## Abstrak
Instalasi listrik dapat diartikan sebagai suatu cara penempatan  dan  penyaluran  tenaga  listrik  untuk  semua peralatan  yang  memerlukan  tenaga  listrik    untuk pengoperasiannya  dan  bagian  ini  langsung  berada  dalam daerah  kegiatan  konsumen . bangunan  multifungsi  adalah bangunan  berukuran  besar  sebagai  tempat  melakukan bermacam-macam fungsi (kegiatan)  di dalamnya.
Tujuan  dari  penulisan  skripsi  ini  adalahTujuan penulisan  tugas  akhir  ini  adalah  untuk  mendapatkan  : Desain  instalasi  yang  baik,  Estetika  pencahayaan  yang baik,    Penggunaan  standarisasi,  dan  Penghitungan  biaya pembuatan  instalasi  pada  ruko,  kamar  hotel,  dan  gedung convention
Metodologi yang digunakan yaitu penulis melakukan  desain  instalasi,  kemudian  menghitung  tinkat pencahayaan  dengan  munyesuiakan  dengan  standarisasi yang  ada.  Berdasarkan  perhitungan  yang  dilakukan  maka didapat  desain  instalasi  kamar  hotel,  ruko,  dan  gedung convention yang sesuai dengan standarisasi yang ada.
Kata  kunci:  Desain,  Estetika  pencahayaan,  Multifungsi Standarisasi.

## Abstrack
Electrical installation can be interpreted as a way of placement and distribution of electric power to all equipment that  requires  electrical  power  for  its  operation  and  this  part directly  located  in  the  area  of  consumer  activity. multifunctional building is a large-sized building as a place to perform a variety of functions (activities) in it.
The  purpose  of  this  thesis  is  to  obtain:  Installation of  good  design,    Good  lighting  aesthetics,  The  use  of standardization,  and  Counting  the  cost  of  making  the installation in office, hotel room, and building convention.
The  methodology  used  is  the  author  did  design  the installation, then calculate tinkat lighting with munyesuiakan with  existing  standardization.  Based  on  calculations performed  the  importance  of  the  design  of  the  installation room,  shop,  and  building  convention  in  accordance  with existing standardization.
Keywords:  Aesthetic  Lighting,  Design,  Multifungtion, Standardization.

