Widyanto,  F.,  Yuniarto,  A.,  &  Pandin,  G.  N.  R.  (2021)  Evaluasi  DMA  dan  Rencana  Pengembangan Jaringan DMA di PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 6 (2).
E-ISSN:
2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 2, Special Issue, Desember 2021

## EVALUASI  DMA  DAN  RENCANA  PENGEMBANGAN  JARINGAN  DMA  DI PDAM TIRTA KAHURIPAN KABUPATEN BOGOR

## Fajry Widyanto, Adhi Yuniarto, Gabriel Novianus Rumambo Pandin
Departemen Teknik Lingkungan , Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jakarta, Indonesia Email: fajrywidyanto@gmail.com, adhy@.its.ac.id, gabrilp@yahoo.com

## Abstrak
Air minum merupakan kebutuhan utama demi kalangsungan hidup setiap orang. Saat ini  permasalahan  yang  sering  terjadi  pada  PDAM  adalah  Non  Revenue  Water (NRW).  PDAM  Tirta  Kahuripan  Kabupaten  Bogor  telah  melaksanakan  program penurunan NRW sesuai dengan program kemitraan USAID – SECO pada tahun 2020 namun  terdapat  kendala  pada  pelaksanaannya  dikarenakan  tingkat  NRW  PDAM Tirta  Kahuripan  Kabupaten  Bogor  sebesar  28,78%  pada  tahun  2020.  Dalam pendistribusiannya  PDAM  Tirta  Kahuripan  Kabupaten  Bogor  telah  memiliki  61 Distric  Meter  Area (DMA),  hal  ini  menjadi  suatu  perhatian  dikarenakan  46  DMA terdapat di Cabang Cibinong dan 12 DMA terdapat di Cabang Kedung Halang yang dimana  2  cabang  tersebut  memiliki tingkat  NRW  yang cukup  tinggi  pada  Cabang Cabinong  28,02%  dan  Cabang  Kedung  Halang  44,83%  apabila  dilihat  dari  hal tersebut  PDAM  Tirta  Kahuripan  Kabupaten  Bogor  memiliki  kendala  dalam mengoptimalkan  DMA  yang  ada  sehingga  perlu  adanya  strategi  dalam  upaya menurukan  NRW.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menyusun  dan memberikan rekomendasi penurunan NRW dengan melakukan analisa pada DMA terpilih pada sistem jaringan perpipaan dengan melakukan analisa pada aspek teknis dengan  adanya  analisis  tersebut  diharapkan  PDAM  Tirta  Kahuripan  Kabupaten Bogor  dapat  melakukan  pengembangan  untuk  memenuhi  kebutuhan  air  minum  di Kabupaten Bogor.
Kata  Kunci: Kehilangan  air;  Optimalisasi  dan  Rehabilitasi;  Pengendalian  NRW; Pengembangan Jaringan; PDAM

## Abstract
Drinking water is the main need for the survival of everyone. Currently, the problem that often occurs in PDAM is Non Revenue Water (NRW). PDAM Tirta Kahuripan Bogor Regency has implemented a NRW reduction program in accordance with the USAID  –  SECO  partnership  program  in  2020  but  there  are  obstacles  in  its implementation because the NRW level of PDAM Tirta Kahuripan Bogor Regency is 28.78% in 2020. In its distribution PDAM Tirta Kahuripan Bogor Regency has has 61 District Meter Areas (DMA), this is a concern because 46 DMAs are located in the Cibinong Branch and 12 DMAs are located in the Kedung Halang Branch where the 2 branches have a fairly high NRW level at the Cabinong Branch 28.02% and the Kedung  Branch  The  obstacle  is  44,83%  when  viewed  from  this,  PDAM  Tirta
Kahuripan, Bogor Regency has obstacles in optimizing the existing DMA, so there is a  need  for  a  strategy  in  an  effort  to  reduce  NRW.  The  purpose  of  this  study  is  to compile  and  provide  recommendations  for  reducing  NRW  by  analyzing  selected DMAs  in  the  piping  network  system  by  analyzing  technical  aspects.  With  this analysis, it is hoped that PDAM Tirta Kahuripan, Bogor Regency, can develop to meet drinking water needs in Bogor Regency.
Keywords: Loss  of  water;  Optimization  and  Rehabilitation;  CONTROL  of  NRW; Network Development; TAPS

