## RANCANG BANGUN PEMBANGKIT LISTRIK TURBIN AIR MIKRO HIDRO TIPE CROSS-FLOW KAPASITAS 2.500 WATT Di Kp. MULYASARI -BOGOR JAWA BARAT
Firmansyah Azharul Program Studi Teknik Mesin, Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Cileungsi Jln. Anggrek No. 25, Perum. PTSC, Cileungsi,
Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Indonesia Email: firmansyah.azharul@sttmcileungsi.ac.id
Asep Dharmanto
Program Studi Teknik Mesin, Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Cileungsi Jln. Anggrek No. 25, Perum. PTSC, Cileungsi,
Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Indonesia Email: asep.dharmanto@sttmcileungsi.ac.id
Wilarso
Program Studi Teknik Mesin, Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Cileungsi Jln. Anggrek No. 25, Perum. PTSC, Cileungsi,
Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Indonesia Email: wilarso@sttmcileungsi.ac.id

## ABSTRAK
Untuk  memenuhi  kebutuhan  listrik  di  malam  hari  dan  produksivitas  hasil  pertanian  di  Kp.  Mulyasari dilakukan rancang-bangun Turbin Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) yang dapat menghasilkan daya s/d 2.500 Watt. Mesin ini dirancang mudah dalam pemasang, mudah dioperasikan, perawatan yang murah. Jenis  turbin  yang  dipilih  adalah  turbin  air  Cross-Flow  untuk  head  rendah.  Turbin  beroperasi  pada  tekanan impuls, dimana energi potensial air diubah menjadi energi kinetik melalui nozel untuk mendorong sudu-sudu depan  turbin.  Dalam  rancang  bangun  turbin  ini,  di  rancang,  agar  mempunyai  daya  pakai  yang  lama,  nilai investasi yang murah, biaya perawatan  minimal sekali, biaya pemasang yang mudah, degnan digerakan oleh air, sehingga melestarikan sumber daya alam. Turbin dirancang berdasarkan data hasil survey lapangan di Kp. Mulyasari, dengan hasil;  Head (H)= 1,85 m; Debit air (Q)=0,2  m 3 /s; Putaran turbin (rencana) (n)= 214 rpm; Effisiensi  turbin  (rencana  )(η t )=  68%;  Massa  jenis  air  (ρ)=  997.8  kg/m 3 .    Dari  hasil  perhitungan,  didapat spesifikasi rancangan turbin Cross-Flow sebagai berikut : Tinggi air jatuh (H) = 1,85 m; Debit air (Q) = 0,2 m 3 /s; Effisiensi turbin (rencana) (ηt) = 68%; Daya (N) = 2,497 kW; Putaran (n) =214 rpm; Kecepatan spesifik (ns)  =  770,4138831  rpm;  Diameter  sudu  jalan  (D L )  =  0,40  m;  Diameter  naaf  (D n )  =  0,035  m;  Lebar  sudu pengarah (B) = 0,032 m; Jumlah sudu jalan = 26 buah.
Kata kunci: Head, debit, turbin Cross-Flow, sudu pengarah/nozel, sudu jalan, daya turbin.

## ABSTRACT
To meet the electricity needs at night and the production of agricultural products in Kp. Mulyasari was designed and built a Micro Hydro Power Plant (PLTMH) Turbine which can produce power up to 2,500 Watt. This machine is designed to be easy to install, easy to operate, inexpensive to maintain. The selected turbine type is a Cross-Flow air turbine for a low head. Turbines operate at impulse pressure, where the  potential energy  of  water is converted into kinetic energy  through the  nozzles  to  push  the turbine's front blades. In the design of this turbine, it is designed, so that it has a long life span, low investment value, minimal maintenance costs, easy installation costs, and is driven by water, thereby conserving natural resources.  The turbine is designed based on data from field survey results in Kp. Mulyasari,  with  results;  Head  (H)  =  1.85  m;  Water  discharge  (Q)  =  0.2  m3  /  s;  Turbine  rotation (planned) (n) = 214 rpm; Turbine efficiency (plan) (ηt) = 68%; Density of water (ρ) = 997.8 kg / m3. From the calculation results, obtained the Cross-Flow turbine design specifications as follows: High waterfall (H) = 1.85 m; Water discharge (Q) = 0.2 m3 / s; Turbine efficiency (plan) (ηt) = 68%; Power (N) = 2,497 kW; Rotation (n) = 214 rpm; Specific speed (ns) = 770,4138831 rpm; Road blade diameter (DL) = 0.40 m; Naaf diameter (Dn) = 0.035 m; Steering blade width (B) = 0.032 m; Number of road blades = 26 pieces.
