## Studi Kasus Penurunan Kehilangan Air Pada Sistem Distribusi Air PDAM di DMA Pondok Mutiara Payung Sekaki Dengan Metode Steptest
Muhammad Nawa Syarif, Abrar Ridwan
Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Riau Jalan Tuanku Tambusai Ujung, Kecamatan Tampan, Kelurahan Delima, Kota Pekanbaru, Riau 28291 E-mail: abrar.ridwan@umri.ac.id

## Abstract
DMA (District Meter Area) Pondok Mutiara is the service area of PDAM Kota Pekanbaru which is indicated to have a high level of water leakage due to the age of the pipes and the unstable land contours in the area, the problem now is that the PDAM does not know the actual leakage value, the purpose This study is to measure the value of leakage and look for leakage points with the steptest method, and make strategies to reduce water loss in DMA Pondok Mutiara by performing maintenance assets on a regular basis to minimize leakage in the DMA pipeline network, Making plans to re-arrange pipeline networks based on existing standardization (SNI 7511: 2011),  conducts  routine  steptest  activities  so  that  they  can  monitor  the  level  of  real  leakage  and  can  be responsive in dealing with leaks. Based on research that has been done, the leakage value at Pondok Mutiara DMA is 2.66 liters / second and found 4 leak points, namely 1 leakage point in area 1, 2 leakage points in area 6, and 1 leakage point in area 7.
Keywords: Reduction water losses, district meter area, leakage, steptest

## Abstrak
DMA  (District  Meter  Area)  Pondok  Mutiara  adalah  wilayah  pelayanan  PDAM  Kota  Pekanbaru  yang terindikasi mempunyai tingkat kebocoran air yang tinggi karena umur pipa dan kontur tanah yang kurang stabil di wilayah tersebut, yang menjadi permasalahan saat ini adalah PDAM tidak mengetahui nilai kebocoran yang sebenarnya, tujuan penelitian ini adalah mengukur nilai kebocoran dan mecari titik kebocoran dengan metode steptest,  serta  membuat  strategi  untuk  menekan  kehilangan  air  di  DMA  Pondok  Mutiara  dengan  cara melakukan  perawatan aset  secara  berkala  guna  meminimalisir  kebocoran  yang  ada pada  jaringan  perpipaan DMA  tersebut,    Membuat  perencanaan  penyusunan  ulang  jaringan  perpipaan  berdasarkan  standarisasi  yang sudah ada ( SNI 7511 : 2011 ), melakukan kegiatan steptest secara rutin agar bisa memantau tingkat kebocoran nyata dan bisa cepat tanggap dalam menangani kebocoran.  Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan nilai kebocoran  di  DMA  Pondok  Mutiara  adalah  2,66  liter  /  detik  dan  ditemukan  4  titik  kebocoran  yaitu  1  titik kebocoran di area 1, 2 titik kebocoran di area 6, dan 1 titik kebocoran di area 7. Kata kunci: Penurunan kehilangan air, district meter area, kebocoran, steptest

## 1. Pendahuluan
Bertambahnya jumlah penduduk kota Pekanbaru  mengakibatkan  kebutuhan  akan  air bersih  meningkat  dari  tahun  ke  tahun,    menyadari bahwa  air  bersih  merupakan  salah  satu  kebutuhan mutlak  maka  sudah  selayaknya  masyarakat  berhak untuk  mendapatkan  pelayanan  air  bersih  yang memenuhi kriteria dari segi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas. Dalam meningkatan pelayanan penyediaan  air  bersih  PDAM  Kota  Pekanbaru memiliki  upaya  yaitu  dengan  mengoptimalkan sistem  penyediaan  air  minum  dengan  menurunkan kehilangan  air  baik  fisik  maupun  komersil  di
wilayah  penelitian  DMA  Pondok  Mutiara  yang berada di Kecamatan Payung Sekaki.
DMA Pondok Mutiara adalah DMA yang sudah lama  di  bangun  oleh  PDAM  Kota  Pekanbaru sehingga  kemungkinan  kebocoran  pada  jaringan perpipaan di DMA tersebut sangat mungkin terjadi karena  umur  pipa  dan  kontur  tanah  yang  kurang stabil di wilayah tersebut, yang menjadi permasalahan  saat  ini  adalah  PDAM  Kota Pekanbaru  tidak  mengetahui  nilai  kebocoran  yang sebenarnya  di  DMA  Pondok  Mutiara  dikarenakan selama  ini  tidak  adanya  pengukuran  nilai kebocoran  di  DMA  tersebut,  dan  belum  adanya strategi  dalam  menangani  kebocoran  di  wilayah
DMA  Pondok  Mutiara.  Sehingga  penulis  mencoba melakukan  pengukuran  kebocoran  dengan  metode steptest sehingga dapat mengetahui berapa sebenarnya  nilai  kebocoran  yang  ada  di  DMA Pondok  Mutiara,  selain  itu  peneliti  juga  mencoba mencari  titik  kebocoran  yang  ada  di  wilayah tesebut agar memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi  opsi-opsi  untuk  menetapkan strategi penurunan kebocoran air di DMA tersebut.

