e-ISSN : 2715-5064

## ANALISIS PENGUJIAN TAHANAN ISOLASI TRANSFORMATOR ARUS 70KV BAY KUNINGAN II DI GARDU INDUK SUNYARAGI CIREBON
Lety Hatiffatul Nur 1 *, Ulinnuha Latifa 2
Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang Jl. HS.Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Kec. Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41361 email: 1 lety.hatiffatul17078@student.unsika.ac.id , 2 ulinnuha.latifa@ft.unsika.ac.id
Abstract At  the  substation  there  are  equipment  that  is intended  as  a  transmission  regulator,  one  of  which  is  a current transformer. "Current transformer (CT) is a device used  to  convert  a  high  current  value  into  a  lower  current value for measurement and protection purposes, and also to isolate the secondary circuit from the primary circuit." The research  was  conducted  by  comparing  the  results  of  the current transformer insulation resistance test with the VDE Catalouge 228/4  insulation resistance. Based on the results of  the insulation  resistance  test  at  each  core  of the  current transformer, each phase has a value of >1GΩ.  Analysis of the  average  value  obtained  on  the  current  transformer produces 14.28  MΩ, so the conclusion obtained is that  the Bay  Kuningan  II  70KV  at  Sunyaragi  substation  UPT CIREBON  current  transformer  (CT)  is  in  good  condition based  on  the  VDE  Catalouge  228/4  insulation  resistance standard.
Keywords  –  Current  Transformator  (CT),  CT  test,  Insulation Resistance
Abstrak  Pada  gardu  induk  terdapat  peralatan  peralatan yang  diperuntukkan  sebagai  pengatur  transmisi,  salah satunya, adalah transformator arus /CT. “ Transformator arus  (CT)  adalah  perlengkapan  alat  yang  dipakai  untuk mengonversikan  besaran nilai  arus  yang  tinggi  menjadi nilai  arus  yang  lebih rendah  untuk  kebutuhan pengukuran  dan  proteksi,  dan  juga  untuk  mengisolasi rangkaian  sekunder  terhadap  rangkaian  primer. ”. Penelitian yang dilakukan adalah dengan
membandingkan hasil pengujian tahanan isolasi transformer  arus  dengan  tahanan  isolasi  VDE  Catalouge 228/4.  Berdasarkan  hasil  pengujian  tahanan  isolasi  pada setiap inti transformer arus masing-masing fasa memiliki nilai  sebesar  >1GΩ.  Analisa  nilai  rata-  rata  yang diperoleh  pada    transformer  arus  menghasilkan  14,28 MΩ,  sehingga  kesimpulan  yang  didapatkan  adalah Transformator  arus  (CT)  Bay  Kuningan  II  70KV  di Gardu  Induk  Sunyaragi  UPT  CIREBON  dalam  keadaan baik berdasarkan  standar tahanan isolasi VDE Catalouge 228/4.
Kata Kunci  Transfoemator arus (CT), Pengujian CT, Tahanan Isolasi
I. PENDAHULUAN
