EPIC (Journal of Electrical Power, Instrumentation and Control) Teknik Elektro – Universitas Pamulang Vol. 7, No. 1, Bulan Juni, Tahun 2024, Hal 1 – 10 http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jit DOI: 10.32493/epic.v7i1.38427 pISSN 2615-0646 eISSN 2614-8595

## ANALISIS PENGARUH PERUBAHAN ARUS EKSITASI TERHADAP TEGANGAN KELUARAN DAN DAYA REAKTIF DI PLTG GILIMANUK
Agi Tama 1 , Erik Agustian Yulanda 2 , Sunardi 3 , Komang Adi Wirakusuma 4 , Pranoto Budi Laksono 5
1,2,3,4,5 Program Studi Teknik Elektro, Universitas Pamulang
1,2,3,4,5 Jalan Raya Puspitek, Buaran, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15310, Indonesia
1 dosen02635@unpam.ac.id
2 dosen02636@unpam.ac.id
3 dosen00856@unpam.ac.id
4 adiwirakusuma86@gmail.com
5 dosen02629@unpam.ac.id INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK diajukan  : 20-03-2024 revisi : 26-04-2024 diterima  : 22-05-2024 dipublish  : 30-06-2024 Salah  satu  komponen  terpenting  dari  pembangkit  tenaga  listrik adalah  generator,  perubahan  suatu  beban  akan  mempengaruhi tegangan  generator.  sistem  eksitasi  juga  memiliki  tugas  untuk memantau  dan  mengontrol  tegangan  keluaran  generator,  oleh karna  itu  generator  harus  mampu  membangkitkan  daya  listrik sesuai  dengan  besarnya  beban  yang  diberikan.  Tujuan  dengan melakukan    perbandingan  antara  hasil  pengukuran  EDS  dengan hasil  perhitungan  yang  didapat,  yang  akan  dianalisis  dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya gangguan yang disebabkan eksitasi  dan  daya  reaktif  pada  generator.  Analisis  menunjukkan arus  eksitasi  paling  besar  terdapat  pada  jam  21:00  pengaturan arus  eksitasi  sebesar  868  A,  tegangan  yang  dihasilkan  sebesar 16,0 kV, sedangkan dari  hasil perhitungan sebesar 15,8 kV, dari perbandingan  pengukuran  dengan  perhitungan  memiliki  0,2  kV atau  200  V.  Pada  jam  09:00  dengan  besar  arus  eksitasi  778  A, dengan arus jangkar 7,9 kA daya reaktif yang dihasilkan sebesar 25 MVAR, sedangkan pada perhitungan daya reaktif yang didapat sebesar  24,6  MVAR,  pada  pengukuran  dengan  perhitungan memiliki  selisih  0,4  MVAR  atau  400  kVAR.  Pada  jam  22:00 diperoleh daya reaktif sebesar 15 MVAR sehingga menghasilkan faktor daya sebesar 0,96. Dapat disimpulkan semakin besar arus eksitasi maka tegangan keluaran generator akan besar, jika arus eksitasi besar maka  daya reaktif  ikut besar juga jika daya reaktif besar akan menimbulkan cosphi yang menurun dikarenaka daya reaktif  berbanding  terbalik  dengan  cosphi  yang  nantinya  akan menimbulkan rugi-rugi daya.
Kata kunci: Generator; arus eksitasi; daya reaktif; cosphi
EPIC (Journal of Electrical Power, Instrumentation and Control) Teknik Elektro – Universitas Pamulang Vol. 7, No. 1, Bulan Juni, Tahun 2024, Hal 1 – 10 http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jit DOI: 10.32493/epic.v7i1.38427 pISSN 2615-0646 eISSN 2614-8595

## ABSTRACT
One  of  the  most  important  components  of  a  power  plant  is  the generator,  the  change  in  a  load  will  affect  the  voltage  of  the generator. The excitation system also has the  task of monitoring and  controlling  the  output voltage  of the  generator,  therefore  the generator must be able to generate electrical power in accordance with  the  amount  of  load  given.  The  purpose  is  to  compare  the results of EDS measurements with the results of the calculations obtained,  which  will  be  analyzed  with  the  aim  of  minimizing  the occurrence of interference with excitation and reactive power in the generator. The analysis shows that the largest excitation current is found at 21:00 setting the excitation current by 868 A, the resulting voltage  is  16.0  kV,  while  from  the  calculation  results  of  15.8  kV, from the comparison of measurements with calculations having 0.2 kV or 200 V. At 09:00 with an excitation current of 778 A, with an anchor current of 7.9 kA the reactive power produced is 25 MVAR, while  in  the  calculation  of  the  reactive  power  obtained  at  24.6 MVAR, in the measurement with the calculation has a difference of 0.4 MVAR or 400 kVAR. At 22:00 it gets a reactive power of 15 MVAR so that it produces a power factor of 0.96, while in the cosphi calculation which is obtained at 0.95. It can be concluded that the greater the excitation current, the generator output voltage will be large, if the excitation current is large, the reactive power will also be  large,  if  the  reactive  power  is  large,  it  will  cause  cosphi  to decrease because the reactive power is inversely proportional to cosphi which will later cause power losses.
Keywords: Generator; excitation current; reactive power; cosphi