## 2. Methodologi

## 2.1. Studi Pustaka
Mengumpulkan bahan-bahan
yang berhubungan  dengan  permasalahan  yang  akan dibahas yang terdapat pada buku maupun data yang ada di PDAM Kota Pekanbaru.

## 2.2. Studi Lapangan
Studi  lapangan  adalah  data  primer  yang  akan digunakan  untuk  menghitung  nilai  kehilangan  air dimulai  dari  survey  pelanggan,  pengecekan  jalur perpipaan di DMA Pondok Mutiara.

## 2.3. Peralatan yang digunakan
Setelah  mendapatkan  data  primer  yang dibutuhkan langkah selanjutnya dilakukan pemetaan wilayah yang akan dilakukan uji steptest, alat  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut :
a. Water Meter Induk
Water Meter induk ini terdapat di inlet DMA untuk  memantau  debit  air  yang  masuk  ke wilayah DMA.
b. Gate Valve
Berfungsi untuk melokalisir area kebocoran di dalam ruas DMA.
c. Blangko Steptest
d. Peta Jaringan Perpipaan DMA
e. Ground Microphone
f. Stopwatch dan alat tulis
2.4. Diagram Alur Penelitian
3. Hasil dan Pembahasan
3.1. Hasil  survey  jumlah  pelanggan  di  DMA Pondok Mutiara
DMA  Pondok  Mutiara  dibagi  menjadi  9  area yang masing-masing area memiliki gate valve yang berfungsi  melokalisir  debit  air  seperti  pada  peta berikut :

## Gambar 1. Peta area DMA Pondok Mutiara
Berdasarkan  data  yang  didapatkan  dari  survey lapangan,  jumlah  pelanggan  di  seluruh  area  DMA Pondok  Mutiara  berjumlah  132  pelanggan,  data tersebut dijabarkan oleh Tabel 1 dibawah :
Tabel 1. Hasil Survey Jumlah Pelanggan DMA
Pondok Mutiara

## No.  NamaArea  Jumlah Pelanggan
1. Area 1 16 2. Area 2 18 3. Area 3 15 4. Area 4
26
Mulai Pengumpulan Data Pengumpulan Data Primer / Studi Lapangan Pengumpulan Data Sekunder / Studi Pustaka Melakukan Uji Steptest
Melakukan Pencarian titik kebocoran
Analisis dan Pengolahan data 1. Perhitungan nilai kehilangan air dari hasil uji steptest 2.mengklasifikasikan kehilangan air
Menentukan strategi penurunan kehiilangan air di DMA Pondok Mutiara
Kesimpulan dan Saran Selesai
5. Area 5 11 6. Area 6 24 7. Area 7 22 TOTAL 132

