## KUAT GESER KOMPOSIT BAJA – BETON DENGAN VARIASI BENTUK PENGHUBUNG GESER DITINJAU DARI UJI GESER MURNI
Krisantus M. Lahamukang ( kris.lahamukang@gmail.com ) Penamat dari Jurusan Teknik Sipil FST Undana-Kupang
Jusuf J. S. Pah, ( yuserpbdaniel@yahoo.co.id ) Dosen pada Jurusan Teknik Sipil FST Undana-Kupang
Yunita  A. Messah, ( unie_messah@yahoo.com ) Dosen pada Jurusan Teknik Sipil FST Undana-Kupang

## ABSTRAK
Perencanaan komposit mengasumsi bahwa baja dan beton bekerja sama dalam memikul beban  yang  bekerja,  sehingga  akan  menghasilkan  desain  profil  yang  lebih  ekonomis. Disamping  itu  struktur  komposit  juga  mempunyai  beberapa  kelebihan,  diantaranya adalah  lebih  kuat  dan  lebih  kaku  dari  pada  struktur  non-komposit.  Untuk  menjamin adanya  lekatan  antara  beton  dan  balok  baja  maka  harus  dipasang  alat  penyambung geser (shear Connector) diatas baja yang berhubungan dengan beton. Tujuan penelitian ini untuk mengetahuai kekuatan shear Connector buatan (hand made) mana yang lebih kuat,  khususnya  shear  Connector  tipe  Stud  dengan  mutu  baja  305,17  MPa  dan  shear Connector  tipe  L  dengan  mutu  baja  406,10  MPa.  Benda  uji  yang  digunakan  adalah komposit baja beton dengan ukuran panjang 200 mm, lebar 164 mm dan tinggi 280 mm dengan  dua  jenis  mutu  beton  yaitu  17  MPa  dan  20  MPa,  benda  uji  komposit  tersebut menggunakan  dua  jenis  penghubung  geser  yaitu  penghubung  geser  tipe  stud  dan penghubung  geser  tipe  L.  Perencanaan  campuran  beton  mengacu  pada  SK  SNI  T-15- 1990-03.Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  bentuk  penghubung  geser  tipe  stud paling kuat menahan geser pada baja komposit

## Kata kunci : komposit, shear, kuat geser

## ABSTRACT
Composite  plan  assumes  that  steel  and  concrete  collaborating  in  bearing  the  working burden;  this  will  result  in  a  more  economical  profile  design.  Besides,  the  composite structure  also  has  several  advantages,  such  as  stronger  and  more  rigid  than  the  non- composite structure. To ensure coherency between the concrete and steel beams, it must be  installed  a  shear  connector  device  on  the  steel  that  connected  with  concrete.  The purpose  of  this  study  was  to  determine  which  shear  connector’s  strength  is  stronger; especially the Stud type shear connector with steel quality of 305,17 MPa and the L type shear connector with steel quality of 406,10 MPa. Specimens used were steel-concrete composite  with  a  length  of  200  mm,  width  164  mm  and  height  of  280  mm  with  the quality of two types of concrete quality which are 17 MPa and 20 MPa, the composite specimens using two types of shear connector, which are Stud type shear connector and L  type  shear  connector.  Concrete  mixture  planning  refers  to  SK  SNI  T-15-1990-03. Result of this study shows that stud type shear connector form strongly resists the shear of a steel composite as much as 26,50 KN for concrete quality of 17 MPa and 33,83 KN for concrete quality of 20 MPa.
Key words : composite, shear connector, shear strength

## Pendahuluan
Struktur    komposit    antara    beton  dan  balok  baja    merupakan    struktur    yang  memanfaatkan kelebihan  dari    beton    dan  baja    yang  bekerja    bersama-sama    sebagai  satu  kesatuan. Kelebihannya  a dalah beton kuat  terhadap tekan dan baja  kuat terhadap tarik. Balok baja pada konstruksi  dan    pelat    beton  yang    dicor    ditempat,  sebelumnya    didesain  berdasarkan  asumsi bahwa pelat beton dan baja dalam menahan beban bekerja  secara  terpisah. Pengaruh komposit dari    pelat    beton  dan  baja    yang  bekerja    bersama-sama    tidak  diperhitungkan.  Pengabaian  ini berdasarkan asumsi  bahwa  ikatan antara  pelat beton dengan bagian atas balok baja tidak dapat diandalkan. Namun dengan kemajuan penggunaan las, penggunaan penyambung  geser mekanis menjadi praktis untuk menahan gaya geser horisontal.
Penghubung    geser  (shear  connector)  berfungsi  untuk  menahan  geser  horizontal  yang    terjadi selama    pembebanan.  Untuk  mendapatkan    penampang    yang    sepenuhnya  komposit, penghubung  geser    harus  cukup  kaku  sehingga    dapat    menahan  geseran  yang  terjadi  pada bidang pertemuan antara  beton dan balok baja.
Berbeda bentuk pada penghubung geser mengakibatkan kekuatan yang dihasilkan juga berbeda. Kelemahan  dari    penghubung  geser  stud  adalah  dapat  mengalami  deformasi  lentur  pada  saat pembebanan sehingga tidak cukup kuat untuk menahan geser. Untuk mengantisipasi hal tersebut, biasanya dalam pelaksanaan di lapangan dipasang penghubung geser stud dalam jumlah banyak. Jenis  penghubung  geser  lainnya  yang  biasa  digunakan  pada  konstruksi  yaitu  penghubung  geser yang  dibuat  berbentuk  L,  penghubung  geser  ini  mengandalkan  luas  penampang  bidang  kontak untuk menahan geser.

