I’thisam, A. et al. Perancangan Sistem Sanitasi Lingkungan di Posko Sinabung …

## PERANCANGAN SISTEM SANITASI LINGKUNGAN DI POSKO BENCANA SINABUNG KONCO KECAMATAN TIGAN DERKET

## Arif I’tisham , Ahmad Perwira Mulia dan Hafizhul Khair
Jurusan Teknik Lingkungan , Fakultas Teknik , Universitas Sumatera Utara (USU)
Jl.  Alumni Universitas Sumatera Utara ,Medan 20155  Indonesia e-mail: arifitisham@gmail.com
Abstrak- Bencana  adalah  peristiwa  atau  rangkaian  peristiwa  yang  mengancam  dan mengganggu  kehidupan  dan  penghidupan  masyarakat.  Jika  terjadi  bencana,  maka  akan memunculkan  permasalahan  yang  dapat  dikategorikan  menjadi  2  (dua),  yakni  (1)  di  saat bencana  biasanya  timbul  korban  dalam  keadaan  meninggal  atau  cedera  yang  membutuhkan pertolongan  medis  darurat  dan  (2)  terjadi  pengungsian  yang  memunculkan  masalah kesehatan  masyarakat  pengungsi.  Bencana  erupsi  gunung  Sinabung  yang  terjadi  di  kota Medan  Sumatera  Utara  merupakan  bencana  yang  dapat  menimbulkan  permasalahan  yang dikategorikan seperti di atas.  Sanitasi dan penyediaan air bersih merupakan pokok persoalan yang  harus  cepat  tanggap  untuk  diselesaikan.  Adapun  ruang  lingkup  sanitasi  adalah  sebagai berikut  :  Air  limbah  domestic  ( Black  water & Grey  water)  , pengelolaan  persampahan, drainase  lingkungan/tersier.  Posko  bencana  yang  terletak  didaerah    Desa  Jandi  Meriah kecamatan  Tiganderket  kabupaten  karo  menjadi  perhatian  pada  kasus  ini. Dengan  adanya perencanaan  ini  diharapkan  dapat  meminimalisir  terjadinya    pencemaran  lingkungan  dan meningkatkan kondisi sanitasi sehingga tingkat kesehatan masyarakat dapat meningkat.
Kata  Kunci  —Bencana,  Air  Limbah  Domestik, Black  water,  Grey  water ,  Sanitasi,  Sistem Pengolahan & Penyaluran Air Limbah,  Pengelolaan Sampah .

## I. PENDAHULUAN
encana erupsi gunung Sinabung yang terjadi di  kota  Medan  Sumatera  Utara  merupakan bencana  yang  dapat  mengakibatkan  korban dan  penderitaan  manusia,kerugian  harta benda,sarana  dan  prasarana  umum  serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan  dan  penghidupan  masyarakat sehingga memerlukan pertolongan dan bantuan.  Sanitasi  dan  penyediaan  air  bersih merupakan  pokok  persoalan  yang  dibahas pada  perancangan  ini.  Posko  bencana  Konco yang  terletak  didaerah    Desa  Jandi  Meriah Kecamatan  Tiganderket  kabupaten  Karo menjadi perhatian pada kasus ini. Timbulnya  masalah  pada  lingkungan akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan  dan  tingkat  kesehatan  masyarakat yang  tinggal  di  Posko  bencana  Konco, sehingga  diperlukan  suatu  penanganan  air limbah , penyediaan air bersih dan pengelolaan  sampah  yang  baik  dan  terpadu baik dalam penyaluran maupun
pengolahannya untuk mengurangi semaksimal mungkin  terjadinya  pencemaran  lingkungan. Melihat  pentingnya  suatu  sistem  penyaluran dan  pengolahan  air  limbah,penyediaan  air bersih  dan  pengelolaan  sampah,  sehingga diperlukan suatu kajian secara teknis berkaitan  dengan  perancangan  sistem  sanitasi lingkungan  di  posko  bencana  Konco  di Kecamatan Tiganderket Kabupaten karo.
Wilayah  studi  pada  perencangan  ini berada  posko  bencana  Konco  di  Kecamatan Tiganderket Kabupaten karo ,Sumatera Utara. Adapun  kondisi  Eksisting  posko  bencana Sinabung  Konco  dapat  dilihat  pada  gambar 1.1 .
Perencanaan  sanitasi  ini  hanya  mencakup penyediaan  air  bersih,  penyaluran  dan pengolahan  air  limbah  dan  pengelolaan sampah  .  Aspek  yang  ditinjau  yaitu  aspek teknis  dengan  menggunakan  beberapa  data primer seperti hasil pengamatan kondisi posko bencana  dan  hasil  wawancara.  Serta  data sekunder  tentang  kondisi  gunung  sinabung yang diambil dari BMKG Kaban Jahe.
B
I’thisam, A. et al. Perancangan Sistem Sanitasi Lingkungan di Posko Sinabung …

