e-ISSN : 2715-5064

## PERANCANGAN INSTALASI PENERANGAN PADA GEDUNG BERTINGKAT X
Muhammad Bagus Rivai 1*) , Rahmat Hidayat 2
Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang Jl. HS.Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Kec. Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41361 email: 1 bagus.rivai18140@student.unsika.ac.id , 2 rahmat.hidayat@staff.unsika.ac.id
Abstract One  of  the  structures  designated  for  teaching  and learning activities is the X-Story Building. This structure comprises three stories with various room functions. The researcher is curious how much the X-storey structure generates overall power and KHA. Researchers investigate how to do literature research. According to the X-Story Building's studies, it generates a total load of roughly 9,540 Watts. The current-carrying strength of each level is different (2.484, 4.104, and 2.952). (16.60, 27.44, and 19.74).
Keyowrds − electric. Lighting installation
Abstrak  –Gedung  Bertingkat  X  adalah  salah  satu  gedung  yang diperuntukan  untuk  kegiatan  belajar  mengajar  Gedung  ini memliki 3 lantai dengan kegunaan ruangan yang berbeda – beda. Peneliti  ingin  mencari  tahu  berapa  daya  total  dan  KHA  yang dihasilkan  gedung  Bertingkat  X.  Peneliti  menggunakan  metode penelitian studi literatur. Dari penelitian yang dilakukan  Gedung Bertingkat X menghasilkan total beban sekitar 9,540 Watt. Pada setiap lantai memiliki masing-masing daya yang berbeda (2.484, 4.104,  dan  2,952)  menghasilkan  kuat  hantar  arus  (16.60, 27.44,dan  19,74)

## Kata Kunci − Listrik. Instalasi Penerangan

## I. PENDAHULUAN
Tenaga  listrik  memiliki  peran  yang  sangat  penting dalam suatu  industri.  Semakin berkembangnya suatu  industri semakin  besar  pula  tenaga  listrik  yang  diperlukan  untuk memenuhi  kebutuhan industri  tersebut. Hal  ini bisa kita lihat dalam  kehidupan  sehari-hari,  hampir  setiap  bangunan membutuhkan  energi  listrik  seperti  tempat  pendidikan, perkantoran,  rumah  sakit,  hotel  dan  lain  sebagainya.  Dalam operasionalnya, gedung-gedung bertingkat tersebut memerlukan  sistem  perencanaan  distribusi  daya  listrik  yang baik dan berkualitas. [2]
Seiring perkembangan zaman, listrik memiliki peran penting  dalam  suatu  industri.  Hal  ini  bisa  kita  lihat  dalam kehidupan sehari-hari, hampir semua bangunan membutuhkan energi  listrik  seperti  sekolah,  hotel,  perkantoran  dan  lain sebagainya.  Dalam  oprasionalnya,  gedung-gedung  bertingkat tersebut memerlukan sistem perancangan instalasi listrik yang baik dan berkualitas.
Sebuah  instalasi  penerangan  merupakan  instalasi listrik  yang  bebannya  komponen  penerangan.  Instalasi penerangan  terdiri  dari  beberapa  komponen  yang  terhubung dari  sumber  listrik  ke  beban  pada  suatu  ruangan.  Umumnya isntalasi  penerangan  dirangkai  dengan  beberapa  titik  cahaya sehingga  dapat  terbentuk  suatu  system  yang  berfungsi menerangi  suatu  tempat.  Maka  dari  itu  seorang  perencana harus  memahami  peraturan  pemasangan  instalasi  listrik khususnya pada instalasi penerangan yang berlaku. Peraturan dan  persyaratan  umum  instalasi  listrik  sudah  diatur  pada standar Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL)2000 [3]
II. PENELITIAN YANG TERKAIT
Penelitian  yang  dilaksanakan  oleh  Aprizulkifli  dan Sugeng Riyanto pada tahun 2021 Mahasiswa Teknik Elektro, Universitas  Borneo  Tarakan  dengan  judul  Perancangan Instalasi  Penerangan  pada  Gedung  Laboratorium  dan Perkuliahan Terpadu Universitas Borneo Tarakan.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  merancang system instalasi  penerangan  yang  baik  dan  menghitung  daya  beban penerangan  gedung  [1].  Perancangan system instalasi penerangan  sangat  penting  untuk  menunjang  kenyamanan mahasiswa  dan  dosen.  Oleh  karna  itu system instalasi peneranagan harus sesuai standar Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2000 [3].