Keywords: Head, discharge, Cross-Flow turbine, steering blade/nozzle, road blade, turbine power.

## 1. PENDAHULUAN
Kp. Mulyasari adalah suatu kampung yang berada dikawasan desa Sukamulya, kecamatan Sukamakmur dan terletak di kabupaten Bogor Jawa Barat yang belum teraliri listrik dari PLN, dimana daerah ini berada didaerah pegunungan yang berpotensi menjadi daerah Wisata berbasis kopi dan arena olah-raga ketangkasan bermotor . Di kampung  Mulyasari  sumber  energi  air  cukup  melimpah  untuk  dikembang  sebagai  pembangkit  tenaga  listrik. Untuk memenuhi  kebutuhan akan  listrik  di  malam hari  dan  produksivitas  hasil pertanian  berupa  kopi  perlu  di rancang sebuah Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) yang dapat menghasilkan daya s/d 2.500 Watt. Mesin dirancang mampu dioperasikan dengan mudah, dan perawatan yang murah. Jadi dengan mengaliri listrik, pada rumah yang belum teraliri listrik maka dengan menjadikan pembangkit mikrohidro sebagai alternatif[1]. Ini karena  dengan  PLTMH  didapat  listrik  yang  mandiri  [2]  serta  menghemat  biaya.  Perancangan  mikrohidro dilakukan  oleh  dosen  dan  mahasiswa,  untuk  meningkatkan  kompetensi  dalam  hal  teknologi,  yang  bisa  di kembangkan dikemudian hari.
Dalam hal perancangan ini mikrohidro mempunyai beberapa bagian utama, yaitu: sumber energi berupa air, turbin  sebagai  media  untuk  memutar  generator,  generator  sebagai  penghasil  listrik,  serta  kontrol  panel  untuk mengontrol  daya  yang  dihasilkan.  Dengan  beroperasi  di  daerah  ketinggi  dan  menggunakan  installasi  pipa, sehingga air yang mengalir dikontrol dengan baik dan debit air sesuai dengan kebutuhan [3]. Air yang mengalir dari ketinggi dengan debit yang sudah diperhitungkan akan mendorong sudu pada turbin, sehingga memutar poros turbin  dan  menggerakkan rotor  generator  dan menghasilkan  listrik.  Untuk menggerakan  poros  ada  2  opsi  bisa menggunakan vee belt, maupun rantai.
Efisiensi turbin cross flow [4] yang meliputi diameter luar, luas penampang, sudut, nozzle, jarak sudu, radius kelengkungan  sudu,  jumlah  sudu,  sudut  keluar  sudu,  sudu  kecepatan  relatif  pada  saat  menuju  nozzle,  serta efisiensi  dan  kecepatan  sudut  yang  berbeda,  ketinggian  ujung nozzle,  dan  jarak ujung nozzle,  perlu  dilakukan perhitungan sesuai dengan data dilapangan [5].
Dalam memenuhi kebutuhan listrik pada malam hari masyarakat menggunakan turbin air konvensional, sesuai dengan Gambar 1.
Gambar 1. PLTMH yang ada di Kp Mulyasari Bogor.
Daya yang dari generator di sambungkan ke panel kontrol untuk mengatur pembagian daya, untuk mengetahui arus,  frekwensi,  terhadap  daya  yang  dikeluarkan  apakah  sudah  sesuai atau  belum.  Jika  semua  kondisi normal, kemudian di distribusikan ke kerumah-rumah warga.
