e-ISSN 2654 - 4733 Elektro Jurnal Ilmiah Volume 10 Nomor 2 Desember 2018
Simulasi Sistem Monitoring Arus Lebih Pada Jaringan PLN Satu Fasa Menggunakan Web Berbasis Mikrokontroller
Yul Antonisfia 1 , Muhammad Irmansyah 2 ,  Anggara Nasution 3
1 2 3 Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Padang mirmansyah38@gmail.com
Kampus Politeknik Negeri Padang, Limau Manis Padang
Abstract— Modernization is indeed very influential in the lives of people today, with the existence of this modern era, everything is always related to technology. The place is far enough and to find out the condition of the excess current makes  the  PLN  officials  also  have  difficulty  because  there  is  no  monitoring  tool  from  the  situation.  From  the description above, the author found the idea to make a Simulation System for Monitoring Overcurrent Systems in the PLN Phase One Phase Using a Microcontroller-Based Web. The tool uses the Arduino Mega microcontroller coupled with ACS712 Flow sensors, and Ethernet Shield Modules. The way this tool works is to detect the electric current that enters the Input from the electrical equipment load on the ACS712 sensor. In testing the author only uses 3 pieces of light as a burden to determine the state of excess current. If you use 1 load, the current that is read is 0.44A with a 100 Watt lamp  power.  And  if the load  is added  by  1 load  with  75 Watt  of  light power,  the current that is  read becomes 0.77A. Then the load is added with 1 lamp with a power of 60 Watt, then the current becomes 1.05A with the result at all three drop loads.
Keywords: current monitoring, WEB, ACS712, microcontroller, ethernet shield.
Abstrak— Modernisasi memang sangat berpengaruh besar dalam kehidupan masyarakat sekarang, dengan adanya era  modern  ini  semuanya  selalu  berhubungan  dengan  teknologi.  Tempat  yang  cukup  jauh  serta  untuk  mengetahui keadaan  arus  berlebih  membuat  para  petugas PLN  pun  kesulitan  dikarenakan  belum  terdapat  alat  monitoring  dari keadaan  tersebut.  Dari  gambaran  diatas,  penulis  menemukan  ide  untuk  membuat  alat  Simulasi  Sistem  Monitoring Arus Lebih pada Jaringan PLN Satu Fasa Menggunakan Web Berbasis Mikrokontroler. Alat tersebut menggunakan microcontroler Arduino Mega ditambah dengan sensor Arus ACS712, dan Modul Ethernet Shield. Cara kerja alat ini adalah  mendeteksi  arus  listrik  yang  masuk  pada  Input  dari  beban  peralatan  listrik  pada  sensor  ACS712.  Pada pengujian  penulis  hanya  menggunkan 3  buah lampu  sebagai beban utntuk  mengetahui  keadaan arus  berlebih.  Jika menggunakan1 buah beban, arus yang terbaca sebesar 0,44A dengan daya lampu 100 Watt. Dan jika beban ditambah 1buah  beban  dengan  daya  lampu  75  Watt,  arus  yang  terbaca  menjadi  0,77A.  Lalu  beban  ditambah  dengan  1  buah lampu dengan daya 60 Watt, maka arus menjadi 1,05A dengan hasil pada ketiga beban drop.
Kata kunci: monitoring arus, WEB, ACS712, mikrokontroler, ethernet shield