## 3.2. Hasil Pengujian Steptest
Pengukuran dilakukan dengan cara menghitung  debit  air  pada  Water  Meter  Induk (Inlet) selama periode tertentu dengan menggunakan  Stopwatch,  satuan  yang    digunakan untuk  menghitung  adalah  liter  /  menit,  setelah  itu data yang telah didapatkan dikonversi menjadi liter /  detik  supaya  bisa  dimasukan  ke  dalam  format pengujian  steptest  yang  sudah  ada,  pengujian dilakukan  pukul  23.00  –  00.25  WIB  dikarenakan waktu  tersebut  adalah  waktu  pemakaian  air minimum, berikut tabel data awal hasil pengukuran.
Tabel 2. Konversi data awal pengukuran
STEP Data Awal Data Konversi Q ( liter / menit ) Q ( liter / detik ) Mulai 160 2,66 Step 1 130 2,16 Step 2 110 1,83 Step 3 93 1,55 Step 4 79 1,31 Step 5 76 1,26 Step 6 42 0,70 Step 7 (Inlet) 0 0 Selesai 160 2,66
Setelah data awal di konversi dari  liter/menit menjadi liter/detik, masukan data tersebut ke dalam tabel  pengujian  steptest  dan  hitung  kehilangan  air dengan  cara  menghitung  selisih  debit  dari  hasil awal pengukuran ke pengukuran selanjutnya, Hasil pengujian  steptest  di  DMA  Pondok  Mutiara  dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 3. Hasil Pengujian Steptest
Dari  hasil  pengujian  steptest  diatas  total kehilangan  air  di  DMA  Pondok  Mutiara  adalah sebesar 2,66 liter/detik.
3.3. Hasil  pengukuran  titik  kebocoran  dengan Ground Microphone
Dari hasil pengukuran kehilangan air menggunakan metode steptest maka diperoleh ruas- ruas pipa yang terdeteksi mengalami kehilangan air dengan kategori tinggi. yaitu ruas step 1, ruas step 6,  dan  ruas  step  7,  berikut  gambaran  jalur  pipa  di area 6 dengan indikasi kebocoran tinggi.

## Gambar 2. Jalur pipa di area 6 dengan indikasi kebocoran tinggi
Setelah  didapat  ruas  -  ruas  yang  terdeteksi mengalami  kehilangan  air  tinggi,  berikutnya dilakukan  pencarian  titik  kebocoran  menggunakan alat  ground microphone. Pencarian titik kebocoran dimulai  dengan  menyisir  jalur  pipa  di  area  yang mengalami  kebocoran  air  dengan  kategori  tinggi yaitu  dengan  mengukur  suara  dengan  ground microphone  melalui  meter  air  pelanggan  PDAM  , ilustrasinya dijabarkan dengan gambar berikut :

## Gambar 3. Ilustrasi pengukuran suara kebocoran
Penemuan  titik  bocor  pada  lokasi  tersebut berhasil dilakukan pada saat malam hari. Pada saat itu  ditemukan  semburan  air,  dimana  telah dipastikan  tidak  ada  aktifitas  yang  dilakukan  oleh warga  pada  saat  itu,  sehingga  bisa  dipastikan semburan  air  tersebut  adalah  kebocoran  dari  pipa PDAM,  Jumlah  temuan  titik  kebocoran  di  DMA Pondok Mutiara dijabarkan pada tabel dibawah :
Tabel 4. Jumlah temuan titik kebocoran
No Nama Jenis Hasil Ukur Jumlah 1 DMA PM Area 1 Bocor dalam tanah 34-36 dB 1 Titik 2 DMA PM Area 6 Bocor dalam tanah 35-37 dB 1 Titik 3 DMA PM Area 6 Bocor dalam tanah 33-34 dB 1 Titik 4 DMA PM Area 7 Bocor permuka an 53-55 dB 1 Titik TOTAL 4 Titik Berikut  ini  adalah  dokumentasi  hasil  dari pencarian  kebocoran  yang  ditemukan  di  DMA Pondok Mutiara menggunakan alat ground microphone  dapat  dilihat  pada  Gambar  4.4. dibawah :
Gambar 4. Temuan Kebocoran di DMA Pondok Mutira
Kebocoran yang terjadi pada ruas jalan area 1, dan  area  6  merupakan  kebocoran  yang  berjenis semburan  /  kebocoran  yang  tidak  dilaporkan (unreported  leakage),  karena  lokasi  kebocoran tersebut  berada  di  bawah  tanah  dan  airnya  tidak muncul  ke  permukaan.  Lain  halnya  dengan kebocoran  yang  terjadi  pada  ruas  jalan  di  area  7, kebocoran  yang  terjadi  merupakan  semburan  / kebocoran  yang  dilaporkan  (reported  leakage) karena  pada  ruas  tersebut  air  muncul  atau menyembur  keluar  (drainase).  Akan  tetapi  karena kurangnya kesadaran masyarakat kebocoran tersebut  tidak  dilaporkan  kepihak  yang  berwenang yaitu PDAM Kota Pekanbaru.