## PENDAHULUAN
Seperti  kondisi  saat  ini,  sangat  sulit untuk  menghindari  kebutuhan  energi  listrik pada  generasi  digital  atau  milenial.  Karena keberadaan  energi  listrik  dapat  mencakup hampir  seluruh  aspek  kehidupan  manusia. Oleh  karena  itu  banyak  pembangkit  listrik yang  dibangun  dengan  tujuan  untuk memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  Dari sekian banyak pembangkit listrik yang ada, hanya  fokus  pada  Pembangkit  Listrik Tenaga Gas (PLTG). Listrik yang dihasilkan merupakan  hasil  proses    mengubah  gaya mekanis berupa putaran turbin menjadi gaya gerak  listrik  (GGL).  Tenaga  penggerak didukung  oleh  motor  generator  sinkron (Farhan,  2021).  Salah  satu  komponen terpenting  dari  sistem  energi  listrik  ialah generator,  yang  bertugas  sebagai  sumber
utama energi listrik. energi mekanik generator  umumnya  diperoleh  dari  turbin serta  diubah  menjadi  energi  listrik  (Azis  et al.,  2019).  Sistem  eksitasi  merupakan bagian  penting  dari  generator.  Tujuan  dari sistem  eksitasi  adalah  untuk  menghasilkan arus  DC  untuk  disalurkan  ke  Gulungan medan generator. Selain itu, sistem eksitasi juga  memiliki  tugas  buat  memantau  serta mengontrol  tegangan  keluaran  generator sebagai pengendali utama generator, sistem eksitasi  secara  langsung  mempengaruhi stabilitas dan keandalan generator (Puspitaputri et al., 2021).
Penelitian  ini  akan  memfokuskan Analisis pengaruh Perubahan Arus Eksitasi Terhadap  Tegangan  Keluaran  dan    Daya Reaktif  Generator  Pembangkit  di  PLTG Gilimanuk.  Tugas  akhir  ini  bertujuan  untuk
EPIC (Journal of Electrical Power, Instrumentation and Control) Teknik Elektro – Universitas Pamulang Vol. 7, No. 1, Bulan Juni, Tahun 2024, Hal 1 – 10 http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jit DOI: 10.32493/epic.v7i1.38427 pISSN 2615-0646 eISSN 2614-8595
melakukan perbandingan data yang didapat dari  pengukuran  EDS  ( Energy  Delivery System ).    Dengan  metode  perhitungan  lalu dianalisa.
Dengan harapan mampu melakukan  efektifitas  pengaturan  antara sistem  eksitasi  dengan  daya  reaktif  pada generator  untuk  meminimalisir  terjadinya gangguan  yang  disebebkan  eksitasi  dan daya reaktif pada generator.

## TEORI

## Generator Sinkron
Generator  merupakan  sumber  energi listrik  utama  dalam  sistem  tenaga,  oleh karena itu kinerja dari generator mempengaruhi  operasi  jaringan  listrik. Konversi  energi  elektromagnetik  adalah konversi  energi  mekanik  menjadi  energi listrik berdasarkan induksi magnetik. Elemen terpenting  untuk  produksi  listrik  dengan induksi medan magnet, penghantar (kumparan)  dan  kecepatan  putar  relatif. Generator  sinkron,  juga  disebut  alternator, terdiri  dari  dua  bagian:  stator  dan  rotor. Stator  berasal  dari  generator  sinkron  tetap dan  stator  menghasilkan  tegangan  induksi. Rotor  adalah  bagian  dari  generator  sinkron yang  berputar  secara  mekanis  yang digunakan  untuk  menghasilkan  medan magnet  dan  menginduksi  tegangan  di sekitar belitan stator (Farhan, 2021).