PLN  selaku  industri  listrik  negara  berupaya  buat mendistribusikan tenaga listrik semaksimal mungkin bersamaan dengan meningkatkan pelanggan tenaga listrik dan menjaga  mutu    penyebaran  dan  gangguan  operasi  peralatan, hingga dibutuhkan sesuatu sistem pengaman atau proteksi dan sistem  peralatan,  salah  satunya  yaitu  transformer  arus  yang berperan  untuk  menurunkan  besaran  nilai  arus  yang  besar pada  tegangan  tinggi  ataupun  tegangan    menengah  jadi besaran  nilai  arus  yang  kecil  pada  tegangan  rendah  yang dipakai untuk sistem proteksi tenaga listrik. [1]
Menurut  Buku  Pedoman  Pemeliharaan  Primer  Gi  Kepdir 0520-2.K.Dir.2014,
Transformer Arus (Current
Transformator  -  CT)  merupakan  peralatan  yang  berfungsi untuk melaksanakan pengukuran / evaluasi  besaran arus pada instalasi  tenaga  listrik  disisi  primer  yang  berukuran  besar dengan  melaksanakan  transformasi  dari  besaran  nilai  arus yang besar jadi besaran nilai arus yang kecil secara akurat dan teliti  untuk keperluan pengukuran serta proteksi Transformer arus  dalam  sistem  proteksi  berfungsi  mengubah  arus  disisi primer  menjadi  arus  sekunder  dengan  rasio  tertentu  yang kemudian digunakan sebagai input dari proteksi . [2]
Salah satu yang sangat  vital  dari transformator arus ialah sistem  isolasinya,  isolasi  transformer  berperan  untuk membagi  2  bagian  yang  bertegangan,  bersamaan  dengan umur  isolasi  dapat  mengalami  kerusakan.  Kerusakan  pada isolasi  bisa  mengakibatkan  kegagalan  -    kegagalan  dalam beroperasi  dan  kerusakan    pada  transformator  terutama trannsformator. Keadaan  ini dapat diakibatkan oleh  beragam aspek  seperti  aspek  lingkungan,  kelembaban,  temperatur operasi  yang  tinggi,  kerusakan  mekanis,  arus  bocor,  tipe bahan  elektroda  yang  digunakan,  konfigurasi  medan  listrik, suhu, tekanan, besar tegangan dan usia komponen dari isolasi yang digunakan. [3]
Untuk    menghindari  kegagalan  transformator  saat beroperasi  dilakukan  beberapa  pengujian  rutin  2  tahunan seperi  pengujian  tahanan  isolasi,    tan  delta,  rasio . Pengujian tahanan  isolasi  berfungsi  untuk  mengetahui  kualitas  tahanan isolasi  pada  trafo  arus  baik  antar  belitan  maupun  antara belitan  dan  ground.  Pengujian  ini  dilaksanakan  dengan memberikan  tegangan  DC  kepada  isolasi  trafo  arus    yang akan diukur tahanannya yaitu  5 kV untuk bagian primer dan 500  V  untuk  bagian  sekunder.  Dengan  mengukur  arus  bocor yang  melalui  isolasi  trafo  arus,  maka  akan  dihasilkan  nilai tahanan isolasi dalam satuan mega ohm. [4]
e-ISSN : 2715-5064
Pengujian  ini  dilakukan agar  mengetahui  kondisi  dari isolasi  antara  belitan[5],  mengetahui kerusakan  pada transformator  dapat  dihindari,  dan  mengetahui  apakah transformer  masi  layak  digunakan  sesuai  standar  tahanan isolasi VDE Catalouge 228/4.

