## Jurnal Daur Lingkungan, 5(2), Agustus 2022, 62-67

## Evaluasi dan Redesain Instalasi Pengolahan Air Limbah (Studi Kasus: Hotel X Kota Jambi)
1* Monik Kasman, 1 Marhadi, 1 Imam Mahdi
1 Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Batanghari Jambi Jl. Slamet Riyadi No. 1, Sungai Putri, Danau Teluk., Kota Jambi 36122 *e-mail: monik.kasman@unbari.ac.id

## Abstract
Hotels produce wastewater as much as 80% of the total use of clean water, the wastewater is categorized as domestic wastewater. Hotel X is a 4-star hotel with a need for clean water of 64,396 m 3 /day and the waste water produced is 49.33 m 3 /day. Based on observations and evaluations, it was concluded that Hotel X's wastewater was treated at the WWTP with performance that was still not optimal. So that the method used in this research  is descriptively  analyzing primary  and  secondary data,  then  proceed  with  evaluation  and redesign  of  certain  WWTP  units based  on existing conditions in the field. Laboratory test results show that the parameters that do not meet the quality standards are TSS 136 mg/L, BOD 5 56 mg/L, and COD 174 mg/L, so the units that need to be evaluated based on existing conditions consists of grit chamber units, equalizing tanks, anaerobic tank, aerobic tanks, sludge tanks and sedimentation tanks. Based on the results of the evaluation on the existing WWTP unit at Hotel X,  there are  WWTP  units that need  to be  optimized,  namely  equalizing  tanks  and  aerobic  tanks,  where  the detention time  exceeds  the  design criteria. Redesign of dimensional changes to the equalizing tank and aerobic tank units. Based on the calculation results, th e detention time in the equalizing tank was 8.5 hours and in the aerobic tank 14.38 hours. The equalizing tank unit has been modified to a depth of 2 m to reduc e detention time in the initial processing to 6.8 hours, while for the aerobic tank 2 unit, it is modified to a width of 2.5 m and a length of 2.5 m, the length and width of the aerobic tank unit 2 is equated with the size of tube 1 to reduce detention time in processing to 7.6 hours.
Keywords: Evaluation and Redesign, Hotel IPAL Wastewater.

## 1. Pendahuluan
Kota  Jambi  merupakan  salah  satu  kota  yang  menjadi pusat kegiatan industri perhotelan di Provinsi Jambi, sehingga pembangunan  fasilitas  akomodasi  seperti  hotel  berkembang dalam  kegiatan  oprasionalnya.  Dalam  kegiatannya  hotel menghasilkan  air  limbah  setiap  harinya  sebanyak  80%,  dari total penggunaan air bersih, air  limbah tersebut dikategorikan sebagai  air  limbah  domestik,  karena  aktivitasnya  relatif  sama dengan  permukiman,  air  limbah  yang  tidak  diolah  akan berdampak  negatif  terhadap  kualitas  air  permukaan  dan kesehatan masyarakat di sekitarnya.
Besar  kecilnya  konsentrasi  air  limbah  yang  dihasilkan berbanding  lurus  dengan  jumlah  kegiatan  yang  ada  di  hotel. Air limbah yang dihasilkan dari hotel bintang 3 dikategorikan air limbah domestik konsentrasi rendah. Sedangkan air limbah dari  hotel  bintang  4  dapat  dikategorikan  sebagai  air  limbah konsentrasi tinggi (Tchobanoglous et al,. 2004).
Hotel  X  merupakan  hotel  bintang  4  dan  memiliki fasilitas pendukung  berjumlah 15  fasilitas  yang  menghasilkan air  limbah  sebanyak  49,33  m 3 /hari,  dan  hasil  perhitungan  ini berdasarkan  dari  jumlah  kebutuhan  air  bersih  per  hari  pada masing-masing  fasilitas  Hotel  X  yang  berjumlah  64,396 m 3 /hari.  Pemeliharaan  unit  pengolahan  IPAL  saat  ini  masih belum optimal. Dari Hasil uji  laboratorium  bulan Maret 2021 pada IPAL inlet dan outlet menunjukan bahwa parameter yang tidak  memenuhi  baku  mutu  antara  lain  TSS  136.00  mg/L, BOD 5 56.89 mg/L, dan COD 174.90 mg/L.
Berdasarkan  dari  hasil  uji  laboratorium  dan  observasi awal  adapun  unit  yang  perlu  di  evaluasi  antara  lain  unit grit chamber,  equalisasi  tank,  anaerob  tank,  aerob  tank, dan  bak lumpur.  Selanjutnya  unit  IPAL  yang  sudah  ada  dan dilanjutkan  dengan  redesain sistem  pengolahan  atau perencanaan  dan  perancangan  kembali  dari  unit  yang  belum memenuhi kriteria desain dan yang belum optimal. Dari uraian diatas  peneliti  megambil  tugas  akhir  dengan  judul  “Evaluasi dan  Redesain  Instalasi  Pengolahan  Air  Limbah  (Studi  Kasus: Hotel X Kota Jambi).

