## ANALISIS PENGARUH KETIDAKSEIMBANGAN VOLTASE PADA CHILLER YORK DENGAN STARTER STAR DELTA
1 Hendro Fujiawan
1 Jurusan Teknik Elektro, Universitas Tama Jagakarsa, Indonesia Email: hfujiawan@gmail.com
ABSTRAK
Kata kunci: ketidakseimbangan voltase,  Chiller  York, starter Star Delta, efisiensi  energi,  sistem kontrol. Pemakaian energi listrik untuk sistem pendingin mencapai 47% - 65% dari total keseluruhan  energi  listrik  yang  dipergunakan  di  gedung.  Oleh  karenanya,  agar dapat mengurangi penggunaan energi, perlu dilakukan evaluasi, identifikasi dan rekomendasi, salah satu caranya adalah dengan mengganti unit mesin yang sudah berusia  dan  tidak  efisien.  Dalam  prosesnya,  mengingat  kondisi  bangunan  yang harus  tetap  harus  beroperasional  disaat  proses  penggantian  mesin,  sehingga departemen  engineering  terkadang  hanya  memutuskan  untuk  mengganti  mesin utama yaitu chiller tanpa harus mengganti komponen pendukung (pompa, cooling tower,  AHU,  FCU  serta  instalasi  pemipaan).  Sehingga,  dengan  kondisi komponen  pendukung  yang  kondisinya  sudah  tidak  optimal.  Penelitian  ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketidakseimbangan voltase pada Chiller York  yang  menggunakan  starter  jenis  Star  Delta.  Ketidakseimbangan  voltase dapat menyebabkan berbagai masalah pada kinerja chiller, termasuk penurunan efisiensi  dan  peningkatan  konsumsi  energi.  Penelitian  dilakukan  dengan pengukuran  langsung  dan  analisis  data  dari  sistem  chiller.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  ketidakseimbangan  voltase  yang  terjadi  berdampak signifikan  pada  performa  chiller,  terutama  pada  arus  full  load  yang  terbaca. Disarankan  untuk  melakukan  pemeliharaan  rutin  dan  penyesuaian  pada  sistem kontrol  chiller  untuk  mengurangi  dampak  negatif  dari  ketidakseimbangan voltase. ABSTRACT Keywords: voltage  imbalance,  York Chiller, Star Delta starter, energy efficiency, control system. The use of electrical energy for the cooling system reaches 47% - 65% of the total electrical energy used in buildings. Therefore, in order to reduce energy use, it is necessary  to  evaluate  and  tahe  action  with  the  recommendation,  one  way  is  to replace  the  engine  units  that  are  already  active  and  inefficient.  In  the  process,
considering the building must remain operational during the engine replacement process,  most  of  the  engineering  department  only  decided  to  replace  the  unit chiller  only  without  the  supporting  components  (pumps,  cooling  tower,  AHU, FCU and piping installations). Thus, with the supporting components are in not perform condition; influencing to the chiller parameters deviate from the standard design parameters. This research aims to analyze the impact of voltage imbalance on a York Chiller using a Star Delta starter. Voltage imbalance can cause various issues  in  chiller  performance,  including  decreased  efficiency  and  increased energy consumption. The study was conducted through direct measurement and data  analysis  from  the  chiller  system.  The  results  indicate  that  the  voltage imbalance significantly affects the chiller's performance, particularly the full load current  reading.  It  is  recommended  to  perform  regular  maintenance  and adjustments  on  the  chiller  control  system  to  mitigate  the  negative  impacts  of voltage imbalance.