## Pendahuluan
PDAM  Tirta  Kahuripan  Kabupaten  Bogor  saat ini melayani  182.048  sambungan Langganan  dengan  cakupan  pelayanan  wilayah  admistrasi  24,92%  dan  cakupan pelayanan  wilayah  teknis  28,43%  pada  tahun  2020  sedangkan  tingkat  NRW  28,74% berdasarkan  hasil laporan  akhir  tahun  2020  PDAM  Tirta  Kahuripan  jika  dibandingkan dengan Permen Pekerjaan Umum No. 27/PRT/M/2016 tahun 2016 nilai tersebut sudah melebihi batas yang ditentukan, Penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum. Angka NRW ini masih melebihi dari standar nilai NRW Nasional yaitu 20%. Jika dilihat dari kehilangan air tersebut maka setiap tahun PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor  kehilangan  air  sebesar  kurang  lebih  14.800.062  m³  pertahun  yang  jika  bisa dimanfaatkan maka cakupan pelayanan teknis PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor bisa ditingkatkan.
Menurut hasil audit BPKP tahun 2019 PDAM Tirta Kahuripan memiliki kapasitas terpasang sebesar 66.883.979 m³ namun yang dapat dimanfaatkan sebesar (kapasitas rill) 55.664.710 m³ atau 83.25% dari kapasitas terpasang, dari kapasitas rill volume air yang dihasilkan  sebesar  54.482.808  m³  sehingga  terdapat  kapasitas  yang  tidak  dapat dimanfaatkan sebesar 1.181.902 m³.
PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor saat ini telah menerapkan DMA namun penerpan masih belum efektif dan efisein di  karenakan masih tingginya NRW khususnya pada Cabang Cibinong sebesar 28,02% dan Cabang Kedung halang 44,83%, pada cabang tersebut  masing-masing  memiliki  DMA  yang  memiliki  keunikan  pada  DMA  Sukahati yang berada pada Cabang Cibinong memiliki perbedaan elevasi yang cukup jauh antara meter induk dengan ujung pipa jaringan sedangkan DMA villa bogor indah 5 (lima) yang berada  pada  Cabang  Kedung  Halang  menggunakan  pompa  distribusi  sendiri  untuk melayani pada DMA terebut.
Dalam  penelitian  ini,  akan  melakukan  evaluasi  dan  analisa  DMA  pada  Cabang Cibinong dan Cabang Kedung Halang untuk mendapatkan strategi alternatif dari aspek teknis  dan  aspek  kelayakan  investasi  dalam  menurunkan  tingkat  kehilangan  air  dan melakukan  rencana  pengembangan  pipa  jaringan  pada  DMA  yang  telah  dilakukan evaluasi.
Maksud dari penelitian ini adalah meninjau pelayanan PDAM ke pelanggan dan ke calon pelanggan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih. Adapun tujuan dari  penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Melakukan evaluasi dan analisis pada PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor di area Cabang Kedung Halang pada DMA Villa Bogor Indah 5 dan di area Cabang Cibinong  pada  DMA  Sukahati  dengan  permodelan  jaringan  pipa  menggunakan EPANET 2.0;
2. Menganalisa alternatif  strategi  optimalisasi  atau  rehabilitasi  yang  tepat  dari  hasil permodelan jaringan pipa;
3. Rencana pengembangan jaringan pada DMA dengan menggunakan EPANET 2.0

## Metode Penelitian
Dalam  penelitian  menggunakan  metode  dari  hasil  pengamatan  dilapangan  dan pengumpulan data teknis bulanan yang di dapat dari PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor,  dari  dua  metode  tersebut  yaitu  pengamatan  dilapangan  dan  pengumpulan  data teknis  bulanan  dapat  menjadi  studi  kasus  yang  akan  menggambarkan  kondisi  aktual dilapangan  serta  beberapa  aspek  yang  berkaitan  dengan  sistem  distribusi  yaitu  aspek teknis.
Setelah  data  diperoleh  maka  selanjutnya  dilakukan  analisis  dengan  melakukan permodelan  menggunakan software EPANET  2.0  dalam  penanganan  kasus  penurunan kehilangan air, optimalisasi dan rehabilitasi. Dari hasil permodelan maka akan didapatkan strategi dan alternatif aspek yang didapat optimalisasi dan rehabilitasi.
a. Tahapan Penelitian
Secara  garis  besar  tahapan  proses  penelitian  yang  telah  dilaksanakan  adalah sebagai berikut:
1. Merumuskan latar belakang;
2. Mengidentifikasi masalah;
3. Melakukan kajian pustaka;
4. Mengidentifikasi tujuan penelitian;
-Data  primer  diperoleh  dari  hasil  kunjungan  lapangan  dengan  melakukan survey kehilangan air, pengecekan kondisi pipa, dan lain- lain.
-Data sekunder berupa data yang diperoleh dari instansi terkait anatara lain data kapasitas produksi air baku dan kapasitas produksi eksisting PDAM Kabupaten Bogor,  cakupan  pelayanan,  rekapitulasi  neraca  air,  sistem  dan  peta  jaringan distribusi,  peta  DMA,  data  operasional  bulanan  seperti  jumlah  pemakaian  dan penjualan  air, jumlah  sambungan,  struktur  tarif  dan  data  sumber  air  baku,  dan lain-lain.
5. Mengumpulkan data primer dan sekunder;
6. Analisis dan pengolahan data;
b. Kerangka Penelitian
Dalam  menyelesaikan  penelitian  ini  diperlukan  langkah-langkah  yang sistematis  agar  penelitian  dapat  berjalan  dengan  baik.  Langkah-  langkah  tersebut dapat dituangkan dalam diagram alir pada