## I.    PENDAHULUAN
Instalasi  listrik  dapat  diartikan  sebagai  suatu cara  penempatan  dan  penyaluran  tenaga  listrik  untuk semua  peralatan  yang  memerlukan  tenaga  listrik    untuk pengoperasiannya dan bagian ini langsung berada dalam daerah  kegiatan  konsumen.  Suatu  intalasi  tenaga  listrik terdiri dari beberapa bagian yaitu : Penyediaan tenaga
listrik,  Sistem  pembagian,  Saluran  tenaga  listrik, Pengamanan, Pentanahan.
Pada kebanyakan lingkungan kerja, produktifitas dan efisiensi merupakan tujuan yang sangat di  prioritaskan,  dan  pemecahan  masalah  desain pencahayaan  di  harapkan  untuk  mendukung  hal  ini. Secara spesifik, pencahayaan harus memberian kenyamanan  dan  kemudahan  bagi  kegiatan  yang  terjadi di  dalam  ruangan,  kecenderungan  yang  tumbuh  pada kebanyakan  ruang  kerja  adalah  untuk  meningkatkan kepuasan  pekerja,  dan  pencahayaan  harus  memberikan kontribusi  bagi  kepuasan  lingkungan  secara  visual  dan psikologis.
Penggunaan formula pemecahan masalah pencahayaan  tidak memberikan hasil positif dan banyak masalah  pencahayaan  ruang  kerja  berkaitan  dengan syarat kepuasan dan produktifitas pengguna. Pemecahan masalah  yang  tidak  standard  dan  keatif  dapat diaplikasikan  secara  ekonomis  pada  banyak  pengaturan ruang . Pengaruh dari penerangan yang kurang memenuhi  syarat  akan  mengakibatkan  :  Kelelahan  mata sehingga  berkurangnya  daya  dan  effisiensi  kerja, Kelelahan  mental,  Keluhan  pegal  di  daerah  mata  dan sakit kepala di sekitar mata,  Kerusakan indra mata dll.
Selanjutnya  pengaruh  kelelahan  pada  mata tersebut  akan  bermuara  kepada  penurunan  performansi kerja,  termasuk:  Kehilangan  produktivitas,    Kualitas kerja rendah, Banyak terjadi kesalahan, Kecelakan  kerja meningkat.
Selain menguasai persyaratan, perancangan dan memiiki  pengetahuan  tentang  peralatan  instalasi,  hal yang  tidak  boleh  di  tinggalkan  oleh  seorang  ahli  listrik adalah  kemampuan  membaca  dan  memahami  gambar istalasi.  Gambar  instalasi  memegang  peranan  yang sangat  vital  dan  menentukan  dalam  suatu  perancangan instalasi,  karena  hanya  dengan  bantuan  gambar, pemasangan instalasi pada bangunan dapat dilaksanakan. Gambar  instalasi  harus  memperhatikan  aturan-aturan tertentu,  seperti  di  Indonesia  dalam  dunia  teknik  listrik aturan  yang  ada  antara  lain  PUIL  (Persyaratan  Umum Instalasi Listrik).
II. DASAR TEORI
A. Pengertian gedung multi fungsi.
Dalam kamus bahasa Indonesia pengertian bangunan multi fungsi :
Bangunan  adalah  :  bangunan  tembok  dan sebagainya  yang  berukuran  besar  sebagai  tempat
Semuel J Kalukar (1) , Ir. Hans Tumaliang, MT. (2) , Maikel Tuege, ST., MT. (3)
(1)Mahasiswa (2)Pembimbing 1 (3)Pembimbing 2
Jurusan Teknik Elektro-FT, UNSRAT, Manado-95115, Email: Semuel_88@yahoo.com

## Desain Instalasi Penerangan Pada Bangunan Multi Fungsi
kegiatan, seperti perkantoran, pertemuan, perniagaan,  pertunjukan,  olahraga,  dan  sebagainya. rumah tembok yang berukuran besar; multi adalah : bentuk  terikat      ;  lebih  dari  satu;  lebih  dari  dua; multivalent; multipora; multilateral;  berlipat ganda ; multimilioner, fungsi adalah  : kegunaan suatu hal Jadi,  bangunan  multifungsi  adalah  bangunan berukuran  besar  sebagai  tempat  melakukan  bermacam- macam  fungsi  (kegiatan)    di  dalamnya.  Penyatuan berbagai  fungsi  dan  aktivitas  dalam  suatu  bangunan inilah yang disebut bangunan multifungsi atau mixed use building.
Listrik  merupakan  sesuatu  yang  lumrah  dalam kehiduppan  kita  sehari-hari.    Bangunan  gedung  baik untuk  rumah  tinggal,  kantor,  sekolah,  yang  di  lengkapi sarana  pendukung  listrik  dalam  membangun  agar  dapat berfungsi  dan  di  huni  dengan  baik,  nyaman  serta memenuhi keselamatan memerlukan perencanaan gambar  instalasi  listrik  yang  cermat  dengan  mengacu pada  aturan-aturan  yang  di  tetapkan  dalam  dunia  teknik listrik.
Gambar  instalasi  listrik  memegang  peranan  yang sangat  vital  dan  menentukan  dalam  suatu  perencanaan instalasi,  karena  hanya  dengan  bantuan  gambar  suatu pekerjaan pemasangan instalasi dapat di laksanakan.

## B.  Komponen instalasi listrik
Dari  fungsinya  kabel  dibedakan  menjadi  beberapa jenis, yaitu :

## Kabel NYA
Kawat  bangunan,  jenis  NYA-  100  V,  dengan isolasi PVC mempunyai ukuran 1-500mm.

## Kabel  BBC
Conduktor  telanjang  jenis  BCC  atau    AAAC, dengan  ukuran  1-500mm,  banyak  digunakan  untuk transmisi  di  atas  tanah  (SUTM)  dan  konduktor pentanahan.

