## Analisa Infrastruktur Saluran Pembuangan Air Limbah Eksisiting di Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang

## Delli Noviarti Rachman
Dosen Teknik Sipil Universitas Tamansiswa Palembang Jalan Tamansiswa No. 261.Palembang kode pos 30126 E-mail : dellinoviarti @unitaspalembang.ac.id

## Abstrak
Kelurahan 2 Ilir merupakan salah satu kelurahan yang sebagian wilayahnya dialiri oleh sungai kecil, sehingga  sebagian  masyarakat  yang  tinggal  di  wilayah  sungai  membuang  limbah  domestik  atau limbah  rumah  tangga  mereka  secara  langsung  maupun  tak  langsung  ke  sungai  tersebut.  Secara langsung  dolakukan  oleh  masyarakat  yang  tinggal  di  bantaran  sungai,  dan  secara  tak  langsung dilakukan oleh masyarakat yang masih menggunakan saluran pembuangan air limbah, namun bukan ke  tempat  penampungan,  melainkan  ke  sungai.  Hal  ini  tentu  berdampak  sangat  tidak  baik  bagi lingkungan, karena lama kelamaan sungai tersebut akan menjadi dangkal akibat lumpur endapan sisa pembuangan  limbah  domestik.  Oleh  karena  itu  perlu  diadakan  pengamatan  langsung  ke  lapangan, guna  melihat  secara  langsung  dan  menganalisis  kondisi  eksiting  saluran  pembuangan  air  limbah eksisting terutama limbah domestik di kawasan kelurahan 2 Ilir, agar dapat diketahui pilihan sarana pengolahan air limbah yang paling tepat diterapkan di kawasan ini.
Kata Kunci : limbah cair domestik, saluran pembuangan, pengolahan air limbah

## 1. Pendahuluan
Limbah  merupakan  hal  yang  seharusnya mendapatkan  perhatian  besar  bagi  pemerintah dan  masyarakat.  Pengelolaan  limbah  sangat minim di lingkungan masyarakat. Limbah rumah tangga  di  masyarakat  merupakan  salah  satu penghasil pencemaran yang terbesar.
Limbah  rumah  tangga  ada  2  macam, yaitu  limbah  padat  dan  limbah  cair.  Limbah padat  berupa  sampah  sisa  hasil  kegiatan  rumah tangga,  sedangkan  limbah  cair  berupa  hasil kegiatan cuci dan mandi.
Umumnya masyarakat membuang limbah  padat  secara  terpadu  ke  pengumpul samah  atau  di  buang  secara  langsung  ke  tempat pembuangan  sampah  sementara,  sedangkan limbah  dialirkan  cair  ke  tanah  dan  saluran pembuangan atau parit di depan rumah.
Pada  penelitian  ini  akan  menguraikan hasil  dari  pemantauan  kondisi  eksisiting infrastruktur limbah cair di lokasi kawasan padat penduduk  kelurahan  2  Ilir.  Serta  akan  diuraikan juga  hasil  dari  penyebaran  kuisioner  mengenai pembuangan  ataupun pengelolaan limbah rumah tangga yang dihasilkan oleh masyarakat.

## A. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah
1. Untuk  mengetahui  kondisi  eksisting  sistem pembuangan limbah domestik yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah kelurahan 2 Ilir.
2. Untuk  merencanakan  sistem  pengelolaan  air limbah  domestik  apa  yang  sesuai  dengan kondisi lingkungan di kelurahan 2 ilir.

## B.  Kajian Literatur
1. Pengertian Limbah Domestik
Air  limbah  domestik  adalah  air  limbah yang  berasal  dari  usaha  dan/atau  kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. [1]
Air  limbah  domestik  adalah  air  yang  telah dipergunakan  yang  berasal  dari  buangan  rumah tangga atau permukiman. [2]
2.  Jenis  –  Jenis  dan  sumber  Air  Limbah Domestik
Jenis  dan  sumber  air  Limbah  domestik terbagi atas 2 macam, yaitu :
a. Air  limbah  yang  berasal  dari  buangan WC/jamban,  yang  disebut  dengan  istilah black water, dan
b. Air  limbah  yang  berasal  dari  kamar  mandi, tempat  cuci  piring,  dan  tempat  memasak, yang disebut dengan istilah grey water. [2]