## Hasil dan Pembahasan
1. Analisa Pola Pemakaian Air Pada Lokasi Kondisi Eksisting
Data  pemakaian  air  diperlukan  untuk  mengetahui  pola  pemakaian  air  oleh pelanggan  yang  bertujuan  untuk  mendapatkan  jam  puncak  (pemakaian  air maksimum)  dan  jam  minimum  pemakaian  air.  Data  pemakaian  air  bersih  pada PDAM  Tirta  Kahuripan  Kabupaten  Bogor  diperoleh  dengan  sampling  pada  data logger yang terpasang pada meter induk. Pencatatan meter air pelanggan dilakukan selama  selama  24  jam.  Data  pola  pemakaian  air  pada  PDAM  Tirta  Kahuripan Kabupaten Bogor pada masing-masing:

## Latar Belakang
• masih  tingginya  NRW  khususnya  pada Cabang  Cibinong  sebesar  28,02%  dan Cabang Kedung halang 44,83%,
• Dalam  penelitian  ini,  akan  melakukan evaluasi  dan  analisa  DMA  pada  Cabang Cibinong  dan  Cabang  Kedung  Halang untuk  mendapatkan  strategi  alternatif  dari aspek teknis dan  aspek kelayakan investasi dalam  menurunkan  tingkat  NRW  dan melakukan  rencana  pengembangan  pipa jaringan  pada  DMA  yang  telah  dilakukan evaluasi
Identifikasi Masalah
• Bagaimana kondisi exsisting  DMA;
• Menganalisa faktor-faktor apa saja penyebab kehilangan air;
• Langkah dalam melakukan optimalisasi dan rehabilitasi pada DMA;
• Melakukan Studi Kelayakan pengembangan jaringan pada DMA setelah dilakukan opltimalisasi dan rehabilitasi;
Tujuan Penelitian • Melakukan analisa dari aspek kehilangan air menggunakan Neraca Air (water balance);
• Melakukan analisa profil hidrolis menggunakan software EPANET 2.0; • Menganalisa alternatif strategi optimalisasi atau rehabilitasi yang tepat dari hasil permodelan jaringan pipa;
• Rencana pengembangan jaringan pipa pada
DMA dengan menggunakan EPANET 2.0;
Pengumpulan Data Data Primer • Survey Kehilangan Air di area yang teridentifikasi cukup tinggi menggunkan Leak Detector dan melakukan Steptest Data Sekunder
• Data Pelanggan
• DRD bulanan
• Silatek bulanan • Neraca Air Analisis Data • Aspek teknis 1.Kondisi  DMA 2.Perhitungan kehilangan air (water balance) 3.Permodelan jaringan pipa menggunakan EPANET 2.0 4.Perhitungan pemanfaatan kapasitas setelah dilakukan langkah optimalisasi dan rehabilitasi 5.Potensi pengembangan jaringan Strategi dalam penurunan kehilangan air (optimalisasi,rehabilitasi) dan pengembangan jaringan pipa dengan pemanfaatan kapasitas Kesimpulan dan Rekomendasi Analisis Data • Aspek Finansial 1.Biaya yang timbul dalam penurunan kehilangan air (optimalisasi dan rehabilitasi) 2.Benefit pengembangan jaringan pipa
3.Skema pembiayaan

