## Rancang Bangun Monitoring Suhu Kehilangan Kontak Pada Sekunder Transformator PT PLN (Persero)
1) Dwi Cahyo Kurniawan, 2) Muh. Fainal Lawasi, 3) Charis Fathul Hadi
1) (Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas PGRI Banyuwangi), e-mail : dwicahyo515@gmail.com

## Abstrak
Jumlah  transformator PT PLN  yang  sebagian  besar  penempatannya  pada  tempat terbuka,  mempercepat  besi  dan plat  logam  mengalami  korosi  dan  terdegradasi  sehingga  permukaan  kontaknya  tidak  lagi  sempurna.  Pada  sekunder transformator yang  teraliri dengan tegangan dan arus listrik yang besar, akan terjadi disipasi panas yang berlebih karena timbul  tahanan  listrik  pada  titik  koneksi  sekunder  transformator  dengan  kabel output .  Hampir  75%  kelainan  yang dijumpai  pada  jaringan  listrik  adalah  masalah  koneksi.  Pemantauan  suhu  kehilangan  kontak  pada  koneksi  sekunder tranformator  merupakan  upaya  mengawasi  kenaikan  suhu  pada  titik  koneksi  sekunder  transformator  untuk memudahkan  melakukan  pemeliharaan  transformator  secara  prediktif.  Upaya  ini  dapat  menekan  gangguan  akibat koneksi kehilangan kontak terutama pada sekunder transformator yang memiliki arus besar.
Alat monitor menggunakan  kendali  IC  ATMega  328P-PU,  dengan  sensor  suhu  DS18B20,  dan  pengiriman  data menggunakan  SIM800L  berbasis  SMS  ( Short  Message  Service ) gateway. Menggunakan  bahasa  C  dan  C++  sebagai bahasa pemprograman dan Arduino sebagai compiler. Komunikasi dapat dilakukan  dua arah, user dapat meminta data suhu  pada server dan server dapat  mengirim  peringatan  secara  otomatis  ketika  suhu  mencapai  lebih  dari  70°C  dan mengirim peringatan kedua apabila suhu mencapai lebih dari 90°C. Hasil dari pengujian pada 30 kali percobaan dengan tingkat keberhasilan 96,67%, sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring suhu kehilangan kontak pada koneksi sekunder transformator.
Kata kunci: sensor suhu, SMS ( Short Message Service ) gateway , arduino.

## Abstract
The number of transformers of PT PLN, which are mostly placed in open spaces, make the  iron and metal plates get  corrosion  and  degradation  quickly  so  that  it  makes  the  surface  of  contact  does  not  perfect.  In  the  secondary transformer  are  flowing  with  a  large  voltage  and  electric  current,  there  will  be  excessive  heat  dissipation  due  to electrical  resistance  at  the  secondary  transformer  connection  point  with  the  output  cable.  Most  of  75%  of  the abnormalities found in the electricity network are connection problems. The monitoring of the loss contact temperature on  the  secondary  transformer  connection  is  an  attempt  to  monitor  the  rise  temperature  at  the  secondary  transformer connection to facilitate predictive transformer maintenance. This effort can reduce interference due to the loss contact of connection, especially in secondary transformer which has a large current.
The monitoring tool uses ATMega 328P-PU IC control, with DS18B20 temperature sensor, and data transmission using SIM800L based SMS (Short Message Service) gateway. Using C and C ++ language as a programming language and Arduino as a compiler. Communication can be done in two directions, the user can request temperature data on the server and the server can automatically send warning when the temperature reaches more than 70° C and sends warning second when the temperature reaches more than 90° C. The results of testing on 30 trials with a success rate of  96.67%, so that it can be used as a temperature monitoring tool to lose contact on the transformer secondary connection.
Keywords : temperature sensor, SMS ( Short Message Service ) gateway , Arduino.