## 2. Metode Penelitian
Penelitian    ini  merupakan  evaluasi  dari  data  instalasi pengolahan  air  limbah  (IPAL)  di  Hotel  X,  kemudian dilanjutkan  dengan  redesain  terhadap  unit-unit  tertentu  pada IPAL  tersebut,  evaluasi  dari  IPAL  tersebut  diuraikan  secara deskriptif  berdasarkan  kondisi  eksisting  di  lapangan,  Faktor permasalahan  pada  penelitian  ini  terkait  dengan  kinerja  unit pada  IPAL  domestik,  untuk  dapat  mengoptimalisasikan kinerja  IPAL  domestik,  Metode  yang  digunakan  pada penelitian  ini  yaitu  menganalisis  data-data  primer  dan sekunder.

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Obyek penelitian ini adalah IPAL Hotel X Jambi yang terletak  di  Kota  Jambi,  Penelitian  tugas  akhir  dilaksanakan pada bulan April 2021 sampai bulan November 2021.

## Data Penelitian
Pada  penelitian  ini  akan  dilakukan  evaluasi  dan redesain  dengan  studi  kasus  pada  Instalasi  Pengolahan  Air Limbah Domestik (IPAL) Hotel X. Evaluasi dilakukan dengan menganalisis data-data primer dan sekunder.