## Gambar 1 Pola Pemakaian Pada Meter Induk Villa Bogor Indah 5
Pada Gambar 1 dapat dilihat pola pemakainan air pada Cabang Kedung Halang yaitu pada meter induk Villa Bogor Indah 5 dengan pemakaian air paling banyak pada pukul 07:00 – 08:00 waktu setempat dengan pemakaian air 51,30 m³/jam, Sedangka pemakaian  air  paling  sedikit  pada  pukul  02:00  –  03:00  waktu  setempat  dengan pemakaian air 13.60 m³/jam.
Debit rata-rata pada Cabang Kedung Halang Zona Villa Bogor Indah 5 dapat dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut:
𝑄𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑚𝑎𝑘𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑚³/𝐽𝑎𝑚
24 𝐽𝑎𝑚
34,49 𝑚³/𝑗𝑎𝑚 = 827,70 𝑚³/𝑗𝑎𝑚 24 𝐽𝑎𝑚

## Gambar 2 Pola Pemakaian Pada Meter Induk Kaum Pandak (Pondok Sukahati)
Pada Gambar 2 dapat dilihat pola pemakainan air pada Cabang Kedung Halang yaitu  pada  meter  induk  Kaum  Pandak  dengan  pemakaian  air  paling  banyak  pada pukul 06:00 – 07:00 waktu setempat dengan pemakaian air 247,00 m³/jam, Sedangka
0,66 0,70 0,69 0,77 0,94 1,16 1,26 1,22 1,22 1,18 1,06 1,05 1,06 1,03 1,01 1,13 1,09 1,10 1,07 1,06 0,96 0,99 0,98 0,62 - 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Pr o sen ta se % Jam Operasi Grafik Pemakaian Perhari
pemakaian  air  paling  sedikit  pada  pukul  23:00  –  00:00  waktu  setempat  dengan pemakaian air 121,00 m³/jam.
Debit  rata-rata  pada  Cabang  Cibinong  Zona  Kaum  Pandak  dapat  dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut:
195,71 𝑚³/𝑗𝑎𝑚 = 4.697,00 𝑚³/𝑗𝑎𝑚
24 𝐽𝑎𝑚

## 2. Jaringan dan Kondisi Eksisting
Penggunaan  Epanet  2.0  pada  data  eksisting  digunakan  untuk  mengetahui keadaan  pada  jaringan  pipa  sehingga  dapat  dibandingkan  dengan  jaringan  pipa dengan kondisi ideal sesuai dengan SNI 03-7065-2005.
Melakukan perbandingan antara jaringan pipa eksisting  dengan jaringan pipa kondisi  ideal  bertujuan  untuk  mengetahui  peluang  dan  strategi  dalam  peningkatan pelayanan air bersih yang merujuk pada investasi dalam pemenuhan kebutuhan air bersih seiring dengan semakin bertambahnya penduduk tiap tahunnya.
Data yang dibutuhkan dalam melakukan analisa dengan menggunakan Epanet 2.0 antara lain sebagai berikut:
1) Jenis Pipa
2) Panjang Pipa
3) Diameter Pipa
4) Elevasi
5) Konsumsi air (tercatat dalam meter)
6) Pola Pemakaian Air
7) Spesifikasi Pompa
Apabila semua sudah terpenuhi data tersebut dapat di input ke program Epanet 2.0, berikut tampak visual jaringan distribusi Zona Villa Bogor Indah 5 pada gambar 3.3 dan Pondok Sukahati pada gambar 3

## Gambar 4 Modelling Visual DMA Pondok Sukahati

## 3. Karakteristik Pada jam Minimum dan jam Maksimum Pemakaian Pelanggan
Pola  pemakaian  air  pelanggan  mempengaruhi  karakteristik  pada  besaran tekanan  pada  masing-masing  pelanggan  dengan  melihat  pada  pemakaian  jam minimum dan jam maksimum sebagai berikut :
• DMA Villa Bogor Indah 5
Dari  hasil  analisa  menggunakan  epanet  2.0  didapatkan  bersaran  tekanan  di masing-masing  node  pada  jam  minimum  yaitu  jam  02:00  –  03:00  dan  pada  jam maksimum jam 07:00  – 08:00, pada epanet didapatkan tekanan rata-rata pada jam minimum  sebesar  43,04  meter,  tekanan  tertinggi  47,57meter  dan  terendah  34,76 meter,  sedangkan  pada  jam  masksimum  pada  epanet  didapatkan  tekanan  rata-rata sebesar 10,59 meter, tekanan tertinggi 14,80meter dan terendah sebesar 4,12 meter