## PENDAHULUAN
Jumlah pelanggan listrik PLN yang terus bertambah, akan berbanding  lurus  dengan  jumlah  arus  listrik  yang dikeluarkan  pada  setiap    trafo  distribusi.  Setiap  trafo distribusi  mempunyai  daya  tertentu  dalam  satuan  KVA. Gangguan loses  contact rentan  pada  koneksi  sekunder trafo  dikarenakan  trafo  PLN  adalah  trafo stepdown, arus
listrik yang keluar dari sekunder trafo lebih besar dari arus listrik  yang  masuk  pada  primer  trafo . Hampir  75% kelainan  yang  dijumpai  pada  jaringan  listrik  adalah masalah koneksi.
Petugas  PLN  harus  terus  mengontrol  tiap  titik sambungan  pada  trafo  untuk  mengetahui  tingkat  panas menggunakan  alat termovision dan  membutuhkan  waktu yang  lama  dengan  jumlah  trafo  yang  sudah  mencapai
ratusan.  Diambil  sampel  dari  Unit  Layanan  Pelanggan Muncar, jumlah trafo sampai dengan bulan Oktober 2018 sudah  mencapai  436  unit.  Data  gangguan  mulai  dari bulan  Januari  2018  hingga  bulan  Oktober  2018  tercatat sudah  12  kali  terjadi  kerusakan  akibat  koneksi  pada sekunder  trafo loses  contact .  Bila  menerapkan  sistem otomatisasi  yang  dihubungkan  dengan microkontroller dan  komunikasi  dengan  modul GSM  SIM  800L maka setiap  kenaikan  suhu  pada  titik  sambung  sekunder transformator akan otomatis diketahui dengan munculnya pemberitahuan  pada  nomor handphone yang  sudah diprogram  pada microcontroller tersebut.  Sebelum  suhu pada  batas  yang  dapat  merusak  material  logam,  alat tersebut akan otomatis  mengirimkan pemberitahuan,  jadi pemeliharaan  bisa  direncanakan  dan  titik  gangguan  pada manapun juga dapat diketahui secara otomatis.
Berdasarkan  adanya  permasalahan  dan  kendala diatas maka perlu diadakan penelitian dan pengembangan rancang bangun monitoring suhu kehilangan kontak pada koneksi  sekunder  transformator  PT  PLN  (Persero) melalui  pembuatan  alat monitoring suhu  dan  sistem kerjanya berbasis SMS ( Short Message Service ) gateway. Bertujuan  untuk  membuat  alat monitoring pertama berbasis  SMS gateway pada  titik  koneksi  sekunder transformator  dan  untuk  memperoleh  maupun  menerima data  suhu  pada  titik  koneksi  sekunder  transformator distribusi  PT PLN (Persero).

## KAJIAN PUSTAKA PT PLN (Persero)
Pada tahun 1972,  Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan  sebagai  Perusahaan  Umum  Listrik  Negara sekaligus sebagai Pemegang Kuasa
Usaha
Ketenagalistrikan  (PKUK)  dengan  tugas  menyediakan tenaga  listrik  bagi  kepentingan  umum  sesuai  dengan Peraturan Pemerintah No. 17.
Pada  tahun  2009,  sesuai  dengan  UU  No.  30 Tahun 2009,  PLN  tidak  lagi  sebagai  Pemegang  Kuasa  Usaha Ketenagalistrikan  (PKUK),  namun  sebagai  Badan  Usaha Milik  Negara  (BUMN)  dengan  tugas  menyediakan tenaga  listrik  bagi  kepentingan  umum.  Hingga  saat  ini PLN  terus  berinovasi  demi  mewujudkan  tersedianya pasokan  tenaga  listrik  dengan  menambahkan  proteksi- proteksi  yang  dapat  mengganggu  tersalurnya  pasokan listrik ke konsumen.