## Gambar 1. Klasifikasi Air Limbah Domestik
Unsur  dan  karaktristik  dari  air  limbah domestik  erdiri  atas  bahan  minyak  atau  lemak, bahan  organik  terlarut,  dan  bahan  anorganik terlarut.  Minyak  didapatkan  dari  buangan  sisa masakan  ataupun  sisa  penggorengan,  bahan organic  terlarut  misalnya  sisa  –  sisa  makanan, dan  bahan  anorganik  terlarut  misalnya  busa sabun  bekas  cuci.  Masing  –  masing  dari  jenis larutan  limbah  tersebut  hanya  dapat  diolah dengan  pengolahan  tersendiri.  Untuk  limbah berupa  minyak  dan  lemak  hanya  dapat diendapkan  di  bak  pengendap.  Untuk  zat buangan  berupa  bahan  organic  yang  terlarut dapat  diolah  dengan  pengolahan  biologis,  dan untuk  bahan  anorganik  dapat  diolah  dengan saringan pasir dan karbon aktif. [3]
Gambar 2 . Karakteristik air limbah domestic
3. Konsep pengelolaan air limbah Salah  satu  Peraturan  Pemerintah  yang mengatur  mengenai  pengelolaan  air  limbah antara  terdapat  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.
16/2005 tentang Pengembangan Sistem Perencanaan Air Minum. Sistem pengelolaan air limbah dapat dikelompokkan sebagai berikut:
 Sistem  setempat  (on-site  system),  dimana air  limbah  ( black dan grey water ) langsung diolah di masing – masing rumah tangga.
 Sistem  terpusat,  di  mana  air  limbah dialirkan  melalui  perpipaan  ke  instalasi pengolahan  air  limbah  (IPAL)  biasanya dikelola oleh pemrintah.
 Hibrida, merupakan modifikasi dari kedua sistem yang ada.[4]
Gambar 3. Konsep system pengelolaan air limbah
4.  Daur  ulang  limbah  buangan  dapur,  kamar mandi / greywater
Penelitian ini menambil fokus penelitian pada  limbah  cair.  Biasanya  limbah  buangan dapur,  tempat  cuci  piring  dan  kamar  mandi (dapat  berupa  sabun  bekas  cuci  piring,  mandi, mencuci  pakaian,  dan  minyak  goreng)    dibuang langsung  oleh  masyarakat  ke  parit  ataupun  ke sungai. Padahal sebaiknya limbah  tersebut dapat diolah  dan  gunakan  kembali.  Air  bekas  olahan limbah  biasanya  dapat  digunakan  untuk menyirami tanaman.
Gambar 4 . Skema daur ulang limbah domestic
5. Sistem Penyaluran Air Limbah Perkotaan
Sistem  penyaluran  air  limbah  (SPAL) adalah saluran air limbah dan sarana pengolahan yang mengumpulkan, mengalirkan dan mengolah kotoran  manusia  dan  air  limbah.  Kebanyakan pembuangan  air  limbah  di  perkotaan  dengan menggunakan  parit  ataupun  pipa.  SPAL  terdiri dari:
 Sistem  pengumpulan  pribadi  di  rumah (halaman)  yang  tersambung  ke  bak kontrol/inspeksi (sambungan rumah),
 Sistem pengumpulan lokal (pipa servis/service pipe).
 Pengaliran (pengangkutan) seperti halnya pipa interseptor dan trunk  sewer, yang  juga  menyertakan  stasiun  pompa dan truk tangki.
 Instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Secara  umum,  SPAL  dipakai  untuk daerah  berpenduduk  padat,  kawasan  bisnis  dan industri  yang  menimbulkan  air  limbah,  dan perumahan  serta  kawasan  lainnya  (pemerintah dan swasta). [4]

## C. Gambaran Umum Wilayah Penelitian
1. Kondisi Geografis
Kelurahan  2  Ilir  adalah  salah  satu kelurahan yang terletak di Kecamatan  Ilir Timur II - Kota Palembang. Kelurahan 2 Ilir merupakan desa  dengan  luas  wilayah  412  Ha,  yang  di kepalai  oleh  seorang  Lurah  dan  dibantu  oleh  12 Ketua RW, serta 42 Ketua RT.
Kelurahan 2 Ilir  memiliki batas wilayah sebagai berikut : a) Sebelah Utara :  Kelurahan Kalidoni b) Sebelah Timur    :  Kelurahan Kalidoni c) Sebelah Selatan    :  Kelurahan  Sungai  Buah, Kel. 1 ilir dan Kel. 3 ilir d) Sebelah Barat :  Kelurahan  Duku,  Kel.
Lawang Kidul, Kel. 5 ilir

## Gambar 4. Peta Administrasi
Kawasan  kelurahan  2  Ilir  dengan  luas penggunaan lahannya yang ada saat ini sebagian besar  digunakan  untuk  fungsi  permukiman dengan  luas  sekitar    150,1  Ha  atau  35,74%, sedangkan  sisanya  untuk  jalan,  sungai, perdagangan/jasa & ruang
pendidikan/peribadatan dari luas total lahan yang ada.