## Kerangka Penelitian

## Analisis Data
Metode  pengambilan  data  untuk  mengevaluasi  kinerja unit  pengolahan  pada  instalasi  IPAL  Hotel  X  Jambi  ini dilakukan dengan menganalisis inlet limbah, proses pengolahan  dan  analisis outlet pada  pengolahan  IPAL  Hotel X. 1. Analisis Inlet IPAL
a. Analisis Debit Air Limbah Untuk  menganalisis  inlet  dan  outlet  IPAL  Hotel  X Jambi  maka  dibutuhkan  data  debit  air  limbah  dan volume  air  limbah  pada  tiap-tiap  fasilitas  yang menghasilkan air limbah.
b. Analisis Kualitas Air Limbah Untuk menganalisis kualitas dari inlet maka diperlukan data analisis kualitas  fisik, dan kimia TSS, BOD 5 , dan COD,  dari inlet dan outlet air  limbah  dari  hasil pengujian sampling yang dianalisis di laboratorium.
2. Evaluasi Unit Pengolahan
Evaluasi  hendak  dicoba  dengan  pemantauan  pada  IPAL eksisiting dengan merujuk pada patokan konsep. Pada cara pengerjaan hingga hendak dicoba analisa terhadap:
a. Desain  teknis  dan  mekanisme  pengolahan  yang dijalankan  pada  instaslasi  seperti  dimensi  unit  yang didapatkan  dari  gambar  teknik  maupun  pengukuran langsung unit pengolahan yang kemudian dibandingkan dengan kriteria desain.
b. Perhitungan  efisiensi  penyisihan  unit  pengolahan  pada IPAL  Hotel  X  Jambi  ditandai  dengan  persentase removal  pencemar.  Adapun  parameter  pencemar  yang dimaksud  antara  lain:  TSS,  BOD 5 ,  dan  COD perhitungan persentase removal pencemar ini
didasarkan  pada  data  kualitas  inlet  dan  outlet  yang kemudian akan dibandingkan nilainya untuk mengetahui efisiensi unit pengolahan. 3. Optimalisasi IPAL Berdasarkan evaluasi IPAL Hotel X dilakukan optimalisasi kinerja  IPAL  melalui  redesain  unit  IPAL  yang  belum optimal  dan  pegolahan  IPAL  meliputi  pengoprasian  dan perawatan. a. Tahap I
Mengevalusi  kinerja  proses  instalasi  pengolahan  air limbah  untuk  dapat  mengoptimalisasi  unit  IPAL  yang belum optimal.
b. Tahap II Mengoptimalisasi  unit  IPAL  yang  belum  optimal melalui redesain dan pengukuran langsung di lapangan.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Kualitas  Inlet  dan  Outlet  (IPAL)  Air  Limbah  Domestik Hotel X
Kualitas  air  limbah  domestik  Hotel  X inlet dan outlet IPAL menunjukan perbendaan dari hasil uji laboratorium pada parameter yang tidak memenuhi baku mutu lingkungan antara lain  yaitu  TSS,  BOD 5 ,  dan  COD,  Sampel  dianalisis  di laboratorium  jambi,  uji  sampling  air  limbah  mengacu  pada Permen Lhk No.68 Tahun 2016.
Tabel 1. Kualitas Air Limbah Domestik Hotel X
No Parameter Hasil I Result Bml/ Eqs* Satuan/ Unit Inlet Maret Outlet Maret Fisika 1 TSS 143 136 30 mg/L Kimia 1 pH 6,28 6,24 2 BOD 5 105,14 56,89 30 mg/L 3 COD 313,65 174,9 100 mg/L 4 Minyak dan Lemak 1,56 1,56 5 mg/L 5 Amoniak 1,23 1,04 10 mg/L Biologi 1 total colifrom 1100 460 3000 mg/L
Berdasarkan  hasil  uji  laboratorium  pada  tabel  1 menjelaskan  bahwa  parameter  yang  tidak  memenuhi  baku mutu berdasarkan hasil uji pada bulan Maret 2021 adalah TSS, BOD 5 ,  dan  COD,  Hasil  uji  laboratorium  meliputi inlet dan outlet IPAL Hotel X. berdasarkan hasil uji parameter inlet dan outlet pada  bulan  Maret  2021  terlihat  penurunan  konsentrasi parameter  pencemar,  hal  ini  sebagaimana  diilustrasikan  di gambar 1.
Gambar 1. Perbandingan konsentrasi parameter air limbah inlet dan outlet IPAL
Pada  gambar  1  terlihat  terjadi  penurunan  pada parameter TSS, BOD 5 , dan COD inlet dan outlet IPAL Hotel X,  penjelasan  grafik  gambar  konsentrasi  pencemar  pada parameter  yang  tidak  memenuhi  berdasarkan  gambar  1. Adapun parameter yang dimaksud antara lain TSS, BOD 5 , dan COD yang akan ditampilkan sebagai berikut.
Berdasarkan  gambar  grafik  konsentrasi  parameter pencemar  TSS,  BOD 5 ,  dan  COD  di  atas  adapun  persentase hasil  pengujian  yang  terjadi  peningkatan  pada  bulan  maret yaitu  parameter  TSS outlet 136  mg/L,  BOD 5 outlet 56,89 mg/L, dan COD inlet outlet 174,9 mg/L.