## Kabel NYY
Kabel  tegangan  rendah,  jenis  NYY  atau NYFGbY  dengan  isolasi  dan  sarung  PVC.  Digunakan untuk  pemakaian  dalam  ,  juga  bias  digunakan  untuk kabel tanah namun di perlukan sedikit pengaman ekstra.
Untuk mendapatkan  jumlah lampu pada suatu ruang  dapat dihitung dengan metode faktor utilisasi ruangan, rumusnya  adalah  sebagai berikut :
N = (1)
Φ lampu = I x P                                (2)
Dimana :
N       =  Jumlah titik lampu E        = Intensitas Penerangan ( Lux ) A      = Luas Ruangan ( meter ) Φ = Flux Cahaya (  Lumen ) LLF    = 0.8 P = daya ( watt) I = 75 lumen

## KUAT PENERANGAN (E)
Perkantoran                                       = 200 - 500 Lux Apartemen / Rumah                          = 100 - 250 Lux
Hotel                                                 = 200 - 400 Lux Rumah sakit / Sekola                         = 200 - 800 Lux Basement  /  Toilet  /  Coridor  /  Hall  /  Gudang  /  Lobby = 100 - 200 Lux
Restaurant / Store / Toko                   = 200 - 500 Lux Untuk  menghitung  jumlah  titik  lampu  maka  lux  suatu ruangan dapat di lihatpada tabel 1

## III. METODELOGI PENELITIAN

## A. Tinjauan Umum
Seiring  perkembangan  waktu,  aktivitas  dan kebutuhan  terhadap  ruang  juga  semakin  meningkat, terutama  yang  berada  di  pusat  kota.  Kebanyakan  orang cenderung  melakukan  aktivitas  di  pusat  kota  karena letaknya  strategis  dan  memiliki  sarana  dan  prasarana yang lengkap.
Tingginya  minat  masyarakat  terhadap  sebuah fasilitas  yang  dapat  mengakomodasi  kebutuhan  ruang memacu  pertumbuhan  properti.  Masyarakat  perkotaan, pada  umumnya  lebih  memilih  melakukan  aktivitas, seperti bekerja, belanja, berekreasi dalam satu lingkungan  yang  relatif  dekat.  Fenomena  inilah  yang terjadi di kota-kota.
Pada  akhir  abad  ke  20,  banyak  developer  dan berbagai  ahli  menyadari  bahwa  konsep  pembangunan multfungsi  menawarkan  banyak  keuntungan  dan  bisa diterapkan  pada  perkotaan.  Kota-kota  besar  seperti Jakarta, Surabaya, Solo, dan lain-lain. pada saat ini sudah mengembangkan  properti  bersifat  multifungsi  ini,  di mana  pada  proyek  tersebut  terdapat  beberapa  fungsi, seperti  hotel,  apartemen,  perkantoran  di  atas  pusat perbelanjaan,  yang dilengkapi dengan   berbagai  fasilitas rekreasi, sarana transportasi publik, dan lain-lain.
Lion  Plaza  dan  hotel  adalah  salah  satu  penerapan bangunan  multi  fungsi  yang  ada  di  manado  yang menggabungkan  perpaduan  antara  hotel  ,  plaza  dan bangunan ruko
.

## B. Tempat Dan Waktu Penelitian
Pelaksanaan penelitian di lakukan di Boulevard Mall Manado, di mulai pada bulan agustus 2014 sampai dengan oktober 2014.
C. Alat Dan Bahan Perlengkapan
Dalam pembuatan tugas akhir ini penulis menggunakan peralatan dan bahan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Secara lebih spesifik peralatan dan bahan yang digunakan.