## Gambar 5 Demand Pattren Villa Bogor Indah 5
• DMA Pondok Sukahati
Dari hasil analisa menggunakan epanet 2.0 didapatkan bersaran tekanan di masing- masing node pada jam minimum yaitu jam 23:00 – 00:00 dan pada jam maksimum jam 06:00  – 07:00 , pada epanet didapatkan tenanan rata-rata pada jam  minimum sebesar    30,28  meter,  tekanan  tertinggi  32,97  meter  dan  terendah  28,98  meter, sedangkan pada jam masksimum pada epanet  didapatkan tenanan rata-rata sebesar 30,20  meter , tekanan tertinggi 32,88  meter dan terendah sebesar 28,91 meter
4. Strategi Penurunan Kehilangan Air
Dalam  langkah  melakukan  optimalisasi  atau  rehabilitasi  kinerja  pada  sistem jaringan  pipa  terdapat  variable  dan  parameter,  yaitu  debit  air,  dimensi  pipa  dan material  pipa  yang  digunakan.  Variabel  tersebut  akan  akan  dimodifikasi  untuk menyesuaikan  kondisi  yang  di  inginkan  dalam  kriteria  desain  yang  telah direncanakan, dari variable tersebut dilakukan ploting ulang jaringan eksisting yang akan digambar dalam EPANET 2.0, pada kondisi eksisting yang dimana pada kondisi eksisting tingkat NRW masih cukup tinggi, dalam hal ini akan dilakukan simulasi ulang dengan mengacu pada standar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2007, yang dimana syarat tekanan yang diperbolehkan adalah 10 m  – 80 m, dan syarat kecepatan yang diperbolehkan yaitu 0,15 m/detik – 1,5 m/detik.
5. Neraca Air
Dalam  menentukan  langkah  optimalisasi  pada  jaringan,berikut  hasil perhitungan Neraca Air pada DMA Villa Bogor Indah 5 DMA Area Pondok Sukahati

## Gambar 6 Demand Pattren Pondok Sukahati

## Tabel 1 Neraca Air Villa Bogor Indah 5

## Tabel 2 Neraca Air Villa Pondok Sukahati
Dari hasil pehitungan Neraca Air dapat penyebab-penyebab kahilangan air hal tersebut dapat dituntukan menjadi besaran prosentasi seperti pada Tabel 3
Neraca Air dalam m3/hari 26,8% Kehilangan Air Fisik 323 m3/hari Margin Error [+/-] 27,0% 326 m3/hari 12,4% 0 m3/hari Margin Error [+/-]
Margin Error [+/-] Air Tak Berekening m3/hari Margin Error [+/-] 12,4% Margin Error [+/-] 0,0% 26,6% 2 m3/hari 328 Margin Error [+/-] 47,2% Kehilangan Air Margin Error [+/-] Ketidakakuratan Meter dan Penanganan Data 2 m3/hari Kehilangan Air Non-Fisik Konsumsi Tak Resmi 10,0% 2 m3/hari Volume Input Sistem Margin Error [+/-] Konsumsi Tak Bermeter Tak Berekening 871 m3/hari 2 m3/hari Margin Error [+/-] 47,2% 545 m3/hari Konsumsi Resmi Tak Berekening Konsumsi Bermeter Tak Berekening Margin Error [+/-] 0 m3/hari 0,2% Konsumsi Resmi 0 m3/hari 543 m3/hari Konsumsi Tak Bermeter Berekening 543 m3/hari Konsumsi Resmi Berekening Konsumsi Bermeter Berekening Air Berekening 543 m3/hari Neraca Air dalam m3/hari 28,6% Kehilangan Air Fisik 758 m3/hari Margin Error [+/-] 28,6% 761 m3/hari 12,4% 0 m3/hari Margin Error [+/-] Margin Error [+/-] Air Tak Berekening m3/hari Margin Error [+/-] 12,4% Margin Error [+/-] 0,0% 23,4% 2 m3/hari 928 Margin Error [+/-] 39,7% Kehilangan Air Margin Error [+/-] Ketidakakuratan Meter dan Penanganan Data 2 m3/hari Kehilangan Air Non-Fisik Konsumsi Tak Resmi 10,0% 168 m3/hari Volume Input Sistem Margin Error [+/-]
Konsumsi Tak Bermeter Tak Berekening
2.172 m3/hari 4 m3/hari Margin Error [+/-] 1,0% 1.411 m3/hari Konsumsi Resmi Tak Berekening Konsumsi Bermeter Tak Berekening Margin Error [+/-] 163 m3/hari 0,1% Konsumsi Resmi 0 m3/hari 1.243 m3/hari Konsumsi Tak Bermeter Berekening 1.243 m3/hari Konsumsi Resmi Berekening Konsumsi Bermeter Berekening Air Berekening 1.243 m3/hari