## Kuantitas domestik
1. Kuantitas Air Limbah Hotel X Berdasarkan Unit Beban Alat Plumbing
Jumlah alat plumbing pada bangunan gedung Hotel X  terdiri  dari  6  jenis  alat  plumbing  air  buangan  yaitu closed berjumlah  158, urinoir berjumlah  8, bidet berjumlah  158, lavatory berjumlah  158  dan kichen  sink berjumlah  1  jumlah  alat  plumbing  berdasarkan  data Gedung Hotel X.
Selain  jumlah  alat  plambing  Gedung  Hotel  X, jumlah  kebutuhan  air  bersih  pada  lantai  semi  basement, lantai 1, lantai Mezanie 2, lantai 3, lantai 5, lantai 6, lantai 7,  lantai  8,  lantai  9  dan  lantai  10  Hotel  X.  jumlah  ini terhitung  berdasarkan  jumlah  alat  plumbing  pada  fasilitas kamar  dan  fasilitas  pendukung,  sehingga  jumlah  rata-rata kebutuhan  air  bersih  yang  digunakan  sebesar  2021  dan volume  air  limbah  yang  dihasilkan  pada  per  jam  nya 978,68 m 3 /jam.
2. Kuantitas Air Limbah Hotel X Berdasarkan Fasilitas Kamar
Jenis  kamar  Hotel  X  sebanyak  7  unit  terdiri  dari Deluxe,  Deluxe  View,  Business  Deluxe,  Executive  Suite, Premiere  Suite,  Presidential  Suite, dan  Apartemen  total tipe  kelas  berjumlah  137  unit,  pada  masing-masing  jenis kamar.  jumlah  kebutuhan  air  bersih  yang  dihasilkan  pada fasilitas  kamar  sebesar  34,633  m 3 /hari,  dan  pada  fasilitas kamar  deluxe  jumlah  air  limbah  yang  dihasilkan  cukup besar hal ini dikarenakan pada jenis kamar deluxe memiliki jumlah kamar 104 unit, dan total air imbah yang dihasilkan pada fasilitas kamar sebesar 27,706 m 3 /hari.
3. Kuantitas Air Limbah Hotel X Berdasarkan Fasilitas Pendukung
Jumlah  fasilitas  pendukung  di  bagunan  gedung Hotel  X  sebanyak  14  fasilitas  pendukung,  terdiri  dari kitchen,  meeting  room, kantor  manajemen,  karaoke, the view (bar),  restoran,  kolam  renang, gym, karyawan, mushola,  spa, ball  room,  gravity (Ibadah),  dan  taman umum.  jumlah  kebutuhan  air  bersih  yang  dihasilkan  pada fasilitas pendukung sebesar 29,763 m 3 /hari, dan jumlah air limbah  yang  dihasilkan  pada  aktivitas  karyawan  relatif sangat besar yaitu 12,384 m 3 /hari, dan total air imbah dari penggunaan  air  bersih  pada  fasilitas  pendukung  Hotel  X sebesar 27,706 m 3 /hari.
4. Neraca Air Berdasarkan Pengunaan Air Hotel X
Neraca  pengguna  air  air  baku  Hotel  X  sebesar  0,8 l/detik dan air  bersih pada Hotel X sebesar 64,39  m 3 /hari, dan  untuk  siram  tanam  jumlah  penggunaan  air  bersih sebesar  0,13  m 3 /hari,  Kolam  renang  2,6  m 3 /hari,  Total  air habis  pakai  yang  dihasilkan  pada  2  fasilitas  tersebut  2,18 m 3 /hari,  Air sisa pemakaian  langsung di  alirkan ke Badan Air Penerima (BAP).

## Evaluasi Dan Redesain IPAL Hotel X Evaluasi Efisiensi Removal Pencemar
Efisiensi  penyisihan  IPAL  Hotel  X  parameter  fisika yaitu  TSS terjadi  penurunan  sebesar  4,90%.  sedangkan  untuk parameter  kimia  yaitu  BOD 5 terjadi  penurunan  sebesar 45,89%. dan pada parameter COD terjadi penurunaan sebesar 44,24%.