## D. Prosedur Penelitian
Prosedur  penelitian  ini  terdiri  dari  tiga  tahap, yaitu  tahap  pertama  merupakan  tahap  persiapan penelitian,  tahap  kedua  merupakan  tahap  pelaksanaan penelitian dan tahap pengelolaan data, dan tahap ke tiga adalah  penulisan laporan penelitian.

## TABEL I TINGKAT PENCAHAYAAN YANG DIREKOMENDASIKAN SNI PENCAHAYAAN BUATAN, 2001
Fungsi ruangan Tingkat Pencaha yaan (lux) Kelompok renderasi warna Keterangan Rumah Tinggal : Teras 60 1 atau 2 Ruang tamu 120~250 1 atau 2 Ruang makan 120~250 1 atau 2 Ruang kerja 120~250 1 Kamar tidur 120~250 1 atau 2 Kamar mandi 250 1 atau 2 Dapur 250 1 atau 2 Garasi 60 3 atau 4 Perkantoran : Ruang Direktur 350 1 atau 2 Ruang kerja 350 1 atau 2 Ruang komputer 350 1 atau 2 Ruang rapat 300 1 atau 2 Ruang gambar 750 1 atau 2 Gunakan pencahayaan setempat pada meja gambar. Gudang arsip 150 3 atau 4 Ruang arsip aktif. 300 1 atau 2 Lembaga Pendidikan : Ruang kelas 250 1 atau 2 Perpustakaan 300 1 atau 2 Laboratorium 500 1 Ruang gambar 750 1 atau 2 Gunakan pencahayaan setempat pada meja gambar. Kantin 200 1 Hotel dan Restauran :
Lobby, koridor 100 1 Pencahayaan pada  bidang vertikal sangat penting  untuk menciptakan suasana/kesan ruang yang baik. Ballroom/ruang sidang.
200 1
Sistem pencahayaan harus di rancang untuk menciptakan suasana  yang sesuai. Sistem pengendalian “switching” dan “dimming” dapat digunakan untuk memperoleh berbagai  efek pencahayaan. Ruang makan. 250 1 Cafetaria. 250 1 Kamar tidur. 150 1 atau 2 Diperlukan lampu tambahan pada bagian kepala tempat tidur dan cermin. Dapur. 300 1 Rumah Sakit/ Balai pengobatan: Ruang rawat inap. 250 1 atau 2
Ruang operasi, ruang bersalin. 300 1 Gunakan pencahayaan setempat pada tempat yang diperlukan. Laboratorium 500 1 atau 2 Ruang rekreasi dan rehabilitasi. 250 1 Pertokoan/
Ruang pamer:
Ruang pamer dengan obyek berukuran besar (misalnya mobil). 500 1 Tingkat pencahayaan ini harus di- penuhi pada lantai. Untuk beberapa produk tingkat pencahayaan pada bidang vertikal  juga penting. Toko kue dan makanan. 250 1 Toko buku dan alat tulis/gambar. 300 1 Toko perhiasan, arloji. 500 1 Toko Barang kulit dan sepatu. 500 1 Toko pakaian. 500 1 Pasar Swalayan. 500 1 atau 2 Pencahayaan pada bidang vertical  pada rak barang. Toko alat listrik (TV, Radio/tape, mesin cuci, dan lain-lain). 250 1 atau 2 Industri (Umum): Ruang Parkir 50 3 Gudang 100 3 Pekerjaan kasar. 100~200 2 atau 3 Pekerjaan sedang 200~500 1 atau 2 Pekerjaan halus 500~1000 1 Pekerjaan amat halus 1000~2000 1 Pemeriksaan warna. 750 1 Rumah ibadah: Mesjid 200 1 atau 2
Untuk tempat- tempat yang mem butuhkan tingkat pencahayaan yang lebih tinggi dapat digunakan pencahayaan setempat. Gereja 200 1 atau 2 Idem Vihara 200 1 atau 2 idem
Tahap persiapan penelitian :
Mempelajari
literatur-literatur yang berhubungan  dengan  instalasi,  desain,  bangunan, pencahayaan,  dan  standarisasi,      mempelajari  program autocad,    menentukan  parameter-parameter  yang  di butuhkan dalam menentukan lokasi bangunan.