## 2. Kondisi sosial dan demografi penduduk
Jumlah  penduduk  Kelurahan  2  Ilir  hasil Laporan Baseline data yang telah dilakukan oleh Tim  Faskel  tahun  2015  sebanyak  14.450  Jiwa yang  terdiri  dari  6.637  penduduk  laki-laki  dan 7.813  penduduk  perempuan,  dengan  kepadatan penduduk sebesar  48` Jiwa/Ha
Jumlah  Kepala  Keluarga  yang  ada  di Kelurahan 2 Ilir sebanyak 3.751 KK dan Jumlah Kepala  Rumah  Tangga  sebanyak  3.069  KRT dengan Kepala Rumah Tangga MBR (masyarakat  berpenghasilan  rendah)  sebanyak 2.270  KRT-MBR  dan  Kepala  Rumah  Tangga Non MBR sebanyak 799  KRT-non MBR.
Jumlah bangunan hunian sebanyak 3.995 unit. dengan jumlah tingkat  kepadatan bangunan 26,6  unit/Ha,  kepadatan  bangunan  adalah  26,6 unit/Ha,  dan  kawasan  permukiman  ini  memiliki kapadatan rendah.
Tabel 1. Kondisi Bangunan dan Jumlah RT
Sumber : Baseline Kotaku
Gambar  5. Kondisi  Permukiman  di  kawasan kumuh Kel. 2 Ilir

## 2.  Metode Penelitian

## A. Metode Pengumpulan Data
Data 2 metode pengumpulan data, yaitu data  primer  dan  data  sekunder.  Data  Primer berupa  peneliti  dapatkan  dari  hasil  survey  ke lapangan, penyebaran kuisioner, dan wawancara yang dilaksanakan dengan penduduk di wilayah tersebut.
Adapun  pertanyaan  yang  menjadi  dasar pembuatan kuisioner untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana  kondisi  sanitasi  bagian  atas eksisiting
2. Bagaimana  sistem  pembuangan  limbah cair  yang  sekarang  digunakan  oleh masyarakat Data primer lainnya berupa
dokumentasi.
Sedangkan  data  sekunder  yang  diperlukan adalah :
1. Data jumlah penduduk
2. Data MBR
3. Peta administrasi
4. Daftar harga material kota Palembang

## B. Metode Analisa dan Pembahasan
Pembahasan  akan  difokuskan  pada lokasi  yang  bermasalah  terhadap  saluran pembuangan/drainase  yaitu  pada  lokasi  padat penduduk  di  kawasan  kelurahan  2  Ilir  Kota Palembang.
Setelah  itu  akan  dianalisa  sistem  sanitasi  apa yang paling sesuai untuk diterapkan di kawasan tersebut,  serta  bagaimana  minat  masyarakat terhadap rencana tersebut, mengingat keterlibatan  masyarakat  sangat  dibutuhkan dalam pelaksanaan dan pemeliharaan sistem ini.
Penilaian pengetahuan dan keinginan masyarakat didasarkan dari kuisioner sederhana. Kuisioner  hanya  akan  dibagikan  kepada masyarakat  yang  tinggal  di  wilayah  kumuh, sebanyak 40 buah kuisioner.

