## PENGGUNAAN DISCOUNTED CRITERION UNTUK ANALISIS EKONOMI PADA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO (PLTMH) INGAS COKRO

## Herman Susila

## Abstrak
Energi  listrik  sangat  diperlukan  pada  saat  ini  bagi  kehidupan  manusia.  sumber energi untuk menghasilkan energi listrik dapat dibedakan menjadi dua yaitu sumber energi yang tidak dapat diperbaharui dan sumber energi yang dapat diperbaharui energi. Sumber energi  yang  tidak  dapat  diperbaharui  adalah  sumber  energi  dari  fosil,  namun  sumber energi  fosil  cadangan  bumi  kita  semakin  menipis  dan  tidak  menutup  kemungkinan  akan habis.
Untuk  mengantisipasi  hal  tersebut  maka  perlu  adanya  pengembangan  sumber energi  yang  dapat  diperbaharui  salah  satunya  dengan  memanfaatkan  air  sebagai  sumber energi listrik. Pemanfaatan air secara optimal dan efisien akan memberikan dampak yang positif terhadap kehidupan manusia dan lingkungan.
Salah satu contoh pemanfaatan energi air ebagai sumber energi listrik adalah Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang berada di sumber aur Ingas Cokro kecamatan Tujung kabupaten Klaten.
PLTMH Ingas Cokro direncanakan memproduksi listrik sebesara 95.000 Watt perhari. Biaya investasi yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 1.625.000.000,00. umur dari PLTMH ini direncanakan 40 tahun. Dengan harga listrik Rp. 450,- per Watt maka proyek ini akan layak jika tingkat suku bunga adalah 5 % atau dibawah 5% dengan BCR 1,004.

## Kata kunci  : Pembangkit listrik, tenaga mikro hidro, energi listrik

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Semakin meningkatnya ke- butuhan  masyarakat  semakin meningkat pula  sumber  energi  yang  dibutuhkan, terutama  energi  listrik.  Listrik  tidak  bisa lepas dari kehidupan masyarakat
terutama  dalam  pemenuhan  kebutuhan ekonomi, pendidikan dan lain
sebagainya. Semakin meningkatnya harga minyak  sekarang  ini  menuntut di- kembangkannya  energi  alternatif  dalam pembangkitan  energi  listrik,  dan  energi air  merupakan  sumber  energi  yang potensial untuk dikembangkan.
Sistem  pembangkit  hidro  me- rupakan  sistem  pembangkit  yang  bersih,
dalam  arti  bebas  dari  berbagai  macam pencemaran. Pembangkit hidro dapat memberi  nilai  tambah  pada  suatu  daerah,
karena sebagai komponen uatama pembangkitan  dapat  dimanfaatkan  sebagai obyek wisata air dan dapat digunakan sebagai sarana pengairan dan perikanan.
Pada masa sekarang ini masih banyak daerah pedesaan yang belum terjangkau oleh jaringan listrik, karena keterbatasan biaya dan suplai  listrik.  Untuk  mengatasi  hal  tersebut maka mulai dikembangkan teknologi pemanfaatan  tenaga  air  dengan  tinggi  jatuh yang  rendah  untuk  membangkitkan  energi listrik  skala  kecil  dengan  pusat  Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).
Obyek wisata air Ingas Cokro Klaten merupakan  salah  satu  obyek  wisata  yang sangat potensial untuk dikembangkan, terutama potensi air yang sangat mendukung. Salah satu pengembangan dari daerah wisata air  Ingas  Cokro  adalah  pembangunan  PLTA dalam skala kecil atau PLTMH.

## 1.2. Maksud dan Tujuan
Maksud  dan  tujuan  analisis  ekonomi pembangunan  PLTMH  Ingas  Cokro  di  Cokro Klaten  ini  adalah  untuk  mengetahui  kelayakan ekonomi  pada  tingkat  suku  bunga  5%, 10%  dan 20%.