## 3.4. Percepatan Perbaikan Kebocoran
Kehilangan air didapat dari laporan pelanggan dan  dari  hasil  steptest.  Penanganan  dilakukan maksimal  H+1  dari  laporan.  Lama  waktu kebocoran  yang  belum  dilakukan  penanganan
berpengaruh  pada  volume  kehilangan  fisik, sehingga  perbaikan  harus  segera  dilaksanakan segera  pada  saat  kebocoran  terdeteksi.  Kualitas perbaikan  juga  berdampak  pada  apakah  perbaikan akan  bertahan  lama.  Hal-hal  penting  yang  harus dipertimbangkan ketika menyusun kebijakan perbaikan antara lain adalah:
• Organisasi  dan  prosedur-prosedur  yang  efisien sejak pemberitahuan awal hingga perbaikan.
• Ketersediaan  peralatan  dan  bahan-bahan  yang dibutuhkan.
• Pendanaan yang memadai.
• Standar-standar  yang  tepat  untuk  bahan-bahan dan kinerja.
• Manajemen dan staf yang berkomitmen.
• Pipa  dinas  dan  aksesoris  pipa  yang  berkualitas baik.
3.5. Pembahasan  Hasil  Temuan  Kebocoran  di DMA Pondok Mutiara
Pemantauan  DMA  dilakukan  dengan  cara membandingkan  debit  yang  masuk  ke  jaringan perpipaan  DMA  dengan  pemakaian  pelanggan  di DMA  tersebut,  kemudian  setelah  mengetahui  nilai kebocoran maka akan dilakukan tindakan penurunan  kehilangan  air  dengan  metode  steptest dan pencarian kebocoran, strategi ini sangat efektif untuk  menangani  kebocoran  khususnya  yang  tidak terlihat / di dalam tanah, setelah peneliti melakukan uji  steptest  di  DMA  Pondok  Mutiara  nilai kebocoran  di  DMA  tersebut  adalah  2,66  liter/detik dan  terdapat  4  titik  kebocoran  yang  ditemukan yaitu  1  titik  kebocoran  di  ruas  pipa  area  1,  2  titik kebocoran di ruas pipa area 6, dan 1 titik kebocoran di ruas pipa area 7.
Penyebab  kebocoran  di  DMA  Pondok Mutiara  ditengarai  karena  kontur  tanah  yang  tidak stabil  sehingga  membuat  sambungan  pada  pipa  air PDAM mengalami kebocoran, dan penyebab kedua karena  penanaman  pipa  PVC  diameter  100  mm PDAM  di  DMA  Pondok  Mutiara  terlalu  dangkal, hanya  sekitar  200-300  mm  dalamnya  sehingga apabila  ada  kendaraan  berat  yang  melintas  akan menyebabkan  pipa  retak  /  pecah,  sedangkan menurut  BSN  (Badan  Standarisasi  Nasional)  SNI 7511  :  2011  tentang  tata  cara  pemasangan  pipa transmisi  dan  pipa  distribusi  standar  kedalaman pemasangan pipa PVC diameter 80-100 mm adalah 700 mm, jadi solusi untuk penanaman pipa PDAM yang  terlalu  dangkal  adalah  dengan  menyusun ulang jaringan perpipaan di DMA Pondok Mutiara dengan standarisasi yang sudah ada.
Strategi dan Rekomendasi Penurunan Kehilangan Air.
Hasil  dari  penelitian  kondisi  eksisting penurunan  kehilangan  air  berdasarkan  analisis aspek  teknis,  diperoleh  beberapa  strategi  agar DMA  Pondok  Mutiara  dapat  menekan  kehilangan air secara efektif, diantaranya adalah:
a.  PDAM  Kota  Pekanbaru  sebaiknya  melakukan perawatan  aset  secara  berkala  dalam  hal  ini jaringan  perpipaan  dan  aksesoris  di  DMA  Pondok Mutiara,  hal  itu  dilakukan  guna  meminimalisir kebocoran yang ada pada jaringan perpipaan DMA Pondok Mutiara.
b.  Membuat  perencanaan  penyusunan  ulang jaringan  perpipaan  berdasarkan  standarisasi  yang sudah  ada  (  SNI  7511  :  2011  ),  hal  ini  terbukti efektif  dalam  mengendalikan  tingkat  kebocoran yang ada di jaringan perpipaan terutama kebocoran yang tidak terlihat (didalam tanah).
c.    PDAM  harus  melakukan  kegiatan  steptest secara rutin agar bias memantau tingkat kebocoran nyata  di  DMA  Pondok  Mutiara,  dan  bisa  cepat tanggap dalam menangani kebocoran.