## 3. Hasil dan Pembahasan
A.  Hasil penyebaran kuisioner kepada masyarakat dan identifikasi kondisi
infrastruktur saluran air limbah di lokasi
Penyebaran kuisioner dilaksanakan selama 1 bulan. Kuisioner yang disebarkan untuk 40  responden.  Bersadarkan  hasil  penyebaran kuisioner kepada masyarakat didapatkan sebagai berikut :
Tabel 2. Hasil Kuisioner Kepada Masyarakat
Ya Tidak 1 Apakah Rumah Saudara memiliki WC/Kamar Mandi Pribadi ? 16 24 2 Apakah WC/Kamar mandi di rumah anda dilengkapi tanki septik ? Catatan pertanyaan ini hanya dijawab oleh responden yang menjawab "ya" pada pertanyaan 1 12 4 3 Apakah air buangan dari septik tank kotoran dialirkan ke sungai/kolam/laut? Catatan : Pertanyaan ini hanya untuk responden yang menjawab "ya" pada pertanyaan no.2 4 8 4 Apakah terdapat banyak genangan air parit di sekitar rumah anda? 36 4 5 Apakah air parit di sekitar anda mengalir? 4 36 6 Saluran pembuangan air limbah rumah tangga terpisah dengan saluran drainase lingkungan  ? 0 40 7 Apakah anda mau menjadi pengelola instalasi air limbah?
22 18 Jawaban Responden Pertanyaan No
Untuk  pertanyaan  nomor  1,  didapatkan 24  responden  menjawab  bahwa  mereka  tidak memiliki  WC/Kamar  mandi  pribadi  yang  sesuai dengan  standar  kesehatan,  dan  16  responden menjawab  tidak  memiliki  WC/kamar  mandi
pribadi.  Banyak  warga  yang  belum  memiliki kamar  mandi/WC  pribadi,  dalam  hal  ini pertanyaan  lebih  menjurus  kepada  WC  yang sesuai  standard  dan  tertutup.  Umumnya  mereka hanya  memiliki  WC  yang  sangat  sederhana, sehingga dapat dikatagorikan tidak memiliki WC yang sesuai standar.
Gambar  6 . Kondisi  WC  dan  kamar  mandi masyarakat di kawasan kumuh
Pertanyaan  ke  2  hanya  dijawab  untuk mengetahui  lebih  detail  mengenai  kondisi WC/Kamar mandi yang dimiliki oleh masyarakat sebanyak  16  responden.  Berdasarkan  hasil jawaban  responden,  didapatkan  bahwa  sebanyak 4 responden menjawab bahwa WC mereka tidak dilengkapi  dengan  tangki  septic,  dan  12 responden telah memiliki tanki septic. Masyarakat  yang  belum  memiliki  tangki  septic membuang  limbahnya  langsung  ke  sungai/  rawa yang beada di bawah rumah mereka.
Untuk  kondisi  drainase  lingkungan,  36 responden  menjawab  banyak  terdapat  genangan di  sekitar  rumah  mereka  terutama  bila  musim hujan  datang.  Hal  ini  terjadi  karena  parit  yang berada di sekitar rumah warga tidak mengalir ke penampungan,  sehingga  airnya  berkumpul  di titik  terendah  di  sepanjang  jalan  lingkungan kelurahan.
Gambar 7. Kondisi Drainase lingkungan
Gambar 8 . Kondisi parit utama dan genangan di jalan sehabis hujan
Gambar 9 . Peta tematik lokasi rawan genangan air limbah
B.  Perencanaan saluran pembuangan air limbah domestik yang sesuai di Kawasan 2 Ilir Ada  beberapa  pertimbangan  untuk menentukan  pembuangan  air  limbah  domestik yang  sesuai  dengan  situasi  suatu  lingkungan, yaitu  :  a.  kepadatan  penduduk;  b.  kedalaman muka  air  tanah;  c.  kemiringan  tanah;    d. permeabilitas  tanah;  dan  e.  kemampuan pembiayaan.[1].
Keterangan : Aliran drainase Gambar  10. Peta  Tematik  saluran  spal  di wilayah kelurahan 2 Ilir .