## LandasanTeori
Kuat Tekan ( σ c)
Nilai  kuat  tekan  beton  didapat  melalui  tata  cara  pengujian  standar,  menggunakan  mesin  uji dengan  cara  memberikan  beban  tekan  dengan  kecepatan  peningkatan  beban  tertentu  di  atas benda uji (Asroni, A, 2010). Untuk menghitung  besarnya kuat tekan kubus beton dipergunakan persamaan matematis berikut:
σ c = P A ............................................................................................................................. ( 1 )
Dimana:
σ c = Kuat Tekan (N/mm 2 ) P = Beban Tekan (N) A= Luas Penampang Benda Uji (mm 2 ) Sumber : Asroni, A, 2010
Kuat Tarik ( σ ) σ = F A .................................................................................................................................... ( 2 )
Dimana: F = Kuat Tarik (N) σ = Tegangan Tarik (N/mm 2 ) A= Luas Penampang Benda Uji (mm 2 ) Sumber :Asroni, A, 2010

## Kekuatan Penghubung Geser
Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) 03 - 1729 - 2002 Kapasitas suatu penghubung geser untuk  dapat  menahan  gaya  geser  horizontal  dipengaruhi  oleh  kekakuan  dan  luas  bidang  kontak penghubung  geser  tersebut  dengan  beton.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  terjadinya deformasi  pada  penghubung  geser  yaitu  bentuk  dan  ukurannya,  lokasinya  pada  balok,  lokasi momen maksimum dan cara pemasangannya pada balok baja.

## Gambar 1. Jenis-jenis Penghubung Geser
Kekuatan nominal suatu penghubung geser dapat ditentukan memnggunakan  rumus a. Penghubung geser stud :
Kuat nominal suatu penghubung geser jenis stud yang di tanam dalam pelat beton:
= 0,5 ′ . ≤ . ( 3 )
Dimana:
Pn   : Kekuatan nominal satu stud (N)
A sc : luas penampang penghubung geser stud berkepala (mm 2)
E c : modulus elastisitas beton f’ c : kekuatan tekan beton (MPa) f u : tegangan putus penghubung geser (MPa) Sumber : SNI 03 - 1729 - 2002
Untuk penempatannya pada profil baja, penghubung geser mempunyai syarat sebagai berikut:
- Selimut lateral minimum  = 25 mm, kecuali ada dek baja.
- Diameter maksimum = 2,5 x tebal sayap profil yang ditempati.
- Jarak antara penghubung geser sepanjang balok baja minimum     = 6 x diameter penghubung geser.
- Jika  digunakan  dek  baja  gelombang,  jarak  minimum  penghubung  geser  dapat  diperkecil menjadi 4 x diameter.
b. Penghubung geser kanal :
= 0,3    + 0,5 ′ . ( 4 )
Dimana:
Pn   : Kekuatan nominal satu kanal (N) t f : tebal sayap kanal (mm) t w : tebal badan kanal, (mm) L c : panjang kanal (mm) f’ c : kekuatan tekan beton (MPa) E c : modulus elastisitas beton

## Sumber : SNI 03 - 1729 - 2002
Dari  rumus  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kekuatan  suatu penghubung  geser  dalam  mentransfer gaya geser horisontal adalah :
1) Luas penampang penghubung geser;
2) Kekuatan tekan pelat beton;
3) Modulus elastisitas dari pelat beton;
4) Kekakuan penghubung geser

## Metode Penelitian Rancangan Spesimen Benda Uji
Spesimen benda uji dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 1 Rencana jenis spesimen benda uji Benda uji Kode Benda uji Mutu beton (MPa) Jenis Penghubung Geser Gambar I 17 S - 01 17 S - 02 17 S - 03 17 17 17 Stud Stud Stud II 17 L - 01 17 L - 02 17 L - 03 17 17 17 L L L III 20 S - 01 20 S - 02 20 S - 03 20 20 20 Stud Stud Stud IV 20 L - 01 20 L - 02 20 L - 03 20 20 20 L L
L
Gambar 2. Komposit dengan penghubung geser tipe L dan tipe stud
Untuk mengetahui  penghubung  geser tipe mana yang paling kuat dilakukan proses  dalam beberapa tahapan, yaitu:
Tahap I : Penyediaan Dan Pembuatan penghubung geser
penghubung geser profil baja balok beton penghubung geser profil baja balok beton penghubung geser profil baja balok beton penghubung geser profil baja balok beton Penghubung geser tipe L Tampak depan Tampak atas penghubung geser profil baja profil baja balok beton balok beton Pu Pu 7 cm 9 cm 16 cm 16,4 cm 20 cm 20 cm 12 cm penghubung geser 4 mm 25 mm 12 mm Penghubung geser tipe stud Tampak depan profil baja profil baja balok beton Pu Pu penghubung geser 12 cm 7 cm 9 cm 16 cm Tampak atas penghubung geser balok beton 16,4 cm 20 cm 20 cm 6mm 25mm
Pada tahap ini dilakukan penyediaan bahan  pembuatan penghubung geser dan material agregat yang  dipakai  dalam  pembuatan  pasta  komposit.  Pada  tahap  ini  juga  dilakukan    pengujian material untuk memastikan material yang digunakan memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Tahap II : Pengujian Mutu Beton dan Pengujian Mutu Baja Pada  tahapan  ini,  dilakukan  pengujian  kuat  tekan  (f c ‘)  dan  kuat  tarik  penghubung  geser  (fy). Pengujian  kuat  tekan  beton  yang  sesuai  SNI  03-1974-1990.  Dengan  beton  yang  direncanakan untuk digunakan adalah beton normal dengan mutu (f c ’) 17 MPa dan 20 MPa. Kubus beton yang diuji  sebanyak  6  kubus  beton.  Hasil  kuat  tekan  (f c ’)  diperoleh  dari  tiap  3  kubus  beton  dengan perlakuan yang sama saat di mix, didapat kuat tekan rata-rata. Komposisi campuran kubus beton yang diuji adalah yang sama dengan komposisi campuran sampel komposit yang digunakan pada pengujian.  Sedangkan  pengujian  kuat  tarik,  penghubung  geser  yang  digunakan  merupakan penghubung  geser  buatan  tangan.  Di  tahap  ini  kita  ingin  mengetahui  seberapa  besar  kuat  tarik (fy)dari penghubung geser yang digunakan dalam penelitian ini Tahap III  : Pengujian Kuat Geser.
Pada tahapan ini, dilakukan pengujian terhadap sampal benda uji. Sampel yang digunakan pada pengujian ini adalah sebanyak 12 buah yaitu 6 buah sampel dengan penghubung geser tipe stud yang terdiri dari 3 buah dengan mutu beton 17 MPa  dan 3 buah dengan mutu 20 MPa, kemudian 6 buah sampel dengan penghubung geser tipe L yang terdiri dari 3 buah dengan mutu beton 17 MPa  dan 3 buah dengan mutu 20 Mpa.