## 1.3. Lokasi
Gambar 1.  Peta lokasi PLTMH  Ingas Cokro
2. KAJIAN TEORI 2.1. Potensi Air Sebagai Sumber

## Pembangkit Energi
Air merupakan sumber daya  yang selalu terbaharui melalui siklus hidrologi dan takakan habis sepanjang masa. Siklis ini  akan  tetap  berlangsung  selama  masih ada  matahari,  sehingga  sepanjang  tahun akan  ada  tenaga  air.  Berbeda  dengan energi  lain  seperti  minyak,  gas,  batu bara,  nuklir,  suatu  ketika  akan  habis (Patty OF, 1995)
Pembangkitan tenaga air tergantung pada kondisi geografis,
keadaan  curah  hujan  dan  areal  aliran (catchment  area).  Jadi  pembangunan pembangkittenaga air dapat dilaksanakan dibanyak  daerah  dengan  skala  dan kapasitas yang bermacam-macam.
1. Energi air Tenaga air sebagai salah satu sumber energi  dapat  dimanfaatkan  secara langsung  atau  secara  mekanis.  Di dalam  air  terkandung  potensi  tenaga yaitu  energi  kinetik  dan  energi potensial.
a. energi  kinetik  terkandung  di dalam  air  yang  mengalir  seperti aliran  sungai,  pasang  surut  air laut, gelombang.
b. Energi  potensial  adalah  energi yang  terkandung  di  dalam  air akibat  beda  tinggi  atau  air  yang diterjunkan (Kadir A, 1996).
2. Daya listrik
Pada  pusat  pembangkit  hidro,  energi listrik diperoleh dengan meng- gunakan  energi  air  (kinetik  dan
potensial)  sebagai  energi  primer. Energi  kinetik  dan  energi  potensial yang terkandung di dalam air diubah menjadi  energi  rotasi  oleh  turbin yang dihubungkan dengan generatorsebagai penghasil listrik.
Penghitungan daya listrik yang dihasilkan  generator  merupakan  fungsi dari  debit,  fungsi terjunan,  efisiensi turbin  dan  generator,  maka  daya  dapat dibagi menjadi tiga, yaitu :
- daya teoritis
- daya turbin
- daya generator
3. Sistem Pembangkit Tenaga Pembangkitan tenaga air adalah suatu bentuk perubahan tenaga  dari  tenaga  air  dengan ketingian  (H)  dan debit  (Q)  tertentu menjadi energi listrik dengan menggunakan turbin air dan generator.
Sistem  pembangkitan  tenaga air  dapat  dilakukan  dengan  beberapa cara  (Dandekar  MM,  Sharma  KN, 1991), yaitu :
a. Aliran  air  sungai  atau  saluran langsung (pembangkit listrik tenaga  air  konvensional).  Aliran air  sungai  atau  saluran  dapat dimanfaatkan secara alamiah tanpa  menggunakan  pengumpul atau kolam tandon. Tipe pembangkit  ini  tidak  menyimpan air, sehingga hanya dapat bekerja jika  ada  air  yang  mengalir, sedangkan bila tidak ada air yang
mengalir  maka  pembangkit  ini tidak bekerja atau tidak menghasilkan listrik. b. PLTA  dengan  kolam  pengatur. Dalam keadaan biasa pem- bangkitan  menggunakan  aliran air  secara  langsung  dari  sungai atau saluran. Tetapi dalam keadaan  tertentu  misalnya untuk memenuhi  beban  puncak  atau pada  saat  beban  naik  aliran sungai atau saluran ditambah dari aliran  kolam  pengatur.  Sedang pada  saat  beban  turun,  sebagian aliran  dimasukkan  ke  kolam pengatur sehingga besarnya aliran  air  yang  dibutuhkan  dapat terpenuhi. c. Waduk. Sistem pembangkit dengan menggunakan waduk adalah yang paling banyak digunakan  di  Indonesia.  Sebuah waduk dibuat dengan cara membuat  danau  buatan  karena sungai dibendung secara melintang sehingga meng- hasilkan  daerah  genangan  air seperti  sebuah  danau,  dalam  hal ini waduk juga digunakan sebagai  kolam  tandon  pada  saat musim  penghujan  dan  aliran  air dapat  digunakan  untuk  pem- bangkitan sepanjang tahun,
disamping  untuk  keperluan  lain, seperti  pengairan,  perikanan  dan pariwisata.
d. Dipompa.  Sistem  pembangkit ini merupakan  pengembangan  dari sistem  waduk,  tetapi  air  yang telah digunakan dipompa kembali  dengan  menggunakan tenaga  listrik  yang  dihasilkan pada  saat  beban  berkurang. Sehingga  kebutuhan  air  tetap
mencukupi kebutuhan pem- bangkit listrik.
e. Pembangkit  listrik  tenaga  air pasang  surut.  Sistem  pembangkit yang memanfaatkan tenag apasang  surut  air  laut  yang dipengaruhi oleh gravitasi matahari dan bulan.
f. Pembangkit  listrik  tenaga  air yang ditekan. Pembangkit tipe ini jarang  dijumpai  diantara  jenis- jenis  PLTA.  PLTA  jenis  ini diopeerasikan  dengan  penurunan topografi  an  ketinggian  tekanan air  untuk  membangkitkan  tenaga listrik.

## 2.2. Ketersediaan Air.
Untuk  mengetahui  ketersediaan air perlu mengetahui adanya debit aliran. Data  dari  debit  aliran  sungai  ini merupakan  data dasar  yang  penting untuk  merencanakan  pusat  Pembangkit Listrik Tenaga Air.
Ketersediaan  air  atau  jumlah  air pasti (firm water quantity) adalah jumlah yang pasti dapat dimanfaatkan sepanjang tahun.  Jumlah  air  ini  diperoleh  dalam musim  kemarau.  Untuk  jenis  waduk, jumlah  air  yang  dapat  dipakai  selama 355 hari dalam satu tahun (Arismunandar A, Kuwahara S, 1991).
2.3. Pembangkit Listrik Tenaga
Mikro Hidro Pembangkit  Listrik  Tenaga  Mikro
Hidro  adalah  PLTA  dengan  skala  atau ukuran yang lebih kecil (mikro). Pembangkit  Listrik  Tenaga  Mikro  Hidro tidak  memerlukan  air  dengan  aliran besat,  dan  yang  lebih  istimewa  dapat
memanfaatkan  sungai-sungai  kecil  atau saliran air dengan ketinggian terjun  yang tidak  terlalu  besar,  yaitu  dibawah  10  m, sedangkan daya yang dihasilkan dibawah 100 kW (Patty. OF, 1995)

