## ANALISIS KINERJA BOILER DI PT. PLN (PERSERO) WILAYAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TENGAH SEKTOR PLTU ASAM - ASAM
Jenta Yudi Perageminisko 1) , Aqli Mursadin 2)
1,2 Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat JL. Akhmad Yani Km.36 Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 70714 E-mail: jentayudi12@gmail.com

## Abstract
Boiler  is  a  tool  that  serves  to  convert  water  into  pressurized  steam.  In  the  heat causes  heat  boiler  heat  transfer  through  the  water  into  pressurized  steam  that  is heated from the fuel in the furnace.And often a problem of burning in the boiler is less than the maximum. Because the incoming energy is energy derived from the fuel, there is some energy lost during the combustion process it happens because the  fuel  has  a  low  heat  so  that  the  combustion  is  not  maximal  cause  the  boiler performance  is  reduced.  To  avoid  this,  it  is  necessary  to    maintenance  for  the boiler  component  in  order  to  improve  performance.  Direct  method  is  "input  - output  method"  because  this  method  uses  only  the  heat  in  the  fuel  and  steam coming from the boiler output. Boiler efficiency of research results from the date of March 27, 2017 until the date of 10 April 2017 with a total average  - average efficiency  were  analyzed,  namely  74.4%.  On  April  3,  2017  the  calculated efficiency  of  76.57%  indicates  that  the  boiler  performance  is  still  feasible  to operate  but  on  April  4,  2017  the  boiler  efficiency  becomes  71.59%.  Boiler efficiency  at  commissioning,  with  boiler  efficiency  of  85.13%  and  in  2017  done the  boiler  efficiency  calculation  theoretically  on  27  March  until  10  April  2017 with total average 74.4% where the efficiency decrease equal to 10.73%. Factors affecting the efficiency ratio are in the coal content used.
Keywords: Boiler, Performance, Direct Method

## PENDAHULUAN
Boiler  merupakan  alat  yang  berfungsi  mengubah  air  menjadi  uap bertekanan.  Air  yang  masuk    melalui  boiler  dipanaskan  melalui  panas  dari  hasil pembakaran  bahan  bakar  di  furnace  sehingga  terjadi  perpindahan  panas  dari  air menjadi panas atau berubah wujud menjadi uap.
Air  di  dalam  boiler  akan  mencapai  temperatur  yang  sangat  tinggi  dan semakin  lama  dioperasikan  akan  menyebabkan  suatumasalah  seperti  korosi  di bagian  pipa  boiler  hal  ini  disebabkan  oleh  temperature  air  yang  sangat  tinggi  di dalam  pipa,  air  sedikit  demi  sedikit  mengikis  bagian  pipa  boiler  yang menyebabkan terjadinya kebocoran di beberapa titik pipa boiler.
Serta  yang  sering  menjadi  masalah  yaitu  pembakaran  dalam  boiler  kurang maksimal. Karena energy yang masuk merupakan energy yang berasal dari bahan bakar, ada beberapa energy yang hilang. Selama proses pembakaran hal itu terjadi karena  bahan  bakar  memiliki  kalor  yang  rendah  sehingga  pembakaran  tidak maksimal  menyebabkan  kinerja  boiler  berkurang  dan  serta  perlunya  melihat adanya perubahan kinerja antara komisioning dengan metode teoritis. Berdasarkan
permasalahan diatas maka penyusun mengambil judul analisis kinerja boiler di pt. pln  (persero)  wilayah  kalimantan  selatan  kalimantan  tengah  sektor  pltu  asam  – asam.

## Boiler
Boiler  yaitu  suatu  komponen  penting  pembangkit  yang  digunakan  untuk menghasilkan uap panas lanjut yang di gunakan untuk memutar sudu-sudu turbin yang  dihubungkan  dengan  generator  untuk  menghasilkan  listrik.  Boiler  plant terdiri dari beberapa komponen:
1. Steam Drum, berfungsi untuk menampung dan memisahkan uap yang masih bercampur dengan air.
2. Furnace, berfungsi sebagai dapur atau ruang bakar.
3. Superheater, berfungsi untuk menaikkan temperature dan mengeringkan uap yang dihasilkan sesuai yang dibutuhkan oleh turbin.
4. Economizer,  berfungsi  untuk  memanaskan  air  yang  masuk  dari  high pressure feedwater heater dengan menggunakan panas gas buang.
5. Sistem penyalaan, terdiri dari LPG ignitor, Oil Burner, dan Coal Burner.

## Fire Tube Boiler
Fire  tube  boiler,  adalah  jenis  boiler  yang  dimana  proses  pemanasan  air menjadi  uap    terjadi  diluar  pipa,  api  di  dalam  pipa  –  pipa  memanaskan  air  yang menyebabkan terjadinya steam.

## Water Tube Boiler
Water  tube  boiler,  adalah  jenis  boiler  yang  dimana  proses  pemanasan  nya yaitu air umpan yang masuk  melalui boiler mengalir melalui pipa-pipa masuk ke dalam steam   drum sehingga menghasilkan uap/ Steam.