## Gambar 1.1 Kondisi Eksisting Posko Bencana Sinabung Konco

## II.METODE PERENCANAAN
Tahap perencanaan merupakan penjelasan mengenai  tahap  perencanaan  yang  telah disusun  pada  kerangka  perencanaan.  Tahap perencanaan  meliputi judul perencanaan,studi pustaka, pengumpulan data, hasil pembahasan kesimpulan dan saran. Gambar 2.1 menunjukkan tahapan perencanaan :

## III.HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Perhitungan Penyediaan Air Bersih
Perencanan  ini  menggunakan  data  data sebagai  berikut;  penduduk  sebesar  936  jiwa dan  terdapat  2  sumber  air  bersih  yaitu  sumur dan mata air yang digambarkan di gambar 3.1 serta  perencanaan  ini  menggunakan  kriteria desain  perencanaan  SNI  19-6728.1-2002 dengan asumsi keb air bersih daerah pedesaan per  jiwa  adalah  sebesar  100  l/o/hari.  Adapun perhitungan  kebutuhan  air  bersih  pada  posko bencana  dengan  studi  kasus  posko  bencana Konco sinabung ;
Keb air bersih  = 100 l/org/hari x 936 jiwa
= 93600 l /hari
= 93,6 m 3 /hari
Jumlah pemakaian air perjam kerja ;
Ket: Qd : Kebutuhan rata rata air bersih t :  waktu  pemakaian  air  per  jam  kerja
(asumsi)
Gambar 2.1. Tahap Perencanaan
Latar Belakang Permasalahan Studi Literatur

## Identifikasi / Survei
Pengambilan Data
Data Primer : 1.Survei Lapangan Data Sekunder : 1.Literatur 2.Regulasi
3.Instansi
Pengolahan Data
1. Perhitungan Air Bersih 2.Perhitungan Air Buangan dan drainase 3. pengelolaan sampah Perancangan Desain: - Desain Sanitasi Lingkungan Posko bencana