## Hasil Dan Pembahasan

## Pengujian Kuat Tekan  Beton
Kubus betondi uji setelah mencapai 28 hari. Hasil pengujiannya dapat dilihat pada tabel 3.
Tabel 3. Hasil Uji Tekan Beton Umur 28 Hari
Mutu Beton Rencana No  A(mm 2 ) Berat Gaya Tekan Tegangan Tekan Rata- rata (gr) (N) (MPa) (MPa) 17 MPa 1 22500 8088,50 492000 18,15 17,40 2 22500 8280,00 458000 16,90 3 22500 8341,50 465000 17,15 20 MPa 1 22500 7992,50 660000 24,35 20,17 2 22500 8024,00 530000 19,55 3 22500 8117,00 450000 16,60
Untuk  perhitungan-perhitungan  dalam  analisis  pada  penelitian  ini,  maka  nilai  mutu  beton  yang digunakan adalah f c ’ = 17.40 MPa dan 20.17 MPa

## Pengujian Kekuatan Penghubung Geser
Pengujian ini merupakan pengujian inti dari penelitian ini. Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kekuatan dari penghubung geser yang dipasang pada komposit baja- beton tersebut.

## Tabel 4. Hasil Pengujian Kekuatan Penghubung Geser Dengan Mutu Beton 17 MPa
Sampel Berat (g) Pu (KN) Penamaan Keterangan 1 10120,5 30,00 17 S-01 ada retak, stud bengkok, lubang elips 2 10267,5 27,50 17 S-02 ada retak, stud bengkok, lubang elips 3 10430 22,00 17 S-03 ada retak kecil, stud bengkok, lubang cacat 4 10276 20,00 17 L-01 tidak ada retak, siku bengkok, lubang tidak cacat 5 10260 18,00 17 L-02 ada retak, siku bengkok, lubang tidak cacat, 6 10368 20,00 17 L-03 tidak ada retak, siku bengkok, lubang tidak cacat Tabel 5. Hasil Pengujian Kekuatan Penghubung Geser Dengan Mutu Beton 20 MPa Sampel Berat (g) Pu (KN) Penamaan Keterangan 1 10211 32,50 20 S-01 ada retak, stud bengkok, lubang elips 2 10540 34,00 20 S-02 ada retak, stud bengkok, lubang elips 3 10446,5 35,00 20 S-03 ada retak, stud bengkok, lubang tidak cacat. 4 10509 22,50 20 L-01 ada retak, siku bengkok, lubang tidak cacat 5 10471 22,50 20 L-02 ada retak, siku bengkok, lubang cacat 6 10300 22,00 20 L-03 tidak ada retak, siku bengkok, lubang tidak cacat

## Mekanisme Keruntuhan Spesimen Dengan Mutu 17 Mpa
a. Spesimen 17 S – 01
Pada  spesimen  ini  balok  beton  mengalami  kehancuran  hingga  mencapai  beban  ultimit. Penghubung  geser  yang  terpasang  mengalami  kebengkokan  dan  menekan  pada  balok  beton sehingga  terjadi  retak  pada  balok  beton.  Seiring  dengan  penambahan  beban  maka  lubang  yang terbentuk berbentuk elips sebelum terjadi retak di bawah lubang tersebut. Besarnya beban ultimit pada spesimen 17 S – 01 adalah 30 KN  .
Gambar 3. Kegagalan spesimen 17 S- 01
b. Spesimen 17 S – 02
Sama  seperti  spesimen  17  S  –  01  spesimen  17  S  –  02  ini  balok  beton  mengalami  kehancuran hingga mencapai beban ultimit. Penghubung geser yang terpasang mengalami kebengkokan dan menekan pada balok beton sehingga terjadi retak pada balok beton. Besarnya beban ultimit pada spesimen  17  S  –  02  adalah  27,5  KN.  Lubang  yang  terbentuk  berbentuk  elips  sebelum  terjadi retak di bawah lubang tersebut.
Gambar 4. Kegagalan spesimen 17 S- 02
c. Spesimen 17 S – 03
Pada  spesimen  ini  penghubung  geser  yang  terpasang  mengalami  kebengkokan  dan  menekan pada balok beton sehingga terjadi retak pada balok beton walaupun kecil. Besarnya beban ultimit pada  spesimen  17  S  –  03  adalah  22  KN.    Pada  lubang  terdapat  cacat  yaitu  lubang  bertambah basar akibat beban yang diberikan.
Gambar 5. Kegagalan spesimen 17 S- 03
d. Spesimen 17 L – 01
Pada  spesimen  ini  penghubung  geser  yang  terpasang  mengalami  kebengkokan  namun  tidak menimbulkan  retak  pada  balok  beton.  Seiring  dengan  penambahan  beban  maka  lubang  yang terbentuk berbentuk persegi. Hal ini disebabkan  karena bentuk penghubung geser yang dipakai berbentuk persegi.  Besarnya beban ultimit pada spesimen 17 L – 01 adalah 20 KN.
Gambar 6. Kegagalan spesimen 17 L- 01
e. Spesimen 17 L – 02
Pada  spesimen  ini  balok  beton  mengalami  kehancuran  hingga  mencapai  beban  ultimit. Penghubung geser siku yang terpasang  mengalami kebengkokan dan  menekan pada balok beton sehingga terjadi retak pada balok beton. Namun  pada sampel ini lubang tidak mengalami  cacat atau tidak bertambah besar. Besarnya beban ultimit pada spesimen 17 L – 02 adalah 18 KN
Gambar 7. Kegagalan spesimen 17 L- 02
f. Spesimen 17 L – 03
Pada spesimen ini balok beton  tidak mengalami retak. Namun penghubung geser yang terpasang mengalami  kebengkokan.  Seiring  dengan  penambahan  beban  maka  lubang  yang  terbentuk berbentuk  bertambah  besar  sebelum  terjadi  retak  di  bawah  lubang  tersebut.  Besarnya  beban ultimit pada spesimen 17 L– 03 adalah 20 KN