## Tahap pelaksanaan penelitian
Mengumpulkan  data-data  dari  Boulevard  mall, Melakukan  perancangan  bangunan  yang  akan  di  buat, antara lain bangunan ruko (mewakili semua ruko), lobby, kamar  (mewakili  semua  kamar)  dan  merancang tampilan,  Melakukan  perancangan  instalasi,  Melakukan perhitungan.

## Tahap penulisan laporan.
Melakukan penulisan laporan terhadap hasil penelitian yang di lakukan.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Penempatan lampu secara keseluruhan
Pada  bagian  ini,  penempatan  lampu  sangatlah penting  karena  lampu  mempunyai  peranan  yang  sangat penting.  penggunaan  lampu  yang  akan  di  gunakan dibedakan  menjadi  2  bagian  :  Lampu  TL  dan  Lampu biasa (downlight)
Penempatan  titik  lampu  sangatlah  berpengaruh pada  pencahayaan.  penempatan  titik  lampu  keseluruhan baik hotel, lobby, ruko, dan convention .
B. Ruko
Ruko  pada  saat  ini  banyak  diminati  dalam  dunia usaha,  begitu  juga  para  pengusaha  properti  banyak membuat  sesuatu  yang  menarik  perhatian  para  peminat property. Banyak  usaha-usaha yang di lakukan sehingga membuat  property  ruko  menjadi  menarik  perhatian. Salah  satunya  sistem  penerangan  pada  bangunan tersebut. Sistem penerangan pada ruko adalah salah satu daya  tarik  tersendiri  untuk  menarik  pelanggan  dating berbelanja  di  toko  tersebut.  Pada  bagian  ini  kita membahas  mengenai  desain  instalasi  penerangan  pada bangunan  ruko  boulevard.  Perhitungan  pencahayaan sangatlah penting dalam pencahayaan.
Pada  bagian  ini    kita  akan  membuat  standart pencahayaan  yang  akan  di  gunakan  yaitu  :  Perhitungan pencayaan dan Perhitungan harga

## Perhitungan pencahayaan
Perhitungan  pencahayaan  di  gunakan rumus :
N = (3) Φ = I x P (4) Dimana :
N        =  Jumlah titik lampu
E        = Intensitas Penerangan ( Lux )
A        = Luas Ruangan ( meter ) Φ = Flux Cahaya (  Lumen )
LLF    = 0.8
P         = daya ( watt) I        = 75 lumen Diketahui : Panjang bangunan : 14 meter Lebar bangunan : 5 meter Rencana lampu TL 18 watt E (untuk ruko) = 250 lux LLF = 0.8 Cu   = 0.6 (60%)
Tahap  pertama  dilakukan  perhitungan luasan ruangan
A =  Panjang  x  lebar  x  tinggi
ruangan
= 14 x 5 = 70 m
Tahap kedua :
Φ =  I x P = 75 x 18 = 1350 lumen
Untuk 2 bauh lampu TL = 1350 x 2 = 2700 lumen
Maka  jumlah  lampu  yang  akan  di gunakan adalah N = 250   70 2700 x 0.8  x 0.6 N = 17500 1296 N = 13,5
Bisa  di  bulatkan  menjadi  14  lampu  .
Lampu di tempatkan  5 baris dengan 3 lajur.