## III. METODE PENELITIAN

## Gambar 1 Flowchart Diagram Alir
Pada penelitian ini dilakukan ditempat Gedung Bertingkat X. Dalam  penelitian  ini  metode  yang  digunakan  adalah pengumpulan  data.  Data  yang  dikumpulkan  berupa  gambar bangunan, panjang dan lebar setiap ruangan gedung bertingkat X.  Adapun  diagram  alir  tentang  penelitian  ini  adalah menghitung  beban  titik  lampu,  menghitung  indeks  ruangan, menghitung  luas  penampang  kabel  yang  dibutuhkan,  dan menghitung  Kemampuan  Hantar  Arus  (KHA)  pada  gedung Bertingkat X.
*) penulis korespondensi : Muhammad Bagus Rivai
.Email: bagus.rivai18140@student.unsika.ac.id
Mulai Studi Literatur Survei Lapangan dan Pengumpulan Data  Menghitung Indeks Ruangan  Menghitung Kebutuhan
Beban
 Menghitung Kemampuan
Hantar Arus  Menentukan Luas Penampang Kabel Kesimpulan Selesai
e-ISSN : 2715-5064

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Rumus untuk menentukan indeks ruangan sebgai berikut:
ℎ = 𝑡 − tinggi media kerja
(1) 𝜂 = 𝑝×𝑙 ℎ(𝑝+𝑙) (2)
Keterangan 𝜂 : Indeks Ruangan P : Panjang (m) L : Lebar (m)
h : Tinggi lampu terhadap bidang kerja
A. Perhitungan Instalasi pada Gedung Lantai 1
1. Ruang Tamu Tabel 1 Ruang Komputer Ruangan Panjang Ruangan (m) Lebar Ruangan (m) Luas Ruangan (m²) Flux Ruangan (E) (Lux) Faktor Penyusutan (d) R. Tamu 10 10 100 300 0,8 Tinggi lampu terhadap bidang kerja: ℎ = 4,8 − 0,8 meter = 4 meter
𝜂  = 10 × 10
4(10 + 10) = 1,25
Dalam perhitungan indeks ruangan mendapatkan hasil 1,25.
n = 𝐸×𝐴 𝜑×𝜂×𝑑 (3)
Keterangan: n : Jumlah Lampu E : Lux A : Luas bidang (m²) Φ : Lumen η
: Indeks Ruangan
d
: Deprisiasi
Dalam setiap ruangan menggunakan lampu TL 2 × 36 watt (2 × 1440 lumen), 𝑐𝑜𝑠φ pada lampu TL 0,8.
n = 300 × 100
2880 × 1,25 × 0,8
= 30000 2,880
= 10 lampu
Maka  total  daya  yang  dibutuhkan  untuk  penerangan  ruang tamu : 10 × 36 = 360 watt
𝐼𝑛 = 𝑃 𝑉×𝑐𝑜𝑠𝜑 (4) Keterangan; In : Luas Penampang Kabel (Ampere) V : Volt P : Beban Daya Cosφ : Faktor Daya
Kebutuhan untuk luas penampang kabel dihitung dari perkalian  daya  dengan  factor  daya  lalu  dibagi  beban  daya, sehingga :
𝐼𝑛 =
2484
220 × 0,85
𝐼𝑛 = 2484 187
𝐼𝑛 = 13,28 A
Pada  instalasi  penerangan  ini  total  daya  yang dihasilkan pada lantai 1 sebesar 2484 watt mendapatkan hasil 13,28 A.
𝐾𝐻𝐴 = 125% × 𝐼𝑛 (5)
Keterangan:
KHA : Kemampuan Hantar Arus
Untuk  mengukur  instalasi  penerangan  perhitungan kemampuan hantar arus diperlukan untuk memilih besar kabel yang sesuai, sehingga:

## 𝐾𝐻𝐴  = 125% × 13,28 = 16,60𝐴
Tabel 2 Hasil Penghitungan Lantai 1 No Ruangan A flux  Lumen 𝜂 Depresiasi Daya 1 R. Tamu 100 300 2880 1,25 0,8 360 2 R. Kepala Divisi 1 60 350 2880 0,94 0,8 360 3 R. Kepala Divisi 70 350 2880 1,03 0,8 360 4 Toilet Umum 35 250 1440 0,73 0,8 360 5 Toilet Disabilitas 35 250 1440 0,73 0,8 360 6 Dapur 20 300 2880 0,42 0,8 216 7 Gudang 40 100 2880 0,71 0,8 72 8 R. Merokok 10 100 2880 0,23 0,8 72 9 R. Laktasi 25 120 2880 0,68 0,8 72 10 R. Komputer 30 350 2880 0,68 0,8 252 Total 2.484 B. Perhitungan Instalasi pada Gedung Lantai 2
2. Ruang Direktur Tabel 3 Ruang Direktur Ruangan Panjang Ruangan (m) Lebar Ruangan (m) Luas Ruangan (m²) Flux Ruangan € (Lux) Faktor Penyusutan (d) R. Direktur 10 15 150 350 0,8
Tinggi sumber cahaya terhadap bidang kerja:
ℎ = 4,8 − 0,8 meter = 4 meter
𝜂 = 10 × 15
4(10 + 15)
= 1,5
Dalam  perhitungan  indeks  ruangan  mendapatkan hasil  1,5.  Untuk  ruangan  direktur  menggunakan  Lampu berjenis TL 2 × 36 watt,(2 × 1440 lumen), 𝑐𝑜𝑠φ pada lampu TL 0,8.
n =
350 × 150
2880 × 1,5 × 0,8 = 52500 3456 = 15 lampu
Maka total daya penerangan pada ruang tamu : 15 ×
e-ISSN : 2715-5064
36  =  540  watt.  Kebutuhan  untuk  luas  penampang  kabel dihitung  dari  perkalian  daya  dengan  factor  daya  lalu  dibagi beban daya, sehingga :
𝐼𝑛 = 4104 220 × 0,85
𝐼𝑛 = 4104
187 𝐼𝑛 = 21,95 A
Maka total daya  yang dibutuhkan untuk penerangan ruang  Untuk  mengukur  instalasi  penerangan  perhitungan kemampuan hantar arus diperlukan untuk memilih besar kabel yang sesuai, sehingga:
𝐾𝐻𝐴  = 125% × 21,95 = 27,44𝐴
Tabel 4 Hasil Penghitungan Lantai 2 No Ruangan A flux  Lumen 𝜂 Depresiasi Daya 1 R. Tamu 150 300 2880 1,50 0,8 468 2 R. Kepala Divisi 1 60 350 2880 0,94 0,8 360 3 R. Kepala Divisi 60 350 2880 0,94 0,8 360 4 R. ADM 35 350 2880 0,73 0,8 252 5 R. Director 150 350 2880 1,50 0,8 468 6 Toilet 35 250 1440 0,73 0,8 360 7 Toilet Disabilitas 35 250 1440 0,73 0,8 360 8 R. Jaringan 40 300 2880 0,77 0,8 252 9 R. Panel 35 150 2880 0,73 0,8 108 10 R. karantina 30 350 2880 0,68 0,8 252 11 R. Merokok 10 100 2880 0,36 0,8 36 12 R. ITC Competence 1 75 300 2880 0,94 0,8 360 13 R. ITC Competence 2 75 300 2880 0,94 0,8 360 14 R. Observer 25 150 2880 0,63 0,8 108 Total 4.104 C. Perhitungan Instalasi pada Gedung Lantai 3 3. Ruang Toilet Tabel 5 Ruang Toilet Ruangan Panjang Ruangan (m) Lebar Ruangan (m) Luas Ruangan (m²) Flux Ruangan (E) (Lux) Faktor Penyusutan (d) R. Toilet 6 5 35 250 0,8
Tinggi sumber cahaya terhadap bidang kerja:
ℎ = 4,8 − 0,8 meter = 4 meter
𝜂  = 6 × 5
4(6 + 5) = 0,68
Dalam  perhitungan  indeks  ruangan  mendapatkan hasil 0,68. Untuk ruangan toilet menggunakan lampu TL 2 × 36 watt (2 × 720 lumen), 𝑐𝑜𝑠φ pada lampu TL 0,8.
n = 250 × 35
1440 × 0,68 × 0,8
=