## II. PENELITIAN YANG TERKAIT
Penelitian mengenai analisa tahanan isolasi telah dilakukan beberapa  tahun  terakhir.  Adapun  beberapa  penelitian  sejenis yang  telah  ada  sebelumnya  dan  menjadi  referensi  penelitian ini adalah:
“ Pada observasi  yang dilakukan oleh  Rinex Margianto tahun 2016 Mahasiswa Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi  Akprind  Yogyakarta  Jurusan  Teknik  Elektro dengan  judul  Pengujian  Transformator  Arus  150  KV  untuk sistem  Proteksi  Transformator  Tenaga  3  Gardu  Induk Purworejo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengamati keadaan isolasi sejak awal pada transformator arus dan untuk mencegah  ketidakberhasilan  pengujian  yang  akan  datang. Pengujian  yang  dilakukan  antara  lain  tahanan  isolasi,  rasio, tahanan  belitan,  polaritas,  dan knee  point. Data  yang diperoleh dari pengujian tahanan isolasi rata-rata menunjukkan  nilai >1GΩ sampai >1TΩ,  maka  nilai tersebut sesuai dengan transformator arus yang memiliki tegangan 150 kV dengan minimal tahanan isolasi 150 MΩ. pengujian rasio didapat  nilai  dibawah  1%  sehingga  masil  diperbolehkan, karena  berdasarkan  pada  standar  IEC  60044-  1  untuk kesalahan  rasio  tidak  diizinkan  melebihi  0,  25%  buat  kelas PX  serta  1%  buat  kelas  5P.  Pengujian  resistansi  belitan dkatakan  normal  bila  deviasi  <5%  dari  resistansi  referensi, menurut  data  hasil  uji  menampilkan  nilai  deviasi  CT  fasa  R, S,  serta  T  semuanya  lebih  rendah  dari  5%,  hingga  nilai resistansi DC masih dalam kondisi baik. Pengujian burden CT bertujuan buat mengenali nilai beban yang sebenarna terdapat pada sisi sekunder CT, dari hasil pengujian didapatkan bahwa burden pada CT menampilkan nilai yang lebih kecil dari nilai tertinggi  burden  pada  tiap  inti  transformator  arus  sehingga dapat dikatakan bahwa burden CT  dalam kondisi normal.[1]
Pada observasi yang dilaksanakan  oleh Rianti, M. Iqbal Arsyad,  Danial  tahun  2021  Mahasiswa  Teknik  Elektro Fakultas  Universitas  Tanjungpura  Pontianak  dengan  judul Studi  Analisa  Kelayakan  Transformator  Arus  untuk  proteksi Sistem Tenaga Listrik berdasarkan Hasil Uji Tahanan Isolasi, Rasio,  dan  Eksitasi.  Tujuan  dari  observasi  ini  ialah  untuk mengetahui  suatu  transformator  arus  layak  atau  tidak dioperasikan untuk kebutuhan proteksi sistem tenaga listrik di ULTG  Pontianak.  Pengujian  yang  dilakukan  antara  lain tahanan  isolasi,  rasio  dan  eksitasi.  Data  yang  diperoleh  dari hasil pengujian tahanan isolasi antara belitan (fasa R – S, R – T,  dan  S  –  T)  serta  antara  belitan  dan  ground,  rata  –rata memiliki nilai sebesar 71.550 MΩ, 12.590 MΩ, dan 31.70 M. Berdasarkan  standar  IEC  60044-1  transformator  arus  yang diuji  dalam  kondisi  memenuhi  syarat  untuk  dipasang  dalam sistem  proteksi.  Dari  hasil  pengukuran  rasio,  nilai  kesalahan pada transformasi pada transormator arus untuk kelas 5P jenis CT proteksi berada pada  nilai  ±1% dan untuk kelas 0,2 jenis
CT  metering  berada  pada  nilai  ±0,2%.  Berdasarkan  standar IEC 60044-1, transformator arus  yang diuji  memiliki akurasi yang baik dan masih diperbolehkan. Hasil  pengujian Eksitasi dapat  disimpulkan  bahwa  nilai  eksitasi  atau knee  point pada transformator R,S dan T. [4]