## 4. Simpulan

## 4.1. Simpulan
1. Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  dengan metode  steptest  nilai  kebocoran  di  DMA Pondok Mutiara adalah 2,66 liter / detik.
2. Setelah  dilakukan  pencarian  titik  kebocoran  di DMA  Pondok  Mutiara  ditemukan  4  titik kebocoran  yaitu  1  titik  kebocoran  di  area  1,  2 titik kebocoran di area 6, dan 1 titik kebocoran di area 7.
3. Strategi dan rekomendasi penurunan kehilangan air  di  DMA  Pondok  Mutiara  yaitu  Melakukan perawatan aset perpipaan dan asesoris di DMA Pondok Mutiara,
Membuat perencanaan penyusunan ulang jaringan perpipaan berdasarkan  standarisasi  yang  sudah  ada (  SNI  7511  :  2011  ),  Melakukan  kegiatan steptest secara rutin agar bisa memantau tingkat kebocoran nyata di DMA Pondok Mutiara, dan bisa cepat tanggap dalam menangani kebocoran.

## 4.2. Saran
Saran  yang  dapat  diberikan  dalam  penelitian ini adalah sebaiknya PDAM membuat perencanaan penyusunan  ulang  jaringan  perpipaan  berdasarkan standarisasi  yang  sudah  ada  (  SNI  7511  :  2011  ), dilakukan  perawatan  aset  perpipaan  dan  aksesoris yang  ada  di  DMA  Pondok  Mutiara,  melakukan
kegiatan  steptest  secara  rutin  agar  dapat  lebih mudah  memantau  dan  mengendalikan  kehilangan air secara efektif.

## Daftar Pustaka
[1] Imanullah  Imsawan  el-Ahmady,  dan  Emenda Sembiring, 2014. “pemilihan program pengendalian  kehilangan  air  serta  pengaruh implementasinya terhadap peningkatan pendapatan  PDAM”.  Bandung:  Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut
Teknologi Bandung.
[2] BPPSPAM. Data Audit PDAM Kota Pekanbaru 2017.
[3] Widy Saparina, 2017. “Penurunan Kehilangan Air  di  Sistem  Distribusi  Air  Minum  PDAM Kota  Malang”.  Institut  Teknologi  Sepuluh Nopember Surabaya.
[4] Dian  Vitta  Agustina.  2007.  “Analisa  Kinerja Sistem Distribusi Air Bersih Pdam Kecamatan Banyumanik Di Perumnas Banyumanik”.  Semarang  (ID):  Universitas Diponegoro Manajemen Dan Rekayasa Infrastruktur Semarang.
[5] Indah  Eka  Febriany.  2014.  “Strategi Penurunan    Kebocoran    di    Sistem  Distribusi Air Bersih Kota Mataram”. Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.
[6] Hardiansyah  S.  2016.  “Studi  Kehilangan  Air pada  Instalasi  Penjernihan  Air  Bersih  (IPA) Panaikang
Makassar”.
Universitas Hasanuddin Makassar.
[7] Andika  Wiranata  Pinem.  2017.  “Analisis Tingkat  Kehilangan  Air  Fisik  Pdam  Tirta  Uli Pada Kawasan Perumahan Karang Sari  Kota Pematangsiantar”. Universitas Sumatera
Utara.
[8] Ranhill  Water  Services.  2005.  Non  Renenue Water. Malaysia.
[9] Annindita  Rizky  P.S.  2018.  “Evaluasi Jaringan  Distribusi  Air  Minum  PDAM Tirtawening  Wilayah  Pelayanan  Bandung Utara”. Institut Teknologi Bandung.
[10] www.pekanbarupdam.co.id/