## 3. ANALISA KEBUTUHAN LISTRIK 3.1. Kebutuhan listrik
Daya  listrik  yang  dibutuhkan daerah sekitar atau daerah pengembangan wusata sumber air Cokro meliputi daerah wisata,  penerangan  jalan  dan  rumah tangga di sekitar lokasi wisata.
Desain Pembangkit Listrik Tenaga  Mikro  Hidro  ini  bertujuan  untuk memenuhi  kebutuhan  listrik  khususnya daerah  wisata  air  Cokro  dan  masyarakat sekitar. Kebutuhan listrik meliputi :
1. Daerah wisata air Cokro =  30.000 Watt
2. Penerangan jalan
=  10.000 Watt
3. Masyarakat sekitar (100 KK)
=  55.000 Watt Sehingga jumlah daya yang dibutuhkan sebesar 95.000 Watt Sumber air Ingas Cokro
sepanjang  tahun  menghasilkan  debit aliran  konstan  yaitu  1195  lt/dt,  sehingga daya yang dihasilkan sebesar :
P =  Q . η . g . H
=  1,195 . 0,8 . 9,81 .8 =  75,02 kW ( ± 75.000 Watt )
Dengan  daya  75.000  Watt  untuk saat  ini  dirasa  masih  kurang,  sebagai optimalisasi maka perlu adanya
penambahan  supply  debit  agar  bisa mencukupi kebutuhan daya yang dibutuhkan  saat  ini  yaitu  95.000  Watt.
Debit yang digunakan untuk penambahan  diambil  dari  aliran  debit bendung Ploso.
Didalam  bak  tandon  nantinya  akan terisi  debit  aliran  dari  mata  air  ditambah debit aliran dari bendung Ploso. Debit dari mata air konstan yaitu1195 lt/dt, debit dari bendung  Ploso  sebesar debit  maksimum 1960  lt/dt  dikurangi  debit  dari  mata  air 1195  lt/dt  sama  dngan  765  lt/dt  (Q). Sehingga bak tandon akan terisi :
Q =  1195 lt/dt + 765 lt/dt
=  1960 lt/dt
Daya yang dihasilkan :
P =  Q . η . g . H
=  1,160 . 0,8 . 9,81 .8
=  123,05 kW ( ± 123.000 Watt )
Sehingga  daya  yang  dihasilkan  cukup memenuhi  (123  kWh)  dari  daya  yang dibutuhkan sebesar 95 kWh.

## 4. TINJAUAN  ASPEK  HIDROLOGI
DAN HIDROLIKA
4.1. Curah Hujan Rata-rata Tahunan Curah  hujan  merupakan  faktor utama  yang  mempengaruhi  aliran  (debit) sungai,  karena  sebagian  air  hujan mengalir  dipermukaan  tanah  menuju sungai.  Besarnya  curah  hujan  adalah jumlah hujan dalam satu tahun.
Curah  hujan  rata-rata  tahunan diambil  dari  tiga  stasiun  pencatat  hujan yaitu  stasiun  Keposong  Klaten,  stasiun Cokro  Tulung Klaten  dan  stasiun
Polanharjo  Klaten.  Data  curah  hujan dapat  dilihat  pada  tabel  curah  hujan lampiran .......... Stasiun Keposong =  1235 mm/ th (R1) Stasiun Cokro Tulung =  1497 mm/ th (R2) Stasiun Polanharjo =  2141 mm/ th
(R3)
Jadi curah hujan rata-rata untuk daerah aliran sungai Pusur dengan metode rerata aljabar sebagai berikut :
R =  1/3 (R1+R2+R3)
R =  1/3 (1235 + 1497 + 2141)
=  1624,33 mm/th