## Jenis Beban Generator Sinkron
1.  Beban Resistif
Beban resistif ialah beban yang disebabkan  oleh  perangkat  listrik  alami seperti  elemen  pemanas  atau  bola lampu.  Beban  seperti  itu  bersifat  pasif. artinya,  tidak  bisa  menghasilkan  energi listrik  serta  mengkonsumsi  energi  listrik. Beban resistif juga bisa mengubah energi listrik  menjadi  panas,  sebab  resistansi menghalangi  sirkulasi  elektron  serta
mengurangi  tegangan  yang  mengalir. hambatan pun tidak akan mengganti sifat arus  listrik  bolak –  balik    yang mengalirinya.
2.  Beban Induktif
Beban  induktif  dihasilkan  oleh  peralatan listrik yang menggunakan belitan, contoh pralatan  listrik  yang  termasuk  beban induktif  seperti  transformator,  motor induksi,  dll.  Sifat  belitan  adalah  untuk mencegah  perubahan  nilai  arus  yang terdiri  dari  arus  bolak-balik    karena arusnya mengalir naik dan  turun.
3.  Beban Kapasitif
Beban  kapasitif  beban  menggunakan kapasitansi. Kapasitansi merupakan kemampuan  untuk  menyimpan  energi dengan  melepaskan  atau  mengisi  daya dalam  suatu  rangkaian,  serta  arus  yang mengakibatkan  tegangan  ditimbulkan oleh  komponen  tersebut.  Arus  normal merupakan  situasi  dimana  sudut  fasa arus  negatife  terhadap  tegangan  dan arus mendahului tegangan. Beban kapasitif  menyerap  daya  aktif  serta memancarkan daya reaktif,

## Daya 3 Fasa
Konsumsi  daya  total  terdiri  dari  daya reaktif,  daya  semu,  serta  daya  aktif.  buat beban 3 fasa simetris, jumlah daya tiga fasa merupakan tiga kali daya satu fasa. Bentuk hubungan  antara  daya –  daya  tersebut  di
atas bisa dinyatakan dengan merepresentasikan    daya –  daya  tersebut menjadi  vektor  yang  disebut  menggunakan representasi  segitiga daya,
EPIC (Journal of Electrical Power, Instrumentation and Control) Teknik Elektro – Universitas Pamulang Vol. 7, No. 1, Bulan Juni, Tahun 2024, Hal 1 – 10 http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jit DOI: 10.32493/epic.v7i1.38427 pISSN 2615-0646 eISSN 2614-8595
Gambar 1 . Segitiga daya
Segitiga daya merupakan hubungan antara daya reaktif (Q), daya semu (S), serta daya aktif  (P).  hubungan  antara  ketiga  gaya tersebut  bisa  dinyatakan  dalam  bentuk vector.
1.  Daya Reaktif
Daya  reaktif merupakan  suatu  daya rugi – rugi dengan kata lain ialah suatu yang tidak  diinginkan  dan    semaksimal mungkin  dapat  dihindari.  energi  ini berasal  dari  komponen  reaktif  serta mempunyai satuan VAR. daya reaktif ini ialah  perkalian  antara  teganagn  efektif dengan  arus  eksitasi  serta  nilai  sin Secara sistematis.(Harahap, 2021). Menggunakan persamaan sebagai : 𝑄  =  𝑉 ⋅ 𝐼 ⋅  𝑆𝑖𝑛𝜑 (1) 𝑄  =   √3 ⋅ 𝑉 ⋅ 𝐼 ⋅  𝑆𝑖𝑛 (2) 2.  Daya semu/tampak
Daya  semu  ialah  daya  nyata,  dengan istilah  lain  Daya  semu  ini  merupakan daya  yang  sebenarnya  didapatkan  oleh generator. Daya semu ialah penjumlahan daya aktif serta daya reaktif. Daya semu ini  mempunyai  satuan  VA.  di  bawah  ini merupakan  persamaan  sistem  daya semu ( apparent power) .(Shintawaty, 2013). 𝑆  =  𝑉 ⋅ 𝐼 (3)
𝑆  =   √𝑃 2 + 𝑄 2 (4) 3.  Daya aktif
Daya nyata adalah daya  yang digunakan untuk  energi  nyata.  Dengan  kata  lain, daya ini dikonsumsi. Daya aktif ini adalah daya  yang  tertera  pada  kWh  meter rumah,  dan  daya  ini  merupakan  daya yang  harus  dibayar  pelanggan.  Satuan untuk  daya  aktif  ini  sendiri  adalah  watt (W).  Di  bawah  ini  adalah  persamaan sistem untuk daya aktif. (active power): 𝑃  =  𝑉 ⋅ 𝐼 ⋅ 𝑆𝑖𝑛𝜑 (5) 𝑃  =   √3 ⋅ 𝑉 ⋅ 𝐼 ⋅  𝑆𝑖𝑛𝜑 (6)