## 1.  Pembuatan  dan  peningkatan  Saluran Pembuangan Air Limbah Domestik
Tujuan dari pembuatan saluran pembuangan  air  limbah  domestik  adalah  untuk mengatasi  masalah  pembuangan  air  rumah tangga atau domestik, baik untuk pengeringan air hujan yang jatuh maupun untuk pembuangan air limbah  yang  dihasilkan  dari  rumah  tangga,  agar dapat  mengatasi  masalah  pembuangan  air  hujan dan  air  limbah  rumah  tangga  ke  badan  sungai atau rawa.
Sistem  saluran  pembuangan  air  limbah yang  akan  dikembangkan  di  Kelurahan  2  Ilir adalah sebagai berikut:
1. Memanfaatkan  sistem  saluran  pembuangan air limbah eksisting secara maksimal.
2. Mengalirkan  air  hujan  secepatnya  melalui suatu  sistem  jaringan  drainase  ke  badan  air terdekat.
3. Sedapat  mungkin  mengikuti  jalan  utama utama  agar  memudahkan  pengawasan  dan pemeliharaan.
4. Memanfaatkan  gravitasi  dan  kontur  tanah agar menghindari penggunaan pompa.
5. Ekonomis pembuatannya dan ringan investasinya.
Berdasarkan
kondisi saluran pembuangan  air  limbah  eksisting  di  wilayah perencanaan, maka untuk pengembangan saluran pembuangan  air  limbah  tersebut  diperlukan jaringan  yang  memenuhi  persyaratan  teknis  dan ekonomis, secara garis besar meliputi :
1. Pengaliran  air  hujan  secepat  mungkin  untuk menghindari genangan;
2. Pembangunan Saluran air harus menggunakan  teknologi  yang  mudah  dalam pembangunannya  dan  pemeliharaannya  juga harus mudah;
3. Harus  terpadu  dengan  saluran  pembuangan air  limbah  di  wilayah  tersebut  secara keseluruhan.
4. Rencana  pembuatan  saluran  pembuangan  air limbah terkait dengan  rencana/sebaran kolam retensi  dan  daerah  aliran  sungai  sebagai  satu kesatuan sistem penganggulangan banjir
5. Pemanfaatan lahan  tidur/rawa  sebagai tempat pengelolaan IPAL yang terintegrasi