## Mekanisme Keruntuhan Spesimen Dengan Mutu 20 MPa
a. Spesimen 20 S – 01
Pada  spesimen  ini  terjadi  retak  yang  tegak  lurus  dengan  penghubung  geser  yang  dipasang. Akibat beban  yang diberikan maka penghubung geser mengalami kebengkokan  yang kemudian lubang tempat penghubung  geser berbentuk elips. Besarnya beban ultimit pada spesimen 20 S– 01 adalah 32,5 KN.
Gambar 9. Kegagalan spesimen 20 S- 01
b. Spesimen 20 S – 02
Pada  spesimen  ini  terjadi  retak  yang  tegak  lurus  dengan  penghubung  geser  yang  dipasang. Akibat beban  yang diberikan maka penghubung geser mengalami kebengkokan  yang kemudian lubang tempat penghubung  geser berbentuk elips. Besarnya beban ultimit pada spesimen 20 S– 02 adalah 34 KN.
Gambar 10. Kegagalan spesimen 20 S- 02
c. Spesimen 20 S – 03
Kerusakan  yang terjadi pada spesimen ini  yaitu adanya retak  yang diakibatkan dari beban  yang diberikan  pada  penghubung  geser.  Penghubung  geser  yang  dipasang  mengalami  kebengkokan dan  lubang  tempat  penghubung  geser  menjadi  bertambah  besar.  Besarnya  beban  ultimit  pada spesimen 20 S– 03 adalah 35 KN.
Gambar 11. Kegagalan spesimen 20 S- 03
d. Spesimen 20 L – 01
Pada  spesimen  ini  beton  mengalami  keretakan,  penghubung  geser  yang  dipasang  mengalami kebengkokan  dan  lubang  tempat  penghubung  geser  terpasang  mengalami  cacat  atau  bertambah besar. Besarnya beban ultimit pada spesimen 20 L– 01 adalah 22,5 KN.
Gambar 12. Kegagalan spesimen 20 L- 01
e. Spesimen 20 L – 02
Pada  spesimen  ini  beton  mengalami  keretakan.  Penghubung  geser  yang  dipasang  mengalami kebengkokan,  namun  lubang  tempat  penghubung  geser  terpasang  tidak  mengalami  cacat  atau bertambah besar. Besarnya beban ultimit pada spesimen 20 L– 02 adalah 22,5 KN.
Gambar 13. Kegagalan spesimen 20 L- 02
f. Spesimen 20 L – 03
Pada  spesimen  ini  penghubung  geser  yang  terpasang  mengalami  kebengkokan  namun  tidak menimbulkan retak pada balok beton dan tidak ada cacat pada lubang tempat penghubung geser terpasang. Hal ini disebabkan  karena bentuk penghubung geser yang dipakai berbentuk persegi. Besarnya beban ultimit pada spesimen 20  L – 03 adalah 22 KN

## Gambar

## Penghubung Geser Tipe Stud
Tabel 6. Hasil Pengujian Kuat Penghubung Mutu Jenis penghubung  Penamaan Beton Geser 17 MPa Stud 17 S 17 S 17 S 20 MPa Stud 20 S 20 S 20 S
Berdasarkan tabel di atas, kekuatan penghubung geser tipe stud bila dilihat dari mutu beton yang dipakai,  penghubung  geser  stud  yang  menggunakan  mutu  beton  20  MPa    membutuhkan  gaya lebih besar yaitu 33,83 KN kemudian sampel akan mengalami kegagalan. Dibandingkan dengan penghubung  geser  yang  menggunakan  mutu  beton  17  MPa  yang  hanya  membutuhkan  gaya sebesar 26,50 KN. Hal ini dapat dilihat juga pada gambar 4.13.
Dapat dilihat pada tabel  diatas,  gaya  yang bekerja pada penghubung  geser (Pu) lebih kecil dari kekuatan  las  (Rnw),  maka  dapat  disimpulkan  keruntuhan  yang  terjadi  akibat  kegagalan  pada beton di sekitar permukaan pengh
20 40
Jurnal Teknik Sipil
Kuat Geser Komposit Baja-Beton Dengan Variasi Bentuk Penghubung Geser Ditinjau dari Uji

## Gambar 14. Kegagalan spesimen 20 L- 03

## Penghubung Geser Tipe Stud Berdasarkan Mutu Beton
6. Hasil Pengujian Kuat Penghubung Geser Tipe Stud Penamaan Pu Rnw  Tnw  Rnw/Pu (KN) (KN)  (KN) % 17 S - 01 30 59,94  6,52 50% 17 S – 02 27,5  26,50  59,94  6,52 54% 17 S – 03 22 59,94  6,52 63% 20 S – 01 32,5 59,94  7,68 46% 20 S – 02 34 33,83  59,94  7,68 43% 20 S – 03 35 59,94  7,68 42%
Berdasarkan tabel di atas, kekuatan penghubung geser tipe stud bila dilihat dari mutu beton yang dipakai,  penghubung  geser  stud  yang  menggunakan  mutu  beton  20  MPa    membutuhkan  gaya h besar yaitu 33,83 KN kemudian sampel akan mengalami kegagalan. Dibandingkan dengan penghubung  geser  yang  menggunakan  mutu  beton  17  MPa  yang  hanya  membutuhkan  gaya sebesar 26,50 KN. Hal ini dapat dilihat juga pada gambar 4.13.
tas,  gaya  yang bekerja pada penghubung  geser (Pu) lebih kecil dari kekuatan  las  (Rnw),  maka  dapat  disimpulkan  keruntuhan  yang  terjadi  akibat  kegagalan  pada beton di sekitar permukaan penghubung geser bukan pada area las.
0 20 40 17 MPa 20 MPa 30 32.5 27.5 34 22 35 Kekuatan Penghubung Geser Tipe Stud Berdasarkan Mutu Beton Sampel 1 Sampel 2
Sampel 3
Jurnal Teknik Sipil Vol. III, No. 1, April 2014
Geser Tipe Stud
Rnw/Pu  Pu/Tnw % % 50% 78% 54% 76% 63% 70% 46% 76% 43% 77% 42% 78%
Berdasarkan tabel di atas, kekuatan penghubung geser tipe stud bila dilihat dari mutu beton yang dipakai,  penghubung  geser  stud  yang  menggunakan  mutu  beton  20  MPa    membutuhkan  gaya h besar yaitu 33,83 KN kemudian sampel akan mengalami kegagalan. Dibandingkan dengan penghubung  geser  yang  menggunakan  mutu  beton  17  MPa  yang  hanya  membutuhkan  gaya
tas,  gaya  yang bekerja pada penghubung  geser (Pu) lebih kecil dari kekuatan  las  (Rnw),  maka  dapat  disimpulkan  keruntuhan  yang  terjadi  akibat  kegagalan  pada
Berdasarkan SNI 03-1729-2000 kekuatan penghubung  geser di pengaruhi  oleh luas penampang atau  bidang  kontak  pada  penghubung  geser  dan  kekuatan  tekan  plat  beton.  Dengan  demikian kekuatan  mutu  plat  beton  20  MPa  sangat  be penghubung geser.
Dapat dilihat pula kekuatan yang bekerja pada bidang kontak penghubung geser lebih kecil dari pada gaya yang dibaca pada alat. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu keakurasian ala gaya  gesek  antara  plat  beton  dan  balok  baja  dan  adanya  lekatan  yang  timbul  antara  plat  beton dan  balok  baja  cukup  besar,  namun  lekatan  ini  tidak  diandalkan  untuk  mempertahankan keutuhan suatu struktur komposit.