## Faktor Daya
Faktor  daya  merupakan  ukuraan  dari kwalitas sistem tenaga listrik yang digunakan.  Faktor  daya  (pf)  didefinisikan sebagai  perbandingan  antara  daya  aktif (kW) dengan daya nyata / daya semu (kVA). Dalam  kondisi  ideal  dimana  V  dan  I  hanya terdiri  dari  komponen-komponen  frekuensi fundamental  (misalnya  50  Hz),  sesuai dengan  persamaan  (Burhanuddin  et  al., 2022)
𝐶𝑜𝑠 𝜑  = 𝑃 𝑆 (7)
𝑆𝑖𝑛 𝜑  = 𝑄 𝑆 (8)
𝑇𝑎𝑛 𝜑  = 𝑄 𝑃 (9)
Faktor  daya  (power  factor)  penting  dalam jaringan AC, baik jaringan tiga fasa atau satu fasa.

## Sifat Faktor Daya
pada  suatu  sistem  tenaga  litrik memiliki 3 jenis faktor daya yaitu daya unity, faktor daya mendahului (leading) dan faktor daya terbelakang (lagging) yang ditemukan oleh  jenis  beban  pada  sistem  tenaga  listrik (Burhanuddin et al., 2022),
1.  Faktor Daya Unity
Faktor  daya  unity  adalah  keadaan  saat nilai  cos  φ  adalah  satu  dan  tegangan sephasa dengan arus. Faktor daya unity
EPIC (Journal of Electrical Power, Instrumentation and Control) Teknik Elektro – Universitas Pamulang Vol. 7, No. 1, Bulan Juni, Tahun 2024, Hal 1 – 10 http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jit DOI: 10.32493/epic.v7i1.38427 pISSN 2615-0646 eISSN 2614-8595
akan  terjadi  jika  jenis  beban  adalah resistif murni.
Gambar 2 . Arus se-phasa dengan tegangan
2.  Faktor Daya Mendahului (leading)
Faktor daya mendahului (leading) merupakan  keadaan  faktor  daya  saat memilik kondisi beban atau pralatan listrik memberikan daya reaktif dari sistem atau beban bersifat kapasitif.
Gambar 3 . Arus mendahului tegangan
terlihat bahwa arus mendahului tegangan maka  daya  reaktif  tertinggal  dari  daya semu,  berarti  beban  memberikan  daya reaktif kepada sistem.
3.  Faktor Daya Terbelakang (lagging).
Faktor daya terbelakang (lagging) merupakan  keadaan  faktor  daya  ketika memiliki  kondisi  beban  atau  peralatan listrik  memerlukan  daya  reaktif  dari sistem  atau  beban  bersifat  induktif.  jika tegangan  mendahului  arus  maka  faktor daya ini dikatakan lagging.
Gambar 4 . Arus tertinggal oleh tegangan
terlihat  bahwa  arus  tertinggal  oleh tegangan  maka  daya  reaktif  mendahului daya semu, berarti beban membutuhkan
atau  mendapatkan  daya  reaktif  dari sistem.

## Sistem Eksitasi
Sistem  eksitasi  generator  sinkron adalah  proses  peningkatan medan  dengan mengalirkan  arus  searah  (DC)  ke  belitan medan yang terdapat di dalam rotor. Prinsip elektromagnet,  yaitu  ketika  arus  searah mengalir  melalui  kumparan  rotor,  maka kumparan tersebut menjadi magnet hingga menghasilkan fluks magnet. (Ramadhan et al., 2021)

## Pengaruh Beban Pada Sistem Eksitasi
Ketika generator sinkron bekerja atau keadaan diam, tidak ada arus yang mengalir pada belitan jangkar stator, sehingga hanya fluks  medan  rotor  yang  mengalir  melalui celah  udara.  tidak  sama  dengan  saat generator dioperasikan menggunakan beban, arus jangkar mengalir serta menghasilkan  fluksi jangkar mempengaruhi arus sehingga nantinya mengakibatkan nilai tegangan  akhir  generator  sinkron  berubah.
Reaksi ini dianggap reaksi jangkar. Arus jangkar  menyebabkan  dampak  seperti penyimpangan, penguatan atau pelemahan magnetisasi
serta
demagnetisasi.  pengaruh  arus  jangkar tergantung pada beban dan  juga pada faktor  daya  beban (Burhanuddin  et  al., 2022).
EPIC (Journal of Electrical Power, Instrumentation and Control) Teknik Elektro – Universitas Pamulang Vol. 7, No. 1, Bulan Juni, Tahun 2024, Hal 1 – 10 http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jit DOI: 10.32493/epic.v7i1.38427 pISSN 2615-0646 eISSN 2614-8595