## 2. Pemilihan Pengelolaan Sistem Sanitasi
Berdasarkan  hasil observasi  ke  lapangan dan  analisis  pengembangan,  maka  rencana pengelolaan  air  limbah  di  Kelurahan  2  Ilir diarahkan  menjadi  sistem  terpusat  ( off  site) dan sistem  setempat  ( on  site) .  Daerah  pelayanan sistem  terpusat (off  site) adalah  kawasan  yang relatif  padat  dibagian  tengah  kota  dan  kawasan- kawasan  pengembangan  baru.  Sedangkan pengembangan  penanganan  air  limbah  dengan menggunakan  sistem  pengolahan  setempat (on site  system) ,  yaitu  dengan  mengembangkan penggunaan  tangki  septik  yang  ada  di  tiap-tiap rumah dengan lebih meningkatkan kuantitas dan kualitasnya.  Tangki  septik  tersebut  sebaiknya dilengkapi  dengan  bidang  resapan.  Adanya tangki  septik  ini  diharapkan  kotoran  zat-zat organik  setelah  diendapakan  beberapa  waktu akan  mengalami  pembusukan  yang  tidak  akan mencemari  lingkungan  dan  dapat  menghasilkan pupuk untuk tanaman.
Rencana pengembangan sistem pengelolaan limbah meliputi:
 Penyuluhan kepada penduduk dalam peningkatan  kesadarannya  akan  pentingnya kesehatan  lingkungan  dan  sanitasi  yang  baik ditempat tinggal masing-masing;
 Penyediaan  kendaraan  pengangkut  tinja  yang diadakan oleh pemerintah setempat;
 Monitoring  untuk  memantau  pengelolaan  air limbah  domestik,  serta  kuantitas  dan  kualitas badan-badan  air  yang  ada  oleh  dinas lingkungan Hidup;
 Sedangkan untuk perencanaan jangka panjangnnya  adalah  penyusunan  masterplan jaringan  air  limbah  yang  dilanjutkan  dengan studi  kelayakan  dan  rancangan  detail pembangunan prasarana limbah.
a. sistem pengolahan setempat (on site system)
Untuk  pengelolaan  setempat (on-site system) , terdiri dari 5 komponen yaitu:
1. Buangan  air  limbah  domestik  dari  hasil kegiatan  rumah  tangga  seperti  dapur,  kamar mandi, tempat cuci, dan WC.
2. Penampungan  dan  pengolahan  air  limbah domestik  dalam  sarana  tangki  septik  yang kedap  dan  sesuai  SNI  (Standar  Nasional Indonesia).
3. Penyedotan  lumpur  tinja  secara  berkala menggunakan  jasa  penyedotan  resmi  yang diakui  atau  terdaftar  pada  pemerintah setempat. Penyedotan lumpur tinja  umumnya dilakukan 3 tahun sekali.
4. Transportasi  lumpur  tinja  ke  IPLT  (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) untuk diolah lebih lanjut.  Transportasi  lumpur  tinja  harus memenuhi  standar  yang  menjamin  tidak terjadi  tumpahan  atau  ceceran  lumpur  tinja selama perjalanan ke IPLT.
5. Pengolahan  lumpur  tinja  di  IPLT  sesuai dengan SOP (Standard Operating Procedure).
[2]
Gambar  11 . Sistem  Pengolahan  Air  Limbah Domestik Setempat
Tangki septik adalah suatu ruangan yang berfungsi  untuk  menampung  dan  mengolah  air limbah rumah tangga dengan kecepatan air yang lambat,  sehingga  memberi  kesempatan  untuk terjadi  pengendapan  terhadap  suspensi  benda- benda  padat,  dan  kesempatan  untuk  penguraian penguraian  bahan-bahan  organik  oleh  jasad anaerobik membentuk bahan-bahan larut air  dan gas.
Salah  satu  pilihan  untuk  pengolahan setempat  adalah  dengan  menggunakan  tanki septic up-Flow Filter.
Gambar 12 . Tanki Septic Up-Flow Filter
Mengacu dari SNI 03-2398-2002 tentang perencanaan  tangki  septik  dengan  sistem resapan,  maka  pembuatan  tanki  septic  memiliki beberapa pilihan teknologi. Berdasarkan material pembuatnya dapat berupa beton atau fiber glass . berdasarkan  bentuknya  dapat  berbentuk  segi- empat, bulat dengan ukuran diameter 120 cm dan ketinggian  minimal  150  cm  sesuai  standar  SNI, atau  berbentuk  oval.  Walau  bentuk  dan  material pembuatnya  berbagai  macam  namun  prinsip utama dari tangki septik harus diutamakan yaitu :
1. Bangunan harus kedap,
2. Mempunyai pipa udara (hawa),
3. Mempunyai  lubang  kontrol  untuk  proses penyedotan  akumulasi  lumpur  tinja  yang terbentuk,
4. Mempunyai ruangan yang cukup untuk terjadi proses pengendapan dan pengolahan.
Umumnya  tangki up-flow  filter ini berbentuk  bulat  dengan  material  dari  beton. Tangki  septik  ini  dibuat  untuk  menampung kapasitas  1  KK  (+  5  orang).  Tangki  septik dengan up-flow  filter ini  terdiri  atas  2  bangunan berbentuk  bukat  dengan  ukuran  diameter  dalam (id)  120  cm  dengan  ketinggian  dalam  150  cm. Bangunan  silinder  pertama  berfungsi  tangki septik,  dan  bangunan  silinder  kedua  berfungsi sebagai  pengolahan  lanjutan  menggunakan filter organik  atau biofilter .  Pada biofilter ,  mikroba organik akan tumbuh pada media yang diberikan untuk  mengolah  air  limbah  yang  masuk. Mengingat aliran  air pada bangunan biofilter ini bergerak  dari  bawah  ke  atas  atau up - flow ,  maka untuk  mempermudah  penyebutan  sering  disebut sebagai up - flow filter .
Selain dengan menggunakan 2 bangunan berbentuk  silinder,  juga  telah  dikembangkan tangki  septik  dengan  up-flow  filter  dengan  1 bangunan berbentuk silinder menggunakan sekat pemisah. Sekat pemisah akan memisahkan fungsi masing-masing pengolahan, dimana 2/3
bangunan berfungsi sebagai tangki septik dan 1/3 bangunan lainnya sebagai up-flow filter.
Pada  tanki  dengan up-flow  filter , diperlukan  bak  kontrol  yang  diletakan  sebelum tanki  septik.  Bak  control  akan  menjadi  tempat bercampurnya  antara grey  water dan black water .  Bak  kontrol  ini  juga  berfungsi    sebagai tempat  pemisah  lemak  dan  sebagai  tempat belokan  jalur  pipa.  Syarat  –  syarat  bak  control adalah :
1. Bangunan harus kedap;
2. Ukuran bak kontrol disesuaikan kebutuhan;
3. Memiliki lubang kontrol untuk pembersihan kotoran atau lemak;