## III. METODE PENELITIAN

## A. Bahan Pengujian
Transformator  arus  yang  digunakan  untuk  melaksanakan pengujian  tahanan  isolasi  adalah  transformator  arus  ba Kuningan II 70KV  yang memiliki spesifikasi sebagai berikut:
TABEL 3.1

## SPESIFIKASI TRANSORMATOR ARUS
Bay KUNINGAN II R S T Serial Number 7143 082 7143 081 7143 083 Tegangan Operasional 70 70 70 Buatan Swedia Swedia Swedia Tahun Buat 1979 1979 1979 Tanggal Operasi 8/11/1982 8/11/1982 8/11/1982 Merk Nama ASEA ASEA ASEA Tipe Nama IMBD- 72.A2 IMBD- 72.A2 IMBD- 72.A2 I_RATED_PRI 1250 1250 1250 Jumlah Core 2 2 2 Ratio_Core _1 300-600/5 300-600/5 300-600/5 Class_Core_1 5P20 5P20 5P20 Burden_Core_1 15/30 15/30 15/30 Ratio_Core _2 300-600/5 300-600/5 300-600/5 Class_Core_2 5P20 5P20 5P20 Burden_Core_1 15/30 15/30 15/30 Rating Arus 600/5 600/5 600/5

## B. Alat Pengujian
Alat  yang    biasa  digunakan  untuk  mengukur  tahanan isolasi pada setiap peralatan  yang ada di Gardu Induk adalah Megger  (  Mega  Ohm  Meter).  Pada  Pengukuran  Transformer Arus  menggunakan  Megger  Type  Kyoritsu  3125A  yang memiliki tegangan input 5000V.  prinsip kerja dari Megger ini adalah  memberikan  nilai  tegangan  operasional  dan  diubah menjadi  nilai  resistan  (Ohm). Tegangan  yang  diberikan  pada suatu  penghantar  berbanding  lurus  dengan    kebocoran  arus yang terjadi pada isolasi.
*) penulis korespondensi : Lety Hatiffatul Nur Email: lety.hatiffatul17078@student.unsika.ac.id
e-ISSN : 2715-5064
Gambar 1 Kyoritsu 3125A

## C. Rangkaian Pengujian
Gambar 2 Pengujian tahanan isolasi transformer arus Primer -1s1
Gambar 3 Pengujian tahanan isolasi transformer arus Primer – ground Gambar 4 Pengujian tahanan isolasi transformer arus 1s1 – ground
Gambar 5 Pengujian tahanan isolasi transformer arus 2s2 – ground
Gambar 6 Pengujian tahanan isolasi transformer arus 1s1 – 2s2
D. Diagram Alir Pengujian
tidak iya CT tidak layak dilihat dari tahanan isolasi Mempersiapkan  alat dan bahan pengujian Instalasi pengujian Tahanan Isolasi Mencatat hasil pengujian Hitung nilai tahanan isolasi (MΩ) Analisis hasil Tahanan Isolasi Apakah Tahanan Isolasi >70MΩ
e-ISSN : 2715-5064

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengukuran Tahanan Isolasi dilaksanakan bertujuan  untuk mengetahui  mutu  tahanan  isolasi  pada  trafo  arus  baik  antar belitan  (fasa  R,S  dan  T)    maupun  antara  belitan  dan ground dan    jika  transformer  arus    yang  mempunyai  isolasi  dengan nilai  resistan  di  bawah  standar    minimum,  akan mengakibatkan beragam gangguan dalam beroperasi misalnya kebocoran  arus  listrik,  hubung  singkat/ Short  Circuit, kebakaran dan kecelakaan yang lebih serius.
Berikut  adalah  Hasil  Pengujian  Tahanan  Isolasi  pada  , transformer  arus  bay  Kuningan  II  di  Gardu  Induk  Sunyaragi UPT CIREBON.
TABEL 4. 1

## HASIL PENGUJIAN TAHANAN ISOLASI FASA R
NO Titik Ukur Tegangan uji Tahanan isolasi
1 Primer –Tanah  5KV 14,2 GΩ 2 Primer – 1S1 1KV >  2 GΩ 3 1S1 – 1S2 500V >  1 GΩ 4 1S1 – Tanah >  1 GΩ 5 2S2 – Tanah >  1 GΩ TABEL 4. 2 HASIL PENGUJIAN TAHANAN ISOLASI FASA S NO Titik Ukur Tegangan uji Tahanan isolasi 1 Primer –Tanah  5KV 13,6  GΩ 2 Primer – 1S1 1KV >  2 GΩ 3 1S1 – 1S2 500V >  1 GΩ 4 1S1 – Tanah >  1 GΩ 5 2S2 – Tanah >  1 GΩ TABEL 4. 3