## METODOLOGI
Flowchart Penelitian
Gambar 1 . Tahapan penelitian

## Tahapan Penelitian
1.  Kajian Pustaka.
Supaya melangkah lebih jauh dibutuhkan kajian pustaka dalam penelitian  ini,  sebaiknya  melakukan pencarian  tentang  teori –  teori  yang sesuai  tentang  penelitian  ini.  Teori – teori  tersebut  dapat  diperoleh  dari berbagai  seumber  antara  lain  buku, jurnal dan lain – lain.
2.  Pengumpulan Data.
Data  yang  diperlukan  untuk  penelitian ini  adalah  data  arus  eksitasi,  daya reaktif,  daya  aktif,  tegangan  keluaran generator dan cosphi θ melalui aplikasi
EDS (Energy Delivery System), dengan sistem HMI (Human Machine Interface) dan  Spesifikasi  dari  generator  yang digunakan.
3.  Perhitungan.
Dari data – data yang telah didapat, data tersebut  akan  dilakukan  perhitungan arus eksitasi terhadap tegangan keluaran generator, arus eksitasi terhadap  daya  reaktif  dan  daya  reaktif terhadap cosphi θ, yang terdapat pada generator tersebut.
4.  Studi Analisis
Setelah  mengetahui  hasil  perhitungan yang  didapat,  maka  akan  dilakukan analisis  dari  perhitungan  yang  sudah
dibuat  agar  dapat  membandingkan hasil  dari  data  asli  dari  generator dengan perhitungan mengunakan rumus yang sudah ditentukan. 5.  Kesimpulan.
Setelah melakukan analisa akan
mendapatkan kesimpulan dari hasil yang didapat dari penelitian yang sudah dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Data Operasi Generator Pembangkit
menampilkan  data  operasi  generator yang diambil saat kondisi generator berbeban.  Tabel  1  memperlihatkan  data yang  diambil  dalam  penelitian  yaitu  daya aktif  (MW),  daya  reaktif  (MVAR),  arus eksitasi  (A),  arus  jangkar  (KA),  Vout generator (KV), factor daya (cos φ).
EPIC (Journal of Electrical Power, Instrumentation and Control) Teknik Elektro – Universitas Pamulang Vol. 7, No. 1, Bulan Juni, Tahun 2024, Hal 1 – 10 http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jit DOI: 10.32493/epic.v7i1.38427 pISSN 2615-0646 eISSN 2614-8595