Tujuan penelitian adalah untuk merancang dan membuat mesin turbin pembangkit listrik tenaga mikro-hidro (PLTMH)  yang  dapat menghasilkan daya  2.500  Watt.  Mesin mampu  dibawa  dan  dipindahkan dengan mudah, pemasangan dengan mudah, mudah dioperasikan, dengan perawatan yang minimal. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro-Hidro  (PLTMH)  yang  berada  di  Kp.  Mulyasari  untuk  menerangi  62  kepala  keluarga,  dimana  Kp. Mulyasari belum di aliri listrik dari PLN. Dengan kondisi geografis pegunungan dan menuju kampung tersebut dibutuhkan tantangan yang cukup berat.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

## 2.1. Pemilihan jenis turbin.
Untuk pemilihan jenis turbin dapat terlihat pada Gambar 2, dimana turbin dapat dipilih sesuai besar debit dan head nya[6], yang dijelaskan pada Tabel 1, berdasarkan data jenis runner dan tekanan pada desain mikrohidro.
Tabel 1. Klasifikasi jenis turbin.
Turbin Runner Head Pressure High Medium Low Impulse  Pelton  Turgo  Multi-Jet Pelton  Crossflow  Turgo  Multi-Jet Pelton  Crossflow Reaksi  Francis  Pump-As-Turbine
 Propeller
 Kaplan Sumber: Micro-Hydro Desiqn Manual, IT Penerbitan, 1993
Dari data diatas jenis turbin yang dipilih adalah Turbin air cross-flow dipakai untuk head yang rendah [7]. Turbin  air cross-flow dipakai  untuk head  yang rendah.  Turbin  air cross-flow menggunakan  bila  dengan  sudu tetap :
Gambar 2. Grafik tipe turbin yang dipilih.
Turbin yang akan dirancang dalam penelitian ini masih dalam katagori tipe cross-flow yang ditunjukan Tabel 1. Turbin air cross-flow beroperasi pada tekanan reaksi [8], dimana energi potensial yang ada dirubah dahulu melalui  melalui  sudu  pengarah  (nozel) menjadi  energi  kinetik  dalam  bentuk  semburan air  berkecepatan  tinggi yang  mendorong  sudu-sudu  depan  turbin .  Dengan  cara  pengoperasian  sesuai dengan prosedur,  operator  yang mengoperasikan mempunyai pengetahuan dan ketrampilan yang maksimal, perawatan sesuai dengan jadwal, akan berdampak  pada  kinerja  mikrohidro  itu  sendiri,  dan  bisa  umur  mikrohidro  akan  mampu  bertahan  lama  [9]. Gambar 3 memperlihatkan gambar skematik turbin air tipe cross-flow .
Gambar 3. Diagram skematik turbin air type Cross-Flow.
2.2. Pengukuran debit dan tinggi jatuh air.
Pada  instalasi  yang  sudah  terpasang,  dan  disesuaikan  kondisi  aktual  di lapangan,  pengukuran  debit aliran  yang  praktis  dan  mungkin  dilaksanakan  adalah  dengan  teknik  bendungan  [10]  seperti  ditunjukkan  pada Gambar 3.
Gambar 4. Pengukuran debit dengan teknik bendungan [1]
Dengan metoda tersebut,  menurut [6] debit aliran Q dengan menggunakan rumus:
Q = 1,84 LH 3/2 (m 3 /s) (1)

## 2.3. Menentukan rancangan dasar dimensi utama turbin.
Perancangan yang dilakukan, untuk menentukan dimensi pada mikrohidro, yang disesukan dengan temuan dilapangan, adapun data yang didapat sebagai berikut:
 Head, H = 1,85  m
 Debit air, Q = 0,2  m 3 /s
 Putaran turbin (rencana), n = 214  rpm
 Effisiensi turbin (rencana), ή t = 68%
 Massa jenis air (airsungai), ρ = 997,8  kg/m 3
 Gravitasi, g = 9,81 m/det 2

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Perhitungan Dimensi Turbin Air.
Untuk merancang turbin air pada suatu lokasi tertentu, diperlukan data-data lokasi minimal Head dan debit air [11],  dan kemudian perhitungan dasarkan data yang diperoleh :
1) Menghitung daya turbin, N
N = [ Q x H x ή t x ρ )/75] (HP)                                                                                                         (2)
2) Menghitung putaran spesifik turbin, berdasarkan satuan debit [4], n q
𝑛 𝑞 = 𝑁√𝑄 𝐻 3 4 (𝑟𝑝𝑚) (3)
Σ kutup = 28 buah; n = 214 rpm.
