e-ISSN : 2715-5064

## PENGUJIAN TAHANAN ISOLASI CAPASITIVE VOLTAGE TRANSFORMATOR (CVT) 500KV BAY GT 2 DALAM UPAYA MENINGKATKAN PERALATAN PROTEKSI DI GITET MUARA TAWAR
Aldi Dwi Saputra 1*) , Reni Rahmadewi 2
1,2, Jurusan Teknik Elektro , Fakultas Teknik, Universitas Singaperbangsa Karawang
1,2, Jln. HS Ronggo Waluyo, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41361, Indonesia email: 1 aldi.saputra18153@student.unsika.ac.id , 2 Reni.rahmadewi@staff.unsika.ac.id
Abstract Transmission of electrical energy is a high-voltage to low-voltage  electrical  energy  system.  CVT  is  part  of  the  protective equipment  of  the  existing  transmission  system  at  the  substation which  functions  as  a  connector  between  power  plants  and distribution such as substations before being distributed to the load, namely  consumers.  The  substation  also  works  to  increase  or decrease  the  electric  voltage  and  vice  versa.  Therefore,  the installation of a substation is a vital object in distributing electrical energy  to  the  hands  of  consumers.  There  are  many  components within the scope of the substation for its performance, one of which is a transformer and a capacitive voltage transformer (CVT) which functions  as  a  safety  device  that  can  change  the  electrical  voltage from  a  high  voltage  to  a  lower  voltage  to  ensure  and  ensure  that electric  power  runs  according  to  standards.  maintenance,  one  of which  is  testing  insulation  resistance  in  an  effort  to  increase protection  for  the  equipment,  which  is  a  special  concern  for components  at  the  substation.  Capacitive  Voltage  Transformer (CVT)  is  one  of  the  core  equipment  in  substations,  therefore  this study  provides  knowledge  on  CVT  maintenance  to  keep  the  CVT performance protection system itself still suitable for use or not as a whole by conducting 2 tests, testing for grounding and insulation..
Abstrak – Transmisi pada energi listrik merupakan sistem energi listrik tegangan tinggi hingga tegangan rendah. CVT bagian alat proteksi dari sistem transmisi yang ada pada Gardu Induk yang berfungsi sebagai penyambung antara pembangkit listrik dengan distribusi  seperti  Gardu  Induk  sebelum  disalurkan  ke  beban yaitu  konsumen.  Pada  Gardu  Induk  juga  bekerja  untuk menaikkan  atau  menurunkan  tegangan  listrik  dan  sebaliknya. Maka dari itu, instalasi Gardu Induk merupakan objek yang vital dalam  menyalurkan  energi  listrik  sampai  ke  tangan  konsumen. Terdapat banyak komponen dalam lingkup Gardu Induk untuk kinerjanya,  salah  satunya  seperti  Tranformator  dan  Capacitive Voltage Transformer (CVT) berfungsi untuk alat pengaman yang dapat  mengubah  tegangan  listrik    dari  tegangan  tinggi  menjadi tegangan  yang  lebih  rendah  untuk  menjamin  dan  memastikan tenaga  listrik  berjalan  sesuai  standarisasi,  maka  dilakukan pemeliharaan  salah  satunya  melakukan  pengujian  tahanan isolasi  dalam  upaya  meningkatkan  proteksi  pada  alat  menjadi perhatian  khusus  pada  komponen  di  Gardu  Induk.    Capacitive Voltage Transformator (CVT) adalah salah satu peralatan inti di gardu  induk,  maka  dari  itu  penelitian  ini  memberikan pengetahuan pemeliharaan CVT untuk menjaga sistem proteksi kinerja CVT itu sendiri masih layak digunakan atau tidak secara keseluruhan dengan melakukan 2 pengujian, pengujian terhadap pentanahan dan isolasi.
Kata  Kunci  –  Perawatan,  Proteksi,  Transformator  Tegangan Kapasitif, Transmisi, Gardu induk

## I. PENDAHULUAN
Energi listrik suatu energi sangat dibutuhkan pemakaiannya pada  saat  ini  dan  sudah  menjadi  kebutuhan  sehari  hari    di daerah pedesaan maupun di daerah perkotaan. Dengan adanya peningkatan  tenaga  listrik  pemerintah  melalui  Perusahaan Listrik  Negara  (PLN)  dituntut  untuk  memberikan  pelayanan penyediaan  tenaga  listrik  dengan  kualitas  dan  kuantitas  yang lebih memadai.