## Perhitungan harga
Estimasi Bahan yang di butuhkan untuk pekerjaan instalasi yaitu :
Kabel  NYM  2x1.5  =  60  meter  x  @  Rp. 8000      = Rp. 480.000 Kabel NYM 3 x 2.5 = 10 meter x @ Rp. 12.000  = Rp. 120.000 Lampu  TL    18  W      =  14  buah  x  @  Rp. 40.000  = Rp . 560.000 Saklar  ganda    = 1 buah x @ Rp. 45.000 = Rp. 45.000 Kotak  kontak    =  1  buah  x  @  Rp.  45.000 = Rp. 45.000 Pipa Isolasi     =  5 m x @ Rp Rp. 1.000 = Rp    5.000 Tdos, dan lain-lain   = Rp. 50.000 Total = Rp. 1.305.000
Biaya  pemasangan  =  70  m  x  @
Rp.20.000 = Rp. 1.400.000,-
Untuk biaya pemasangan menggunakan perhitungan  luasan  karena  lebih  efektif  bila  memakai hitungan  luasan  dan  tingkat  kesulitan.  Semakin  besar luasan  maka  semakin  sulit  pekerjaan  instalasi.  Berbeda dengan perhitungan harga pemasangan per titik lampu.
Meskipun  semakin  besar  luasan  dan  semakin sulit  tingkat  kesulitan  maka  harga  pemasangan  lampu tetap sama. Contoh untuk pemasangan I buah titik lampu pada  dua  ukuran  berbeda  maka  akan  lebih  sulit  yang berukuran lebih besar dari yang lainnya.untuk itulah kita memakai ukuran satuan luasan.
Jumlah  keseluruhan  biaya  instalasi  untuk  ruko berukuran 14 x 5 m = Rp. 2.705.000. C. Hotel Perhitungan pencahayaan Diketahui :
Panjang bangunan : 8 meter Lebar bangunan : 3 meter
Rencana lampu TL 18 watt
E (untuk hotel ) = 150 lux LLF = 0.8 Cu   = 0.6 (60%) Tahap  pertama  dilakukan  perhitungan luasan ruangan A
=  Panjang  x  lebar  x  tinggi ruangan
= 8 x 3
= 24 m
Tahap kedua :
Φ =  I x P
= 75 x 18 = 1350 lumen Untuk 2 bauh lampu TL = 1350 x 2 = 2700 lumen Maka  jumlah  lampu  yang  akan  di gunakan adalah
N = 150   24 2700 x 0.8  x 0.6
N = 3600
1296
N = 2.7
Bisa  di  bulatkan  menjadi  3  lampu  . Lampu di tempatkan  3 baris dengan 1 lajur.

## Perhitungan harga
Estimasi Bahan yang di butuhkan untuk pekerjaan instalasi yaitu :
Kabel  NYM  2x1.5  =  24  meter  x  @  Rp.
8000 = Rp. 192.000
Kabel NYM 3 x 2.5 = 10 meter x @ Rp. 12.000  = Rp.   60.000 Lampu  TL    18  W      =  3  buah  x  @  Rp.
40.000 = Rp  560.000
Lampu  downlight  5  w  =  8  buah  x  @
25.000 = Rp. 200.000 Saklar ganda =  1  buah  x  @  Rp. 45.000 = Rp.   45.000 Kotak kontak =  1  buah  x  @  Rp. 45.000 = Rp.   45.000 Pipa Isolasi =  5 m x @ Rp Rp. 1.000 = Rp      5.000 Tdos, dan lain-lain
= Rp.   50.000 Total = Rp. 1.157.000 Biaya  pemasangan  =  24  m  x  @ Rp.20.000 = Rp. 480.000,-
Jumlah  keseluruhan  biaya  instalasi  untuk ruko berukuran 14 x 5 m = Rp. 1.637.000. Untuk  penempatan  titik  lampu  dapat  dilihat pada gambar. Di sini juga dapat dilihat gambar penempatan  lampu  keseluruhan  untuk  bagian Hotel  dan  bagian  potongan-potongan  hotel. Untuk  bagian  hotel  dapat  dilihat  bagian  wiring diagram..
D. Convention
Perhitungan pencahayaan
Diketahui : Panjang bangunan : 57.9 meter Lebar bangunan : 53.5 meter Rencana lampu TL 40 watt E (untuk convention ) = 250 lux LLF = 0.8 Cu   = 0.6 (60%)
Tahap  pertama  dilakukan  perhitungan luasan ruangan A =  Panjang  x  lebar  x  tinggi ruangan = 57,9 x 53,5 = 3097.65 m Tahap kedua : Φ =  I x P
= 75 x 40 = 3000 lumen Untuk 2 bauh lampu TL = 3000 x 2 = 6000 lumen Maka  jumlah  lampu  yang  akan  di gunakan adalah
N = 250   3.097,65 6000 x 0.8  x 0.6
N = 774.412,5 2880
N = 268,89 Bisa di bulatkan menjadi 269 lampu ..