## © 2018 Elektron Jurnal Ilmiah

## I. Pendahuluan
Tenaga  listrik  merupakan  sumber  energi  yang sangat  penting  bagi  kehidupan  manusia  baik  untuk kegiatan  industri,  kegiatan  komersial  maupun  dalam kehidupan  sehari-hari  rumah  tangga.  Energi  listrik dibutuhkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  penerangan dan  juga  proses  produksi  yang  melibatkan  barang- barang  elektronik  dan  alat-alat  industri.  Mengingat begitu  besar  dan  pentingnya  manfaat  energi  listrik sedangkan  sumber  energi  pembangkit listrik  terutama yang  berasal  dari  sumber  daya  tak  terbarui keberadaannya terbatas, maka untuk menjaga kelestarian  sumber  energi  ini  perlu  diupayakan langkah-langkah  strategis  yang  dapat  menunjang penyediaan  energi  listrik  secara  optimal  dan terjangkau.
Gardu  distribusi  merupakan  salah  satu  Komponen dari suatu sistem distribusi PLN yang berfungsi untuk
menghubungkan  jaringan  ke  konsumen  atau  untuk mendistribusikan  tenaga  listrik  pada  konsumen  atau pelanggan,  baik  itu  pelanggan  tegangan  menengah maupun pelanggan tegangan rendah. Gardu Distribusi tegangan  Listrik  yang  Paling  di  kenal  adalah  sebuah bangunan  Gardu  Listrik  yang  berisi  atau  terdiri  dari instalasi  Perlengkapan  Hubung  Bagi  Tegangan Menengah   (PHB-TM),  Transformator  Distribusi, dan Perlengkapan  Hubung  Bagi  Tegangan  Rendah (PHBTR),  untuk  memasok  kebutuhan  tenaga  listrik bagi para pelanggan, baik dengan tegangan menengah (TM 20 KV ) maupun Tegangan rendah (TR 220/380 Volt). Dalam Gardu Distribusi ini Biasanya digunakan Transformator distribusi yang berfungsi untuk menurunkan  tegangan  listrik  dari  jaringan distribusi tegangan tinggi menjadi tegangan terpakai pada jaringan distribusi tegangan rendah (step down transformator); misalkan tegangan 20
KV menjadi  tegangan  380  volt  atau  220  volt.  Sedang transformator yang digunakan untuk menaikan tegangan  listrik  (step  up  transformator), hanya digunakan pada pusat pembangkit tenaga listrik agar tegangan yang didistribusikan pada suatu jaringan panjang dan tidak mengalami penurunan tegangan.Pada  penelitian  ini  penulis  mengambil referensi  dari  beberapa  sumber  yang  memiliki keterkaitan alatnya dengan alat yang penulis buat.
Pertama  dari  penelitian  Rezky  Setiawan  [1]  yang berjudul  sistem  monitoring  putusnya  NH  fuse  pada gardu ditribusi PLN, fungsi alat ini adalah monitoring putusnya  NH  fuse  karena  dropnya  tegangandan mengkur arus yang keluar sedangkan yang kedua dari Azka  Purba  Anggiawan  [2]  yang  berjudul  perancaan alat  monitoring  penggunaan  daya  listrik  secara  detail menggunakan  mikrokontroler,  prinsip  kerja  alat  ini adalah  mendeteksi  arus  listrik  yang  masuk Input dari beban  peralatan  listrikpada  sensor ACS712 ,  maka secara  sistem  sensor  akan  menerima  arus  masuk tersebut  kemudian  arus  tersebut  di  arahkan  pada modul microcontroler Arduino Uno untuk mengkonversikan  secara  sistem  dengan  hitungan rumus  daya  (Wh)  Wh  =  Ixt  (Arus  x  waktu)  sehingga akan  mendapatkan  hasil  daya  listrik  yang  di  pakai selama pemakaian dalam bentuk laporan CSV .
Yang  ketiga  penelitian  Adrizal  [3]  yang  berjudul Rancang  bangun  siste  proteksi  generator  dari  arus beban  lebih  dan  drop  berbasiskan  mikrokontroler arduino.  Tujuan  dari  pembuatan  alat  tersebut  adalah untuk  memperoleh  peralatan  yang dapat  memproteksi genarator  listrik  dari  arus  beban  berlebih  dan  drop tegangan  yang  terjadi  secara  digital.  Disini  penulis mengembangkan  sebuah  alat  yang  telah  ada.  Pada penelitian    ini  membuat  ”suatu  sistem  monitoring kerusakan  padajaringan  gardu  distribusi  Satu  Fasa menggunakan web berbasis mikrokontroler menggunakan sensor arus ACS712, agar petugas PLN dapat bekerja dengan optimal apabila terjadi gangguan pada  gardu  distribusi.  Dan  untuk  mengetahui  arus beban yang berlebih.

## II. METODE PENELITIAN
Dalam  perancangan  sebuah  alat, hal pertama  yang harus dilakukan yaitu proses perancangan. Tujuan dari perancangan  ini  adalah  untuk  mempermudah  dalam pembuatan  alat,  karena  pada  perancangan  akan dilakukan  pembuatan  rangkaian  serta  pemilihan komponen  yang  tepat.Adapun  dalam  perancangan sistem  adalah  membuat  suatu  blok  diagram  sebagai acuan,  dimana setiap blok mempunyai fungsi tertentu dan saling terkait sehingga membentuk sistem dari alat yang  di  buat  kemudian  dilakukan  perancangan perangkat keras (hardware) dan perancangan perangkat lunak (software).