## Evaluasi Eksisting Dimensi Unit IPAL Hotel X
1. Grit chamber
Debit air limbah = 49,33 m 3 /hari. = 2,05 m 3 /jam Waktu tinggal grit chamber 60 menit.
Dimensi Bak grit chamber : Panjang = 1 m Tinggi Jagaan = 0,3 Lebar = 1 m Tinggi Total = 1,5 Volume Efektif = P x L x T total
= 1,5 m 3
2. Equalizing tank Diketahui: Debit air limbah
= 49,33 m 3 /hari
= 2,05 m 3 /Jam Waktu Tinggal 2- 8 Jam Cek Waktu Tinggal :
HRT di dalam Bak = (2,5 𝑚 𝑥 3,5 𝑚 𝑥 2 𝑚) 49,33 𝑚 3 x 24 jam/hari = 8,5 jam (Tidak Memenuhi)
143
6.28
105.14 313.65 1.56 1.23 1100 136 6.24 56.89 174.9 1.56 1.04 460 0 200 400 600 800 1000 1200 TSS Ph BOD COD
Minyak dan Lemak Amoniak Total Colifrom Inlet maret Outlet Maret
Dimensi unit equalizing tank : Panjang = 2 m Bahan = Beton bertulang Lebar = 3,5 m Jumlah = 1 Unit Kedalaman Efektif = 2,5 m Perlengkapan = manhole Tinggi Ruang Bebas = 0,5 m Waktu Tinggal = 6,1 Jam Volume Efektif = P x L x T = 7,01 m 3
3. Anaerob tank
Diketahui:
BOD inlet = 105,14 mg/L
Efisiensi = 45% BOD outlet = 56,89 mg/L
Debit air limbah
= 49,33 m 3 /hari = 2,05 m 3 /Jam Ditetapkan beban BOD yang digunakan = 1,0 kg BOD/ m 3 /hari Beban BOD di dalam air limbah = 49,33 m 3 /hari x 105,14 g/m 3 : 1000% = 5,186 kg/hari
Volume media yang diperlukan = 5,186 𝑘𝑔/ℎ𝑎𝑟𝑖 1,0 𝑘𝑔/𝑚 3 .ℎ𝑎𝑟𝑖 = 5,186 m 3
Volume  media  =  60%  dari  total  volume  reaktor,  maka volume  reaktor  yang  diperlukan  =  100  :  60  x  5,186  m 3 = 8,64 m 3
Waktu tinggal air limbah di dalam reaktor anaerob = 8,64 m3 2,05  𝑚 3 /𝑗𝑎𝑚 =  4 Jam
Waktu Tinggal Air Limbah di unit anaerob tank 5 – 8 Jam Cek Waktu Tinggal
Rata-rata = 13,125  𝑚 3 2,05 𝑚 3 /𝑗𝑎𝑚 = 6,40 Jam (Memenuhi) Dimensi Unit Anaerob Tank : Panjang = 3,5 m Bahan = Beton bertulang Lebar = 1,5 m Jumlah Ruangan =2 kompartemen Kedalaman Efektif = 2,5 m Tinggi Ruang Lumpur   = 0,8 m Tinggi Ruang Bebas = 0,5 m Tinggi Bed media = 1,8 m Waktu Tinggal = 4,64 Jam Tinggi Air diatas bed   = 160 cm Volume Total = 1,5 m x 3,5 m x 2,5 m = 13,125 m 3
BOD loading per volume media = 5,186 𝑘𝑔/ℎ𝑎𝑟𝑖 13,125 𝑚 3 = 0,39 kg BOD/m 2
4. Aerob tank
Diketahui:
Debit air limbah = 49,33 m 3 /hari = 2,05 m 3 /Jam Waktu tinggal unit aerob tank 4-10 jam
BOD inlet = 105,14 mg/L Efisiensi = 45% BOD outlet = 56,89 mg/L
Beban BOD di dalam air limbah = 49,33 m 3 /hari x 105,14 g/m 3 : 1000% = 5,186 kg/hari
Jumlah  BOD  yang  dihilangkan  =  0,8  x  5,186  kg/hari  = 0,154 kg/hari Beban  BOD  pre  volume  media  yang  digunakan  =  0,75 m 3 /hari Volume media yang diperlukan
= 5,186 𝑘𝑔/ℎ𝑎𝑟𝑖 0,75 𝑘𝑔/𝑚 3 .ℎ𝑎𝑟𝑖 = 0,914 m 3
Volume media = 40% dari volume reaktor Volume reaktor aerob yang diperlukan = 100 : 40 x 0,914 m 3 = 2,3 m 3
Cek Waktu Tinggal Rata-rata  =  29,575/2,05  Jam  =  14,38  jam  (Tidak memenuhi)  Dimensi unit aerob tank 1 Lebar = 1,5 m Kedalaman Efektif  = 2,5 m Panjang = 1,73 m Tinggi Ruang Bebas= 0,5 m  Dimensi unit aerob tank 2 Lebar = 2 m Kedalaman Efektif  = 2,5 m Panjang              = 1,65m Tinggi Ruang Bebas = 0,5 m Total  Volume  Efektif aerob  tank =  3,5  m  x  3,38  m  x 2,5 = 29,575 m 3
Bahan = Beton bertulang Tinggi Bed media  = 1,8 m Jumlah Ruangan = 2 unit Waktu Tinggal = 4,64 Jam Tinggi Ruang Lumpur = 0,8 m Tinggi Air diatas bed  = 160 cm Cek :
BOD loading per volume media = 5,186 𝑘𝑔.𝐵𝑂𝐷/ℎ𝑎𝑟𝑖 29,575  𝑚 3 / ℎ𝑎𝑟𝑖 = 0,17 kg BOD/m 2 .hari Standar  high  rate  trickling  filter =  0,4  -  4,7  kg BOD/m 2 .hari. 5. Sludge tank Diketahui: Debit air limbah = 49,33 m 3 /hari. Dimensi bak sludge tank Panjang = 1,65 m Lebar = 1,5 m A = (3 x 2) m = 2,47 m 2
Kedalaman Bak Tinggi cake + tinggi material penyaring = 1,65 m + 2,47 m = 4,12 m
Jumlah lumpur aktif yang harus dihilangkan dapat dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut.
P = Q . Y obs (S 0 -S) ( 1 𝑘𝑔 1000 )
Dimana: Q = laju alir air limbah m 3 /hari Y obs = yield biomassa, kg vss/ kg BOD S 0 = konsentrasi BOD inlet, mg/L S = konsentrasi BOD outlet, mg/L P  =  jumlah  lumpur  aktif  yang  harus  dihilangkan  dari  bak sebelumnya, kg/hari.
Nilai solid  biomassa (Y obs ) didapat dari grafik antara nilai solid  retenation  time  terhadap  produksi  lumpur,  yang didapatkan nilai Y obs sebagai berikut:
P  =  49,33  X  0,5  (105,14  –  56,89)  ( 1 𝑘𝑔 1000𝑔 )  =  1,2  kg/hari
(berat kering)
Konsentrasi  lumpur  yang  disirkulasi  ( recycle  active sludge )  berkisar  antara  8000  –  10000  mg/L  (8-10 gram/liter).  Maka  jika  diasumsikan  konsentrasi  lumpur  = 8000 mg/L diperoleh
Jumlah lumpur yang harus dibuang = 1,2 𝑘𝑔/ℎ𝑎𝑟𝑖 8 𝑘𝑔/𝑚 3