3) Menghitung putaran spesifik turbin, berdasarkan satuan daya, n s
𝑛 𝑞 = 𝑛√𝑁 𝐻5 4 ⁄ (𝑟𝑝𝑚) (4)
Perhitungan dan analisa rancangan, yang terdiri dari :
4) Kecepatan pancaran air.
𝐶 1 = 𝑘(2. 𝑔. ℎ) 1 2 ⁄ (𝑚 𝑠 ⁄ ) ; K=0.98                                                                                                   (5)
5) Kecepatan keliling  roda turbin
𝑈 1 = 1 2 ⁄ . 𝐶 1 . 𝐶𝑜𝑠 𝛼 1 (𝑚 𝑠 ⁄ ); 𝛼 1 = 12.6 𝑜 (6)
Gambar 5. Segitiga kecepatan pada pancaran air masuk
6) Sudut relatif tingkat I
tan β 1 = 2 tan α 1 .
(7)
7) Efisiensi turbin maximum [4]
ŋ 𝑡 = 𝐶𝑜𝑠 2 𝛼 1 (%) (8)
8) Diameter luar roda jalan
𝐷 1 = 60.𝑈1 𝜋.𝑛 (9)
9) Faktor pembanding roda sudu jalan
𝑋 = [ 1−2.𝐷3𝐶𝑜𝑠𝛽1 𝐷1 ] 1 2 ⁄ ; 𝐷 3 = 0.326. 𝐷 1 (10) 10) Diameter roda dalam turbin
𝐷 2 = 𝑋. 𝐷 2 (𝑚𝑚) (11)
Diameter roda turbin ditinjau dari sisi lain:
Jika, a = 0,17 D 1
, Maka  D 2 = D 1 – 2.a  (mm)
11) Sudu dt absolut keluar aliran air
𝛼 2 = 𝑎𝑟𝑐. 𝑡𝑎𝑛. (2 tan 𝛼1) 𝑋2 ; 𝛼 2 = 𝛼 3 ; 𝛼 4 = 90 𝑜 (12)
12) Kecepatan relatif masuk sudu tingkat I 𝑊 1 = 𝑈1 𝐶𝑜𝑠 𝛽1 (𝑚 𝑠 ⁄ ) (13)
13) Kecepatan keliling air keluar
𝑈 2 = 𝜋.𝐷2.𝑛 60 (𝑚 𝑠 ⁄ ) (14) 14) Kecepatan relatif air keluar sudu 𝑊 2 = 𝑈 2 tan 𝛼 2 (𝑚 𝑠 ⁄ ) (15) 15) Kecepatan absolut air keluar sudu
𝐶 2 = 𝑊2 𝑆𝑖𝑛 𝛼2 (𝑚 𝑠 ⁄ ) (16) Dimana,  C 2 = C 3 ; W 2 = W 3 ; U 2 = U 3 ; U 4 = U 1 ;  W 4 = W 1 16) Kecepatan absolut air keluar dari sudu roda jalan 𝐶 4 = 𝑊 1 𝑆𝑖𝑛 𝛽 1 (𝑚 𝑠 ⁄ ) (17) Geometri sudu dari sisi dalam:
17) Jari-jari pusat kelengkungan sudu
𝑅 = (𝑅 2 2 + 𝑅 3 2 ) 1 2 ⁄ (𝑚𝑚) (18) 18) Sudut pusat untuk jari-jari sudu.