## Tabel 3 Prosentase Penyebab Kehilangan Air
Pada  Villa  Bogor  Indah  5  kehilangan  air  fisik  memiliki  prosentase  59,45% sedangkan  kehilangan  air  fisik  pada  Kaum  Pandak  (Pondok  Sukahati)  memiliki prosentase  53,45%,  maka  perlu  adanya  langkah  optimalisasi  dan  rehabilitasi  pada jaringan tersebut.
No. Data Villa Bogor Indah 5 Prosentase Kaum Pandak (Pondok Sukahati) Prosentase m³/hari % m³/hari % 1 Volume input air 871,00 2.172,00 2 Konsumsi resmi 545,00 1.411,00 3 Kehilangan air 326,00 37,43 761,00 35,04 4 Konsumsi resmi berekening 543,00 1.243,00 5 Konsumsi resmi tak berekening 2,00 168,00 6 Konsumsi bermeter berekening 543,00 1.243,00 7 Konsumsi tak berekening - - 8 Air berekening 543,00 1.243,00 9 Air tak berekening 328,00 929,00 10 Konsumsi bermeter tak berekening - 163,00 11 Konsumsi tak bermeter tak berekening 2,00 5,00 12 Konsumsi tak resmi 2,00 2,00 13 Ketidakakuratan meter air - - 14 Kehilangan air non fisik 2,00 0,37 2,00 0,14 15 Kehilangan air fisik 324,00 59,45 759,00 53,79

## 6. Langkah Optimalisasi DMA
Langkah  yang  dilakukan  dalam  optimalisasi  DMA  yaitu  dengan  melakukan manajemen  tekanan  menggunakan  PRV  pada  jaringan  pipa  dengan  melakukan simulasi  menggunakan EPANET  2.0  berikut  hasil  perbandingan tekanan  eksisting dengan tekanan modifikasi menggunkan PRV.

## Gambar 7 Perbandingan Tekanan Eksisting dan Tekanan Modifikasi DMA Villa
Bogor Indah 5
Gambar 8 Perbandingan Tekanan Eksisting dan Tekanan Modifikasi DMA Podok Sukahati
Tekanan Eksisting Tekanan Modifikasi
Dari  hasil  tekanan  setelah  dilakukan  modifikasi  dapat  dibandingkan  dengan tekanan eksisting untuk mencari jumlah kebocoran pada jaringan.Menurut (Modul Air  Tak  Berekening  Buku  1  2018)  Fixed  and  Variable  Area  Discharge  (FAVAD) Hubungan tekanan dengan kebocoran pada sistem jaringan distribusi lebih kompleks daripada teori hidrolis yang bisa gunakan antara lain:
• Bentuk lubang tidak sama,pola lubang yang bermacam – macam
• Ukuran lubang yang berubah dengan tekanan dan material pipa
Untuk menghitung kebocoran maka data yang harus didapat antaralain
𝐿1 𝐿0 = (𝑃1/𝑃0) 𝑁1
Dimana:
L1  : Debit Kebocoran Setelah Manajeman Tekanan
L0  : Debit Kebocoran Eksisting
P1  : Tekanan Rata-rata Setelah Manajeman Tekanan
P0  : Tekanan Rata-rata Eksisting
N1  : Faktor Skala (Sumber Modul Air Tak Berekening Buku 1 2018)

## • Villa Bogor Indah 5
Diketahui:
L0  :  827,70 m³/hari - 561,00 m³/hari =266,70 m³/hari
P1  : 24,58 meter
P0  : 30,43meter
N1  : 1,5
Dicari :

## L1  : Debit Kebocoran Setelah Manajeman Tekanan
Jawaban  :
193,62 = 266,70 𝑋 ( 24,58 30,43 ) 1,5

## • Pondok Sukahati
Diketahui :
L0  :  104,72 m³/hari - 59,96 m³/hari =44,76  m³/hari
P1  : 12,54 meter
P0  : 30,23 meter
N1  : 1,5
Dicari :

## L1  : Debit Kebocoran Setelah Manajeman Tekanan
Jawaban  :
11,84 = 44,76 𝑋 ( 12,54 30,23 ) 1,5
Dari hasil perhitungan manajemen tekanan didapatkan pada DMA Villa Bogor Indah  5  semula  terjadi  kehilangan  air  sebesar  266,70  m³/hari  dengan  adanya manajemen  tekanan  menjadi  193,61  m³/hari  atau  yang  semula  tingkat  kehilangan airnya 37,66 % menjadi 23,39% dan pada DMA Pondok Sukahati semula kehilangan air sebesar 44,76 m³/hari dengan adanya manajemen tekanan menjadi 11,84 m³/hari atau yang semula tingkat kehilangan airnya 42,74 % menjadi 11,30%