## 4.2. Ketersediaan Air
Ketersediaan  air  adalah  jumlah  air pasti  yang  dapat  digunakan  sebagai sumber  pembangkit  tenaga.  Besarnya jumlah  air  di  lokasi  PLTMH  (Cokro) dicari  dengan  metode  translasi  dengan menggunakan  data  alpran  yang  sejenis yaitu  data  aliran  di  bendung  Ploso  yang berada di hilir.
Data yang digunakan dalam metode translasi antara lain :
- curah hujan
- koefisien limpasan
- luas catchment area
1. Curah hujan
Besarnya curah hujan DAS Cokro dan DAS Ploso adalah sama yaitu 1624,33 mm/th.
2. Koefisien limpasan /aliran Koefisien  aliran  adalah  suatu konstantayang  digunakan  untuk memperkirakan  atau  meramalkan debit  banjir.  Daerah  aliran  sungai Pusur  sangat  berfariasi  yaitu berupa  ladang  yang  ditanami (tanaman tadah hujan) dan persawahan yang diairi.
Harga  koefisien  limpasan  (run off) berbeda-beda yang disebabkan oleh topografi, daerah pengaliran  dan  perbedaan  tanah. Jika  akan  diadakan  pembangunan dikemudian  hari  di  daerah  itu maka  koefisien  pengaliran  harus dipertimbangkan, maka pada perhitungan banjir digunakan koefisien limpasan yang besar ( > 0,7 ) dan koefisien limpasan yang < 0,5
harus ditiadakan (Sosrodarsono S, 1993, hal. 145).
Daerah  aliran  sungai  di  wilayah Cokro dan bendung Ploso merupakan  daerah  persawahan sehingga  koefisien  aliran  diambil 0,75.
3. Luas catchment area Luas catchment area DAS bendung Ploso Wareng adalah 1423 ha.
Luas  catchment  area  DAS  Cokro Tulung adalah 1260 ha.
Sehingga  debit  aliran  di  Cokro Tulung adalah :
F  =
x C C g PlosoWaren Cokro ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( g PlosoWaren Cokro g PlosoWaren Cokro A A x MAR MAR Diketahui : C cokro =  0,75 C Ploso Wareng =  0,75
MAR Cokro =  MAR Ploso Wareng =  curah hujan rata-rata
tahunan =  1624,33 mm/th A cokro =  12,6 km 2 A Ploso Wareng =  14,23 km 2
F  = 24 , 14 6 , 12 33 , 1624 33 , 1624 75 , 0 75 , 0 x x =  0,885
Q Cokro =  0,885 Q Ploso Wareng
Debit bendung Ploso dapat dilihat pada lampiran 1.
Perhitungan  debit  aliran  Cokro  dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 1. Debit aliran Cokro Tahun Bulan Debit bendung Ploso Wareng ( l/dt ) Debit Cokro ( l/dt ) A b C d 2004 Jan 1902 1683 Feb 2088 1848 Mar 2087 1847 Apr 1927 1705 Mei 2031 1797 Jun 2001 1771 Jul 1908 1689 Agt 1875 1659
Sep 1906 1687 Okt 1908 1689 Nop 1906 1687 Des 1909 1689 2005 Jan 2131 1886 Feb 2174 1924 Mar 2132 1887 Apr 2176 1926 Mei 2166 1917 Jun 2166 1917 Jul 2166 1917 Agt 2167 1918 Sep 2133 1888 Okt 2133 1888 Nop 2166 1917 Des 2178 1888 2006 Jan 2184 1928 Feb 2184 1933 Mar 2200 1947 Apr 2135 1889 Mei 2151 1904 Jun 2182 1931 Jul 2151 1904

## 4.3. Analisa Saluran Pengantar
Saluran  pengantar  direncanakan berbentuk  persegi  empat,  terdapat  dua saluran pengantar yaitu saluran dari mata air  dan  saluran  dari  sungai.  Saluran  dari mata  air  mengalirkan  debit  (Q)  =  1195 lt/dt  dan  saluran  dari  sungai  mengalirkan debit (Q) = 765 lt/dt.

## 4.3.1. Saluran  dari  mata  air  ke  bak tandon
Panjang  saluran10  m.  Debit  yang dialirkan  1195  lt/dt  atau  1,195  m 3 /dt. Beda elevasi dari mata air ke bak tandon 1,018  m  dan  kemiringan  saluran  0,102. dari  perhitungan  diperoleh  hasil  dimensi saluran B = 0,8 m dan H = 0,4 m.

## 4.3.2.Saluran  dari  sungai  ke  bak tandon
Panjang  saluran  5  m.  debit  yang dialirkan  765  lt/dt  atau  0,765  m 3 /dt.beda elevasi  dari  sungai  ke  bak  tandon  0,5  m dan  kemiringan  0,102.  dari  perhitungan diperoleh hasil dimensi saliran B = 0,7 m dan H = 0,35 m.
4.4. Analisa dimensi pipa pesat Pipa  pesat  adalah  saluran  yang menghubungkan  antara  bak  tandon  ke ruang  turbin,  maka  diameter  pipa  sama
dengan  diameter  turbin  dan  panjang  pipa ini ± 8 m.
Terjunan  adalah  beda  tinggi  muka air  pada  bak  tandon  kecil  terhadap saluran  pembuang.  Elevasi  muka  air  bak tandon  adalah  +10,00  m  sedangkan elevasi  pembuang  adalah  +1,20  m,  maka tinggi terjunan adalah 8,80 m.

## 4.5. Analisa diameter turbin
Diketahui :
H =  8,80 m
ns = 50 20 000 . 20 + + H ns = 50 20 80 , 8 000 . 20 + +
ns = 288,09 l/mnt
n  =  288 l / mnt  ( ka = 2,3 ) ( dari grafik koefisien turbin Kaplan dan jumlah bilah rotor ) Agt 2151 1904 Sep 2214 1959 Okt 2124 1880 Nop 2214 1959 Des 2215 1959
rumus diameter turbin :
Da = n gH ka π 2 60 = 84,6 ka n H Da =  84,6 x 2,3 750 80 , 8 =  0,769 m
diambil 0,8 m
Elevasi turbin :
H s =  H a – H v - σ p . H
H s =  tinggi isap
H a =  tekanan atmosfer  =  9,78
H v =  tekanan uap  =  0,32
H =  tinggi terjunan  =  8 m
σ p =  faktor kavitasi  0,85
H s =  9,78 – 0,32 – 0,85 x 8  =  2,54 m
Sehingga elevasi turbin =  1,20 + 2,66  = +3,86
Sehinga  terjunan  bersih  yang  didapat adalah 8,80 m – 0,8 m  =  8m
Dengan  terjunan  8  m  debit  yang dibutuhkan  untuk  membangkitkan  daya sebesar 95 kW adalah :
P  = η . g . H . Q  (watt)
Q    = H g P . .  = 8 81 , 9 8 , 0 95 x x =    1,51 m 3 /dt.
Dari analisa kebutuhan debit pembangkit dapat  disimpulkan  bahwa  debit  tersedia mampu memenuhi debit yang dibutuhkan. 4.6. Model pembangkit yang digunakan
Model  pembangkit  yang  direncanakan adalah  dengan  memakai  turbin  Kaplan Poros  Vertikal guna  mengoptimalkan tinggi terjun yang ada yaitu ± 8 m.