𝛿 = 𝑎𝑟𝑐. 𝑠𝑖𝑛 𝑅3 𝑅 (19) 𝛿 = 𝑎𝑟𝑐. 𝑐𝑜𝑠 [ 𝑅1 2+𝑅−𝑅 3 2 2.𝑅1.𝑅 ] (20)
𝛿 2 = 𝛿 − 𝛿 1 (21) 19) Panjang tali busur ( AB ) 𝐴𝐵 = √[𝑅 2 2 + 𝑅 1 2 − 2. 𝑅 2 . 𝑅 1 . 𝐶𝑜𝑠𝛿 2 ](𝑚𝑚) (22) 20) Sudut kelengkungan sudu:
𝜃 = 𝑎𝑟𝑐. 𝐶𝑜𝑠 [ 2.𝑅3 2−𝐴𝐵 2.𝑅3 2 ] (23)
𝜃 = 𝑎𝑟𝑐. 𝐶𝑜𝑠 (24) 21) Jari-jari pusat titik berat sudu
𝜀 + 1 2 𝜃 = 180 𝑜 − 𝛽 1 − 𝛽 2 (25) 𝑅 4 2 = 𝑅 2 + 𝑅 3 2 − 2. 𝑅. 𝑅 3 . 𝐶𝑜𝑠𝜀 (26) Geometri sudu dari sisi luar
22) Panjang C, (mm)
𝐶 = √(𝑅 1 2 + 𝑅 2 2 − 2𝑅 1 𝑅 2 𝐶𝑜𝑠 (𝛽 1 + 𝛽 2 ) (27) 23) Harga  : 𝜀 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 { 𝑅2sin (𝛽1+𝛽2) 𝑐 } (28)
24) Harga  :
 = 180 𝑜 − (𝛽 1 + 𝛽 2 + 𝜀) (29) 25) Harga  : φ = 𝛽 1 + 𝛽 2 − (180 𝑜 − 2  ) (30)
26) Harga d: mm
27) Sudut kelengkungan sudu:
𝑑 = { 𝑅2sin (𝛽1+𝛽2 2 𝑠𝑖𝑛(180−  ) } (31)
𝛿 = 180 𝑜 − (𝛽 1 + 𝜀) (32) 28) Jari kelengkungan sudu: mm
𝑟𝑏 = { 𝑑 cos (𝛽1−𝜀 } (33)
29) Jari-jari pusat kelengkungan sudu: mm
=148.2017073                                                                                                                             (34)
30) Jadi tebal plat sudu yang dipakai:
𝑇 = 𝑅 3 − 𝑟𝑝 (35) 𝑟𝑝 = √(𝑟𝑏 2 + 𝑅 1 2 − 2. 𝑟𝑏. 𝑅 1 𝑐𝑜𝑠𝛽 1 ) = 6.32 𝑚𝑚 ~ 6.6 𝑚𝑚) (36)
31) Sudut kelengkungan sudu rata-rata yang dipakai: 𝛾 = (𝜃 + 𝛿)/2 (37) 32) Jumlah sudu:
𝜃 𝑜 = 360 𝑍 = 26 𝑏𝑢𝑎ℎ (38)
33) Jarak antara sudu:
𝛿 0 = 𝜋.𝐷1 𝑍 (39) 𝛿 0 = 48.30769231 (𝑚𝑚) (40) Jumlah sudu yang bersentuhan dengan pancaran air
𝑍 = 85 360 × 26  ; 𝑠𝑢𝑑𝑢𝑡 𝑝𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟 85 𝑜 (41) 𝑍 = 6.138 ≈ 6 buah (42) 34) Bentuk pipa pancaran.
Jari-jari harus dihitung untuk setiap 5 0 dari  = 0 0 s/d 90 0 .
a. K = tan 1  b. Merubah besaran harga sudut 360   =  2 c. 0  = e tan α 1 (θ)rad.
d. R 0 = 1 0 . R 
Gambar 6. Sudu roda jalan, pipa pancar, roda/alas
35) Sudut pancar turbin.
Dari data percobaan simulasi  = 85 0 R 0 = 278.67 mm.
36) Lebar pipa pancar ( s )
𝑘 = 𝑠 𝐷1 ; 𝑘 = 0.075 − 0.3
(43)
37) Lebar roda / alas  ( b )
𝐿 = 𝛽 360 𝜋. 𝐷 1 𝑚𝑚 (44)
𝑏 = 𝜑 𝐿.𝐶1.𝑆𝑖𝑛 𝛼1 𝑚𝑚
(45)
38) Hubungan antara efisiensi teoritis, daya & momen torsi terhadap turbin
𝑎. 𝜂 𝑡 = 4(𝜑1𝐶1𝐶𝑜𝑠 𝛼1−𝜑1 2)
𝐶1 2 (46)
𝑏. 𝑃 = 𝜌. 𝜑[2. 𝑈 1 𝐶 1 𝐶𝑜𝑠. 𝛼 1 − 2]. 𝑈 1 2 (47)
𝑐. 𝑇 = 60.𝑃 2.𝜋.𝑛 (48)
𝑑.  𝑈 1 = 𝜋.𝐷1.𝑛𝑝𝑢𝑡
(49)

## 3.2. Data Hasil Perhitungan
Hasil perancangan dimensi utama mesin Turbine Type Cross-Flow, didapat data-data sebagai data desain berikut:
 Head , H = 1,85 (m)  Debit air, Q = 0,2( m 3 /s)
 Putaran turbin (rencana), n = 214 (rpm).