## A. Blok Diagram
Perancangan  alat  dibuat  untuk  membantu  dan mempermudah  dalam  mengerjakan  alat  yang  akan dibuat. Perancangan alat dimulai dari pembuatan blok diagram  dimana  setiap  blok  tersebut  mempunyai fungsi  tersendiri  yang  saling  terkait  sehingga membentuk sistem dari alat yang akan dibuat. Berikut blok diagram system pada gambar 1.

## Gambar 1. Blok Diagram Rancangan Sistem
Alat  yang  dibuat  memiliki  prinsip  kerja  untuk menampilkan  nilai  pembacaan  sensor  arus  pada  jala- jala  PLN  yang  ditampilkan  pada  WEB,  sehingga membuat  engineer  PLN  dapat  memantau  arus  yang mengalir  pada  jala-jala  PLN  tanpa  harus  melakukan penegecekkan secara langsung. Untuk pengoperasiannya  alat  ini  dikontrol  menggunakan mikrokontroler  arduino,  dimana  data  pembacaan sensor arus ACS712 akan diproses oleh mikrokontroler  dan  kemuadian  dikirim  ke  alamat WEB  yang  telah  diatur  pada  program  arduino. Monitoring  pada  WEB  menampilkan  data  berupa grafik  pemakaian  arus.  Pada  saat  arus  yang  terbaca oleh  sensor  ACS  712  memiliki  nilai  diatas  0.85  A maka beban akan drop-out (mati).

## B. Perancangan dan Pembuatan Hardware
Perancangan  dan  pembuatan  hardware  Sistem monitoring  Arus  lebih  pada  jaringan  PLN  satu  fasa berbasis  web  menggunakan  sensor  arus  ACS712, terdiri  dari  perancangan  mekanik  dan  perancangan elektronik.  Perancangan  mekanik  yaitu  membuat perancangan  untuk  mekanik  pintu  dan  perancangan elektronik  yaitu  membuat  rangkaian  elektronika  yang akan  direalisasikan  ke  bentuk  PCB  (Printed  Circuit Board).
Elektron Jurnal Ilmiah Vol.10 No. 2 (2018) 29 – 33
Gambar 2. Rangkaian Simulasi Sistem Monitoring Arus Lebih Pada jaringan PLN Satu Fasa Menggunakan Web
Rangkaian power supply berfungsi sebagai sumber tegangan utama dari alat yang akan dibuat. Rangkaian power  supply  memanfaatkan  tegangan  dari  PLN sebesar  220  VAC.  Tegangan  dari  PLN  ini  terlalu besar,  sehingga  digunakan  trafo  step  down  3  ampere dengan keluaran tegangannya dibuat 12 VAC. Output ini  telah  sesuai  dengan  menggunakan  IC  7805. Selanjutnya  tegangan  akan  disearahkan  oleh  dioda sehingga tegangan AC dirubah menjadi tegangan DC. Kapasitor  untuk  filter  sehingga  bentuk  gelombang tegangan keluarnya bisa menjadi rata.Sensor arus satu fasa  berfungsi  untuk  mendeteksi  kondisi  tegangan. Sensor  arus  satu  fasa  tersebut  terhubung  di  pin  A5 pada  mikrokontroler.  Relay  adalah  saklar  elektrik yang  aktif  apabila  diberikan  tegangan,  pada  alat  ini relay difungsikan untuk mengaktifkan dan mematikan beban.  Apabila  sensor  ACS712  mendeteksi  arus  yang mengalir  pada  beban  adalah  besar  dari  0.85A.  Maka beban akan mengalami trip.