## Gambar
Rancangan Anggaran biaya Kesimpulan dan Saran Selesai
I’thisam, A. et al. Perancangan Sistem Sanitasi Lingkungan di Posko Sinabung …
Qh = = 11,7 m 3 /jam
Jumlah pemakaian air perjam puncak:
Qh-max = C1 x Qh
Ket: Qh-max
: Pemakaian air perjam puncak C1 :  Konstanta  pemakaian  air bekisar antara 2,0 – 4,0 Qh-max = 2 x 11,7m 3 /jam = 23,4 m 3 /jam
Desain Kapasitas pipa ; Diasumsi  kan  pemakaian  air    dari  sumber  1 pada  posko  bencana  Konco  ini  dalam  1  hari (24 jam) adalah 100 % .
Maka  %  kebutuhan  air  yang  harus  dipenuhi oleh pompa tiap hari pada sumber 1 adalah : 1/24 x 100% = 4,17 %
Pemakaian  pompa  per  hari  dari  sumber  mata air  2    untuk  mengisi  penuh  reservoir  atau tangki  adalah  8  jam.  Maka  %  kebutuhan  air yang  harus  dipenuhi  oleh  pompa  tiap  hari pada sumber 2 adalah :
1/8 x 100% = 12,50 % Maka,  besar  kapasitas  pipa  dapat  dihitung sebagai berikut :
Q s = (12,50-4,17)% x Qh = 0,0833 x 11,7 = 0,97 m 3 /jam Besar volume tampung ;
Qs x t = 0,97 x 8 = 7,8 ≈ 8 m 3 = 8000 l Dengan  volume  air  yang  dibutuhkankan sebesar  8000  l  ,  direncanakan  memakai  jenis jenis  tangki  yang  beredar  di  pasaran  dengan volume  tangki  yang  di  butuh  kan  2000  l (asumsi)  jadi  didapat  kebutuhan  tangki sebesar :
8000 l : 2000 l = 4 tangki
Jadi kebutuhan air bersih pada posko bencana Konco  sebesar  8000  l  dengan  di  wadahi tangki 2000 l sebanyak 4 buah tangki . Layout sistem  penyediaan  air  bersih  dapat  di  lihat pada gambar 3.1 ;

## Gambar 3.1 Layout Perencanaan Sistem
Penyediaan Air bersih

## B.  Perhitungan Pengolahan air buangan B.1 Tangki Septik
Dalam  perancangan  ini  pengolahan  air buangan  yang  direncanakan  menggunakan tangki  septik  . Tanki  septik  yang  akan dibangun  terdiri  daridua  buah  ruang.  Ruang pertama merupakan ruangpengendapan lumpur.  Volume  ruang  pertama  ini  memiliki volume  40–70%  dari  keseluruhan  volume tangki  septik.  Pada  ruang  kedua  merupakan ruang  pengendapan  bagi  padatan  yang  tidak terendapkan  pada  ruang  pertama.  Panjang ruangan  pertama  dari  tangki  septik  sebaiknya dua  kali  panjang  ruangan  kedua,  dan  panjang ruangan  kedua  sebaiknya  tidak  kurang  dari  1 m  dan  dalamnya  1,5  m  atau  lebih,  dapat memperbaiki  kinerja  tangki.  Kedalaman tangki  sebaiknya  berkisar  antara  1,0  –  1,5  m. Sedangkan  celah  udara  antara  permukaan  air dengan  tutup  tangki  (free  board)  sebaiknya antara  0,3  hingga  0,5  m.  Tangki  septik  harus dilengkapi  dengan  lubang  ventilasi  (dipakai pipa  tee)  untuk  pelepasan  gas  yang  terbentuk dan  lubang  pemeriksaan  yang  digunakan untuk  pemeriksaan  kedalaman  lumpur  serta pengurasan.(Sapei dkk ,2011)
Perhitungan  estimasi  pekiraan  kapasitas tangki  septik  yang  akan  digunakan  untuk melayani  265  kk  pada  posko  bencana  Konco, diasumsikan bahwa : a.  Total  jumlah  penduduk  terlayani  ;  936 orang.
b.  Waktu  asumsi  pengurusan  direncanakan setiap (N) 2 tahun (IKK Sanitation Improvement
I’thisam, A. et al. Perancangan Sistem Sanitasi Lingkungan di Posko Sinabung …
Programme, 1987, dalam NMC CSRRO DI Yogyakarta) c. Rata-rata lumpur terkumpul liter/orang/tahun
adalah 40 liter untuk air limbah dari WC. d.  Air  limbah  yang  dihasilkan  tiap  orang/hari adalah10  liter/orang/hari  (tanki  septic  hanya untuk menampung limbah WC).
Estimasi  perhitungan  dari  asumsi  di  atas adalah sebagai berikut: Kebutuhan kapasitas penampung untuk lumpur (A), adalah: A = P . N .S
Dengan: A  =  Penampungan  lumpur  yang  diperlukan (dalam liter) P  =  Jumlah  orang  yang  diperkirakan menggunakan tangki septik N  =  Jumlah  tahun  jangka  waktu  pengurasan lumpur
S = Rata-rata
lumpur terkumpul (liter/orang/tahun). Sehingga, A  =  936  orang  x  2  tahun  x  40 liter/orang/tahun = 74880 liter = 74,8 m3
Keperluan  waktu  penahan  minimum  dalam satu hari (Th), adalah: T h = 2,5 – 0,3 log ( P. Q) > 0,5 Dengan: Th  =  Keperluan  waktu  penahanan  minimum untuk pengendapan > 0,5 l/hari P = Jumlah orang Q = Banyaknya aliran, liter/orang/hari Sehingga,
Th =  2,5–0,3log  (936  org  X  10 liter/org/hari)> 0,5
= 1,3 > 0,5 l/hari
Kebutuhan  kapasitas  penampung  air  (B), adalah:
Sehingga,
B = P . Q . Th B = 936 orang . 10 liter/orang/hari . 1,3 liter/hari = 12168 liter = 12,168 m 3
Volume tangki septik komunal = A + B = (74,8 + 12,168) m 3 = 28,989 m 3
Dimensi tangki septik komunal adalah:
Tinggi tangki septik (h) = 1,5 m + 0,3 m (free board /tinggi jagaan).
Perbandingan lebar tangki septik (L): panjang tangki septik (P) = 1 : 2 Lebar tangki septik = 2,62 m Panjang tangki septik = 5,242 m Adapun  desain  teknis  Tangki  Septik  dapat dilihat pada gambar 3.2 dan 3.3 ;
Gambar 3.2 Desain Teknis Tangki Septik tampak atas
Gambar 3.3 Desain Teknis Tangki Septik tampak depan