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  fungsinya  untuk  mengatur  pengkondisian  udara,  Air  Conditioner  (AC) memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dalam kategori skala yang besar untuk industri, commercial office dan juga skala rumah tangga. Banyak orang tergerak untuk mendapatkan kenyamanan terhadap temperature ruangan dengan menggunakan AC sebagai akibat dari  kondisi  iklim  yang  tidak  menentu  saat  ini.  Kondisi  ini  membuat  pasar  dari  AC semakinnmeningkat sehingga pemakaian energi listrik juga menjadi lebih besar.
Pada  sistem  unit  chiller,  keseimbangan  voltase  adalah  faktor  kritis  untuk  memastikan operasional yang efisien dan andal. Ketidakseimbangan voltase, yang terjadi ketika nilai tegangan tidak  merata  antar  fase  dalam  suatu  sistem,  dapat  menimbulkan  berbagai  konsekuensi  serius. Dalam konteks ini, latar belakang penelitian mengenai pengaruh ketidakseimbangan voltase pada chiller york menggunakan startet start delta menjadi sangat relevan.
Sementara itu, salah satu faktor elektrikal yang dapat mengakibatkan motor induksi bekerja dalam  kondisi  tidak  ideal  adalah  terjadinya  ketidakseimbangan  tegangan  pada  suplai  daya listriknya.  Ketidakseimbangan  tegangan  suplai  merupakan  kondisi  pada  sistem  kelistrikantiga- fasadimana tegangan per-fasanya memiliki magnitudo berbeda dan/atau beda fasa yang tidak sama Sistem suplai listrik harus dirancang dan dioperasikan untuk membatasi ketidakseimbangan  tegangan  maksimum  hingga  3%  ketika  diukur  pada  meteran  listrik  dalam kondisi  tanpa  beban.  Ini  berarti  pengguna  bertanggung  jawab  untuk  memverifikasi  kondisi keseimbangan tegangan pabrik mereka sendiri. (ANSI C84 1)
Dalam penyaluran tenaga listrik sering terjadi pemakaian oleh konsumen secara bersamaan pada waktu tertentu dan adanya penambahan daya listrik oleh konsumen, sehingga mengakibatkan peningkatan  permintaan  suplai  tenaga  listrik  atau  disebut  beban  puncak  (peak  supplies).  Beban puncak terjadi baik pada malam hari maupun siang hari pada waktu tertentu.
Dampaknya  tidak  hanya  terbatas  pada  efisiensi  operasional,  namun  juga  dapat  memicu kerusakan  pada  peralatan  listrik.  Peralatan  yang  terpapar  ketidakseimbangan  voltase  berisiko mengalami  overheating, penurunan umur operasional,  dan bahkan kegagalan total.  Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang pengaruh ketidakseimbangan voltase menjadi esensial untuk mengembangkan  strategi  mitigasi  yang  efektif  dan  memastikan  keandalan  sistem  tenaga  listrik secara keseluruhan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak ketidakseimbangan voltase terhadap performance chiller york, dengan tujuan akhir meningkatkan kinerja dan kehandalan sistem secara keseluruhan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang faktor ini, dapat dirancang solusi yang dapat mengoptimalkan efisiensi, mencegah kerusakan, dan menjaga kestabilan operasional.
Dalam penelitian ini, tujuan utama yang ingin dicapai adalah untuk mengungkap pengaruh ketidakseimbangan voltase terhadap kapasitas pendingin chiller York, serta untuk menilai kondisi aktualnya dibandingkan dengan desain unit yang ada.
Pertama,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  dan  menganalisis  dampak  dari ketidakseimbangan voltase terhadap kinerja kapasitas pendingin chiller York. Dengan memahami
hubungan  ini,  diharapkan  dapat  ditemukan  cara  untuk  mengoptimalkan  kinerja  chiller  dalam kondisi operasional yang berbeda.
Kedua, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi kondisi aktual dari chiller York tersebut dan membandingkannya dengan spesifikasi desain yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk  menentukan  apakah  chiller  beroperasi  sesuai  dengan  ekspektasi  awal  yang  direncanakan oleh desainnya.
Dengan demikian, penelitian ini akan menyediakan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana  ketidakseimbangan  voltase  dapat  mempengaruhi  kapasitas  pendingin  chiller  York, serta memberikan gambaran yang jelas tentang sejauh mana kondisi aktual chiller tersebut sesuai dengan desain yang telah ditetapkan.

## METODE
Metode  pengukuran  dibedakan  menjadi  2  jenis  yaitu  dengan  metode  manual  yaitu memasang peralatan diluar chiller serta pengukuran internal dengan memanfaatkan fitur chiller. Secara  fitur,  chiller  dapat  merekam  penggunaan  kW  selama  sepersekian  waktu.  Namun,  pada proses analisis ini penulis memilih menggunakan metode pengukuran internal memanfaatkan fitur chiller  yang  ter  record  pada  Smart  Connecting  Chiller  untuk  memudahkan  penarikan  data  data yang diperlukan sebagai bahan analisis pembuatan skripsi ini.