Berdasarkan tinjau pustaka dan data hasil survei, maka dapat dihitung dan didesain turbin air type propeler vanes , dengan hasil seperti yang disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Hasil perhitungan rancangan turbin Item Satuan Hasil Daya turbin ( 2.497kW) HP 3.3472864 Torsi kg.mm 11365.1948 nq rpm 60.33231292 ns rpm 770.4138831 V air (2.g.h)^1/2 m/s 6.024699163 A(area) m 2 0.033196678 D saluran 1,5 mm 308.4634742 D poros turbin 1,75 mm 35 Berat, W kg 19.54454435 Sudut puntir O /meter 7.10523E-07 n kritis rpm 4686.470094

## 3.2. Rancangan turbin
Dari data hasil perhitungan pada Tabel 2 dibuat rancangan turbin seperti ditunjukkan pada Gambar 9.
Gambar 7. TurbinCross-Fllow 2,5 kW

## 4. KESIMPULAN
Dari hasil perhitungan diatas, didapat  spesifikasi turbin yang dirancang sebagai berikut: Type= Cross-Flow poros vertical. Tinggi air jatuh, H = 1,85  (m), Debit air, Q = 0,2 (m 3 /s), Effisiensi turbin (rencana), ηt = 68 %, Massa jenis air (air sungai ), ρ = 997.8 (kg/m'), Daya , N = 3.3472864 HP = 2.497kW (kW), Putaran, n = 214 (rpm), Kesepatan spesifik, n s = 678,74 ( rpm), Diameter luar sudu jalan, D L =  0,400 (m), Diameter naaf, D n =  0,035 (m), Lebar sudu pengarah, B =  0,32 m, Jumlah sudu jalan = 26 buah
5. DAFTAR PUSTAKA
[1] “Daya Terserap Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro Karangtalun Yang Digabung Dengan Pt Pln (Persero) Rayon Boja Area Semarang,” vol. 17, no. 1, pp. 30–34, 2015.
[2] M. D. Trisno et al. , “PERANCANGAN TURBIN MIKROHIDRO TIPE PROPELER VANES KAPASITAS 1000 WATT,” pp. 3–8, 2012.
[3] B. A. Nasir, “Design of Micro - Hydro - Electric Power Station,” Int. J. Eng. Adv. Technol. , vol. 2, no. 5, pp. 39 – 47, 2013.
[4] A. Of, W. Flow, R. Basin, and O. Efficiency, “Efficiency Analyses for Small Hydro Power Plant with Francis Turbine,” Int. J. Mod. Trends Eng. Res. , vol. 4, no. 10, pp. 155–164, 2017.
[5] V. Verma, V. K. Gaba, and S. Bhowmick, “An Experimental Investigation of the Performance of Cross-flow Hydro Turbines,” Energy Procedia , vol. 141, pp. 630–634, 2017.
[6] “Laymans Guide to Hydro_ESHA.pdf.” .
[7] Y. Nishi, T. Inagaki, Y. Li, and K. Hatano, “Study on an Undershot Cross-Flow Water Turbine with Straight Blades,” Int. J. Rotating Mach. , vol. 2015, no. June 2015, 2015.
[8] R. Adhikari and D. Wood, “The design of high efficiency crossflow hydro turbines: A review and extension,” Energies , vol. 11, no. 2, pp. 1–18, 2018.
[9] EHSA, “Guide on How to Develop a Small Hydropower Plant ESHA 2004,” Ehsa , pp. 1–294, 2004.
[10] S. N. Indonesia and B. S. Nasional, “314827465-14334-Sni-8066-2015,” 2015.
[11] S. Williamson, B. Stark, and J. Booker, “World Renewable Energy Congress-Sweden Editor Professor Bahram Moshfegh,” 2011.