## B.2 Sumur Resapan
Peresapan  berfungsi  untuk  meresapkan cairan yang  keluar dari tangki septik ke tanah secara  horisontal  dan  vertikal  melalui  pori pori  tanah.  Material  organik  akan  diolah  oleh bakteri  yang  hidup  dalam  tanah.  Perubahan temperatur  dan  karakteristik  kimiawi  serta persaingan  makanan  dengan  bakteri  tanah juga  akan  bisa  mengakibatkan  bakteri  dan virus  yang  ada  dalam  cairan  yang  keluar  dari
I’thisam, A. et al. Perancangan Sistem Sanitasi Lingkungan di Posko Sinabung …
tangki  septik  terbunuh.  Air  limbah  umumnya akan  meresap  kedalam  tanah  dan  akhirnya masuk ke dalam air tanah sedangkan sebagian akan  bergerak  keatas  akibat  gaya  kapiler selanjutnya  menguap  serta  diserap  tanaman. Peresapan disini berfungsi sebagai pengolahan sekunder dan pembuangan akhir. (Sapei dkk ,2011)
Jenis  peresapan  yang  bisa  digunakan  sebagai berikut (Sapei dkk ,2011): a. Bidang resapan. Jenis peresapan ini dibuat dengan  bentuk  seperti  parit  (arah  horisontal atau  memanjang)  sehingga  kelemahannya adalah  memerlukan  banyak  tempat,  namun jenis  tersebut  efektifitasnya  lebih  tinggi dibanding sumur resapan.
b.  Sumur  peresapan.  Jenis  peresapan  ini dibuat  dengan  bentuk  sumur  (arah  vertikal), dengan  dinding  yang  bisa  meresapkan  air (dinding  berlubang)  dengan  dasar  tanah (tanpa  perkerasan).  Jenis  ini  digunakan  jika ketersediaan  tanah  tidak  memungkinkan dibuat  bidang  resapan  dan  kedalaman  muka air  tanah  tertinggi  (saat  musim  hujan) minimal 1,5 m dari dasar sumur resapan.
Secara  umum  konstruksi  sumur  resapan lebih  sederhana  dibanding  dengan  bidang resapan.  Sumur  Resapan  bisa  dibiarkan kosong  dan  dilapisi  dengan  bahan  yang  bisa menyerap  (untuk  penopang  dan  mencegah longsor),  atau  tidak  dilapisi  dan  diisi  dengan batu  dan  kerikil  kasar.  Batu  dan  kerikil  akan menopang  dinding  agar  tidak  runtuh,  tapi masih  memberikan  ruang  yang  mencukupi untuk  air  limbah.  Dalam  kedua  kasus  ini, lapisan  pasir  dan  kerikil  halus  harus disebarkan  diseluruh  bagian  dasar  untuk membantu  penyebaran  aliran.  Kedalaman sumur  resapan  harus  1,5  dan  4  meter,  tidak boleh  kurang  dari  1,5  meter  diatas  tinggi permukaan  air  tanah,  dengan  diameter  1,0  – 3,5  meter.  Sumur  ini  harus  diletakkan  lebih rendah dan paling tidak 15 meter dari sumber air  minum  dan  sumur.  Sumur  resapan  harus cukup  besar  untuk  menghindari  banjir  dan luapan  air.  Kapasitas  minimum  sumur resapan  harus  mampu  menampung  semua  air limbah  yang  dihasilkan  dari  satu  kegiatan mencuci  atau  dalam  satu  hari,  volume manapun  yang  paling  besar.  Perencanaan Sumur  Resapan  dapat  dilihat  pada  gambar 3.4;