## 6.
Sedimentasi tank
Debit air limbah = 49,33 m 3 /hari = 2,05 m 3 /Jam
BOD outlet = 105,14 mg/L Efisiensi = 45% BOD outlet = 56,89 mg/L
Waktu tinggal di dalam bak  = 2 - 4 jam Ditetapkan:  waktu  tinggal  (td)  limbah  di  dalam  bak equalisasi = 8,5 jam Jadi, Volume bak yang diperlukan
= 8,5 24 X 2,05 m 3 /Jam.
 Dimensi Bak direncanakan Panjang = 3,5 m Ruang bebas = 0,2 m Lebar = 2,7 m Volume Efektif = 7,01 m 3 Kedalanman air efektif = 2,5 m Tebal dinding = 10 cm
Cek:
Td (Jam) = Volume Efektif m 3 Debit Air Limbah m 3 / hari
Td = 7,01 𝑚 3 49,33 𝑚 3 / ℎ𝑎𝑟𝑖 = 0,14 hari x 24 = 3,36 jam (Memenuhi) Beban permukaan ( surface loading ) = 49,33 𝑚 3 / ℎ𝑎𝑟𝑖
7,01 𝑥 2,5
= 17,59 m 2 /hari.

## Beban  Pencemar  Parameter  Air  Limbah  Hotel  X  Dengan Metode Neraca Massa
Beban  Pencemar  air  limbah  hotel  X,  hasil  rata-rata penyisisan  pada  masing-masing  parameter  antara  lain  TSS sebesar  284  kg/hari,  pH  13,  BOD 5 208  kg/hari,  COD  533 kg/hari,  minyak dan  lemak 3 kg/hari, amoniak 18 kg/hari dan total colifrom 1618 kg/hari.