## Smart Connecting Chiller
Smart  Connecting  Chiller  adalah  aplikasi  yang  digunakan  oleh  York  Chiller  untuk memonitoring performa Chiller di setiap customer yang sudah bekerjasama atau kontrak service maintenance  sehingga  dapat  memonitor  performa  dan  kondisi  Chiller  jika  terjadi  alarm  atau masalah  pada  Chiller.  Dengan  adanya  SCC  ini  history  Chiller  dapat  lebih  banyak  terrecord  di bandingkan dengan record history pada Chiller yang hanya tersedia sebanyak 10 slot history yang dapat tersimpan.

## Gambar 1. Tampilan Smart Connecting Chiller
Metode pengambilan data yang dilaukan dengan menarik data parameter voltase, amper, daya (kw), Full load amper dan temperatur pada Smart Connecting Chiller yang terpasang pada site Project Lippo Mall Puri Chiller no.8. Pengambilan data dilakukan pada saat kondisi full load atau beban puncak pendinginan yaitu pukul 11:00 sampai 16:00. Setelah proses pengambilan data
sudah  lengkap,  maka  selanjutnya  menganalisis  data  sehingga  diperoleh  Kesimpulan  dari  tugas akhir ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini menjabarkan ngenai metode dalam analisa performa chiller yang terjadi pada saat adanya ketidakseimbangan voltase pada saat Chiller beroperasional, dengan adanya batasan atau current limit setpoint dan Full Load Amper chiller dengan program operasional 100% atau bisa dibatasi sesuai kondisi dan kemampuan operasional chiller, parameter current limit dan Full Load Amper  chiller  secara  program  menggunakan  parameter  Amper  yang  masuk  ke  chiller  sehingga apabila  adanya  ketidakseimbangan  akan  mempengaruhi  pembacaan  FLA  pada  display  chiller. Pengambilan data tersebut diperlukan untuk menghitung dan menganalisa kapasitas pendingin serta efisiensi  mesin  chiller.  Proses  pengambilan  data  dilakukan  pada  saat  beban  chiller  operasional puncak yaitu dari jam 11:00 sampai 16:00 dengan interval 15 menit.

## Daya (kW) yang digunakan oleh chiller
Pengukuran aktual daya pada chiller didapatkan dengan cara pengambilan data yang terbaca pada chiller melalui Smart Connectiong Chiller yang dimiliki ole Johnson Controls sehingga dapat terkumpul data pembacaan Daya selama Chiller beroperasional.
Gambar 2. Grafik daya (kW)

## Temperature air yang mengalir di evaporator
Pengambilan  data  Temperature  air  yang  mengalir  dievaporator  di  gunakan  untuk menganalisis perubahan temperatur yang ada saat terjadi ketidakseimbangan voltase.
Gambar 3. Temperatur air keluar dari Evaporator

## Motor Current pada Phase A, B dan C
Pengambilan  data  ini  di  gunakan  untuk  analisa  perubahan  amper  saat  terjadi ketidakseimbangan  volatese  sehingga  dapat  di  kumpulkan  data  dari  hasil  monitor  amper  yang masuk ke chiller saat beroperasi.
Gambar 4. Grafik Motor Current

## Parameter data Chiller (Smart Connecting Chiller)
Merekam  data FLA,  Amper, Daya dan Temperature Air sebagai  referensi  penulis  untuk melakukan analisis pengaruh ketidakseimbangan pada mesin chiller

## Parameter voltase chiller
Pengambilan  data  ini  digunakan  untuk  melakukan  analisa  adanya  ketidakseimbangan voltase  pada  chiller  sehingga  di  dapat  data  untuk  penulis  lakukan  analisis  pengaruhnya  pada performa chiller.