## Tabel 1. Data Oprasi Harian Generator PLTG
Gilimanuk Jam Daya Aktif (MW) Daya Reaktif (MVAR) Arus Eksitasi (A) Arus Jangkar (kA) Vout Generator (kV) Faktor Daya (cos φ) 01:00 85 5 618 2,2 15,5 1,00 02:00 85 5 604 2,2 15,5 0,99 03:00 80 7 589 3,1 15,4 0,99 04:00 85 15 614 4,8 15,3 0,98 05:00 85 9 711 3,9 15,5 0,99 06:00 85 11 681 4,7 15,5 0,99 07:00 85 5 688 2,2 15,6 1,00 08:00 85 10 712 4,3 15,7 0,99 09:00 110 25 778 7,9 15,8 0,98 10:00 130 18 878 7,9 15,5 0,99 11:00 130 16 880 7,1 15,5 0,99 12:00 130 16 880 7,1 15,5 0,99 13:00 100 3 720 1,3 15,7 1,00 14:00 85 24 756 5,2 16,0 0,96 15:00 100 5 720 2,3 15,6 1,00 16:00 100 9 749 3,9 15,8 1,00 17:00 100 3 770 1,1 15,7 1,00 18:00 115 3 864 1,3 15,7 1,00 19:00 120 3 784 1,3 15,7 1,00 20:00 120 15 780 6,6 15,7 0,99 21:00 130 15 868 6,5 16,0 0,99 22:00 50 15 622 3,3 15,8 0,96
Tabel 2. Pengaruh Arus Eksitasi Terhadap Tegangan
Keluaran Generator Jam Arus Eksitasi (A) Ohm (Ω) Vout (kV) Generator Perhitungan (kV) (kV) 01:00 618 0,025 15,5 15,45 02:00 604 0,025 15,5 15,1 03:00 589 0,026 15,4 15,314 04:00 614 0,024 15,3 14,736 05:00 711 0,021 15,5 14,931 06:00 681 0,022 15,5 14,982 07:00 688 0,022 15,6 15,136 08:00 712 0,022 15,7 15,664 09:00 778 0,020 15,8 15,56 10:00 878 0,017 15,5 14,926 11:00 880 0,017 15,5 14,96 12:00 880 0,017 15,5 14,96 13:00 720 0,021 15,7 15,12 14:00 756 0,021 16,0 15,876 15:00 720 0,021 15,6 15,12 16:00 749 0,021 15,8 15,729 17:00 770 0,020 15,7 15,4 18:00 864 0,018 15,7 15,552 19:00 784 0,020 15,7 15,68 20:00 780 0,020 15,7 15,6 21:00 868 0,018 16,0 15,624 22:00 622 0,025 15,8 15,55
Pada  Tabel  2  data  yang  dihitung sehingga  mendapatkan  hasil  perbedaan antara data dari generator dengan hasil dari perhitungan,  pada  data  arus  eksitasi(A) dapat  dari  hasil  pengukuran  generator, sedangkan hambatan(Ω) merupakan perhitungan  antara  arus  eksitasi  dengan tegangan  keluaran  generator.  Berdasarkan hasil dari pengukuran dan perhitungan pada
Tabel  2  memperoleh  grafik  antara  arus eksitasi dengan tegangan keluaran generator seperti pada Gambar 1.
Gambar 1. Hubungan arus eksitasi terhadap
tegangan keluaran
Sesuai dengan Tabel 2 pengaruh arus eksitasi terhadap tegangan keluaran generator dapat di hitung sebagai berikut :
Data terendah : Arus Eksitasi = 614 A
R (hambatan) = 0,024 Ω V = I.R = 614 x 0,024 = 14,736 kV Data tertinggi : Arus Eksitasi =  868 A R (hambatan) = 0,018 Ω V = I.R
= 868 x 0,018 = 15,624 kV
Gambar  6  Pada  saat  pengukuran dengan  pengaturan  arus  eksitasi  sebesar 614  A  tegangan  keluaran  yang  pada hasilkan sebesar 15,3 kV, sedangkan pada perhitungan  arus  eksitasi  614  A  yang didapat  dari  hasil  perhitungan  sebesar 14,736  kV,  dan  tegangan  dari  hasil pengukuran  dengan  perhitungan  memiliki selisih 0,6 kV atau 600 V, hal ini disebabkan karena  pengaruh  dari  komponen  atau perubahan  beban.  Perubahan  tegangan
EPIC (Journal of Electrical Power, Instrumentation and Control) Teknik Elektro – Universitas Pamulang Vol. 7, No. 1, Bulan Juni, Tahun 2024, Hal 1 – 10 http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jit DOI: 10.32493/epic.v7i1.38427 pISSN 2615-0646 eISSN 2614-8595
disebabkan  oleh  beban  yang  berubah secara signifikan maka dari itu arus eksitasi sangat  penting  untuk  mengatur  tegangan generator  supaya  tidak  terjadi  kerusakan pada belitan/kumparan rotor dan komponen lainnya.