## HASIL PENGUJIAN TAHANAN ISOLASI FASA T
NO Titik Ukur Tegangan uji Tahanan isolasi 1 Primer –Tanah  5KV 16,3 GΩ 2 Primer – 1S1 1KV >  2 GΩ 3 1S1 – 1S2 500V >  1 GΩ 4 1S1 – Tanah >  1 GΩ Standar tahanan isolasi transformer arus adalah (1) sehingga  standar  tahanan  isolasi    pada  Bay  Kuningan  II
70KV adalah
X tegangan kerja /opersional   (2) X 70KV  = .
Jadi nilai tahanan isolasi pada  CT harus memiliki nilai atau  lebih  agar  dapat  memenuhi  syarat  dalam  beroperasi. Hasil  yang  didapatkan  pada    pengujian  tahanan  isolasi  lebih dari sehingga  tahanan  isolasi  pada  Transformer  Arus Bay  Kuningan  II  70KV  dalam  keadaan  baik  dan  memenuhi standar operasi.
Hasil Pengujian tahanan isolasi pada Bay Kuningan II  menghasilkan  >1G   sehingga  nilai  rata  rata  yang didapatkan  :
= 14,28 M
Standar Tahanan Isolasi adalah sebagai berikut :
TABEL 4. 4 TABEL STANDAR TAHANAN ISOLASI VDE (CATALOUGE 228/4)
NO Titik Ukur Tegangan uji Tahanan isolasi 1 >1MΩ/1KV  Good - 2 <1MΩ/1KV  Poor Lakukan  pengujian lebih lanjut
Sumber  :  (Buku  Pedoman  Transformer  Arus  SK  DIR  2014 No. 0520-2).
Apabila  hasil  pengujian  di  bawah  1MΩ/1KV  harus ditindak lanjuti dengan cara melakukan uji Tan Delta, atau uji Kadar Minyak.

## V. KESIMPULAN
Standar  Tahanan  isolasi  yang  sering  digunakan  adalah 1MΩ/1KV. Transformator arus dipasang pada rangkaian yang memiliki  tegangan  operasional  sebesar  70KV  maka  nilai minimum  dari  transformator  arus  yang  diizinkan    adalah (1MΩ/1KV)  X  70  MΩ  =  70  MΩ/1KV  =  70MΩ.  Dari  hasil pengukuran tersebu, nilai tahanan isolasi antara belitan ( fasa R-S, R-T, dan S-T) serta antara belitan dan ground  memiliki nilai  >1GΩ.  Berdasarkan  standar  tahanan  isolasi  VDE Catalouge 228/4, transformer arus (CT) pada bay Kuningan II di  Gardu  Induk  Sunyaragi  dalam  kondisi  memenuhi  syarat untuk beroperasi.

## UCAPAN TERIMA KASIH
“ Ucapan  terima  kasih  penulis  kepada  semua  pihak  yang telah  membantu  baik  pihak  universitas  Singaperbangsa Karawang maupun  pihak PT. PLN (Persero) UPT CIREBON khususnya  SPV  GI  Sunyaragi  Cirebon  dan  jajarannya  yang telah mengizinkan untuk melakukan pengumpulan data.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Margianto,  Rinex,  Slamet  Hani,  And  Syafriyudin  Syafriyudin. "Pengujian  Transformator  Arus  150  Kv  Untuk  Sistem  Proteksi Transformator Tenaga 3 Gardu Induk Purworejo." Jurnal Elektrikal 3.1 (2016): 21-36. ”
[2] Arsyad, M. Iqbal. "Studi Analisa Kelayakan Transformator Arus untuk Proteksi Sistem Tenaga Listrik Berdasarkan Hasil Uji Tahanan Isolasi, Rasio, dan Eksitasi." Jurnal Teknik Elektro Universitas Tanjungpura 1.1. ”

## CT layak digunakan menuurut VDE Catalouge

## Pembuatan laporan
e-ISSN : 2715-5064
[3] B  Saputro,  Tomi  Adi,  and  S.  T.  Agus  Supardi. Analisis  Hasil Pengujian  Tahanan Isolasi Transformator Daya Berdasarkan Hasil Uji Indeks Polarisasi, Tangen Delta, Rasio  Tegangan, BDV (Break Down Voltage). Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.
[4] Aulia,  Abdi. Perancangan  Transformator  Arus  Untuk  Pengukuran Arus Pada Isolasi Tegangan Tinggi . Diss. Universitas Andalas, 2016
[5] Fajar  Agung  P,  Muhammad,  Tri  Joko  Pramono,  And  Sugeng Purwanto. Analisis  Hasil  Pengujian  Transformator  1  Gardu  Induk 70/20 Kv Maulafa Nusa Tenggara Timur . Diss. Institut Teknologi Pln, 2020.. ”