## Gambar 5. Parameter voltase chiller

## Pengolahan Data
Sesuai dengan tujuan dari tugas akhir yaitu untuk mengetahui pengaruh yang di timbulkan sebagai akibat ketikdakseimbangan voltase terhadap kinerja chiller serta perbandingan antara kerja aktual dengan desain dan voltase yang sesuai, maka di perlukan perhitungan efisiensi kw/tr chiller.
Tabel 1. Data yang terekam pada Smart Connecting Chiller
Tabel 2. Data volatase yang terekam pada smart Connecting Chiller
Tanggal Waktu Daya (kw) FLA (%) PhA-Amps (amps) PhB- Amps(amps) PhC-Amps (amps) CHWS-T (degc) 13/05/2024 11:00 337,3 90% 588 628 582 9 13/05/2024 11:15 343,1 91% 590 633 584 8.89 13/05/2024 11:30 341,1 90% 588 631 582 9 13/05/2024 11:45 341,9 91% 593 628 580 8.89 13/05/2024 12:00 341,1 90% 588 631 582 8.89 13/05/2024 12:15 342,1 91% 590 628 584 8.89 13/05/2024 12:30 341,1 90% 588 633 580 8.78 13/05/2024 12:45 342,1 91% 590 628 584 8.89 13/05/2024 13:00 340,1 90% 588 626 582 8.83 13/05/2024 13:15 341,4 91% 590 628 580 8.83 13/05/2024 13:30 339,7 90% 586 626 582 8.78 13/05/2024 13:45 341,4 89% 590 628 580 8.89 13/05/2024 14:00 340,5 90% 588 626 584 8.78 13/05/2024 14:15 341,9 89% 593 628 580 8.67 13/05/2024 14:30 340,5 90% 590 626 582 8.78 13/05/2024 14:45 341,2 89% 588 628 584 8.67 13/05/2024 15:00 340,5 90% 590 626 582 8.78 13/05/2024 15:15 342,3 89% 588 631 584 8.67 13/05/2024 15:30 340,1 90% 586 628 582 8.67 13/05/2024 15:45 340,6 89% 588 626 580 8.56 13/05/2024 16:00 340,7 90% 586 631 582 8.66
Tanggal Waktu PH AB-V (volt) PH BC-V (volt) PH CA-V (volt) 13/05/2024 11:00 383 384 381 13/05/2024 11:15 388 389 385 13/05/2024 11:30 387 388 384 13/05/2024 11:45 388 389 385 13/05/2024 12:00 387 388 384 13/05/2024 12:15 388 389 385 13/05/2024 12:30 387 388 384 13/05/2024 12:45 388 389 385 13/05/2024 13:00 387 388 384 13/05/2024 13:15 388 389 385 13/05/2024 13:30 387 388 384 13/05/2024 13:45 388 389 385 13/05/2024 14:00 387 388 384 13/05/2024 14:15 388 389 385 13/05/2024 14:30 387 388 384 13/05/2024 14:45 388 387 385 13/05/2024 15:00 387 388 384 13/05/2024 15:15 388 389 385 13/05/2024 15:30 387 388 384 13/05/2024 15:45 388 389 385 13/05/2024 16:00 387 388 384 Tabel 3. Simulasi perhitungan pengaruh ketidakseimbangan voltase No Voltage Average Voltage Ampere Average Ampere KW Input (KW) FLA Display % FLA Aktual % Selisih R S T R S T 11:00 383  384  381 382,7 588,0  628,0  582,0 599,3 337 90% 84% 6% 12:00 387  388  384 386,3 588 631,0  582,0 600,3 341,1 90% 85% 5%
Data design Chiller untuk kondisi 100% :
FLA : 693 KW : 400
Berdasarkan tabel 3. terlihat adanya selisih yang terjadi dikarenakan pada kondisi aktual akibat  dari  ketidakseimbangan  voltase  mengakibatkan  salah  satu  amper  tinggi  sehingga