## C. Perancangan Mekanik
Perancangan mekanik bertujuan untuk merencanakan sesuatu yang akan dibuat dalam bentuk mekanik.  Hasil perancangan mekanik dari tugas akhir ini  dapat  dilihat  pada  gambar  3.  Spesifikasi  dari  alat yang dibuat ini adalah :
 Dimensi Alat 26x17x10 cm.
 Menggunakan SensorArus ACS 712..
 Menggunakan Mikrokontroller Arduino Mega 2560.
 Menggunakan  Arduino  ethernet  shield  pada mikrokontroller.
 Menggunakan relay 5V DC
 Menggunakan bola lampu (lampu pijar/beban)
Gambar 3. Rancangan Mekanik Tampak Isometric
C. Perancangan Perangkat Lunak ( Software)
Langkah  pertama  dalam  perancangan  ini  adalah membuat algoritma. Algoritma merupakan garis besar jalannya  suatu  program,  salah  satu  algoritma dituangkan  dalam  bentuk  flow  chart  (diagram  alir). Terlihat  pada  gambar  4  merupakan  flow  chart  yang akan menjelaskan arah suatu program.
Gambar 4. Flowchart
Dari flowchart diatas deskripsi dari alat “ Simulasi Sistem Monitoring Arus Pada jaringan PLN Satu Fasa Berbasis  Web”,  dapat  dijelaskan  sebagai  berikut  : Sistem  akan  memintoring  arus  pada  jaring  PLN,  arus akan  terbaca  oleh  sensor  ACS712  yang  akan dikirimkan melalui internet dan dapat langsung dilihat melalui  web,  jika  arus  yang  terbaca  melebihi  batas atau  beban  telah  melebihi  maka  secara  otomatis  akan terjadi  trip  pada  sistem,  dan  jika  arus  telah  stabil kembali  secara  otomatis  sistem  akan  hidup  dan pembacaan beban akan kembali normal.

## E. Perancangan Web Interface

## Gambar 5. Perancangan tampilan web
Pada  gambar  5  merupakan  tampilan  jendela  web. Pada  menu  Grafik  Realtime  (I)  digunakan  untuk mikrokontroller,  kemudian  hasil  yang  siap  diolah tersebut ditampilkan pada WEB. Tampilan pada WEB tersebut berupa grafik dari data arus yang terbaca oleh sensor  arus  ACS712  dan  pada  tampilan  web  ini terdapat  indikator  berupa  LED,  apabila  tegangan  trip maka  LED  akan mati  dan  jika  tegangan normal maka LED akan hidup/menyala.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengujian  merupakan  salah  satu  langkah  penting yang harus dilakukan untuk mengetahui apakah sistem yang  dibuat  telah  sesuai  dengan  yang  direncanakan, hal  itu  dapat  dilihat  dari  hasil  yang  diperoleh  dalam pengujian  sistem.Berikut  langkah-langkah  dan  pokok pembahasan  yang  akan  di  lakukan  dalam  pangujian sebagai berikut :
A. Pengujian sensor arus ACS712
B. Pengujian Relay

## A. Pengujian Sensor ACS712
Sensor  arus  ACS712  ini  digunakan  untuk  mengukur arus  beban.  Pengujian  pada  rangkaian  sensor  arus dilakukan dengan menggunakan tegangan sumber 220 Volt  AC.  Pemasangan  sensor  arus  ACS712  ini dilakukan  secara  seri.  Untuk  batas  maksimal
pembacaaan  arus  dengan  menggunakan  sensor  ini adalah  sebesar  30  A.  Sebelum  sensor  arus  ini digunakan  dalam  sistem,  terlebih  dahulu  dilakukan pengujian  sensor  dengan  membandingkan  nilai pembacaan  sensor  dengan  ampermeter. Untuk pengujian  sensor  arus  ini  digunakan  lampu  pijar sebagai beban. Beban lampu pijar ini pun di bedakan, sehingga  untuk  setiap  pengujian  tidak  menggunakan besar  beban  yang  sama.  Untuk  tegangan  yang digunakan  sebesar  220  Volt.  Hal  ini  dilakukan  agar diketahui  sensitifitas  dari  sensor  tersebut.  Kemudian pembacaan sensor tersebut akan dibandingkan dengan pengukuran yang dilakukan dengan ampermeter. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 1 dan tabel 2.
Tabel 1. Hasil Pengukuran  Pada Beban No Beban Arus Terbaca Pengukuran Multimeter
Beban 1
Beban 2 Beban 3 100 Watt 75 Watt 60 Watt 0.41A 0.32A 0.28A 0.43A 0.34A 0.26A Jumlah 235 Watt 1.01A 1.03A Tabel 2. Pengujian Sistem No Beban Keadaan Arus Arus Terbaca 1 Tanpa Beban Mengalir 0.00A 2 Beban 1 Mengalir 0.41A 3 Beban 1 + Beban 2 Mengalir 0.73A 4 Beban 1 + Beban 2 + Beban 3 Drop Out 1.01A
Untuk  dapat  mengetahui  keakuratan  sensor terhadap  nilai  daya  maka  dapat  dihitung  melalui persamaan berikut.
𝑃 = 𝑉𝑥 𝐼                                     (1)
𝐼 = 𝑃 𝑉 (2)
Dari  hasil  pengukuran  dari  analisa  menggunakan persamaan  diatas  terlihat  bahwa  nilai  yang  terbaca oleh  sensor  memiliki  error  yang  dikatakan  wajar  dan bisa dikatakan pembacaannya hampir sempurna.Prinsip  dari  kerja  alat  yang  telah  diuji dilakukan  dengan menggunakan  beban  yang  berbeda- beda. Beban yang digunakan yaitu 100 Watt, 75 Watt dan 60 Watt. Langkah pertama beban yang digunakan sebesar  100  Watt  arus  yang  terbaca  sebesar  0.44A. langkah yang kedua dimasukan beban sebesar 75 Watt arus  yang  terbaca  sebesar  0.77A.  Dan apabila  dipakai beban yang ketiga beban akan trip, karena beban yang digunakan  terlalu  besar.  Sebab  apabila  beban  yang digunakan besar dari 0.85A beban akan trip.