## Tabel 3. Pengaruh Arus Jangkar Terhadap Daya
Reaktif.
Vout Generator (kV) Arus Eksitasi (A) Arus Jangkar (kA) Daya Reaktif (MVAR) Generator Hitung 15,5 618 2,2 5 4,8 15,5 604 2,2 5 4,8 15,4 589 3,1 7 6,7 15,3 614 4,8 15 14,2 15,5 711 3,9 9 8,5 15,5 681 4,7 11 10,2
15,6 688 2,2 5 4,8
15,7 712 4,3 10 9,5 15,8 778 7,9 25 24,6 15,5 878 7,9 18 17,2 15,5 880 7,1 16 15,5 15,5 880 7,1 16 15,5 15,7 720 1,3 3 2,8 16,0 756 5,2 24 23,2 15,6 720 2,3 5 5 15,8 749 3,9 9 8,6 15,7 770 1,1 3 2,4 15,7 864 1,3 3 2,8 15,7 784 1,3 3 2,8 15,7 780 6,6 15 14,6 16,0 868 6,5 15 14,6 15,8 622 3,3 15 14,5
Pada Tabel 3 Menunjukkan data hasil pengukuran dan perhitungan antara tegangan  keluaran  generator  dengan  arus jangkar  diperoleh  hubungan  grafik  seperti Gambar  2.  data  yang  dihitung  sehingga mendapatkan  hasil  perbedaan  antara  data dari  pengukuran  EDS  dengan  hasil  dari perhitungan,  pada  data  arus  eksitasi(A) dapat dari hasil pengukuran generator, dan data  arus  jangkar  (kA)  didapat  hasil  dari pengukuran, tegangan(V) didapat dari hasil pengukuran  EDS  yang akan  dihitung  untuk mencari daya reaktif.
Gambar 2. Hubungan arus jangkar terhadap daya reaktif
Sesuai  dengan  Tabel  3.  pengaruh  arus jangkar  terhadap  daya  reaktif  generator dapat dihitung sebagai berikut :
Diketahui Data terendah :
Q      = V x I x sin φ If       = 770 A Vout = 15,7 Kv Ia     = 1,1 kA sin φ = 8,1°
= 15,7 x 1,1 x sin (8,1°) = 2,4 MVAR Diketahui Data tertinggi : Q      = V x I x sin φ If      = 778 A Vout  = 15,8 Kv Ia     = 7,9 kA sin φ  = 11,4° = 15,8 x 7,9 x sin (11,4°) = 24, 6 MVAR
Gambar  2.  Pada  saat  pengukuran  dengan pengaturan  arus  eksitasi  sebesar  770  A, dengan  arus  jangkar  yang  didapat  sebesar 7,9  kA  serta  daya  reaktif  yang  dihasilkan sebesar  25  MVAR,  sedangkan  pada perhitungan  dengan  arus  jangkar  7,9  kA yang  didapat  daya  reaktif  dari  hasil perhitungan  sebesar  24,6  MVAR,    daya reaktif  dari  hasil  pengukuran  dengan perhitungan  mempunyai  selisih  0,4  MVAR atau 400 kVAR,
EPIC (Journal of Electrical Power, Instrumentation and Control) Teknik Elektro – Universitas Pamulang Vol. 7, No. 1, Bulan Juni, Tahun 2024, Hal 1 – 10 http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jit DOI: 10.32493/epic.v7i1.38427 pISSN 2615-0646 eISSN 2614-8595
Tabel 4. Pengaruh Perubahan Daya Reaktif
Terhadap Fakor Daya. Jam Daya Reaktif (MVAR) Daya Aktif (MW) Sudut Phi Cos Phi Generator Hitung 01:00 5 85 3,319 1,00 0,99 02:00 5 85 3,319 0,99 0,99 03:00 7 80 4,972 0,99 0,99 04:00 15 85 10,004 0,98 0,98 05:00 9 85 6,039 0,98 0,99 06:00 11 85 7,373 0,99 0,99 07:00 5 85 3,319 1,00 0,99 08:00 10 85 6,707 0,99 0,99 09:00 25 110 12,879 0,98 0,97 10:00 19 130 7,879 0,99 0,99 11:00 16 130 7,012 0,99 0,99 12:00 16 130 7,012 0,99 0,99 13:00 3 100 1,718 1,00 0,99 14:00 24 85 15,764 0,96 0,96 15:00 5 100 2,862 1,00 0,99 16:00 9 100 5,142 1,00 0,99 17:00 3 100 1,718 1,00 0,99 18:00 3 115 1,489 1,00 0,99 19:00 3 120 1,432 1,00 0,99 20:00 15 120 7,125 0,99 0,99 21:00 15 130 6,771 0,99 0,99 22:00 15 130 16,699 0,96 0,95
Pada Tabel 4 menunjukkan data hasil pengukuran  dan  perhitungan  antara  daya aktif  dan  daya  reaktif  dengan  tujuan membandingkan  cosphi  dari  generator dengan hasil perhitungan, diperoleh hubungan grafik antara daya reaktif dengan faktor daya seperti Gambar 3.
Gambar 3. Hubungan daya reaktif terhadap faktor

## daya
Perhitungan  pengaruh  beban  daya reaktif sesuai dengan dengan persamaan 7 sampai  9  dengan  data  Tabel  4  dari  jam
01.00  sampai  dengan  jam  22.00  dapat  di hitung sebagai berikut :
Data Cos φ Tertinggi :
Q = 15 MVAR P = 50 MW Tan φ = Q/P =  15/50 = 0,3
φ = 〖 Tan 〗 ^(-1) 0,3
= 16,699°
Cos φ = 0,95
D ata Cos φ Terendah :
Q = 3 MVAR
P = 120 MW Tan φ = Q/P =  3/120 = 0,025
φ = 〖 Tan 〗 ^(-1) 0,025 = 1,432° Cos φ = 0,99 Gambar 3. Ketika pengukuran dengan daya reaktif sebesar 15 MVAR, dengan daya aktif  sebesar  50 MW  kemudian faktor  daya yang  dihasilkan  sebesar  0,96  ,  sedangkan pada  perhitungan  dengan  daya  reaktif sebesar 15 MVAR, yang didapat faktor daya dari  hasil  perhitungan  sebesar  0,95,    daya reaktif  pada  generator  sangat  berpengaruh terhadap  faktor  daya,  meningkatnya  daya reaktif mengakibatkan faktor daya menjauhi 1  yang  mengakibatkan  rugi-rugi  daya  pada generator.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan terdapat  berberapa  kesimpulan,  pertama Pengaturan  arus  eksitasi  pada  generator mempengaruhi  nilai  tegangan  keluaran generator. Dikarenakan semakin besar arus eksitasi  yang  diberikan  kepada  generator semakin  besar  tegangan  yang  dihasilkan generator,  dalam  perhitungan  memiliki selisih  0,6kV  disebabkan  komponen  atau perubahan  beban  yang  diberikan  kepada
EPIC (Journal of Electrical Power, Instrumentation and Control) Teknik Elektro – Universitas Pamulang Vol. 7, No. 1, Bulan Juni, Tahun 2024, Hal 1 – 10 http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jit DOI: 10.32493/epic.v7i1.38427 pISSN 2615-0646 eISSN 2614-8595
generator. Perubahan besarnya arus eksitasi  berbanding  lurus  dengan  arus jangkar  namun  kemunculan  arus  jangkar disebabkan  ketika  generator  diberin  beban perubahan  daya  reaktif  disebabkan  oleh perubahan  arus  jangkar  yang  mengingkat. Besar kecilnya nilai faktor daya dipengaruhi oleh  besar  kecilnya  nilai  daya  reaktif  dari generator.  faktor  daya  hasil  dari  generator dengan  hasil  perhitungan  memiliki  selisih yang  terbilang  sedikit  namun  sangat berpengaruh  terhadap  daya  aktif  yang dihasilkan yang nantinya berdampak kepada distribusi generator.