## 5. ANALISA DAYA LISTRIK
Produksi  energi  adalah  daya  listrik
yang dapat dihasilkan dari sebuah pembangkit  listrik.  Daya  merupakan  fungsi dari  debit  (Q)  dan  ketinggian  (H),  untuk mendapatkan  energi  listrik  atau  daya  listrik harus  ada  kestabilan  dan  perbandingan  yang sesuai  antara  debit  air  yang  ada  dan  tinggi terjunan.
Pembangkit  listrik  tenaga  mikro hidro yang direncanakan ini (Cokro) menggunakan  analisa  tinggi  terjun  yang konstan yaitu diambil pada tinggi energi 8 m, sehingga  untuk  menghasilkan  energi  listrik yang  dibutuhkan  hanya  mengatur  debit  air yang  perlu  dialirkan.  Pegaturan  debit  air tergantung  pada  posisi  pembukaan  dan penutupan pintu air. Sehingga dapat disimpulkan fungsi dari tinggi terjun (H) dan debit  (Q)  yang  tersedia  (data  debit  tahun 2004 – 2006) adalah sebagai berikut :
Tabel 2.
Ta hun B ulan De bit (m 3 /dt ) Daya P ( kW ) a b c D 20 04 Ja n 1,6 8 112,07 F eb 1,8 5 123,41 M ar 1,8 5 123,41 A pr 1,7 1 114,07 M ei 1,8 0 120,07 Ju n 1,7 7 118,07 Ju l 1,6 9 112,74 A gt 1,6 6 110,74 S ep 1,6 9 112,74 O kt 1,6 9 112,74 N op 1,6 9 112,74 D 1,6 112,74
es 9 20 05 Ja n 1,8
9
126,08 F eb 1,9 2 128,08 M ar 1,8 9 126,08 A pr 1,9 2 128,08 M ei 1,9 2 128,08 Ju n 1,9 2 128,08 Ju l 1,9 2 128,08 A gt 1,9 2 128,08 S ep 1,8 9 126,08 O kt 1,8 9 126,08 N op 1,9 2 128,08 D es 1,8 9 126,08 20 06 Ja n 1,9 3 128,75 F eb 1,9 3 128,75
M ar 1,9 5 130,08 A pr 1,8 9 126,08 M ei 1,9 3 128,75 Ju n 1,9 3 128,75 Ju l 1,9 0 126,75 A gt 1,9 0 126,75 S ep 1,9 6 130,75 O kt 1,8 8 125,41 N op 1,9 6 130,75 D es 1,9 6 130,75