## B. Pengujian Relay
Relay digunakan sebagai penghubung dan pemutus arus,  dimana  tegangan  digunakan  untuk  beban  220 VAC dengan input relay agar aktif yakni 5 VDC. Pada relay  terdapat  kontak  NO  dan  NC.  Pada  kontak tersebut  akan  apabila  diberi  logika  LOW  maka  relay dari  NO  menjadi  NC  begitu  sebaliknya.  Hal  itu dikarenakan relay  yang  digunakan  adalah aktif  LOW. Pengujian  relay  dapat  dilakukan  dengan  mengukur tegangan  input  yang  masuk  pada  relay  dan  kontak output  pada  relay  (NO/NC)  dengan  bantuan multimeter  yang  akan  memberikan  respon  terhadap aktif  atau  tidaknya  relay  pada  bagian  output  (beban). Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 3.
Tabel 3 Hasil Pengujian Relay Logika Tegangan Arus Keadaan Relay LOW 5 VDC 10 A Aktif HIGH 0 VDC 0 A Mati
Adapun relay  yang  digunakan  adalah modul relay dengan keadaan aktif LOW. Dimana berdasarkan hasil pengujian apabila mikrokontroler arduino memberikan logika  LOW  maka  relay  akan  aktif  dan  memberikan tegangan  5  VDC  sesuai  dengan  pin  digital  arduino yang digunakan dan sebaliknya apabila mikrokontroler  arduino  memberikan  logika  HIGH maka relay  akan mati  dengan tegangan  keluaran  pada arduino  yakni  0  VDC.  Jadi  penggunaan  modul  relay ini dengan mikrokontroler melalui pin digital.Pada alat ini  relay  bekerja  untuk  memutus  beban  ketika  sensor ACS712  menedeteksi  arus  yang  melewati  beban memiliki nilai lebih dari 0,85 Ampere.

## C. Pengujian Sistim Keseluruhan
Pengujian  secara  keseluruhan  dilakukan  melalui jaringan yang terhubung ke internet lewat kabel LAN, dan  data  ditampilkan  lewat  web.Setelah  dilakukan pengujian  secara  keseluruhan  didapatkan  nilai  berupa grafik yang dapat dilihat pada gambar 6 dan 7.
Gambar 6. Tampilan web tanpa beban