## Redesain Eksisting Bangunan Unit IPAL Hotel X
Berdasarkan  hasil  perhitungan,  yang  tidak  memenuhi kriteria  desain  yaitu  unit  bak equalizing dan  bak aerob . Dimana  didapatkan  waktu  detensi  dalam  bak  ekualisasi  yaitu 8,5  jam  dan  bak aerob sebesar  14,38  jam.  Kedua  waktu detensi  unit  tersebut  melebihi  kriteria  desain  yang  ditetapkan yaitu 6-8 jam untuk equalizing tank dan aerob tank.
1. Redesain Equalizig tank
Bak equalizing  tank direncanakan  menggunakan  dimensi sebagai berikut:
 Diketahui: Debit air limbah = 49,33 m 3 /hari
= 2,05 m 3 /Jam Waktu Tinggal 2- 8 Jam Cek Waktu Tinggal :
HRT  di  dalam  Bak  = (2 𝑚 𝑥 3,5 𝑚 𝑥 2 𝑚) 49,33 𝑚 3 x  24  jam/hari  =
6,8 jam (Memenuhi)
 Dimensi unit equalizing tank :
Panjang = 2 m Lebar = 3,5 m Kedalaman Efektif  =2 m (direncanakan) Bahan = Beton bertulang Jumlah = 1 Unit Perlengkapan = manhole
Tinggi Ruang Bebas= 0,5 m Waktu Tinggal        = 6,8Jam (memenuhi) Volume Efektif = 2 x 3,5 x 2 = 14 m 3
2. Redesain Aerob tank
Cek  Waktu  Tinggal  Rata-rata  =  15,6  m 3 /  2,05  jam  =  7,6 Jam (Memenuhi)
 Dimensi unit aerob tank 2 Lebar = 2,5 m (direncanakan) Kedalaman Efektif = 2,5 m Panjang = 2,5 m (direncanakan) Tinggi Ruang Bebas = 0,5 m Total  Volume  Efektif aerob  tank =  2,5  x  2,5  x  2,5  =
15,6 m 3 Bahan =  Beton  bertulang  Tinggi Bed media = 1,8 m Jumlah Ruangan = 2 unit Waktu Tinggal = 7,6 Jam Tinggi Ruang Lumpur = 0,8 m Tinggi Air diatas bed = 160 cm
Rancangan Bangunan Unit Septic Tank dan Kolam Indikator
1. Perhitungan Desain Dimensi Unit Septic Tank Keriteria Perencanaan dimensi septic tank Hotel X Sebagai berikut:
 Panjang = 4 m (direncanakan)  Lebar = 3 m (direncanakan)  Kedalam Efektif = 1,7 m (direncanakan)  Freeboard = 0.5 m (direncanakan)  Volume Efektif = 20 m 3 (direncanakan)  Material = beton bertulang
(direncanakan)
Keterangan   = dibagi menjadi 3 (tiga) kompartemen Ruang -1 : Panjang : 1,3 m ; Lebar : 3 m; Tinggi Air : 1,7 m
Volume Efektif : 6,6 m 3 Ruang -2 : Panjang : 1,3 m; Lebar : 3 m; Tinggi Air :
1,7 m Volume Efektif : 6,6 m 3 Ruang -3 : Panjang : 1,3 m ; Lebar : 3 m; Tinggi Air :
1,7 m
Volume Efektif : 6,6 m 3 . 2. Perhitungan Desain Kolam Indikator
Keriteria perencanaan pembangunaan kolam indikator sebagai berikut:
 Panjang = 4 m (direncanakan)  Lebar = 3 m (direncanakan)  Kedalam Efektif = 1,5 m (direncanakan)  Material = batu bata (direncanakan