## 8750
783,36

## = 11 lampu
Maka total daya penerangan pada ruang tamu : 11 × 36  =  396  watt.  Kebutuhan  untuk  luas  penampang  kabel dihitung  dari  perkalian  daya  dengan  factor  daya  lalu  dibagi beban daya, sehingga :
𝐼𝑛 = 2952 220 × 0,85
𝐼𝑛 = 2952

## 187 𝐼𝑛 = 15,79 A
Maka total daya  yang dibutuhkan untuk penerangan ruang    Untuk  mengukur  instalasi  penerangan  perhitungan kemampuan hantar arus diperlukan untuk memilih besar kabel yang sesuai, sehingga:
𝐾𝐻𝐴  = 125% × 15,79 = 19,74 𝐴
Tabel 6 Hasil Perhitungan Lantai 3 No Ruangan A flux  Lumen 𝜂 Depresiasi  Daya 1 Toilet 35 250 1440 0,73 0,8 360 2 Toilet Disabilitas 35 250 1440 0,73 0,8 360 3 Pantry 20 300 1440 0,56 0,8 324 4 Gudang 20 100 1440 0,56 0,8 108 5 R. Merokok 10 100 1440 0,36 0,8 72 6 R. Latihan 45 250 2880 0,80 0,8 216 7 R. TVET 50 250 2880 0,83 0,8 252 8 R. Panel 35 150 2880 0,73 0,8 108 9 R. Sekertariatan 20 250 2880 0,56 0,8 144 10 R. Instructur 30 250 2880 0,68 0,8 180 11 R. Latihan senam 45 250 2880 0,80 0,8 216 12 R. Latihan balet 45 250 2880 0,80 0,8 216 13 R. Latihan vokal 30 250 2880 0,68 0,8 180 14 R. Bahasa inggris 40 250 2880 0,77 0,8 216 Total 2952

## V. KESIMPULAN DAN SARAN
Pada  gedungu  Bertingkat  X  didapat  hasil  perhitungan instalasi penerangan sebagai berikut:
1. Daya  pada  lantai  1  sebesar  2484  watt  dengan  arus  yang lewat  13,28 Ampere  dan  mempunyai  kemampuan  hantar arus  (KHA)  16,60 Ampere.  Jadi  kabel  yang  dibutuh  kan untuk  instalasi  penerangan  minimal  berukuran  16,60 Ampere.
2. Daya  pada  lantai  2  sebesar  4104  watt  dengan  arus  yang lewat  21.95 Ampere  dan  mempunyai  kemampuan  hantar arus  (KHA)  27,44 Ampere.  Jadi  kabel  yang  dibutuh  kan untuk  instalasi  penerangan  minimal  berukuran  27,44 Ampere.
3. Daya  pada  lantai  2  sebesar  2952  watt  dengan  arus  yang lewat  15,79 Ampere  dan  mempunyai  kemampuan  hantar arus  (KHA)  19,74 Ampere.  Jadi  kabel  yang  dibutuh  kan untuk  instalasi  penerangan  minimal  berukuran  19,74 Ampere.
e-ISSN : 2715-5064

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih teruntuk orang tua, bapak Rahmat Hidayat selaku dosen pembibing, Iffa Khoirunnisa, dan terimakasih buat rekan – rekan  Teknik Elektro Universitas Singaperbangsa Karawang yang telah membantu proses penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Aprizulkifli,  Aprizulkifli,  and  Sugeng  Riyanto.  "Perancangan Instalasi  Penerangan  Pada  Gedung  Laboratorium  Dan  Perkuliahan  Terpadu Universitas Borneo Tarakan." Elektrika Borneo 7.1 (2021): 11-18.
[2] NURYANSYAH,  MUHAMMAD  RYAN.  "PERENCANAAN
INSTALASI PENERANGAN PADA GEDUNG BERTINGKAT EMERALD BINTARO  TOWER  A." Jurnal  Online  Mahasiswa  (JOM)  Bidang  Teknik Elektro 1.1 (2019).
[3] Indonesia, Standar Nasional. "Persyaratan Umum Instalasi Listrik
2000 (PUIL 2000)." Badan Standardisasi Nasioanal, ICS 91 (2000): 50.