## 7. Peningkatan Jumlah Sambungan Rumah
Di  dalam  mengembangkan  jaringan  distribusi  ada  beberapa  faktor  yang berpengaruh  dalam  melakukan  pengembangan,  hal  tersebut  agar  pengembangan jaringan  distribusi  dapat  dilakukan  sesuai  perencanaan.  Dengan  memperhatikan profil  hidrolis  pada  area  pengembangan  dengan  memperhitungkan  pressure  (sisa tekan),  kecepatan  aliran,  serta  debit  air  apakah  masih  mencukupi  atau  tidak  jika dilakukan pengembangan.
Proyeksi pertumbuhan penduduk perlu dilakukan untuk mengetahui kebutuhan air dengan perencanaan 10 (sepuluh) tahun kedepan tahun yaitu 2021-2031 sehingga dapat juga diperhitungkan.

## 8. Proyeksi Penduduk
Perhitungan  proyeksi  penduduk  terdapat  tiga  metode  yang  digunakan  yaitu metode  aritmatik,  geometrik  dan  Eksponensial  data  pertumbuhan  penduduk  yang akan  dihitung  adalah  data  pertumbuhan  di  Kecamatan  Cibinong  dan  Kecamatan Sukaraja dapat dilihat pada Tabel 4
Tabel 4

## Prediksi Peryumbuhan Penduduk Tahun 2031
Tahun Tahun 2018 2019 Aritmatik (2031) Geometrik (2031) Eksponensial (2031) 1 Cibinong 447.053 462.952 0,036 644.061 679.959 684.764 669.595 44,64% 2 Sukaraja 211.317 215.572 0,020 263.319 268.429 269.058 266.935 23,83%
Kecamatan No
Rasio
Prosentase Kenaikan Rata - rata
Dari  Tabel  4  dapat  dilakukan  perhitungan  kebutuhan  air  minum  pada  tahun yang  direncanakan,  berikut  hasil  prediski  kebutuhan  pada  DMA  Pondok  Sukahati yang terletak pada Kecamatan Cibinong dan DMA Villa Bogor Indah 5 yang terletak pada  Kecamatan  Sukaraja  dengan  kondisi  jaringan  telah  dilakukan  manajemen tekanan yang dimana tingkat kehilangan air telah menjadi 23,39% pada DMA Villa Bogor Indah 5 dan 11,30% pada DMA Pondok Sukahati
Tabel 5 Prediksi Debit Tahun 2031 Lokasi Debit Aktual Harian Tahun 2021 Prosentase Pertubuhan Penduduk Tahun 2031 Prediksi Debit Harian Tahun 2031 (l/detik) (%) (l/detik) Pondok Sukahati 0,79 44,64% 1,14 Villa Bogor Indah 5 8,48 23,83% 10,49

## • Villa Bogor Indah 5
Berdarsarkan  dari  data  eksisting  pada  DMA  Villa  Bogor  Indah  5  memiliki jumlah  pelanggan  sebanyak  1.099  sambungan,  dengan  prediksi  pertumbuhan penduduk pada tahun 2031 pada Kecamatan Sukaraja (Wilayah DMA Villa Bogor Indah 5) diperkirakan akan mengalami pertumbuhan menjadi 1.361 pelanggan yang akan  dilakukan  simulasi  dengan  spesifikasi  jaringan  pada  tahun  2021  namun menggunakan kebutuhan air minum tahun 2031
Lokasi Pengembangan

## Gambar 9 Pengembangan Jaringan DMA Villa Bogor Indah 5
• Pondok Sukahati
Berdarsarkan  dari  data  eksisting  pada  Pondok  Sukahati  memiliki  jumlah pelanggan  sebanyak  124  sambungan,  dengan  prediksi  pertumbuhan  penduduk pada  tahun  2031  pada  Kecamatan  Cibinong  (Wilayah  DMA  Pondok  Sukahati) diperkirakan  akan  mengalami  pertumbuhan  menjadi  180  pelanggan  yang  akan dilakukan  simulasi  dengan  spesifikasi  jaringan  pada  tahun  2021  namun menggunakan kebutuhan air minum tahun 2031.