## Kekuatan Penghubung Geser Tipe

## Tabel 7. Hasil Pengujian Kuat Penghubung Geser Tipe L
Mutu Jenis penghubung  Penamaan Beton Geser 17 MPa L 20 MPa L
Pada  tabel  ini  dapat  dilihat  mutu  beton  20  MPa  lebih  kuat  memberikan  tahanan  terhadap kehancuran  dari  sampel.  Gaya  yang    dibutuhkan  agar  sampel  mengalami  kegagalan    ialah sebesar 22,33 KN.
Hal ini karena kekuatan tekan dari beton yang digunakan berpengaruh terhadap keruntuhan dari sebuah  struktur  komposit.  Semakin  kuat  mutu  beton  yang  digunakan  maka  tahanan  yang diberikan terhadap tekanan dari penghubung geser semakin besar pula.
Berikut diagram batang perbandingan kekuatan penghubung geser tipe L pada mutu beton yang berbeda.
10 15 20 25 P u ( K N )
Jurnal Teknik Sipil
2000 kekuatan penghubung  geser di pengaruhi  oleh luas penampang atau  bidang  kontak  pada  penghubung  geser  dan  kekuatan  tekan  plat  beton.  Dengan  demikian kekuatan  mutu  plat  beton  20  MPa  sangat  berpengaruh  terhadap  kekuatan  yang  dihasilkan  oleh
Dapat dilihat pula kekuatan yang bekerja pada bidang kontak penghubung geser lebih kecil dari pada gaya yang dibaca pada alat. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu keakurasian ala gaya  gesek  antara  plat  beton  dan  balok  baja  dan  adanya  lekatan  yang  timbul  antara  plat  beton dan  balok  baja  cukup  besar,  namun  lekatan  ini  tidak  diandalkan  untuk  mempertahankan keutuhan suatu struktur komposit.

## Kekuatan Penghubung Geser Tipe L berdasarkan Mutu Beton

## Hasil Pengujian Kuat Penghubung Geser Tipe L
Penamaan Pu Rnw Tnw  Rnw/Pu (KN) (KN)  (KN) 17 L – 01 20 44,95 6,52 17 L – 02 18 19,33  44,95 6,52 17 L – 03 20 44,95 6,52 20 L – 01 22,5 44,95 7,68 20 L – 02 22,5  22,33  44,95 7,68 20 L – 03 22 44,95 7,68
Pada  tabel  ini  dapat  dilihat  mutu  beton  20  MPa  lebih  kuat  memberikan  tahanan  terhadap kehancuran  dari  sampel.  Gaya  yang    dibutuhkan  agar  sampel  mengalami  kegagalan    ialah
ini karena kekuatan tekan dari beton yang digunakan berpengaruh terhadap keruntuhan dari sebuah  struktur  komposit.  Semakin  kuat  mutu  beton  yang  digunakan  maka  tahanan  yang diberikan terhadap tekanan dari penghubung geser semakin besar pula.
m batang perbandingan kekuatan penghubung geser tipe L pada mutu beton yang
0 5 10 15 20 25 17 MPa 20 MPa 20 22.5 18 22.5 20 22 P u ( K N ) Kekuatan Penghubung Geser Tipe L Berdasarkan Mutu Beton Sampel 1 Sampel 2
Sampel 3
Jurnal Teknik Sipil Vol. III, No. 1, April 2014
Beton Dengan Variasi Bentuk Penghubung Geser Ditinjau dari Uji
2000 kekuatan penghubung  geser di pengaruhi  oleh luas penampang atau  bidang  kontak  pada  penghubung  geser  dan  kekuatan  tekan  plat  beton.  Dengan  demikian rpengaruh  terhadap  kekuatan  yang  dihasilkan  oleh
Dapat dilihat pula kekuatan yang bekerja pada bidang kontak penghubung geser lebih kecil dari pada gaya yang dibaca pada alat. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu keakurasian alat, gaya  gesek  antara  plat  beton  dan  balok  baja  dan  adanya  lekatan  yang  timbul  antara  plat  beton dan  balok  baja  cukup  besar,  namun  lekatan  ini  tidak  diandalkan  untuk  mempertahankan