## Perhitungan harga
Estimasi  Bahan  yang  di  butuhkan  untuk pekerjaan instalasi yaitu :
Kabel  NYM  2  x  1.5  =  5740  meter  x  @ Rp. 8000         = Rp.   45.920.000 Kabel  NYM  3  x  2.5  =    850  meter  x  @ Rp.12.000        = Rp.   10.200.000 Lampu TL  40 W    = 269 buah  x @ Rp. 120.000       = Rp    32.280.000 Lampu  downlight  5  w  =  250    buah  x  @
25.000 = Rp.    6.250.000 Saklar ganda =  50  buah  x  @  Rp. 45.000 = Rp.     2.250.000 Kotak  kontak  biasa  =  22  buah  x  @  Rp. 45.000 = Rp.        990.000 Kotak  kontak  khusus  =  4  buah  x  @  Rp. 150.000         = Rp.       600.000 Pipa Isolasi =    5740  m  x  @  Rp
Rp. 1.000          = Rp     5.740.000 Tdos, dan lain-lain = Rp.       1.000.000 Total = Rp. 105.230.000,- Biaya  pemasangan  =  3097.65  m  x  @ Rp.20.000 = Rp. 61.953.000,- Jumlah keseluruhan biaya instalasi untukconvention berukuran 57,9 x 53,5 m = Rp. 167.183.000,-
V. Penutup
Kesimpulan bangunan multifungsi adalah bangunan berukuran besar  sebagai  tempat  melakukan  bermacam-macam
fungsi  (kegiatan)    di  dalamnya.  Penyatuan  berbagai fungsi  dan  aktivitas  dalam  suatu  bangunan  inilah  yang disebut bangunan multifungsi atau mixed use building.
Dalam  mendesain  instalasi  harus  memperhatikan estetika pencahayaan yang baik.
lampu yang di pakai menggunakan lampu TL dan lampu Downlight.
Jumlah  kebutuhan  lampu dan biaya  yaitu : ruko
menggunakan  2700  lumen  maka  jumlah  lampu yang di gunakan adalah 14 lampu. Biaya instalasi untuk ruko adalah Rp. 2.705.000 hotel menggunakan  1300  lumen  maka  jumlah  lampu yang  di  gunakan  adalah  3  lampu.  Biaya  instalasi  untuk ruko adalah Rp. 1.637.000.
convention
menggunakan 6000 lumen maka jumlah lampu yang di gunakan adalah 269 lampu. Biaya instalasi untuk ruko adalah Rp. 167.183.000,-.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]    Dj. Marsudi Ir, Pembangkitan energi listrik, Erlangga, Jakarta. 2005
[2]    Ir. Sunarto, M,Eng, Ph.D, Mekanikal Elektrikal, Andi, Jakarta, 2006.
[3]    PT.Perusahaan Listrik Negara, Peraturan Umum Instalasi Listrik (Puil) 2000, Jakarta 2000
[4]    Raharja,Widuri, Penulisan Daftar Pustaka, Tersedia di  : http://widuri.raharja.info/index.php?title=Penulisan_Daftar_Pusta ka (30 november 2014) 2014.
[5]    S. Zan, Instalasi, Erlangga, Jakarta, 2004.
[6]    SPLN 39-1_1981
[7]  T.pati, Rumus Menentukan Diameter Kabel, Tersedia di  :
Http://Teguhpati.blogspot.com/2012/09/rumus-menentukan- diameter-kabel.hmtl. (30 november 2015), 2012.