## Trafo Distribusi
Sistem  distribusi  adalah  bagian  dari  sistem  tenaga listrik  PLN  yang  menyalurkan  listrik  dari  sistem transmisi  ke  pelanggan.Tidak  terbatas  pada  trafo, konduktor,  kabel,  sakelar,  sekering,  dan  PMT  yang digunakan  untuk  menyalurkan  tenaga  listrik  pada tegangan 20 kV atau lebih rendah.
Tujuan  dari  penggunaan  transformator  distribusi adalah  untuk  menurunkan  tegangan  menengah  dari sistem  distribusi  listrik  ke  tegangan  rendah  untuk pemanfaatan  penggunaan  konsumen.  Transformator distribusi  yang  umum  digunakan  adalah  transformator step-down 20kV/400V. Tegangan phasa ke phasa sistem jaringan  tegangan  rendah  adalah  380V.  Karena  terjadi drop  tegangan  pada  konduktor,  maka  pada  tegangan rendahnya  dibuat  diatas  380V  agar  tegangan  pada  ujung penerima  tidak  lebih  kecil  dari  380V.  Sebuah transformator distribusi  merupakan  perangkat statis  yang dibangun  dengan  dua  atau  lebih  gulungan  digunakan untuk  mentransfer  daya  listrik  arus  bolak-balik  oleh induksi  elektromagnetik  dari  satu  sirkuit  ke  yang  lain pada  frekuensi  yang sama tetapi  dengan  nilai-nilai  yang berbeda tegangan dan arusnya.
Spesifikasi transformator distribusi berkaitan dengan  suhu  yang  diperbolehkan  yaitu  kenaikan  suhu maksimal belitan 55°C, kenaikan suhu maksimal minyak atas 50°C, dan suhu titik panas 98°C. Kondisi pelayanan normal  transformator  pada  media  pendingin  suhu  udara tidak  boleh  melebihi  40°C.  Suhu  udara  acuan  untuk desain  transformator  sesuai  dengan  iklim  di  Indonesia yaitu  suhu  rata-rata  harian  30°C  dan  suhu  rata-rata tahunan  30°C.  Spesifikasi  tersebut  berlaku  pada transformator phasa tunggal  dan  transformator phasa tiga.

## ATmega328P-PU
ATMega328P  adalah  mikrokontroller  keluaran  dari Atmel  yang  mempunyai  arsitektur  RISC  ( Reduce Instruction Set  Computer ) dimana setiap proses eksekusi data  lebih  cepat  dari  pada  arsitektur  CISC  ( Completed Instruction  Set  Computer ).  Mikrokontroller  ini  memiliki beberapa  fitur  yaitu  130  macam  instruksi  hampir semuanya dieksekusi dalam  satu siklus clock, Kecepatan mencapai  16  MIPS  dengan clock 16  MHz,  32  x  8-bit register  serba  guna,  32  KB Flash  memory dan  pada arduino  memiliki bootloader yang  menggunakan  2  KB dari flash memori  sebagai bootloader ,  Memiliki EEPROM  ( Electrically  Erasable  Programmable  Read Only Memory ) sebesar 1KB sebagai tempat penyimpanan data  semi  permanent  karena  EEPROM  tetap  dapat menyimpan data meskipun catu daya dimatikan, Master / Slave  SPI  Serial  interface .  Memiliki  SRAM  ( Static Random Access Memory ) sebesar 2 KB.Memiliki pin I/O digital sebanyak 14 pin 6 diantaranya PWM ( Pulse Width Modulation ) output .

## Sensor Suhu DS18B20
Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas dingin  suatu  benda  atau  lingkungan.  Sensor  suhu  adalah komponen  elektronika  yang  berfungsi  untuk  mengubah
besaran  suhu  menjadi  besaran  listrik  dalam  bentuk tegangan. Sensor suhu DS18B20 suhu beroperasi  dalam kisaran  -55°C  sampai  125°C,  dan  memiliki  tingkat keakuratan  ±  0,5°C  dalam  kisaran  -10°C  sampai  85°C. Sensor  DS18B20  memiliki  keakuratan  yang  tinggi  dan kemudahan  perancangan  jika  dibandingkan  dengan sensor  suhu  yang  lain,  keluaran  impedansi  yang  rendah dan  linieritas  yang  tinggi  sehingga  dapat  dengan  mudah dihubungkan dengan rangkaian kendali khusus serta tidak memerlukan penyetelan lanjutan.
Modul GSM ( Global System Mobile ) SIM 800L Modul  GSM  adalah  peralatan  yang  didesain  agar dapat digunakan untuk aplikasi komunikasi dari mesin ke mesin  atau  dari  manusia  ke  mesin.  Dalam  aplikasi  yang dibuat  harus  terdapat  mikrokontroler  yang  akan mengirimkan  perintah  kepada  modul  GSM  berupa AT command melalui
RS232 sebagai komponen penghubung.
LCD ( Liquid Crystal Display ) 1602 LCD ( Liquid Crystal Display ) merupakan salah satu perangkat  display  yang  umum  dipakai  dalam  sebuah sistem instrumentasi. Kegunaan LCD dalam perancangan suatu  sistem  dengan  menggunakan  mikrokontroler.  LCD dapat  berfungsi  untuk  menampilkan  nilai  hasil  sensor, menampilkan teks, atau menampilkan menu pada aplikasi mikrokontroler.  Pada  tugas  akhir  ini,  LCD  yang digunakan adalah LCD 16x2 yang artinya lebar display 2 baris 16 kolom dengan 16 Pin konektor.