## Hasil Pengujian Kuat Penghubung Geser Tipe L
Rnw/Pu  Pu/Tnw % % 56% 67% 60% 64% 56% 67% 50% 66% 50% 66% 51% 65%
Pada  tabel  ini  dapat  dilihat  mutu  beton  20  MPa  lebih  kuat  memberikan  tahanan  terhadap kehancuran  dari  sampel.  Gaya  yang    dibutuhkan  agar  sampel  mengalami  kegagalan    ialah
ini karena kekuatan tekan dari beton yang digunakan berpengaruh terhadap keruntuhan dari sebuah  struktur  komposit.  Semakin  kuat  mutu  beton  yang  digunakan  maka  tahanan  yang
m batang perbandingan kekuatan penghubung geser tipe L pada mutu beton yang
Kekuatan penghubung geser tipe L berdasarkan mutu beton
Kekuatan Penghubung Geser Berdasarkan Tipe Penghubung Pada Mutu Beton 17 MPa
Tabel 8. Hasil Pengujian Kuat Penghubung Geser Pada Mutu Beton 17 MPa
Mutu Jenis penghubung  Penamaan Beton geser 17 Mpa Stud
17 S
17 S 17 S L 17 L 17 L 17 L
Pada tabel tersebut dapat dilihat dengan mutu beton yang sama yaitu 17 MPa, penghubung geser tipe stud memberikan kekuatan yang lebih besar dibandingkan penghubung geser tipe L. Beban ultimit  yang  dicapai  sebesar  26,50  KN.  Hal  ini  disebabkan  karena  panghubung  geser  tipe  stud mempunyai  ketebalan  yang  lebih  tebal  sehingga  berpengaruh  pada  kekuatan  dari  penghubung geser itu sendiri.
Gambar 17. Kekuatan penghubung geser dengan mutu beton 17 MPa
Pada  penelitian  ini  bentuk  dari  penghubung  geser  tipe  stud  memberikan  kekuatan  yang  lebih besar  dari  pada  penghubung  geser  tipe  L.  Hal  ini  dikarnakan  bentuk  dari  masing penghubung  geser  memberikan  momen  inersia  yang  berbeda  pada  masing geser tersebut .
P u ( K n )
Jurnal Teknik Sipil
Kekuatan Penghubung Geser Berdasarkan Tipe Penghubung Pada Mutu Beton 17 MPa
Hasil Pengujian Kuat Penghubung Geser Pada Mutu Beton 17 MPa Penamaan Pu Rnw Tnw  Rnw/Pu (KN) (KN)  (KN) 17 S - 01 30 59,94 6,52 50% 17 S - 02 27,5  26,50  59,94 6,52 54% 17 S - 03 22 59,94 6,52 63% 17 L - 01 20 44,95 6,52 56% 17 L - 02 18 19,33  44,95 6,52 60% 17 L - 03 20 44,95 6,52 56%
Pada tabel tersebut dapat dilihat dengan mutu beton yang sama yaitu 17 MPa, penghubung geser tipe stud memberikan kekuatan yang lebih besar dibandingkan penghubung geser tipe L. Beban yang  dicapai  sebesar  26,50  KN.  Hal  ini  disebabkan  karena  panghubung  geser  tipe  stud mempunyai  ketebalan  yang  lebih  tebal  sehingga  berpengaruh  pada  kekuatan  dari  penghubung
Kekuatan penghubung geser dengan mutu beton 17 MPa
Pada  penelitian  ini  bentuk  dari  penghubung  geser  tipe  stud  memberikan  kekuatan  yang  lebih besar  dari  pada  penghubung  geser  tipe  L.  Hal  ini  dikarnakan  bentuk  dari  masing penghubung  geser  memberikan  momen  inersia  yang  berbeda  pada  masing
0 20 40 stud L 30 20 27.5 18 22 20 P u ( K n ) Kekuatan Penghubung Geser Berdasarkan Tipe Penghubung Pada Mutu Beton 17 MPa Sampel 1 Sampel 2
Sampel 3
Jurnal Teknik Sipil Vol. III, No. 1, April 2014
Kekuatan Penghubung Geser Berdasarkan Tipe Penghubung Pada Mutu Beton 17 MPa
Hasil Pengujian Kuat Penghubung Geser Pada Mutu Beton 17 MPa
Rnw/Pu  Pu/Tnw % % 50% 78% 54% 76% 63% 70% 56% 67% 60% 64% 56% 67%
Pada tabel tersebut dapat dilihat dengan mutu beton yang sama yaitu 17 MPa, penghubung geser tipe stud memberikan kekuatan yang lebih besar dibandingkan penghubung geser tipe L. Beban yang  dicapai  sebesar  26,50  KN.  Hal  ini  disebabkan  karena  panghubung  geser  tipe  stud mempunyai  ketebalan  yang  lebih  tebal  sehingga  berpengaruh  pada  kekuatan  dari  penghubung
Kekuatan penghubung geser dengan mutu beton 17 MPa
Pada  penelitian  ini  bentuk  dari  penghubung  geser  tipe  stud  memberikan  kekuatan  yang  lebih besar  dari  pada  penghubung  geser  tipe  L.  Hal  ini  dikarnakan  bentuk  dari  masing-masing penghubung  geser  memberikan  momen  inersia  yang  berbeda  pada  masing-masing  penghubung
Momen inersia pada penghubung geser yang berbeda memberikan kekakuan yang berbeda pada setiap  bentuk  dari  penghubung  geser,  di  sini  kekakuan  dari  penghubung  geser  tipe  stud  lebih besar  dari  pada  kekakuan  penghubung  geser  tipe  L, dibuktikan penghubung geser tipe stud lebih kuat dibandingkan penghubung geser   tipe L.
Kekuatan Penghubung Geser Berdasarkan Tipe Penghubung Pada Mutu Beton 20 MPa
Tabel 9. Hasil Pengujian Kuat Penghubung Mutu Jenis penghubung  Penamaan Beton Geser 20 Mpa Stud
20 S
20 S 20 S L 20 L 20 L 20 L
Dapat dilihat pada tabel diatas dengan mutu beton yang sama  yaitu 20 MPa, penghubung geser tipe stud memeberikan kekuatan yang lebih besar dibandingkan penghubung geser tipe L. B ultimit yang dicapai sebesar 33,83KN.
Gambar 18. Kekuatan penghubung geser dengan mutu beton 20 Mpa
Sama  seperti  pada  hasil  pengujian  yang  menggunakan  mutu  beton  17  MPa,  disini  bentuk penghubung  geser  berpengaruh  terhadap  kekuatan  yang  dihasilkan. geser tipe stud memberikan kekakuan  yang lebih besar dibandingkan penghubung  geser tipe  L, dengan demikian kekuatan yang di hasilkan juga lebih besar.