4. Dilengkapi  dengan  water  trap  yang berfungsi  seperti  leher  angsa  untuk mencegah bau.[2]
Tabel  3.  RAB  Pembuatan  Tanki Septic dengan Up-flow Filter
No Uraian Satuan Volume Harga satuan Jumlah harga Keterangan
A MATERIAL I Tanki Septic dengan Upflow Filter Unit 1 1 Pasir M3 0,75 130.000 97.500 2 Split 1-2 cm M3 1,2 500.000 600.000 3 Besi dia 8 mm Batang 3 46.000 138.000 4 Kawat Besi Ikat 1 20.000 20.000 5 PC
zak 12 59.000 708.000 6 Pipa PVC 4" Type D Batang 0,5 166.000 83.000 7 Tee PVC 4" Buah 4 20.000 80.000 8 Tee Y PVC 4" Buah 1 15.000 15.000 9 DOP PVC 4" Buah 2 18.000 36.000 Untuk lobang kontrol 10 Knee elbow PVC 4" Buah 1 70.000 70.000 11 Pipa PVC 2" Type D Batang 15 59.000 885.000 Untuk media saringan 12 Pipa PVC 1" type AW Batang 1 43.000 43.000 Untuk pipa ventilasi 13 Knee elbow PVC 1 " Buah 2 4.000 8.000 14 Tee PVC 1'' Buah 1 3.000 3.000 15 Sock PVC 1" - 1/2" drat Buah 1 7.000 7.000 16 Lem PVC kaleng 1 43.000 43.000 17 Papan cor Keping 1 35.000 35.000 Bekisting 18 kayu bekisting Keping 2 45.000 90.000 19 Triplek lembar 1 23.000 23.000 Alas cor 20 Paku 3-5 cm kg 0,25 20.000 5.000 21 Tali tambang m 20 3.000 60.000 II Bak Kontrol dan peripaan 1 Bata merah buah 50 550 27.500 2 Pasir
M3 0,1 130.000 13.000
3 PC zak
1 59.000 59.000 4 Split 1-2 cm
M3 0,15 500.000 75.000 5 PVC 4" type D Batang 2,5 166.000 415.000 Untuk 12 m 6 PVC 2 " type D Batang 1 59.000 59.000 B Jasa 1 Tukang OH 4 150.000 600.000 2 Pekerja
OH 4 110.000 440.000 C Total 4.738.000 Untuk 2 unit bak kontrol
Biaya  pembuatan  1  unit  septic  tank dengan Up-flow  Filter adalah  sebesar  Rp. 4.738.000,-.
b.  Sistem  Pengolahan  Terpusat  ( off-site system)
Berbeda  dengan on-site  system yang mudah  dan  simpel,  pada off-site  sistem lebih rumit  dan  membutuhkan  biaya  pembangunan yang besar serta pemeliharaan yang sulit.
Beberapa  aspek  yang  perlu  diperhatikan pada off-site  system ,  yaitu  aspek  teknis, kelembagaan, pembiayaan, sosial kemasyarakatan, dan kelestarian lingkungan.
Sarana  pembuangan  air  limbah  skala permukiman  dapat  digunakan  menampung  air buangan  yang  berasal  dari  kamar  mandi,  tempat cuci,  dan  dapur.  Air  buangan  tersebut  dialirkan melalui  pipa  ke  bak  kontrol  yang  ada  di  rumah masing  –  masing  penduduk,  kemudian  dari  bak kontrol air limbah dialirkan lagi melalui pipa ke
dalam  instalasi  pengolahan  air  limbah  (IPAL) yang dikelola oleh pemerintah.
Pada pengolahan limbah sistem terpusat, bak kontrol memiliki fungsi yang sangat penting karena  bak  kontrol  berfungsi  sebagai  tempat memantau  kondisi  aliran  air  limbah  dalam perpipaan.  Pada  bak  kontrol,  sampah  yang terbawa dari sanitasi rumah tertahan di dalamnya dan dapat diangkat supaya tidak masuk ke dalam sistem perpipaan yang dapat menyumbat aliran.
Air limbah yang ditampung dalam IPAL selama  beberapa  hari,  akan  mengalami penguraian  secara biologis, sehingga kualitas air buangannya  ( effluent )  sudah  memenuhi  standar yang  aman  dibuang  ke  saluran  drainase  atau badan air terdekat. [5]
Gambar  12 . Sistem  Pengolahan  Air  Limbah Domestik Terpusat
Data  –  data  yang  dibutuhkan  untuk mengembangkan  Instalasi  Pengolahan  Air Limbah adalah sebagai berikut :
1. Peta rencana perkembangan kota (RTRW);
2. Peta permasalahan sanitasi (angka penyakit);
3. Peta demografi (kepadatan penduduk);
4. Peta topografi.
Pada  daerah  padat  penduduk  di  lokasi kelurahan  2  Ilir  yang  memiliki  keterbatasan lahan  dengan  penduduk  yang  banyak,  maka seharusnya  mendapat  layanan  sanitasi  perpipaan (terpusat skala perkotaan).
Untuk  wilayah  padat  penduduk  yang masih memiliki lahan bisa dipertimbangkan agar menggunakan IPAL dengan skala permukiman/komunal atau  kawasan.  IPAL  skala kawasan  lebih  kecil,  sehingga  mempermudah dalam pengelolaannya. Lebih dari itu, perencana dapat merencanakan interkoneksi sistem komunal/permukiman/kawasan  dengan  sistem terpusat skala perkotaan.
Dasar  –  dasar  pertimbangan  dalam pemilihan  lokasi  IPAL  mengacu  pada  beberapa hal penting seperti:
1. RTRW dan Renstra Kota, dimana didalamnya terdapat  perencanaan  jangka  panjang  dan jangka menengah kota.
2. Kondisi  dan  Ketersediaan  lahan  yang  sesuai (ukuran, topografi dan administrasi);
3. Ketinggian muka air banjir ;
4. Lahan  agar  dapat  dikembangkan  untuk perencanaam  jangka  panjang  (penambahan kapasitas dan pengembangannya);
5. Akses  jalan  yang  mendukung  untuk  operasi dan pemeliharaan;
6. Memiliki  jarak  yang  cukup  dari  permukiman untuk menghindari gangguan bau dan estetika lingkungan;
7. Ketersediaan dari warga masyarakat sekitar.
Air  limbah  dialirkan  secara  gravitasi dengan  aliran  terbuka.  Artinya  pipa  tidak  akan pernah penuh dengan air limbah, sehingga harus dipastikan  bawa  tidak  ada  kenaikan  dasar  pipa pada  semua  jalurnya.  Untuk  itu  perlu diperhatikan beberapa hal:
1. Pada  prinsipnya  pipa  dipasang  pada  jalur yang  dapat  melayani  sebanyak  mungkin rumah tangga;
2. Diusahakan  agar  aliran  bisa  berjalan  secara gravitasi, sehingga jalur pipa dari hulu ke hilir harus melalui jalan yang menurun;
3. Jalur  pipa  mengikuti  jalan  umum  milik pemerintah  dengan  memperhatikan  hirarki jalan.
Jaringan Air Limbah Sistem pengelolaan air  limbah  perkotaan  baik  setempat  maupun terpusat, direncanakan untuk memenuhi kebutuhan  prasarana  sanitasi  suatu  daerah  yang dikategorikan  sebgai  perkotaan,  termasuk  di dalamnya  bagian  daerah  yang  dikembangkan menjadi  suatu  kawasan  tertentu  dengan pengelolaan  air  limbah  yang  dipertanggung jawabkan oleh pemerintah daerah setempat