Gardu induk objek vital yang terdiri dari alat dan komponen listrik yang disusun  tertentu dengan pertimbangan sesuai yang telah  ditentukan  dan  memiliki  fungsi  masing  masing  untuk menerima aliran listrik dan menyalurkannya melewati sistem. Sistem transmisi atau distribusi yang berisi tentang komponen pembagi energi listrik, serta peralatan kontrol yang merupakan komponen utama pada transmisi dari  pembangkit lalu ke gardu induk hingga disebar sampai ke beban yaitu konsumen. Gardu induk  ini  memiliki  3  Tengangan  Ekstra  Tinggi,  Tinggi  dan Menengah.  Perusahaan  Listrik  Negara  (PLN)  memerlukan pemeliharaan  sarana  instalasi  yaitu  proses  aktivitas  yang bertujuan memelihara peralatan baik fisik ataupun non fisiknya agar dapat selalu berfungsi sesuai dengan standar yang telah di tentukan oleh PT. PLN (Persero).
Tranformator tengangan atau biasa disebut CVT merupakan peralatan  yang pentig berada pada sistem transmisi distribusi energi listrik pada gardu induk. Trafo tegangan ini menentukan jalannya  sistem  transmisi  pada  gardu  induk  agar  tidak terjadinya  penurunan  tegangan  yang  akan  menimbulkan kerugian  seperti    penurunan  daya  bagi  konsumen  seperti dibidang pendidikan, perusahaan dan  masyarakat umumnya.
Maka  dari  itu  dilakukannya  pengujian  tahanan  isolasi  salah satu sistem pemeliaharaan sebagai upaya meningkatkan sistem proteksi  dan  mencegah  terjadinya  arus  bocor  yang  dapat menganggu jalannya proses transmisi hingga distribusi listrik. Pengujian  ini  agar  mengetahui  kualitas  dari  trafo  tegangan masih layak dipakai atau dilakukan penggantian.

## II. PENELITIAN YANG TERKAIT
Penelitian  sebelumnya  mengenai  pengujian  tahanan  isolai serta pemeliharaaan capacitive voltage memberikan gambaran dan referensi untuk penelitian ini antara lain adalah: Pada penelitian [1] dengan Analisis Kelayakan CVT Phasa S  pada  penelitian  ini  hanya  menguji  satu  phasa  S  dengan menguji  kelayakan  tahanan  isolasi,  tan  delta  dan  tahanan pentanahan dengan menganalisa kelayakan CVT serta dilihat
*) penulis korespondensi : Aldi Dwi Saputra Email: aldi.saputra18153@student.unsika.ac.id
e-ISSN : 2715-5064
dari  bentuk  fisiknya.  Kemudian  pada  penelitian  [5]  ini melakukan  pemeliharaan  trafomator  tegangan  penghantar dengan  studi  kasus  pada  gitet  bandung  selatan  dimana penelitian  ini  dilakukan  tidak  jauh  beda  dengan  penelitian sebelumnya  melakukan  pengujian  pemeliharaan  serta mengetahui  fungsi  transformator  yang  di  operasikan  masih dalam keadaan layak operasi.

## III. METODE PENELITIAN
A. Pemeliharaan,  Pengujian  Tahanan  Isolasi  dan
Pengujian Tahanan Pentanahan
Gambar. 3.1 Flowchart Penelitian.
Diagram alir pada gambar 3.1 merupakan alur dan tahap yang dilakukan dalam melakukan penelitian.
Dimulai  dari  melakukan  studi  literatur,  dilanjutkan  dengan kegiatan  pemeliharaan  CVT,  lalu  melakukan  pengujian Tahanan  Isolasi  CVT  dan  Pengujian  Tahanan  Pentanahan. Pemeliharaan peralatan pada transformator tegangan dilakukan untuk  mencegah  terjadinya  kerusakan  dan  menjamin penyaluran  tenaga  listrik  pada  konsumen  pada  pemeliharaan transformator  tegangan  CVT  ini  dilakukannya  pengujian tahanan isolasi dan pengujian tahanan pentanahan.
B. Alat Pengujian
Pada pengujian ini memerlukan alat  yang digunakan dapat mengukur  tahanan  isolasi  pada  peralatan  di  Gardu  Induk
menggunakan  alat  insulation  tester  merk  kyoritsu  dmana  di berikan  tegangan  bertujuan  mengetahui  nilai  tahanan  isolasi pada trafo tegangan tersebut. Sedangkan Alat untuk mengukur tahanan  pembumian  nilai  resistansi  pentanahan    nol  Ohm  (0 Ohm),  karena  untuk  dapat  nol  Ohm  (0  Ohm)  sulit  maka dibuatlah  standar  besar  tahanan  pentanahan.  Standar  PUIL mengenai tahanan pentanahan sebesar 5 Ohm.