## Jurnal Teknik Sipil
Kuat Geser Komposit Baja-Beton Dengan Variasi Bentuk Penghubung Geser Ditinjau dari Uji
Momen inersia pada penghubung geser yang berbeda memberikan kekakuan yang berbeda pada setiap  bentuk  dari  penghubung  geser,  di  sini  kekakuan  dari  penghubung  geser  tipe  stud  lebih besar  dari  pada  kekakuan  penghubung  geser  tipe  L,  dengan  demikian  pada  penelitin  ini dibuktikan penghubung geser tipe stud lebih kuat dibandingkan penghubung geser   tipe L.
Kekuatan Penghubung Geser Berdasarkan Tipe Penghubung Pada Mutu Beton 20 MPa
Hasil Pengujian Kuat Penghubung Geser Pada Mutu Beton 20 MPa Penamaan Pu Rnw Tnw  Rnw/Pu (KN) (KN)  (KN) 20 S - 01 32,5 59,94 7,68 46% 20 S - 02 34 33,83  59,94 7,68 43% 20 S - 03 35 59,94 7,68 42% 20 L - 01 22,5 44,95 7,68 50% 20 L - 02 22,5  22,33  44,95 7,68 50% 20 L - 03 22 44,95 7,68 51%
Dapat dilihat pada tabel diatas dengan mutu beton yang sama  yaitu 20 MPa, penghubung geser tipe stud memeberikan kekuatan yang lebih besar dibandingkan penghubung geser tipe L. B ultimit yang dicapai sebesar 33,83KN.

## Kekuatan penghubung geser dengan mutu beton 20 Mpa
Sama  seperti  pada  hasil  pengujian  yang  menggunakan  mutu  beton  17  MPa,  disini  bentuk penghubung  geser  berpengaruh  terhadap  kekuatan  yang  dihasilkan.  Bentuk  dari  penghubung geser tipe stud memberikan kekakuan  yang lebih besar dibandingkan penghubung  geser tipe  L, dengan demikian kekuatan yang di hasilkan juga lebih besar.
0 50 stud L 32.5 22.5 34 22.5 35 22 Kekuatan Penghubung Geser Berdasarkan Tipe Penghubung Pada Mutu Beton 20 MPa Sampel 1 Sampel 2
Sampel 3
Jurnal Teknik Sipil Vol. III, No. 1, April 2014
Momen inersia pada penghubung geser yang berbeda memberikan kekakuan yang berbeda pada setiap  bentuk  dari  penghubung  geser,  di  sini  kekakuan  dari  penghubung  geser  tipe  stud  lebih dengan  demikian  pada  penelitin  ini dibuktikan penghubung geser tipe stud lebih kuat dibandingkan penghubung geser   tipe L.
Kekuatan Penghubung Geser Berdasarkan Tipe Penghubung Pada Mutu Beton 20 MPa
Geser Pada Mutu Beton 20 MPa
Rnw/Pu  Pu/Tnw % % 46% 76% 43% 77% 42% 78% 50% 66% 50% 66% 51% 65%
Dapat dilihat pada tabel diatas dengan mutu beton yang sama  yaitu 20 MPa, penghubung geser tipe stud memeberikan kekuatan yang lebih besar dibandingkan penghubung geser tipe L. Beban
Kekuatan penghubung geser dengan mutu beton 20 Mpa
Sama  seperti  pada  hasil  pengujian  yang  menggunakan  mutu  beton  17  MPa,  disini  bentuk Bentuk  dari  penghubung geser tipe stud memberikan kekakuan  yang lebih besar dibandingkan penghubung  geser tipe  L,

## Perbandingan Hasil Pengujian Kekuatan Penghubung geser Terhadap Kuat Nominal (Pn Pada SNI 03-2847-2002
Berdasarkan  SNI  03-2847-2002  kekuatan  nominal  penghubung  geser  dapat  ditentukan mengunakan  rumus  yang  terdapat  pada  bab  dua.  Pada  pengujian  yang  dilakukan  ini  kekuatan yang  dihasilkan  dari  penghubung  geser  lebih  besar  dari  kuat  nom berdasarkan rumus pada SNI. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawa ini.
Tabel 10. Tabel Perbandingan Hasil Pengujian Kekuatan Penghubung Geser Terhadap
Kuat Nominal (Pn) Pada SNI 03 Mutu Jenis penghubung Beton Geser 17 Mpa Stud 20 Mpa Stud
Dari  tabel  di  atas    dapat  dilihat  nilai  Pu  dari  setiap  benda  uji  untuk  kedua  mutu  beton  yang digunakan lebih besar dibandingkan nilai kuat atas.
0.00 20.00 40.00 Terhadap Kuat Nominal (Pn) Pada SNI Jurnal Teknik Sipil
Kuat Geser Komposit Baja-Beton Dengan Variasi Bentuk Penghubung Geser Ditinjau dari Uji
Perbandingan Hasil Pengujian Kekuatan Penghubung geser Terhadap Kuat Nominal (Pn
2002  kekuatan  nominal  penghubung  geser  dapat  ditentukan mengunakan  rumus  yang  terdapat  pada  bab  dua.  Pada  pengujian  yang  dilakukan  ini  kekuatan yang  dihasilkan  dari  penghubung  geser  lebih  besar  dari  kuat  nom berdasarkan rumus pada SNI. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawa ini.
Tabel Perbandingan Hasil Pengujian Kekuatan Penghubung Geser Terhadap
Kuat Nominal (Pn) Pada SNI 03-2847-2002 Jenis penghubung Penamaan Pu Pu rata- rata Geser ( KN ) ( KN ) Stud 17 S - 01 30,00 26,50 17 S - 02 27,50 17 S - 03 22,00 L 17 L - 01 20,00 19,33 17 L - 02 18,00 17 L - 03 20,00 Stud 20 S - 01 32,50 33,83 20 S - 02 34,00 20 S - 03 35,00 L 20 L - 01 22,50 22,33 20 L - 02 22,50 20 L - 03 22,00
Dari  tabel  di  atas    dapat  dilihat  nilai  Pu  dari  setiap  benda  uji  untuk  kedua  mutu  beton  yang digunakan lebih besar dibandingkan nilai kuat nominal (Pn). Berikut diagram batang dari tabel di
Perbandingan Hasil Pengujian Kekuatan Penghubung Geser Terhadap Pn ( KN ) 0.00 20.00 40.00 16.22 12.40 17.25 14.00 26.50 19.33 33.83 22.33
Perbandingan Hasil Pengujian Terhadap Kuat Nominal (Pn) Pada SNI
03-2847-2002 Pn ( KN ) Pu rata-rata ( KN )
Jurnal Teknik Sipil Vol. III, No. 1, April 2014