## Gambar 3.4 Desain Teknis Sumur Resapan

## C.  Perhitungan Pengelolaan sampah C.1 Umum
Perencanaan  ini  membutuhkan  data sebagai  berikut  ;  jumlah  penduduk  yang dilayani  :  936  jiwa  dan  memakai  kriteria desain  diambil  dari  Permen  PU  no  3  tahun 2013  .  Pada  perencanan  pengelolaan  sampah di  posko  bencana  Konco  ini  direncanakan menggunakan  TPST.  Adapun  penjelasan TPST  diambil  dari  Permen  PU  no  3  tahun 2013 ;
TPST atau Material Recovery Facility (MRF) didefinisikan  sebagai  tempat  berlangsungnya kegiatan  pemisahan  dan  pengolahan  sampah se  cara    terpusat.  Kegiatan  pokok  di  TPST adalah:
1. pengolahan  lebih  lanjut  sampah  yang telah dipilah di sumbernya
2. pemisahan  &  pengolahan  langsung komponen sampah kota
3. peningkatan mutu produk
recovery/recycling
Sehingga  fungsi  TPST  adalah  sebagai  tempat berlangsungny  a  pemisahan,  pencucian  / pembersihan,  pengemasan,  dan  pengiriman produk daur  ulang  sampah.

## C.2.Rancangan TPST
TPST sebagai tempat daur ulang sampah, memerlukan  fasilitas  berdasarkan  komponen sampah yang masuk dan yang akan dikelola. Pada  perhitungan  timbulan  sampah  pada posko  bencana  ini  dengan  studi  kasus  posko bencana  Konco  dipakai  kriteria  perancangan
I’thisam, A. et al. Perancangan Sistem Sanitasi Lingkungan di Posko Sinabung …
menggunakan SNI 3.04-1993.03 yang
terdapat pada tabel 3.1 ;
Tabel 3.1 Jumlah timbulan berdasarkan SNI 3.04-1993.03
Pada  perencanaan  in  di  asumsikan  tenda sebagai  rumah  non  permanen  pada SNI  3.04- 1993.03 maka didapat
936 jiwa x 2 l/o/hari = 1872 l/o/hari
= 1,9 m 3 /hari ≈ 2 m 3 /hari
Dari  hasil  perhitungan  maka  didapat  lah jumlah  timbulan  sampah  posko  bencana sebesar 2 m 3 /hari .  Untuk mengetahui volume TPST  yang  dibutuhkan    dapat  menggunakan kriteria  perancangan  dari  Permen  PU  no  3 tahun 2013 yang dijelaskan pada tabel 3.2 ;
Tabel 3.2 Luas TPS dan Volume Kontainer berdasarkan Permen no 3 tahun 2013
Luas Lahan TPS (m 2 ) Dimensi Lahan (m x m) Volume Kontainer yang digunakan (m 3) 50 5 x10 8 100 10x10 8 200 10 x 20 14 300 10 x 30 14 400 15 x 27 14 500 15 x 34 14
1000 15 x 67 14
Dengan  luas  lahan  yang  tersedia  di  posko bencana  Konco  ±  50  m 2 maka  didapat kontainer  yang  dibutuhkan  sebesar  8  m 3 dengan timbulan sampah ± 2 m 3 /hari.