## 6. RENCANA PENDAPATAN DAN
PENGELUARAN
6.1. RENCANA ANGGARAN BIAYA
Biaya pembangunan untuk PLTMH dengan kapasitas 100 Kw :
Tabel 3.
No Uraian Volume Satua Harga Satuan Jumlah
n Rp. Rp. 1. Peninggian bendung 30 M 3 500.000,00 15.000.000,00 2. Saluran pengantar 15 M 500.000,00 7.500.000,00 3. Bak tandon 1 (5m x 5m) M 3 300.000,00 7.500.000,00 4. Sal. Turbin Ls ( ∅ 0,8 m) - 4.000.000,00 4.000.000,00 5. Gedung sentral 25 M 2 1.600.000,00 40.000.000,00 6. Pintu pembilas 1 Unit 1.500.000,00 1.500.000,00 7. Pintu pengambilan 1 Unit 1.500.000,00 1.500.000,00 8. Peralatan mesin (turbin, transmisi, generator) 1 Unit 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 9. Transformator 1 Unit 48.000.000,00 48.000.000,00 10. Jaringan transmisi ls - 200.000.000,00 200.000.000,00 Total 1.625.000.000,00 6.2. ASUMSI PENDAPATAN PEN- JUALAN LISTRIK a. Perkiraan faktor beban a. Daerah wisata 30 kWh operasi 10
jam
b. Penerangan jalan 10 kWh operasi
12 jam
c. Masyarakat 55 kWh operasi 16 jam
b. Perkiraan daya terjual 95 kW
Faktor beban  =
) 24 95 ( ) 16 55 ( ) 12 10 ( ) 10 30 ( x x x x + +
=  0,57 ≈
0,6
c. Analisa penjualan listrik selama umur rencana bangunan 40 tahun
Harga listrik diambil Rp. 450,00 Asumsi harga penjualan listrik Daya terjual =  95  kW Jam operasi =  13  jam Faktor beban =  0,6 Harga jual listrik =  Rp. 450,00
Pendapatan Tahun ke-0 = - (masa konstruksi) Tahun ke-1 =  95 x 13 x 0,6 x 365 x 450 =  Rp. 121.709.250,00 Tahun ke-2 =  pendapatan
tahun ke 1 + 1% karena inflasi
Pengeluaran
a. Biaya konstruksi pada tahun ke-0 = Rp.  1.625.000.000,00
b. Biaya Operasional dan Pemeliharaan
Pemeliharan =
Rp. 500.000,00  / bulan
Gaji karyawan :
Mekanik =
Rp. 750.000,00  / bulan
Pemb. Mekanik =
Rp. 500.000,00  / bulan
Administrasi (3 org) =
Rp. 1.500.000,00  / bulan
Jumlah biaya O/M =
Rp. 3.260.000,00 / bulan
Tahun ke-0 = - (masa konstruksi)
Tahun ke-1 =  Rp. 39.000.000,00 / tahun
Tahun  ke-2 =    biaya  O/M  tahun  ke-2  + 1% karena inflasi
Tabel 4.
B i a y a   k o n s t r u k s i B i a y a   O / M   d e n g a n
i n f l a s i   1 %
0 - R p 1 , 6 2 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 R p - R p ( 1 , 6 2 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 ) R p
1 1 2 1 , 7 0 9 , 2 5 0 . 0 0
R p - 3 9 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 R p 8 2 , 7 0 9 , 2 5 0 . 0 0 R p 2 1 2 2 , 9 2 6 , 3 4 2 . 5 0 R p - 3 9 , 3 9 0 , 0 0 0 . 0 0 R p 8 3 , 5 3 6 , 3 4 2 . 5 0 R p 3 1 2 4 , 1 5 5 , 6 0 5 . 9 3 R p - 3 9 , 7 8 3 , 9 0 0 . 0 0 R p 8 4 , 3 7 1 , 7 0 5 . 9 3
R p
4 1 2 5 , 3 9 7 , 1 6 1 . 9 8 R p - 4 0 , 1 8 1 , 7 3 9 . 0 0 R p 8 5 , 2 1 5 , 4 2 2 . 9 8 R p 5 1 2 6 , 6 5 1 , 1 3 3 . 6 0 R p - 4 0 , 5 8 3 , 5 5 6 . 3 9 R p 8 6 , 0 6 7 , 5 7 7 . 2 1 R p 6 1 2 7 , 9 1 7 , 6 4 4 . 9 4 R p - 4 0 , 9 8 9 , 3 9 1 . 9 5 R p 8 6 , 9 2 8 , 2 5 2 . 9 9 R p 7 1 2 9 , 1 9 6 , 8 2 1 . 3 9 R p - 4 1 , 3 9 9 , 2 8 5 . 8 7 R p 8 7 , 7 9 7 , 5 3 5 . 5 2 R p 8 1 3 0 , 4 8 8 , 7 8 9 . 6 0 R p - 4 1 , 8 1 3 , 2 7 8 . 7 3 R p 8 8 , 6 7 5 , 5 1 0 . 8 7 R p 9 1 3 1 , 7 9 3 , 6 7 7 . 5 0 R p - 4 2 , 2 3 1 , 4 1 1 . 5 2 R p 8 9 , 5 6 2 , 2 6 5 . 9 8 R p 1 0 1 3 3 , 1 1 1 , 6 1 4 . 2 7 R p - 4 2 , 6 5 3 , 7 2 5 . 6 3 R p 9 0 , 4 5 7 , 8 8 8 . 6 4