## Perbandingan Hasil Pengujian Kekuatan Penghubung geser Terhadap Kuat Nominal (Pn)
2002  kekuatan  nominal  penghubung  geser  dapat  ditentukan mengunakan  rumus  yang  terdapat  pada  bab  dua.  Pada  pengujian  yang  dilakukan  ini  kekuatan yang  dihasilkan  dari  penghubung  geser  lebih  besar  dari  kuat  nominal  yang  ditetapkan

## Tabel Perbandingan Hasil Pengujian Kekuatan Penghubung Geser Terhadap
Pn
( KN ) 16,22 12,40 17,25 14,00
Dari  tabel  di  atas    dapat  dilihat  nilai  Pu  dari  setiap  benda  uji  untuk  kedua  mutu  beton  yang nominal (Pn). Berikut diagram batang dari tabel di
Perbandingan Hasil Pengujian Kekuatan Penghubung Geser Terhadap

## Kuat Nominal (Qn)
Kuat  nominal  merupakan  kemampuan  elemen  struktur  dalam  menerima  beban  yang  dihitung berdasarkan  ketentuan  dan  asumsi  dari  tata  cara  pada  SNI  03-2847-2002.  Pada  penelitian  ini hasil yang diperoleh melebihi kuat nominal pada SNI 03-2847-2002

## Pengaruh Bentuk Terhadap Kekuatan Dari Penghubung Geser
Bentuk  dari  penghubung  geser  dapat  berpengaruh  terhadap  kekuatan  yang  dihasilkan  dari penghubung  geser tersebut. Hal ini dikarnakan bentuk dari permukaan penghubung  geser dapat menghasilkan  momen  inersia  penampang  yang  berbeda  pada  setiap  bentuk  penghubung  geser tersebut.Momen  inersia  yang  berbeda  pada  setiap  bentuk  panghubung  geser  menghasilkan  nilai kekakuan yang berbeda pada setiap jenis penghubung geser tersebut.

## Tabel 11. Nilai Kekakuan Masing-Masing Penghubung Geser
Tipe Penghubung Geser Momen Inersia Kekakuan (mm4) Stud 1017,36 8138880 L 576,00 4608000
Kekakuan  merupakan  salah  satu  faktor  yang  berpengaruh  terhadap  kekuatan  yang  dihasilkan oleh pengghubung geser seperti yang telah di jelaskan pada bab dua, semakin kaku penghubung geser  maka  semakin  besar  pula  kekuatan  penghubung  geser  tersebut.  Jadi  dengan  demikian bentuk  dari  penghubung  geser  secara  tidak  langsung  berpengaruh  terhadap  kekuatan  yang dihasilkan.

## Kesimpulan
Berdasarkan analisa dan pembahasan maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Dari  hasil  pengujian  dapat  dilihat  penghubung  geser  tipe  stud  lebih  kuat  memberikan  tahanan sebelum  sampel  mengalami  kegagalan.  Untuk  mutu  beton  17  MPa  penghubung  geser  tipe  stud menghasilkan  kekuatan  26,50  KN,  dan  penghubung  geser  tipe  L  menghasilkan  kekuatan  19,33 KN. Untuk mutu beton 20 MPa penghubung  geser tipe stud menghasilkan kekuatan 33,83 KN, dan penghubung geser tipe L menghasilkan kekuatan 22,33 KN.
Hasil  pengujian  benda  uji  secara  umum  mengalami  kegagalan  pada  daerah  sekitar  penghubung geser dan keruntuhannya terjadi pada beton bukan pada daerah las.
Semakin besar mutu beton yang dipakai pada struktur komposit maka semakin kuat pula struktur komposit tersebut.

## Saran
Berdasarkan pengamatan selama penelitian maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut: Dalam  pembuatan  spesimen  komposit  perlu  diperhatikan  proses  pemadatan  campuran  beton pada bekisting agar diperoleh kepadatan yang merata.
Perlu dilakukan penelitian sejenis dengan variasi luas bidang kontak pada penghubung geser. Perlu  diadakan  penelitian  yang  lebih  insentif  dengan  penambahan  tulangan  pada  pelat  beton untuk meningkatkan kemampuan penghubung geser

## Daftar Pustaka
Asroni,  A.  2010,  Balok  dan  Pelat  Beton  Bertulang,  Cetakan  Pertama  Edisi  Pertama,  Penerbit Graha Ilmu, 2010, Yogyakarta.
Bowles,  Joshep  E.  1980.  Desain  Baja  Konstruksi  (Terjemahan),  Penerbit  Erlangga,  1985, Jakarta.
BSN, 2002, SNI 03-1729-2002. 2002. (Tata Cara Perencanaan Struktur Baja Untuk Bangunan Gedung): Bandung
LPMB, 1989, SNI 07-0408-1989 (Cara Uji Tarik Logam): Bandung. LPMB, 1990, SNI 03-1968-1990 (Metode Pengujian Analisi Saringan Agregat): Bandung. LPMB,  1990,  SNI  03-1969-1990  (Metode  Pengujian  Berat  Jenis  dan  Penyerapan  Air  Agregat Kasar): Bandung.
LPMB,  1990,  SNI  03-1970-1990  (Metode  Pengujian  Berat  Jenis  dan  Penyerapan  Air  Agregat Halus): Bandung.
LPMB, 1990, SNI 03-1974-1990 (Metode Pengujian Kuat Tekan Beton): Bandung. LPMB, 1991, SNI 03-2493-1991 (Pembuatan dan Perawatan Benda Uji Beton): Bandung. LPMB,  2002,  SNI  03-2847-2002  (Tata  Cara  Perhitungan  Struktur  Beton  untuk  Bangunan Gedung): Bandung.
Mulyono, T. 2004. Teknologi Beton. Penerbit Andi: Yogyakarta. Salmon,  C.G. dan Johnson,  J.E.  1986. Struktur Baja Desain Dan Perilaku, Edisi Kedua,
Erlangga, Jakarta.
Sina, D. 2010, Pedoman Praktikum Beton, Laboratorium Jurusan Teknik Sipil Fakulta Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana : Kupang.
Tjokrodimulyo, K. 1996, Teknologi Beton, Penerbit Nafiri : Yogyakarta. Yayasan  Lembaga  Penyelidikan  Masalah  Bangunan.  1981.  Peraturan  Pembebanan  Indonesia
Untuk Gedung 1983.:Bandung.

## *