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  Evaluasi  dan  Redesain Instalasi Pengolahan  Air  Limbah (Studi  Kasus:  Hotel X  Kota Jambi), maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Kualitas  air  limbah  Hotel  X  pada  uji  sampling laboratorium  tidak  memenuhi  nilai  baku  mutu  lingkungan setelah  diolah,  Parameter  yang  dimaksud  antara  lain  TSS 136  mg/L,  BOD  56,89  mg/L  dan  COD  174  mg/L, selanjutnya pada Efisiensi penyisihan hasil uji laboratorium  pada  konsentrasi inlet sebelum  diolah  dan konsentrasi outlet sesudah  diolah  untuk  parameter  TSS memiliki nilai efisiensi removal sebesar 4,90%, sedangkan
parameter  BOD  45,89%  dan  COD  sebesar  44,24%, Berdasarkan hasil evaluasi pada unit IPAL eksisting Hotel X terdapat unit IPAL perlu dioptimalisasi yaitu equalizing tank dan aerob  tank, dimana  waktu  detensi  melebihi keriteria desain.
2. Diperlukan  perubahan  dimensi  pada  unit equalizing  tank dan aerob tank. Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan waktu  detensi  dalam equalizing  tank 8,5  jam  dan  pada aerob  tank 14,38  jam,  selanjutnya  unit equalizing  tank dimodifikasi  kedalaman  nya  menjadi  2  m  untuk mengurangi waktu detensi di pengolahan awal menjadi 6,8 Jam,  sedangkan  untuk  unit aerob  tank 2  dimodifikasi dengan  ukuran  lebar  2,5  m  dan  Panjang  2,5  m,  ukuran panjang  dan  lebar  pada  unit aerob  tank 2  disamakan dengan  ukuran  pada  bak  1  untuk  mengurangi  waktu detensi di pengolahan menjadi 7,6 Jam.

## Daftar Pustaka
Agustira,  R.,  Lubis,  K.  S.,  dan  Jamilah.  2013.  Kajian Karakteristik  Kimia  Air,  Fisika  Air,  dan  Debit  Sungai pada  Kawasan  DAS  Padang  Akibat  Pembuangan Limbah  Tapioka.  Jurnal  Online  Agroeko  teknologi, 1(3).
Ahmad  Muqorrobin.  2017,  Redesain  System  Pengolahan  Air Limbah  Pada  Sewage  Treatment  Plant  (Stp)  Untuk Peningkatan Kualitas Air Limbah Di Central Park Mall Jakarta.
Anas,  Sudijono.  1996.  Pengantar  Evaluasi  Pendidikan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Laboratorium  Jambi  Lestari,  2021.  Uji  Sampel  Air  Limbah inlet dan outlet Hotel X Kota Jambi. Mara,  Duncan.  2004. Domestic  Wastewater  Treatment  in Developing Countries.
Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor P.68/Menlhk-Setjen/2016,  tentang  Baku  Mutu  Air Limbah Domestik.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun 2021,  Tentang  Penyelenggaraan  Perlindungan  Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
Said,  Nusa  Idaman,  Teknologi  Pengolahan  Air  Limbah  –
Teori Dan Aplikasi. Penerbit Erlangga, Jakarta. 2017.
Soufyan,  N.  dan  Morimura,  T.  1988.  Perancangan  dan Pemeliharaan  Sistem Plambing .  Jakarta:  PT.  Pradnya Paramita. Sasses, 2009. Decentralized Wastewater Treatment Sytem And Sanitation  In  Developing  Contries (DEWATS). Bremen. Borda.
Siswanto,  Darmayanti,  Lita.,  Handayani,  Yohana  Lilis.,  dan Ridwan,  Mohammad.  2014.  Pengolahan  Air  Limbah Hotel  dengan  Metode  Free  Surface  Constructed
Wetland.
Sulistiyono, Agus. 2011. Manajemen Penyelenggaraan Hotel:
Manajemen Hotel. Bandung: Alfabeta. Tchobanoglous,  George.  1991.  Wastewater  Engineering: Treatment  and  Disposal  Reuse 6th  Ed. New York: Mc. Graw-Hill.
Tchobanoglous,  G.,  Burton,  F.L.,  and  Stendel,  H.D.  2014. Wastewater  Engineering  Treatment  and  Resource Recovery.  5th  Edition.  New  York:  McGraw-Hill Education
Tchobanoglous,  G.,  Burton,  F.L.,  and  Stendel,  H.D.  2004. Wastewater  Engineering  Treatment  and  Reuse.  4th Edition. New York: McGraw-Hill Education
Wrightstone dkk (1956 : 16) dalam Ngalim Purwanto, Prinsip- prinsip  dan  Teknik  Evaluasi  Pengajaran,  Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, 3.
Wahyuni,  E.A.  2015.  The  Influence  of  pH  Characteristics  on theOccurance  of  Coliform  Bacteria  in  Madura  Strait. Jurnal Kesehatan Andalas, 1(3)