## Efisiensi Boiler
Adapun  formulasi  untuk  menghitung  efisiensi  boiler  digunakan  metode output-input, adalah sebagai berikut:
( ) (1)
Di mana:
h ms adalah enthalpy  main  steam (kcal/kg  ,  h fw adalah enthalpy  feedwater (kcal/kg  ,  fw flow adalah feedwater  flow (T/h),  GHV  ( Gross  Heating  Value  adalah nilai panas tinggi (kcal/kg  , BB adalah jumlah pemakaian batubara (T/h 

## METODE PENELITIAN
Langkah-langkah penelitian ini dapat di lihat dalam Gambar 1.
Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil perhitungan efisiensi boiler boiler dari tanggal 27/3/2017 – 10/4/2017 dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Hasil perhitungan efisiensi boiler
Gambar 2. Pengaruh Tin Terhadap Efisiensi Boiler
Dari  Gambar  2  dapat  dilihat  efisiensi  boiler  dari  tanggal  27  Maret  2017 sampai  tanggal  10  April  2017  dengan  total  rata  –  rata  efisiensi  yang  di  analisa yaitu  74.4%  sehingga  semakin  besar  efisiensi  boiler  maka  kinerja  boiler  masih sangat bagus sehingga masih layak di oprasikan.
Pada  tanggal  03  April  2017  efisiensi  yang  dihitung  yaitu  76,56%  hal  itu menandakan kinerja boiler masih layak dioperasikan namun pada tanggal 4 April 2017 efisiensi boiler mengalami penurunan menjadi 71.59%. Hal ini  disebabkan oleh beberapa faktor yaitu adalah sebagai berikut:
1. Air  umpan  yang  masuk  ke  Tin  boiler  mengalami  penurunan  temperatur sehingga kinerja boiler berkurang.
2. Tidak  maksimalnya  kerja  dari  economizer  yang  menyebabkan  kurang tingginya temperatur masuk air umpan ke dalam boiler kurang cukup tinggi, sehingga  menyebabkan  kinerja  boiler  lebih  berat,  beratnya  kerja  boiler  ini akan mempengaruhi dari banyaknya jumlah batubara yang digunakan untuk memanaskan  air  menjadi  uap  sehingga  semakin  banyak  bahan  bakar  yang masuk maka akan menurunkan efisiensi boiler.
Pada  tanggal  8  April  2017  tidak  dilakukan  perhitungan  efisiensi  Boiler dikarenakan unit 1 terjadi trip sehingga boiler tidak beroprasi yang menyebabkan air umpan yang masuk ke Tin boiler sangat sedikit sehingga tidak memungkinkan di lakukan perhitungan efisiensi boiler pada tanggal tersebut.
Efisiensi Boiler pada saat komisioning, dengan nilai efisiensi boiler 85.13% dan  pada  tahun  2017  dilakukan  perhitungan  efisiensi  boiler  secara  teoritis  pada tanggal  27  maret  sampai  10  april  2017  dengan  total  rata  –  rata  74.4%  dimana penurunan efisiensi sebesar 10.73%.
Tabel 2. Jenis basis batubara yang digunakan
Kandungan  batubara  yang  digunakan  untuk  menghitung  efisiensi  teoritis dan  komisioning  menggunakan  analisis  ultimate  jenis  AR  (As  Recive)  dimana analisis  ultimate  AR  mengikut  sertakan  air  yang  menempel  di  batubara  air  yang menempel ini diakibatkan oleh hujan, proses pencucian batubara (coal  washing), atau penyemprotan (spraying) ketika di stock pile maupun saat loading.

## KESIMPULAN
Dari  penelitian  yang  telah  dilakukan  dapat  disimpulkan,  bahwa  efisiensi boiler  dari  tanggal  27  Maret  2017  sampai  tanggal  10  April  2017  rata  –  rata efisiensi, yaitu 74.4%. Pada tanggal 03 April 2017 efisiensi sebesar 76.57% hal itu menandakan kinerja boiler masih layak dioperasikan namun pada tanggal 4 April 2017  efisiensi  boiler  turun  menjadi  71.59%.  Efisiensi  Boiler  pada  saat komisioning  sebesar  85.13%  dan  efisiensi  boiler  secara  teoritis  pada  tanggal  27 maret sampai 10 april 2017 rata  – rata 74.4% dimana terjadi penurunan efisiensi sebesar  10.73%.  Faktor  yang  mempengaruhi  penurunan  efisiensi  adalah kandungan batubara yang digunakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Djokosetyardjo, Ir. MJ. 1990. “Ketel  Uap”. Jakarta:Pradnya Paramita. Doni  Muharom,  dkk.  2016.”Analisis  Hidden  Capacity  dengan  Permodelan  Gate
Cycle  pada  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Uap  Studi  Kasus  Pada  PLTU  Air Anyir  Bangka  Unit  2  Kapasitas  30  MW  Pt  PLN  (Persero)”.  JURNAL TEKNIK ITS Vol. 5 No. 2 (2016) ISSN: 2337-3539.
El-Wakil,  M.M.  1985.  “Power  Plant  Techology”.  New  York:McGraw-Hill  Book Company. ISBN 0-07-019288-X.
Febriantara, Aris. 2008. “Klasifikasi Mesin Boiler”. Jakarta. P.K.Nag. 2002. “Powerplant Engineering”. Second Edition, ISBN 0-07-121110.