## IV.KESIMPULAN
Jurnal Perancangan Sistem Sanitasi Lingkungan  di  Posko  Bencana  Sinabung Konco Kecamatan Tigan Derket ,
memberikan perencanaan desain; a. Penyediaan  air  bersih  dengan  kebutuhan  air sebesar 8000 l menggunakan 4 tangki 2000 l b.  Pengolahan  air  buangan  dengan  tangki septik  yang  berdimensi  Tinggi  (h)  =  1,8  m  , Lebar tangki septik = 2,62 m , Panjang tangki septik = 5,242 m
c. Pengelolaan sampahdengan timbulan sampah  perharinya  sebesar  2  m 3 /hari  dengan wadah  /  TPST  menggunakan  kontainer berukuran 8 m 3

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  menyampaikan  penghargaan  dan terima  kasih  kepada  Bapak  Dr.Ir.Ahmad Perwira  Mulia,  M.Sc  ,  Bapak  Hafizhul  Khair AM  ST  ,  MT  dan  Ibu  Isra  Suryati  ST  ,  M.Si yang  telah  mendukung  dan  membimbing penulisan  jurnal  ini.  Terima  kasih  juga disampaikan kepada Abdul Hafidz Nainggolan  dan  M.Andhika  Tri  H  yang  telah banyak  membantu  dalam  pembuatan  jurnal ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Standar  Nasional  (2002):  Tata  Cara
Perencanaan Bangunan MCK Umum – SNI 03- 2399-2002. Andriani,  Zella  .  2016  .  Perencanaan Peningkatan  Pelayanan  Sanitasi  di Kelurahan Pegirian Surabaya, Jurusan Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ,ITS ; Surabaya Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Perancangan Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : Rineka Cipta. Hariwijaya,  M.  dan  Bisri  M.  Djaelani.2008. Teknik  Menulis  Skripsi  dan  Tesis Disertai  Contoh  Proposal  Skripsi. Yogyakarta: Hanggar Kreator. No Komponen Sumber sampah Satuan Vol (l) Berat (Kg) 1 Rumah Permanen l/o/hari 2,25- 2,5 0,35- 0,4 2 Rumah semi permanen l/o/hari 2-2,25 0,3- 0,35 3 Rumah  non permanen l/o/hari 1,75-2 0,25- 0,3 4 Jalan lokal l/m 2 /hari 0,2-0,6 0,1- 0,3
I’thisam, A. et al. Perancangan Sistem Sanitasi Lingkungan di Posko Sinabung …
Mawandy,  Erwin.  2003.  Studi  Problematik Pemanfaatan Ruang dan Manajemen  pada  Stasiun  Kereta Api Gambir. Tugas Akhir. Jurusan Teknik Planologi. Jakarta : Universitas Indonusa Esa Unggul. Narbuko,  Cholid  dan  Abu  Achmadi.  2008 Metodologi Perancangan, Jakarta : Bumi Aksara. Sapei,  Asep  dkk  ,  2011  .  Desain  Instalasi Pengolahan Limbah WC Komunal Masyarakt  Pinggir  Sungai  Desa
Lingkar  Kampus  .  Deartemen teknik sipil dan lingkungan, Fakultas Teknologi Pertanian ;Bogor : IPB Sugiyono.  2008.  Metode  Perancangan  Bisnis. Bandung : PT Alfabeta. United Nations. Laporan Pencapaian Milenium  Development  Indonesia Tahun 2004