## 4.  Kesimpulan
Dari hasil observasi lapangan dan analisa kondisi  lingkungan  di  kawasan  kelurahan  2  Ilir, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut : 1. Kondisi eksisting sistem pembuangan  limbah domestik  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  di wilayah kelurahan 2 Ilir adalah sebagian besar masyarakat membuang limbah cairnya sungai baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Perencanakan  sistem  pengelolaan  air  limbah domestik  apa  yang  sesuai  dengan  kondisi lingkungan  di  kelurahan  2  ilir  dapat  berupa off  site sistem  dan on-site sistem. On-site sistem  (sistem  setempat)  dapat  diaplikasikan untuk  wilayah  daratan  dengan  kepadatan penduduk  yang  rendah,  dan on-site  sistem (terpusat)  dapat  diaplikasikan  untuk  wilayah yang padat penduduk.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan Rakyat RI No. 04/PRT/M/2017, “Penyelenggaraan  Sistem  Pengelolaan  Air Limbah Domestik,” 2017.
[2]  K. Pekerjaan et al. , “SISTEM
PENGELOLAAN AIR LIMBAH
DOMESTIK  -  SETEMPAT  TANGKI SEPTIK DENGAN UP-FLOW FILTER.”
[3]  L.  Domestik, Teknologi  Pengolahan  Air Sumber Pustaka : 2012.
[4]  Tim  Teknik  Pembangunan  Sanitasi, Opsi Sistem dan Teknologi Sanitasi . 2010.
[5]  K. Pekerjaan et al. , “SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK - TERPUSAT.”