## Analisis Pengaruh Ketidakseimbangan Voltase pada Chiller York dengan Starter Star Delta
pembacaan  FLA pada display akan terbaca sesuai dengan perhitungan amper tertinggi tersebut, akibat dari hal tersebut performa chiller menjadi tidak optimal karena sudah terbatasi oleh program Current limit setpoint 90% yang mana aktual kinerja motor jika melihat kW yang terbaca tidak optimal  dan  tidak  sesuai  dengan  persentase  FLA  pada  display  chiller  hal  ini  bisa  mengurangi kemampuan operasional Chiller dan berkurangnya kapasitas Chiller itu sendiri. Perhitungan FLA aktual adalah menggunakan perhitungan dari KW input motor yang di hasilkan sehingga didapat perbandingan antara design dan juga perhitungan aktualnya dengan rumus sebagai berikut:
𝐾𝑤  = 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑥 𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟 𝑥 0,85 𝑥 1,73 1000 (2.5)
Gambar 6. Program set point FLA Chiller
Gambar 7. Data design unit Chiller
Gambar 8. Grafik perbandingan FLA Display dengan Perhitungan FLA actual
Tabel 4. Perhitungan deviasi Tanggal Waktu FLA Display FLA Aktual Deviasi 13/05/2024 11:00 90% 84% 6% 13/05/2024 11:15 91% 86% 5% 13/05/2024 11:30 90% 85% 5% 13/05/2024 11:45 91% 85% 6% 13/05/2024 12:00 90% 85% 5% 13/05/2024 12:15 91% 86% 5% 13/05/2024 12:30 90% 85% 5% 13/05/2024 12:45 91% 86% 5% 13/05/2024 13:00 90% 85% 5% 13/05/2024 13:15 91% 85% 6% 13/05/2024 13:30 90% 85% 5% 13/05/2024 13:45 89% 85% 4% 13/05/2024 14:00 90% 85% 5% 13/05/2024 14:15 89% 85% 4% 13/05/2024 14:30 90% 85% 5% 13/05/2024 14:45 89% 85% 4% 13/05/2024 15:00 90% 85% 5% 13/05/2024 15:15 89% 86% 3% 13/05/2024 15:30 90% 85% 5% 13/05/2024 15:45 89% 85% 4% 13/05/2024 16:00 90% 85% 5%
Sesuai dengan data yang terbaca pada tabel 4. Perhitungan deviasi bahwa terjadi perbedaan kondisi aktual dengan pembacaan, dapat dilihat bahwa adanya perbedaan antara FLA pada display
Chiller dengan FLA seharusnya atau aktual yang mana terjadi karena program FLA pada Chiller menggunakan parameter dari pembacaan amper tertinggi yang terbaca pada current transformer sehingga hal ini mengakibatkan berkurangnya kemampuan dan kapasitas Chiller saat beroperasi karena pembacaan sudah maksimal current limit yaitu di setting 90% namun kondisi aktual jika melihat dari KW motor bahwa kinerja motor Chiller tidak sesuai dengan pembacaan FLA Chiller. Pengaruh  kinerja  kontrol  chiller  yang  mungkin  tidak  presisi  dalam  proses  pengaturan  kerja komponennya.  Hal  tersebut  tentu  akan  berdampak  pada  proses  kerja  chiller  itu  sendiri  dalam mencapai target temperature yang ditentukan.