## Gambar 10 Pengembangan Jaringan DMA Pondok Sukahati
Pada hasil simulasi pada tahun 2031 pada DMA Villa Bogor Indah 5  dan DMA Pondok Sukahti dapat dilihat pada gambar 3.9 dan 3.10 didapatkan dengan kondisi  kinera  tekanan  pada  jaringan  pada  tahun  2021  masih  bisa  melayani kebutuhan air bersih sesuai standar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2007 yang dimana syarat tekanan yang diperbolehkan adalah 10 m – 80 m,  dan  syarat  kecepatan  yang  diperbolehkan  yaitu  0,15  m/detik  –  1,5  m/detik meskipun tersebut dengan penambahan PRV pada pipa jaringan.
Lokasi Pengembanga
n
Gambar 10 Tekanan rata-rata Villa Bogor Indah 5 pada jaringan tahun 2031

## Gambar 11 Tekanan rata-rata Pondok Sukahati pada jaringan tahun 2031

## Kesimpulan
Dari  hasil  simulasi  manajemen  tekanan  menggunakan  EPANET  2.0  pada  DMA Villa  Bogor  Indah  5  didapatkan  dari  data  eksisting  DMA  Villa  Bogor  Indah  5  semula terjadi kehilangan air sebesar 266,70 m³/hari dengan adanya manajemen tekanan menjadi 193,61 m³/hari atau yang semula tingkat kehilangan airnya 37,66 % menjadi 23,39% dan pada DMA Pondok Sukahati didapatkan dari data eksisting semula kehilangan air sebesar 44,76  m³/hari  dengan  adanya  manajemen  tekanan  menjadi  11,84  m³/hari  atau  yang semula tingkat kehilangan airnya 42,74 % menjadi 11,30%.
Berdasarkan dari hasil strategi penurunan kehilangan air pada DMA Villa Bogor Indah 5 dan DMA Pondok Sukahati dengan prediksi pertambahan kebutuhan air minum sampai  dengan  tahun  2031,  dengan  dilakukannya  simulasi  pada  jaringan  didapatkan jaringan masih layak untuk memenuhi kebutuhan air sampai dengan tahun 2031 dengan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2007.

## BIBLIOGRAFI
Al-Layla,  M.  (1980),  Water  Supply  Engineering  and  Design.  Michigan:  Ann  Arbor Science Publications. Inc.

## BPKP 2019 Laporan Hasil Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Kahuriapan Kabupaten Bogor 2019.
Direkrtorat  Jenderal  Cipta  Karya  PUPR  (2007), Buku  Panduan  Pengembangan  Air Minum . Vol 6, Jakarta: Kementerian PUPR.
Ferrari  and  Savic  (2015)  “Economic  performance  of  DMAs  in  water  distribution systems”, Procedia Engineering,Vol. 119, hal. 189-195.
H.Muthohar, (2015), Studi kelayakan investasi jalan tol gempol – pasuruan Studi kasus :Kelayakan  Investasi  Pembangunan  Jalan  Tol  Gempol,Thesis  S.T.,Institut Teknologi Malang,Malang.
Iqbal, Rofiq., dan Setiani, Putri. (2008), Pemodelan Pengembangan Jaringan Distribusi PDAM Kota Bandung dengan Epanet 2.0. Institut Teknologi Bandung., Bandung.
M.Riski,(2016) , Penerapan Jaringan Distribusi Sistem District Meter Area (DMA) dalam Optimalisasi  Penurunan  Kehilangan  Air  Fisik  Ditinjau  dari  Aspek  Teknis  dan Finansial (Studi Kasus : Wilayah Layanan IPA Bengkuring PDAM Tirta Kencana Kota Samarinda),Thesis M.T., Institut Teknologi Bandung, Bandung.
Nugroho, Meicahayanti, and Nurdiana (2018), Analisis Jaringan Perpipaan Distribusi Air Bersih Menggunakan EPANET 2.0 (Studi Kasus di Kelurahan Harapan Baru, Kota Samarinda), Thesis M.T., Universitas Mulawarman, Samarinda.
Pekerjaan  Umum  (Public  Works)  (2016),  Penyelenggaraan  pengembangan  sistem penyediaan air minum
Yaltaghian Khiababi et al. (2020) “Potential assessment of non-automatic and automatic modernization alternatives for the improvement of water distribution supplied by surface-water  resources:  A  case  study  in  Iran”,  Agricultural  Water Management,Vol. 230, hal. 105-946

## Copyright holder:
Fajry Widyanto, Adhi Yuniarto, Gabriel Novianus Rumambo Pandin (2021)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: