159
Fuad Hasan
Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan Volume 8, No 1, 15 Desember 2021
E-ISSN : 2407 – 3911 P-ISSN : 2686 - 0333

## KAJIAN SISTEM DRAINASE PERUMAHAN VALLE VERDE DI DESA PASIRHALANG

## Fuad Hasan
Program Studi Teknik Sipil Universitas Widyatama
hasan.fuad@widyatama.ac.id

## Abstrak
Drainase  merupakan  salah  satu  fasilitas  dasar yang  dirancang  sebagai  sistem  guna  memenuhi kebutuhan  masyarakat  dan  merupakan  komponen penting  dalam  perencanaan  kota  maupun  perumahan. Perumahan Valle Verde  yang berlokasi di Desa Pasir Halang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat perlu  membuat  kajian  sistem  drainase  agar  terhindar dari  bencana  banjir  atau  genangan  air  hujan.  Tujuan dari  kajian  ini  yaitu  untuk  mengetahui  debit  puncak dan  kapasitas  sistem  drainase  rencana.  Dalam  kajian ini  analisis  yang  dilakukan  adalah  zona  drainase, curah hujan, curah hujan rata-rata kawasan, pemilihan jenis distribusi hujan, perhitungan waktu konsenstrasi, menentukan besarnya intensitas hujan pada kala ulang 2  tahun,  perhitungan  debit  banjir  dan  perhitungan kapasitas  saluran  rencana.    Dari  hasil  analisis  dan perhitungan  tersebut  diketahui  bahwa  untuk  saluran drainase  utama  dapat  menggunakan  saluran  terbuka dengan dimensi tinggi H = 0,22 m dan lebar dasar B = 0,25 m serta tinggi jagaan W = 0,20 m. Adapun untuk saluran  yang  berada  didalam  komplek,  dapat menggunakan  saluran  tertutup  dengan  dimensi diameter D = 0.30 m.
Kata kunci :

## Sistem drainase, debit puncak, channel

## Abstract
Drainage  is  one  of  the  basic  facilities  designed  as  a system to  meet  the needs of the community and is an important  component  in  urban  and  residential planning.  Valle  Verde  Residential  located  in  the village  of  Pasirhalang,  Cisarua  District,  Kabupaten Bandung Barat needs to make a study of the drainage system  in  order  to  avoid  flooding  or  inundation. The
purpose  of  this  study  is  to  determine  the  peak discharge  and  drainage  system  capacity  of  the  plan. In  this  study  the  analysis  carried  out  is  the  drainage zone,  rainfall,  average  rainfall  in  the  area,  choosing the  type  of  rainfall  distribution,  calculating  the  time concentration,  determining  the  amount  of  rainfall intensity  at  the  return  period  of  2  years,  calculating flood  discharge  and  calculating  the  capacity  of  the planned channel. From the results of the analysis and calculation  it  is  known  that  for  the  main  drainage channel  can use an open channel  with dimensions of height 0.25 m and a base width 0.30 m and freeboard 0.20 m. As for channels that are in  residential areas, can use closed channels  with diameter dimensions D = 0.30 m.
Keywords :
Drainage system, peak discharge, channel

## I. P ENDAHULUAN
Drainase  merupakan  salah  satu  fasilitas  dasar yang  dirancang  sebagai  sistem  guna  memenuhi kebutuhan  masyarakat  dan  merupakan  komponen penting  dalam  perencanaan  kota.  Perumahan  adalah kelompok  rumah  yang  berfungsi  sebagai  lingkungan tempat  tinggal  atau  lingkungan  hunian  yang dilengkapi  dengan  prasarana  dan  sarana  lingkungan. Perumahan Valle Verde  yang berlokasi di Desa Pasir Halang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat adalah  perumahan  sebagai  salah  satu  pertumbuhan fisik dalam suatu wilayah yang merupakan kebutuhan dasar  manusia.  Dalam  membangun  perumahan,  perlu dipertimbangkan  pula  perencanaan  drainasenya. Drainase  yang  kurang  baik  akan  mengakibatkan berbagai  macam  masalah  yang  bisa  merugikan manusia  itu  sendiri.  Salah  satunya  adalah  masalah banjir.  Oleh  karena  itu,  kajian  sistem  drainase  dalam
Fuad Hasan Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan Volume 8, No 1, 15 Desember 2021
E-ISSN : 2407 – 3911 P-ISSN : 2686 - 0333
perumahan  Valle Verde  ini  perlu  mendapat perhatian yang  penting  guna  terhindar  dari  bencana  banjir  atau genangan  air  hujan,  serta  mendukung  kehidupan manusia yang hidup bermukim di perumahan tersebut dengan nyaman dalam kehidupan sehari – hari.

## II. K AJIAN L ITERATUR
Kajian  ini  dilaksanakan  di  Perumahan  Valle Verde  Desa  Pasirhalang  Kabupaten  Bandung  Barat. Lokasi kajian dapat dilihat pada gambar berikut.

## Gambar 1. Orientasi lokasi pekerjaan
Untuk  menganalisis kondisi  hidrologi di wilayah kajian  diperlukan data  hujan dari stasiun pengamatan terdekat di sekitarnya  yaitu stasiun  hujan Padalarang, Cipeusing,  dan  Lembang.  Data  hujan  harian maksimum  yang  tersedia  di  stasiun  hujan  tersebut adalah dari tahun 2002-2013.
Kondisi  topografi  lahan  merupakan  hal  yang paling  mendasar  dalam  kajian  sistem  tata  air.  Dari peta  topografi,  kondisi  kontur  elevasi  kawasan  dapat diamati  sehingga  dapat  ditentukan  arah  aliran  air suatu sistem tata air yang terencana. Berdasarkan hasil survey  lapangan,  daerah  ini  memiliki  topografi  yang sangat  cukup  curam.  Perbedaan  ketinggian  lahan bervariasi,  karena  dibeberapa  lokasi  dalam  area perumahan yang akan dibangun sudah berpetak-petak. Luas  area  perumahan  ini adalah  sebesar  ±2,83 hektar dengan  rincian  komposisi  penggunaan  lahan  sebagai berikut.

## Tabel 1. Komposisi penggunaan lahan
Gambar 2. Layout perumahan

## III. M ETODOLOGI
Proses  untuk  menyelesaikan  penelitian  ini dijelaskan sebagai berikut :
1. Persiapan
2. Pengumpulan  data  sekunder  (keadaan  lokasi eksisting, peta topografi dan data hidrologi)
3. Identifikasi lapangan (survey kondisi drainase eksisting dan survey aliran) 4. Analisa  hidrologi  (curah  hujan  rencana  dan intensitas hujan)
5. Analisa hidrolika kondisi rencana
6. Kesimpulan dan saran
No Penggunaan Lahan Luas (m2) Luas tutup (m2) Luas buka (m2) A Kavling 1 Kavling tipe A 3801 1330 2471 2 Kavling tipe B 8120 3000 5120 3 Kavling komersil 1218 490 728 B Fasos 1 Mushola dll 1045 280 765 2 Jalan (aspal/paving block) 7172 3586 3586 C RTH 1 Ruang Terbuka Hijau 6921 0 6921 D Luas Total 28277 8686 19591
Fuad Hasan Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan Volume 8, No 1, 15 Desember 2021

## IV. A NALISIS DAN P EMBAHASAN

## IV.1 Kondisi Umum Lokasi Kajian
Kajian  ini  dilakukan  di  daerah  Perumahan  Valle Verde  Desa  Pasirhalang  Kabupaten  Bandung  Barat dengan  luas  keseluruhan  sebesar  ±2,83  hektar. Kondisi  eksisting  lahan  yang  ada  merupakan  tanah terbuka yang siap dibangun perumahan.

## IV.2 Zona Drainase
Luas  daerah  tangkapan  air  untuk  perumahan  ini adalah sebesar ±2,83 hektar dengan rincian komposisi penggunaan lahan seperti pada tabel 1. Zona drainase di  kawasan  perumahan  ini  dibagi  menjadi  10  zona, pembagian  zona  ini  didasarkan  pada  kondisi kebutuhan saluran.

## Gambar 3. Pembagian Zona Drainase
Luas  masing-masing  zona  serta  koefisien  aliran dapat  dilihat  pada  tabel  2.  Adapun  saluran  yang direncanakan dapat dilihat pada tabel 3.
Tabel 2. Luas Zona & Koefisien Aliran Gabungan No Komposisi Luas (m2) Nilai C C fraksi 1 Atap 5100 0.95 0.17 2 Jalan aspal 7172 0.7 0.18 3 Open space 9084 0.25 0.08 4 Ruang Terbuka Hijau 6921 0.2 0.05 Total 28277 Cgab 0.48
Fuad Hasan Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan Volume 8, No 1, 15 Desember 2021
E-ISSN : 2407 – 3911 P-ISSN : 2686 - 0333
Tabel 3. Data Saluran yang Direncanakan

## IV.3 Curah Hujan Rencana
Analisis  dilakukan  dengan  menggunakan  data curah hujan harian dari tahun 2002 hingga 2013 milik Stasiun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika  (BMKG). Data  curah hujan yang diperlukan  dalam  perancangan  drainase  adalah  data curah  hujan  dari  stasiun  pencatat  curah  hujan  di sekitar  atau  terdekat  lokasi  studi.  Data  curah  hujan harian maksimum selama 12 tahun dapat dilihat pada Tabel 4.

## Tabel 4. Data curah hujan maksimum harian
Perkiraan  hujan  rencana  didapatkan  dari  analisis frekuensi dengan kemungkinan tertinggi pada periode tertentu.  Hasil  analisis  frekuensi  berfungsi  sebagai dasar  perhitungan  untuk  mengantisipasi  setiap kemungkinan  yang  akan  terjadi.  Analisis  frekuensi dapat dilakukan dengan metoda distribusi probabilitas antara lain Distribusi Normal, Distribusi Log Normal, Distribusi  Log-Person  III,  dan  Distribusi  Gumbel
(Triatmodjo 2010). Kala ulang yang digunakan untuk menghitung nilai hujan rencana yaitu 2, 5, 10, 20, 25, dan  50  tahun.  Hasil  analisis  frekuensi  curah  hujan rencana dapat dilihat pada Tabel 5.

## Tabel 5. Hasil analisis curah hujan rencana
Hasil  perhitungan  nilai  curah  hujan  rencana  dari setiap  metode  memiliki  nilai  yang  berbeda  sehingga harus diuji kesesuaiannya dengan sifat masing-masing jenis  distribusi.  Hasil  uji  kecocokan  metode  analisa curah  hujan  maksimum  menggunakan  Smirnov Kolmogorov dapat dilihat pada Tabel 6.

## Tabel 6. Uji Smirnov-Kolmogorov
Dari  uji  kecocokan  metode  analisa  curah  hujan maksimum  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  Metode Log-Pearson III memiliki deviasi yang paling kecil di antara  metode-  metode  yang  lain.  Dapat  dilihat  pada tabel  bahwa  nilai  Dmaks  =  0.223  <  Dkritik  =  0.380. Sehingga  analisa  curah  hujan  dengan  Metode  Log- Pearson  III  inilah  yang  dipakai  sebagai  curah  hujan rencana untuk perencanaan sistem drainase.

## IV.4 Waktu Konsentrasi
Perhitungan  selanjutnya  yaitu  mencari  waktu konsentrasi masing-masing saluran dengan menggunakan  persamaan  Kirpich.  Rekapitulasi  data saluran yang direncanakan ditampilkan dalam tabel 3.
Data  hujan  yang  ada  adalah  data  hujan maksimum harian rata-rata, sehingga dalam perhitungan intensitas hujan menggunakan rumus dari Mononobe,  yang  mana  lamanya  hujan  diasumsikan sama  dengan  nilai  waktu  konsentrasi.  Adapun  dalam pemilihan  periode  ulang,  untuk  ukuran  DAS  kurang dari  10  Ha  dipakai  periode  ulang  2  tahun.  Hasil
Saluran Elev max Elev min Delta h Panjang (m) Panjang (km) s1 -8.6 -48.47 39.87 280.67 0.28 s2 -8.6 -24.22 15.62 112.89 0.11 s3 -8.91 -18.77 9.86 69.40 0.07 s4 -9.4 -19 9.6 69.40 0.07 s5 -19.92 -29.44 9.52 75.64 0.08 s6 -17.14 -34.44 17.3 115.12 0.12 s7 -24.22 -34.33 10.11 84.11 0.08 s8 -25.78 -37.89 12.11 115.93 0.12 s9 -25.78 -37.89 12.11 108.58 0.11 s10 -32.66 -48.47 15.81 101.40 0.10 s11 -32.66 -48.47 15.81 83.33 0.08 s12 (utama) 0 -48.47 48.47 345.78 0.35
Padalarang Cipeusing Lembang 2002 88.2 40.0 64.0 2003 67.0 12.0 75.5 2004 56.0 13.0 82.0 2005 81.0 31.0 88.0 2006 48.5 22.0 79.5 2007 69.0 54.0 79.0 2008 90.0 48.0 72.0 2009 75.0 37.3 78.1 2010 51.4 29.0 69.7 2011 223.5 222.5 140.0 2012 68.9 49.5 75.4 2013 62.6 30.0 94.0 Stasiun Curah Hujan (mm/hari)
Tahun Probabilitas (tahun) Normal Log Normal Gumbel Log Pearson III 2 71.29 65.73 64.76 57.76 5 104.77 89.47 99.91 78.27 10 122.27 105.11 123.19 101.78 20 136.72 120.08 145.51 135.00 25 140.93 124.82 152.59 148.40 50 152.99 139.48 174.41 201.09 Curah Hujan Rencana (mm/hari) No. Metode Do D kritik Syarat Keterangan 1 Normal 0.359 Diterima 2 Log-Normal 0.278 Diterima 3 Gumbel 0.289 Diterima 4 Log Pearson III 0.223 Diterima 0.38 Do < D kritik
Fuad Hasan Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan Volume 8, No 1, 15 Desember 2021
E-ISSN : 2407 – 3911 P-ISSN : 2686 - 0333
perhitungan  waktu  konsentrasi  dan  intensitas  hujan lainnya dapat dilihat pada tabel 7.

## Tabel 7. Hasil Perhitungan Waktu Konsentrasi dan
Intensitas Hujan

## IV.5 Debit Puncak Pada Masing-Masing Zona
Debit  puncak  dihitung  dengan  menggunakan rumus Metode Rasional :
Q = 0,002778 x C x I x A dengan :
Q = debit maksimum (m3/dt)
C = koefisien limpasan
I = Intensitas curah hujan rata-rata (mm/jam)
A = luas daerah pengaliran (Ha)
Hasil  perhitungan  debit  puncak  dengan  data intensitas  hujan  pada  masing-masing  zona  dapat dilihat pada Tabel 8.

## Tabel 8. Perhitungan Debit Puncak

## IV.6 Analisa Saluran
Dengan  mengetahui  debit  aliran  pada  potongan saluran  drainase  maka  dapat  direncanakan  dimensi saluran  yang  ekonomis  sebagai  berikut  (dengan asumsi saluran berbentuk trapesium).
Debit aliran (Q) = variasi Kemiringan saluran (S) = variasi
Koefisien kekasaran (n) =  0.013  (menggunakan saluran beton)
Q = A x V
√ ( ) √
dengan :
Q = debit aliran pada saluran (m3/dt)
V = kecepatan aliran (m/dt)
A = luas penampang basah saluran (m2) h  = tinggi air (m) b = lebar dasar (m) Saluran L (m) So Tc (jam) R (mm) I (mm/jam) 1 280.67 0.142 0.053 57.76 142.16 2 112.89 0.138 0.026 57.76 225.37 3 69.40 0.142 0.018 57.76 291.30 4 69.40 0.138 0.018 57.76 289.30 5 75.64 0.126 0.020 57.76 270.15 6 115.12 0.150 0.026 57.76 227.89 7 84.11 0.120 0.022 57.76 252.82 8 115.93 0.104 0.030 57.76 206.83 9 108.58 0.112 0.028 57.76 217.54 10 101.40 0.156 0.023 57.76 245.54 11 83.33 0.190 0.019 57.76 285.61 12 345.78 0.140 0.062 57.76 127.29
Saluran C I (mm/jam) A (m2) Q (m3/s) 1 0.40 142.16 6934.69 0.11 2 0.49 225.37 2169.34 0.07 3 0.52 291.30 1234.69 0.05 4 0.47 289.30 363.02 0.01 5 0.50 270.15 1996.20 0.07 6 0.49 227.89 1821.49 0.06 7 0.51 252.82 1850.21 0.07 8 0.49 206.83 2117.52 0.06 9 0.50 217.54 2013.44 0.06 10 0.50 245.54 1656.84 0.06 11 0.52 285.61 1370.33 0.06 12 0.48 127.29 28277 0.48
Fuad Hasan Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan Volume 8, No 1, 15 Desember 2021
E-ISSN : 2407 – 3911 P-ISSN : 2686 - 0333

## Tabel 9. Perhitungan Debit Yang Mengalir Pada Saluran
Perhitungan  dimensi  saluran  dilakukan  dengan metode trial  and  error untuk  mendapatkan  dimensi saluran  yang  ekonomis.  Perhitungan  dimensi  saluran dapat dilihat pada tabel 10 dan tabel 11.