## Gambar 7. Tampilan web dengan 2 beban
Dari  grafik  yang  nampak  diatas,  terlihat  jelas perbandingan  pengukuran  antara  sensor  arus  ACS712 dengan  ampermeter,  pada  kedua  pengukuran  tersebut terdapat  perbedaan  nilai.  Hal  ini  disebabkan  oleh adanya  pengukuran  eror-eror  pada  sensor arus  karena disebabkan  faktor  gangguan  luar.  Namun  dari  hasil pengujian  diatas,  kerja  dari  sensor  arus  tersebut  bisa dikatakan akurat dengan amperemeter. Untuk mendapatkan  data  grafik,  terlebih  dulu  mengakses melalui internet.
Dengan memasukan alamat WEB yaitu elektro.polinpdg.ac.id/pemakaian.  Pada  gambar  6, merupakan  bentuk  awal  dari  tampilan  web  setelah diakses melalui internet. Untuk melihat grafik dan data arus  yang  terbaca,  maka  klik  gambar  grafik  realtime akan  muncul  tampilan  seperti  pada  gambar  6.  Dapat dilihat  keadaan arus yang terbaca masih normal. Jika beban ditmbahkan seperti Pada gambar 7 dapat dilihat bahwa arus yang terbaca sebesar 0.44, dan dapat juga dilihat  pada  grafik.  Pada  gambar  33  dapat  dilihat bahwa arus  telah  berubah  menjadi  0.77  a,dikarenakan telah dipakai 2 beban.
Pada  keadaan  stabil  (normal),  dapat  dilihat  arus dan  beban  yang  ditampilkan,  perubahan  arus  yang tidak stabil dapat dilihat dari  grafik yang terbaca oleh sensor  yang  di  monitoring  melalui  web.  Keadaan  ini menandakan  bahwa  beban  yang  dibaca  oleh  sistem telah melampaui batas, dan mengakibatakan drop pada sistem  dan  menyebabkan  kedua  lampu  yang  lainnya mati,  namun  jika  keadaan  kembali  stabil,  disini digambarkan  dengan  arus  yang  terbaca  kembali  dan pembacaan  yang  normal,  keadaan  ini  digambarkan dengan nilai arus yang terbaca kurang dari 1 A, dan 2 lampu lainnya akan kembali hidup.

## IV. Kesimpulan
1 Sensor  arus  ACS712  yang  digunakan  untuk mengukur  arus  beban  yang  dipakai.Apabila dimasukan  1  beban  arus  yang  terbaca  0.44A,  dan ditambah satu beban lagi arus yang terbaca 0.77A, ditambah  satu  beban  lagi,  arus  yang  terbaca sebesar 1.05A.
2 Beban  akan  trip  apabila  arus  tersebut  melebihi batas  maksimal  0.85  A  yang  telah  di  setting  di program.
3 Fungsi Ethernet shiled untuk Arduino adalah untuk membentuk  system  komunikasi  melalui  Ethernet untuk  menghubungkan  Arduino  dengan  Arduino atau Arduino dengan web server.
4 Pada  web  dapat  dilihat  data  arus  yang  terbaca berupa  grafik  dan  data.  Disini  juga  dapat  dilihat waktu,  ketika  beban  ditambah  maka  waktu  akan terlihat pada jam berapa beban tersebut ditambah.

## REFERENSI
[ 1]  Kadir,  Abdul.  2013.  Panduan  Praktis  Mempelajari  Aplikasi Mikrokontroler  dan  Pemrogramannya  menggunakan  arduino. Yogyakarta : ANDI
[2]  Malvino,  Albert  P.  1985.  Prinsip-prinsip  Elektronika  Jilid  1. Jakarta :Erlangga
[3]  Mochamad Fajar Wicaksono dan Hidayat. 2017. Mudah Belajar Mikrokontroler Arduino. Bandung : Informatika
[4]  Fitriandi  Afrizal,  “Rancang  Bangun  Alat  Monitoring  Arus  dan Tegangan  Berbasis  Mikrokontroller  dengan  SMS  Gateway”, ELECTRICIAN-Jurnal Rekayasa dan Teknologi Elektro, 2016
[7] Fakarilmi Hadi, “Perancangan dan Implementasi Sistim Kontrol dan  Monitoring  KWH  Meter  Digital  Mengggunakan  SMS Gateway”,  e-Proceding  of  Engineering:Vol.2  Agustus 2015/page 2555
[8]  Safii  Muhammad,  “Perancangan  Sistim  Monitoring  Tegangan Output Genset Menggunakan Ethernet Shield & SMS Gateway Berbasis  Arduino  Uno”,  METIK  Jurnal  Vol.2.  No.2  tahun 2018/page 46
[9]  Iqbal  Gilang,  “Sistim  Monitoring  Proses  Charging  Lampu Penerangan  Jalan  Umum  Berbasis  SMS  Gateway”,  Tugas Akhir, Universitas Jember, 2016
[10]  Ketut  Resika  Arthana,  “Perancangan  Alat  Pendeteksi  Detak Jantung Dan Notifikasi Melalui SMS”, Seminar Nasional Riset Inovatif,  2017