Gambar 3.2 Alat Pengujian (Insulation Tester)
Gambar 3.3 Digital Earth Tester

## C. Tahanan Isolasi
Pengujian  Tahanan  Isolasi  CVT  pada  transformator tegangan dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan dan menjamin  penyaluran  tenaga  listrik  pada  konsumen. Pengukuran tahanan isolasi merupakan pengukuran mengunakan suatu alat ukur (Megger) dengan di beri tegangan untuk mendapatkan nilai tahanan isolasi pada bagian sisi yang diberi tegangan. Semakin besar nilai tahanan isolai makan akan semakin baik namun apabila tahanan nya memiliki nilai rendah harus di lakukannya pengujian ulang.
Persyaratan Instalasi Listrik tahun 2000 ( PUIL 2000 ) bahwa Nilai  Standar  Isolasi  pada  peralatan  Listrik  dan  Instalasinya adalah :
1000 x Tegangan Kerja.
Maka jika tegangan kerja pada alat megger 10.000 volt maka : Nilai Tahanan Isolasinya sekurang-kurangnya sebesar 1000 x 10.000 ohm = 10 MΩ,
Tabel  3.1  Rekomendasi  Hasil  Tahanan  Isolasi Shutdown
Testing/Measurement No Hasil Pengujian Penjelasan Rekomendasi
e-ISSN : 2715-5064
1 > 1 Mohm Bagus Standar 2 < 1 Mohm Kurang Pengujian Ulang
Pada  ‘Standard:  VDE  ( catalogue 228/4  )  minimum  nilai tahanan isolasi, operasi dihitung “ 1 Kilo Volt = 1 Mohm.
Pada tahapan pengujian  tahanan isolasi dilakukannya yaitu :
1. Peralatan dalam keadaan tidak bertegangan
2. Menyiapkan alat pengujian tahanan isolasi insulation tester
3. Melepaskan  hubungan  belitan  sekunder  dari  kabel menuju relay
Gambar 3.2 Panel Box CVT
Pada  box  CVT  ini  didalamnya  terdapat  inti  yang  berfungsi untuk  metering  dan mengendalikan  atau  mengalirkan  aliran listrik. Pada gambar 3.2 pada panel box terdapat  terminal  inti kabel    sekunder  1a  dan  sekunder  1n  dan  sekunder  2a,  dan sekunder 2n.
Gambar 3.3 Pengukuran Tahanan Isolasi
- Tahanan isolasi yang diukur yaitu:
1. Sisi primer dengan ground
2. Terminal primer dengan  Sekunder (1a) dan Terminal primer  - terminal sekunder (2a)
3. Terminal sekunder (1a) - terminal sekunder (2a) dan Terminal sekunder (1a) – ground
4. Sekunder 2a - Ground

## D. Tahanan Pentanahan
Pengujian  ini  menggunakan  alat  uji  tahanan  pentanahan dilakukan  bertujuan    mengetahui  keadaan  grounding  masih berkerja  dengan  baik  atau  tidak.  Karena  Grounding  ini
merupakan  salah  satu  keselamatan  kerja  jika  tidak  berjalan dengan  baik  maka  para  pekerja  terkena  induksi  pembuangan aliran aliran listrik yang mengalir. Berikut gambar pengujian
Gambar 3.4 Kabel Grounding
Tahapan pada pengujian tahanan pentanahan yaitu meliputi :
1. Menyiapkan  alat  uji  tahanan  pentanahanan  Earth Tester
2. Menghubungkan 3 kabel pada Earth Tester berwarna hijau, merah dan kuning.
3. Kabel berwarna hijau disambungkan pada  grounding dengan di jepit.
4. Untuk  kabel  berwarna  merah  dan  kuning  ujungnya memiliki  besi  seperti  paku  yang  di  tancapkan  pada tanah  sekitar  area  dengan  jarak  antara  kabel  merah dan kuning sekitar 4 -10 meter.
Pada  petanahan  ini  menpunyai  nilai  standar  yang  telah  di tentukan oleh standarisai dari Perusahaan Listrik Negara
Tabel 3.2 Rekomendasi Pentanahan
No Hasil Penjelasan Saran 1 < 1ohm Bagus Normal 2 >1 ohm Kurang Periksa Ulang
Grounding IV. HASIL DAN PEMBAHASAN Pada  pengujian  ini  bertujuan  melakukan  pemeliharaan peralatan  pada  transformator  tegangan  dilakukan  untuk mencegah  terjadinya  kerusakan  pada  sistem  proteksi  dan menjamin  penyaluran  tenaga  listrik  pada  konsumen  pada pemeliharaan  transformator  tegangan  CVT  ini  dilakukannya pengujian  tahanan  isolasi  pada  fasa  R  dan  S  dan  pengujian tahanan pentanahan.