## KESIMPULAN
Setelah  melakukan  pengujian  dan  analisis  mendalam  terhadap  sistem  chiller,  temuan- temuan  berikut  menjadi  titik  fokus  utama  terkait  dampak  ketidakseimbangan  voltase  pada performa chiller York. Pertama, ketidakseimbangan voltase pada chiller menghasilkan perbedaan yang signifikan antara pembacaan Full Load Amper (FLA) yang tercatat pada kondisi aktual dan yang ditampilkan pada display chiller. Kondisi ini disebabkan oleh salah satu fase yang mengalami arus  lebih  tinggi  dari  yang  seharusnya,  sehingga  FLA  yang  tertera  pada  display  tidak mencerminkan secara akurat kondisi operasional sebenarnya.
Kedua,  efisiensi  operasional  chiller  terpengaruh  secara  nyata  oleh  ketidakseimbangan voltase ini. Meskipun angka FLA yang ditampilkan menunjukkan nilai yang tinggi, pembacaan KW motor tidak sesuai dengan persentase FLA tersebut. Artinya, meskipun secara visual chiller terlihat  bekerja  pada  kapasitas  penuh,  kinerja  sebenarnya  dari  motor  chiller  tidak  mencapai optimalitas yang diharapkan.
Ketiga,  dampak  terbesar  dari  ketidakseimbangan  voltase  adalah  degradasi  kapasitas pendinginan chiller. Batasan program current limit setpoint yang membatasi operasi chiller pada 90%  FLA  mengakibatkan  penurunan  kemampuan  operasional  secara  keseluruhan.  Akibatnya, kapasitas  pendinginan  chiller  menurun  secara  signifikan  dan  tidak  lagi  sesuai  dengan  kapasitas desain yang seharusnya.
Secara  keseluruhan,  temuan  ini  menyoroti  betapa  pentingnya  menjaga  keseimbangan voltase untuk memastikan kinerja optimal dari chiller York. Dengan memahami dampak langsung dari  ketidakseimbangan  ini,  dapat  dilakukan  langkah-langkah  perbaikan  yang  tepat  guna memastikan chiller beroperasi sesuai dengan kapasitasnya yang dirancang, serta memaksimalkan efisiensi dan efektivitas operasional dalam lingkungan pendinginan yang kritis.
Untuk meningkatkan performa dan efisiensi operasional chiller berdasarkan hasil analisis, beberapa saran praktis telah diidentifikasi. Pertama, peningkatan sistem monitoring chiller dengan teknologi  presisi  akan  membantu  mendeteksi  ketidakseimbangan  voltase  secara  lebih  akurat, menjaga  performa  optimal.  Kedua,  kalibrasi  berkala  pada  sistem  kontrol  chiller  sangat  penting untuk memastikan data FLA yang akurat dan konsisten. Ketiga, perbaikan sistem distribusi listrik, termasuk pemeriksaan rutin pada kabel dan konektor, akan mengurangi risiko ketidakseimbangan voltase. Keempat, optimalisasi program current limit setpoint perlu dievaluasi untuk memastikan tidak ada pembatasan yang berlebihan yang mengurangi kemampuan operasional chiller. Kelima,
pelatihan  operator  tentang  pemantauan  voltase  dan  tindakan  pencegahan  ketidakseimbangan voltase akan meningkatkan pemahaman dan kemampuan mereka dalam menjaga performa chiller. Dengan implementasi saran-saran ini, diharapkan chiller dapat beroperasi dengan lebih efisien dan konsisten sesuai dengan kapasitas dan desainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Mochamad Safii (2021) “Analisis Pengaruh Kenaikan Temperatur Air Yang Masuk Kondensor Terhadap Performa Mesin Chiller “ Universitas Mercu Buana
Mimin Roi Marling Dan Muhammad Mujahidin (2018) “Analisis Pengaruh Ketidakseimbangan Beban Terhadap Arus Netral Dan Rugi Daya Pada Trafo Daya Pln Gardu Induk Bulukumba” Universitas Muhammadiyah Makassar
All-Test Pro. Diakses pada 12 Desember 2023. https://alltestpro.com/id/dampak- ketidakseimbangan-tegangan/ Mutiara Zahra Kurnia, I Made Wiwit Kastawan, Parno Raharjo (2023)
“Pengaruhketidakseimbangan tegangan pada suplai daya listrik terhadap kecepatan putaran dan efisiensi motor induksi 3-fasa” Politeknik Negeri Bandung Institute Teknologi Batam (ITEBA). Diakses pada 12 Desember 2023. https://iteba.ac.id/blog/perbedaan-metode-penelitian-kualitatif-kuantitatif- gabungan/#:~:text=Metode%20Gabungan,kuantitatif%20dan%20kualitatif%20atau%20seb aliknya.
HAFID  NUR  SHAFUAT,  Ir.  Joko  Waluyo,  M.T.,  Ph.D.  (2021).  Perancangan  kompresor sentrifugal dan simulasi numerik dengan variasi sudut sisi keluar impeller (Universitas Gajah Mada  ).  https://www.aeroengineering.co.id/2021/04/kompressor-sentrifugal-centrifugal- compressor/
Rindika, Asep; Indra, Saputra;. (2020). Analisa Performansi tipe water cooled centrifugal kapasitas 2000 TR pada gedung central park mall Jakarta Barat
Sunardi, Rahmad Budiman, Wawan Gunawan (2023). Perancangan Modul Pemantau Tegangan, Arus,  dan  Daya  Listrik  Tiga  Fasa  Chiller  Room  Via  Data  Logger  Transcend  MicroSD Gedung The Tower Jakarta. https://www.omazaki.co.id/studi-ketidakseimbangan-tegangan/
Faiz Addeawami, Ananda Yhuto Wibisono Putra : (2022). Sistem Kerja Rangkaian Kontrol Star Delta Pada Motor Fas (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa)

## work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License