R p
1 1 1 3 4 , 4 4 2 , 7 3 0 . 4 2 R p - 4 3 , 0 8 0 , 2 6 2 . 8 9 R p 9 1 , 3 6 2 , 4 6 7 . 5 3 R p 1 2 1 3 5 , 7 8 7 , 1 5 7 . 7 2 R p - 4 3 , 5 1 1 , 0 6 5 . 5 2 R p 9 2 , 2 7 6 , 0 9 2 . 2 0 R p 1 3 1 3 7 , 1 4 5 , 0 2 9 . 3 0 R p - 4 3 , 9 4 6 , 1 7 6 . 1 8 R p 9 3 , 1 9 8 , 8 5 3 . 1 2
R p
1 4 1 3 8 , 5 1 6 , 4 7 9 . 5 9 R p - 4 4 , 3 8 5 , 6 3 7 . 9 4 R p 9 4 , 1 3 0 , 8 4 1 . 6 5
R p
1 5 1 3 9 , 9 0 1 , 6 4 4 . 3 9 R p - 4 4 , 8 2 9 , 4 9 4 . 3 2 R p 9 5 , 0 7 2 , 1 5 0 . 0 7
R p
1 6 1 4 1 , 3 0 0 , 6 6 0 . 8 3 R p - 4 5 , 2 7 7 , 7 8 9 . 2 6 R p 9 6 , 0 2 2 , 8 7 1 . 5 7
R p
1 7 1 4 2 , 7 1 3 , 6 6 7 . 4 4 R p
-
4 5 , 7 3 0 , 5 6 7 . 1 5
R p 9 6 , 9 8 3 , 1 0 0 . 2 9 R p
1 8 1 4 4 , 1 4 0 , 8 0 4 . 1 1 R p
-
4 6 , 1 8 7 , 8 7 2 . 8 2
R p 9 7 , 9 5 2 , 9 3 1 . 2 9 R p
1 9 1 4 5 , 5 8 2 , 2 1 2 . 1 6 R p
-
4 6 , 6 4 9 , 7 5 1 . 5 5
R p 9 8 , 9 3 2 , 4 6 0 . 6 0 R p
2 0 1 4 7 , 0 3 8 , 0 3 4 . 2 8 R p
-
4 7 , 1 1 6 , 2 4 9 . 0 7
R p 9 9 , 9 2 1 , 7 8 5 . 2 1 R p 2 1 1 4 8 , 5 0 8 , 4 1 4 . 6 2 R p
- 4 7 , 5 8 7 , 4 1 1 . 5 6 R p 1 0 0 , 9 2 1 , 0 0 3 . 0 6 R p 2 2 1 4 9 , 9 9 3 , 4 9 8 . 7 7
R p
- 4 8 , 0 6 3 , 2 8 5 . 6 7 R p 1 0 1 , 9 3 0 , 2 1 3 . 0 9 R p 2 3 1 5 1 , 4 9 3 , 4 3 3 . 7 5
R p
- 4 8 , 5 4 3 , 9 1 8 . 5 3 R p 1 0 2 , 9 4 9 , 5 1 5 . 2 2 R p 2 4 1 5 3 , 0 0 8 , 3 6 8 . 0 9
R p
- 4 9 , 0 2 9 , 3 5 7 . 7 2 R p 1 0 3 , 9 7 9 , 0 1 0 . 3 8 R p 2 5 1 5 4 , 5 3 8 , 4 5 1 . 7 7
R p
- 4 9 , 5 1 9 , 6 5 1 . 2 9 R p 1 0 5 , 0 1 8 , 8 0 0 . 4 8 R p 2 6 1 5 6 , 0 8 3 , 8 3 6 . 2 9
R p
- 5 0 , 0 1 4 , 8 4 7 . 8 1 R p 1 0 6 , 0 6 8 , 9 8 8 . 4 8 R p 2 7 1 5 7 , 6 4 4 , 6 7 4 . 6 5
R p
- 5 0 , 5 1 4 , 9 9 6 . 2 8 R p 1 0 7 , 1 2 9 , 6 7 8 . 3 7 R p 2 8 1 5 9 , 2 2 1 , 1 2 1 . 4 0
R p
- 5 1 , 0 2 0 , 1 4 6 . 2 5 R p 1 0 8 , 2 0 0 , 9 7 5 . 1 5 R p 2 9 1 6 0 , 8 1 3 , 3 3 2 . 6 1
R p
- 5 1 , 5 3 0 , 3 4 7 . 7 1 R p 1 0 9 , 2 8 2 , 9 8 4 . 9 0 R p 3 0 1 6 2 , 4 2 1 , 4 6 5 . 9 4
R p
- 5 2 , 0 4 5 , 6 5 1 . 1 9 R p 1 1 0 , 3 7 5 , 8 1 4 . 7 5 R p 3 1 1 6 4 , 0 4 5 , 6 8 0 . 6 0
R p
- 5 2 , 5 6 6 , 1 0 7 . 7 0 R p 1 1 1 , 4 7 9 , 5 7 2 . 9 0 R p 3 2 1 6 5 , 6 8 6 , 1 3 7 . 4 0
R p
- 5 3 , 0 9 1 , 7 6 8 . 7 7 R p 1 1 2 , 5 9 4 , 3 6 8 . 6 3 R p 3 3 1 6 7 , 3 4 2 , 9 9 8 . 7 8
R p
- 5 3 , 6 2 2 , 6 8 6 . 4 6 R p 1 1 3 , 7 2 0 , 3 1 2 . 3 2 R p 3 4 1 6 9 , 0 1 6 , 4 2 8 . 7 7
R p
- 5 4 , 1 5 8 , 9 1 3 . 3 3 R p 1 1 4 , 8 5 7 , 5 1 5 . 4 4 R p 3 5 1 7 0 , 7 0 6 , 5 9 3 . 0 5
R p
- 5 4 , 7 0 0 , 5 0 2 . 4 6 R p 1 1 6 , 0 0 6 , 0 9 0 . 5 9 R p 3 6 1 7 2 , 4 1 3 , 6 5 8 . 9 8
R p
- 5 5 , 2 4 7 , 5 0 7 . 4 9 R p 1 1 7 , 1 6 6 , 1 5 1 . 5 0 R p 3 7 1 7 4 , 1 3 7 , 7 9 5 . 5 7
R p
- 5 5 , 7 9 9 , 9 8 2 . 5 6 R p 1 1 8 , 3 3 7 , 8 1 3 . 0 1 R p 3 8 1 7 5 , 8 7 9 , 1 7 3 . 5 3
R p
- 5 6 , 3 5 7 , 9 8 2 . 3 9 R p 1 1 9 , 5 2 1 , 1 9 1 . 1 4 R p 3 9 1 7 7 , 6 3 7 , 9 6 5 . 2 7
R p
- 5 6 , 9 2 1 , 5 6 2 . 2 1 R p 1 2 0 , 7 1 6 , 4 0 3 . 0 6 R p 4 0 1 7 9 , 4 1 4 , 3 4 4 . 9 2
R p
-
5 7 , 4 9 0 , 7 7 7 . 8 3 R p 1 2 1 , 9 2 3 , 5 6 7 . 0 9 R p P e n g e l u a r a n P e n d a p a t a n   d e n g a n i n f l a s i   1 % T a h u n N e t   C a s h   F l o w