## DAFTAR PUSTAKA
Azis,  H.,  Pawenary,  P.,  &  Sitorus,  M.  T.  B.
(2019).  Simulasi  Pemodelan  Sistem Eksitasi Statis pada Generator Sinkron terhadap  Perubahan  Beban. Energi  &
Kelistrikan , 11 (2), 46 –54.
https://doi.org/10.33322/energi.v11i2.4 83
Burhanuddin, B., Haddin, M., & Nugroho, A.
A. (2022). Pengaruh Perubahan Temperatur  Terhadap  Daya  Output Generator  PLTG  1.1  Blok  I  Tambak Lorok Semarang. Cyclotron , 5 (01), 29 – 34. https://103.114.35.30/index.php/ cyclotron/article/view/9507
Perawati, P. (2020). Karakteristik Generator Sinkron  Yang  Berbeban  Berat  Dan Tidak  Konstan. Jurnal  Ampere , 2 (2), 115. https://doi.org/10.31851/
ampere.v2i2.1775
Puspitaputri,  G.  Y.,  Priananda,  C.  W.,  & Syahbana,  D.  F.  (2021).  Automatic
Voltage  Regulator  (AVR)  Generator dengan  Mikrokontroler  Menggunakan Metode  Hill  Climbing. Jurnal  Teknik
ITS , 10 (2), 171 –176. https://doi.org/10.12962/j23373539.v1 0i2.67421
Putra,  S.  A.,  &  Santoso,  D.  B.  (2022).
Analisis Pengaruh Arus Eksitasi
Terhadap  Daya  Reaktif  Generator Sinkron  Unit  3  Plta  Ubrug. Jurnal DISPROTEK , 13 (2), 113 –122.
https://doi.org/10.34001/jdpt.v13i2.316 0
Farhan,  M.  (2021).  Simulasi  Pemodelan Sistem  Eksitasi  Statis  pada  Generator Sinkron  terhadap  Perubahan  Beban.
JURNAL SIMETRIK , 11 (1), 398. https://doi.org/10.31959/js.v11i1.653
Ramadhan,  Zondra,  E.,  &  Halilintar,  M.  P.
(2021). Analisis Eksitasi Generator Unit 3  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Gas  ( PLTG  )  Teluk  Lembu  PT  .  PLN  ( Persero ) Sektor Pembangkitan
Pekanbaru.  Jurnal  Sains,  Energi, Teknologi  &  Industri,  6(1),  32 –38. https://doi.org/10.31849/sainetin.v6i1.7 318
Harahap,  M.  (2021).  Pengaruh  Perubahan Variasi  Eksitasi  Tegangan  Terhadap Daya  Reaktif  Pada  Generator. Teknik Elektro , 3 (2), 71 –76.
Manangka,  R.,  Mangindaan,  G.  C.,  & Tumaliang, H. (2022). Analisa
Pengaruh  Perubahan  Beban  terhadap Efisiensi  Generator  Sinkron  3  Fasa  di PLTP Lahendong Unit 3. Jurnal Teknik Elektro Universitas Sam Ratulang , 1 –7. Shintawaty, L. (2013). Peranan Daya Reaktif
Pada Sistem Kelistrikan. Jurnal Desiminasi Teknologi , 1 (2), 109 –128.