## Tabel 10. Perhitungan Dimensi Saluran Terbuka
Tabel 11. Perhitungan Dimensi Saluran Tertutup
Dari  hasil  analisa  dan  perhitungan  tersebut diketahui  bahwa  untuk  saluran  drainase  utama  (S12) dapat  menggunakan  saluran  terbuka  dengan  dimensi tinggi  H  =  0,22  m  dan  lebar  dasar  B  =  0,25  m  serta tinggi jagaan W = 0,20 m. Adapun untuk saluran yang berada  didalam  komplek  (S1-S11)  dimensi  saluran ekonomis dapat menggunakan saluran tertutup dengan diameter D = 0.30 m.

## V. K ESIMPULAN DAN S ARAN
Berdasarkan  hasil  analisa  dan  perhitungan  pada penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Debit  maksimum  yang  terjadi  pada  Perumahan Valle Verde adalah sebesar 0.48 m3/s yaitu yang terjadi pada saluran S12.
2. Dimensi saluran ekonomis untuk saluran drainase utama (S12) adalah dengan menggunakan saluran terbuka dengan tinggi H = 0.22 m dan lebar dasar B = 0.25 m serta tinggi jagaan W = 0.20 m.
3. Diusulkan  untuk  pelaksanaan  di  lapangan menggunakan  dimensi  saluran  dengan  tinggi  air H  =  0.25  m  dan  lebar  dasar  B  =  0.30  m  serta tinggi jagaan W = 0.20 m.
4. Berdasarkan analisa hidrolika yang telah diketahui,  debit  kapasitas  dari  saluran  tertutup dengan diameter 0.30 m dapat menampung debit hujan  yang  mengalir  di  saluran.  Oleh  karena  itu dimensi  saluran  ekonomis  untuk  saluran  lainnya (S1-S11)  yaitu  dengan  menggunakan  saluran tertutup dengan diameter D = 0.30 m.

## R EFERENSI
[1]  Hasan,  Fuad,  Bambang  Eko  Widyanto,  Raden Herdian Bayu Ash Siddiq. 2019. Studi Respon Daerah Aliran Sungai Cimanyar Terhadap Berbagai Kejadian Hujan. Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan.
[2]  Sutoyo.  2018.  Study  of  the  Drainage  System  in Pemuda  Street,  Bogor  City.  Jurnal  Teknik  Sipil  Dan Lingkungan.
[3]  Triatmodjo  B.  2010.  Hidraulika  II.  Yogyakarta (ID): Beta Offset
[4]  Widodo  E,  Ningrum  D.  2015.  Evaluasi  Sistem Jaringan  Drainase  Permukiman  Soekarno  Hatta  Kota Malang  dan  Penanganannya.  Jurnal  Ilmu-Ilmu Teknik. 11(3):6-8
Saluran Debit yang mengalir Qrancangan (m3/s) 1 Q1+Q2 0.18 2 Q2 0.07 3 Q3 0.05 4 Q4 0.01 5 Q3+Q4+Q5 0.14 6 Q6 0.06 7 Q7 0.07 8 Q8 0.06 9 Q9 0.06 10 Q10 0.06 11 Q11 0.06 12 Qall 0.48 Saluran Q (m3/s) H (m) Qkap (m3/s) B (m) 1 0.18 0.15 0.20 0.17 2 0.07 0.11 0.09 0.13 3 0.05 0.10 0.07 0.12 4 0.01 0.10 0.07 0.12 5 0.14 0.14 0.16 0.16 6 0.06 0.10 0.07 0.12 7 0.07 0.11 0.08 0.13 8 0.06 0.11 0.08 0.13 9 0.06 0.11 0.08 0.13 10 0.06 0.10 0.07 0.12 11 0.06 0.10 0.08 0.12 12 0.48 0.22 0.55 0.25 Qkap (m3/s) Saluran Tertutup 1 0.18 0.30 0.07 0.30 0.35 2 0.07 0.30 0.07 0.30 0.34 3 0.05 0.30 0.07 0.30 0.35 4 0.01 0.30 0.07 0.30 0.34 5 0.14 0.30 0.07 0.30 0.32 6 0.06 0.30 0.07 0.30 0.36 7 0.07 0.30 0.07 0.30 0.31 8 0.06 0.30 0.07 0.30 0.28 9 0.06 0.30 0.07 0.30 0.30 10 0.06 0.30 0.07 0.30 0.37 11 0.06 0.30 0.07 0.30 0.42 12 0.48 0.40 0.13 0.40 0.82 P (m) Saluran Q (m3/s) Dia (m) A (m2)