4.1   Hasil pengujian tahanan isolasi
Hasil yang di dapat pengujian tahanan isolasi pada Fasa R dan S
Tabel 4.1 Hasil Pengujian Tahanan Isolasi Titik Ukur Fasa R Fasa S
e-ISSN : 2715-5064
Primer   – Ground 20,3 G Ω   21,2 G Ω Primer   – Sekunder 1a 9,35 G Ω   8,27 G Ω Primer   – Sekunder 2a 18,5 G Ω   10,32 GΩ Sekunder 1a –Sekunder 2a
> 1 G Ω > 1 G Ω Sekunder 1a - Ground > 2 G Ω > 2 G Ω Sekunder 2a - Ground
> 2 G Ω > 2 G Ω
Hasil dari Pengujian tahanan isolasi ini pada phasa R dan S bisa  dibilang baik dan layak digunakan  untuk phasa T sedang tidak di gunakan. Dimana pada trafo tegangan (CVT) dimana diberikan tegangan pada alat ukur  untuk di sisi primer dan sisi sekunder  pada  trafo  tegangan.    Hasil  dari  pengujian  tahanan isolasi semakin besar nilai tahanan isolai maka akan semakin baik  layak  untuk  di  gunakan  namun  apabila  tahanannya memiliki  nilai  rendah  harus  di  lakukannya  pengujian  ulang sampai hasil sesuai standarisasi yang telah di tentukan..
4.2 Pengujian tahanan pentanahan
Pada  pengujian  tahanan  pertanahan  di  Garduk  Induk. menggunakan  alat  uji  tahanan  pentanahan  dilakukan  untuk mengetahui grounding masih berkerja dengan baik semakin kecil hasil pengukuran pentanahannnya maka akan semakin bagus.
Tabal 4.2 Hasil Pengujian Titik Fasa R Fasa S Kawat Pentanahan 0.6 Ω, 0.7 Ω
Pada hasil pengujian tahanan pentanahan mendapatkan hasil lebih  kecil  dari  1  ohm  dapat  diartikan  bahwa  grounding dalam keadaan bagus.
V. KESIMPULAN DAN SARAN.
Pada  pemeliharan  tahanan  isolasi  dan  pentanahan  yang sudah dilakukan dan mendapatkan hasil yang baik dan masih layak digunakan sesuai standar dari SPLN Rekomendasi atau Shutdown Testing/Measurement dimana sebuah transformtor dikatakan bagus jika memiliki kekuatan isolasi yang kuat dan baik untuk menahan arus yang besar.
Pengujian  tahanan  pertanahan  besarnya  nilai  tahanan pentanahan  yang  di  dapat  sesuai  dengan  standarisasi grounding.  Nilai  tahanan  pentanahan  mempengaruhi keamanan  personil  terhadap  bahaya  tegangan  sentuh  jika semakin  kecil  pengukuran  pentanahannnya  akan  semakin baik.  Pentanahan  dapat  di  tentukan  oleh  kondisi  tanah  itu sendiri dari kondisi tanah itu kering, tanah cadas dan tanah lembab.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Pertiwi,  S.  R.,  Latifa,  U.,  Hidayat,  R.,  &  Ibrahim,  I.  (2021). Analisis Kelayakan CVT (Capacitive Voltage Transformer) Phasa S Bay Busbar 2 150 kV di GI PT. XYZ Indonesia. Techné: Jurnal Ilmiah Elektroteknika, 20(1), 37-54.
[2] Septiawan,  M.  A.  (2020).  Penggantian  Transformator  Tegangan (CVT) BAY Penghantar
150  kV  Sribawono  2  DI  GI  NEW    TARAHAN,  POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA).
[3] Yusmartato,  Y.,  Parinduri,  L.,  &  Sudaryanto,  S.  (2017). Pembangunan  Gardu  Induk  150  KV  di  Desa  Parbaba  Dolok Kecamatan  Pangururan  Kabupaten  Samosir.  JET  (Journal  of Electrical Technology), 2(3), 13-17
[4] Pratama, M. R. (2020). Analisa Koordinasi Setting Rele OCR dan GFR Sebagai Pengaman
Transformator Pada Trafo Daya
[5] Ramdhani,  Muhammad.  (2020).  Pemeliharaan    Transformator Tegangan (CVT) 500 kV Bay Penghantar Saguling II Pada Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi Bandung Selatan. Cimahi