## 7. ANALISIS KELAYAKAN EKONOMI A. Perhitungan Net Present Value
Untuk perhitungan Net Present Value ditabelkan seperti berikut :
tabel
Dari tabel didapat :
NPV untuk tingkat suku bunga 5% =  Rp.  5.858.427,30 ⇒ fisibel NPV untuk tingkat suku bunga 10% = - Rp.  735.954.474,80 ⇒ tidak fisibel
NPV untuk tingkat suku bunga 25% = - Rp.  1.280.474.743,98 ⇒ tidak fisibel

## B. Perhitungan IRR
Dari tabel NPV didapat
NPV untuk tingkat suku bunga 5% =    Rp.      5.858.427,30 NPV untuk tingkat suku bunga 10% = - Rp.  735.954.474,80 Selisih  : Selisih bunga  5% =     Rp 741.812.902,10
Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa besarnya PRR berada diantara 5% - 14%
Dengan metode interpolasi didapat :
IRR =  5% + % 5 2,10 741.812.90 30 , 5858427 x IRR =  5,04 %

## C. Perhitungan BCR
tabel

## 8. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

## 8.1. Kesimpulan
1. Proyek PLTMH tersebut mempunyai nilai NPV :
NPV untuk tingkat suku bunga 5% =  Rp.  5.858.427,30
NPV untuk tingkat suku bunga 10% = - Rp.  735.954.474,80
NPV untuk tingkat suku bunga 25% = - Rp. 1.280.474.743,98
Pada  tingkat  suku  bunga  5%  proyek  tersebut  layak  untuk  dikerjakan.  Tetapi pada tingkat suku bunga 10% dan 20% proyek tersebut tidak layak.
2. Proyek PLTMH tersebut mempunyai nilai NPV :
B/C R untuk suku bunga 5% =  1,004 B/C R untuk suku bunga 10% =  0,547 B/C R untuk suku bunga 20% =  0,212
Pada  tingkat  suku  bunga  5%  proyek  tersebut  layak  untuk  dikerjakan.  Tetapi pada tingkat suku bunga 10% dan 20% proyek tersebut tidak layak.
3. Proyek PLTMH tersebut mempunyai nilai IRR :  5,04 % Proyek  PLTMH  tersebut  akan  mengalami  pengembalian  modal  atau  impas setelah mencapai umur rencana 40 tahun dengan 8.2. Rekomendasi 1. Proyek  PLTMH  Ingas  Cokro tersebut  dari  studi  kelayakan ekonomi  maka  layak  untuk dikerjakan  jika  pada  tingkat suku bunga 5%.
2. Jika  sumberdana  diperoleh  dari pinjaman  maka  di  sarankan untuk  mencari  pinjaman  lunak dengan  tingkat  suku  bunga dibawah 5%.
3. Dari  debit  yang  tersedia  untuk kebutuhan PLTMH Ingas tingkat suku bunga 5,04%.
Cokro  masih  memenuhi  untuk bisa ditingkatkan produksi listriknya, jadi perlu adanya sosialisasi kembali kepada masyarakat  sekitar  untuk  bisa menjadi  konsumen  dan  akan menambah  pendapatan  untuk PLTMH Ingas Cokro.

## 9. DAFTAR PUSTAKA
Robert  J.  Kodoatie,  1995. Analisis Ekonomi Teknik. Andi, Yogyakarta. Iman  Soeharto,  1999. Manajemen Proyek (Dari Konseptual Sampai  Operasional) Jilid  1, Erlangga, Jakarta. Iman  Soeharto,  1999. Manajemen Proyek (Dari Konseptual
Sampai  Operasional) Jilid  2, Erlangga, Jakarta Ferianto  Raharjo,  2007. Ekonomi
Teknik  Analisis  Pengambilan
Keputusan, Andi, Yogyakarta.
Aris  Wibowo,  2007.
Optimalisasi Sumber  Air  Ingas  Cokro Sebagai  Pembangkit  Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kecamatan
Tulung  Kabupaten  Klaten, Tugas  Akhir  Fakultas  Teknik UTP, Surakarta.
Biodata Penulis :

## Herman  Susila,  Alumni  S1  Teknik
Sipil  Universitas  Tunas  Pembangunan Surakarta (1998), Dosen program studi Teknik  sipil  Fakultas  Teknik  UTP Surakarta.