## Power Supply
Rangkaian  elektronika  membutuhkan  tegangan  DC dengan  tegangan  yang  lebih  rendah  dibanding  dengan tegangan sambungan listrik yang biasanya tersedia, yaitu sebesar  220V  AC.  Sedangkan  tegangan  yang  dipakai dalam  rangkaian  elektronik  biasanya  hanya  sekitar  3V sampai  50V  DC.  Tegangan  tersebut  biasanya  bisa diperoleh  dari  baterai,  tetapi  penggunaan  baterai  sebagai sumber  daya  listrik  jauh  lebih  mahal  dibanding menggunakan  sumber  daya  listrik  dari  PLN.  Sehingga diperlukan satu alat yang dapat mengubah tegangan 220V AC  menjadi  tegangan  DC  sebesar  tegangan  yang dibutuhkan yaitu power supply.

## METODE Kerangka Pikir
Perbaikan dapat direncanakan oleh Petugas PLN Tidak terjadi pemadaman secara tiba-tiba yang dapat merugikan Masyarakat dan kerusakan pada material listrik PLN Perangkat seluler Operator PLN menerima SMS Server mengirim pemberitahuan SMS Terjadi gejala loses contact pada koneksi sekunder Trafo Distribusi
Gambar 3.1 Diagram kerangka pikir perancangan instrumen.

## Perancangan Perangkat Keras
Skematik  rangkaian  komponen  sistem monitoring suhu kehilangan kontak koneksi sekunder trafo distribusi berbasis SMS gateway.
Gambar 3.2 Skema rangkaian komponen.
Layout PCB  ( Printed  Circiut  Board )  digambar dengan software  Proteus  8  Professional dan  di print menggunakan kertas foto untuk disablon pada PCB.
Gambar 3.3 Skema layout PCB ( Printed Circiut Board ).
Menampilkan layout 3D untuk memudahkan pemasangan komponen.
Gambar 3.4 Layout 3D rangkaian penempatan komponen.

## Perancangan Perangkat Lunak
B ahasa  C  dan  C++  sebagai  bahasa  pemprograman dan Arduino sebagai compiler . Inisiasisasi SIM800L Sukses Mulai Kirim pesan siap LCD DS18B20/S DS18B20/R DS18B20/T Analisa nilai suhu LCD Kirim pesan pemberitahuan Selesai Mulai baca suhu Inisialisasi program Perangkat seluler Tersedia Periksa perintah Suhu >90°C Selesai Kirim pesan pemberitahuan Sukses Sukses Suhu >70°C Gambar 3.5 Algoritma pada program.

## Desain Penampatan Alat
Desain penempatan alat pada transformator distribusi 3 phasa pada titik koneksi sekunder.
10. LV (Low Voltage)
Panel Pembagian
11. Server Sistem Monitoring Suhu 6. Bushing Secunder 3. Bushing Primer 4. Sensor Suhu DS18B20 5. Tab Trafo 7. Cable Skun R S T N 8. Kabel Infur ( Output Cable ) LCD 9. Antena Sim800L 1 . Fuse Cut Out 2. Body Trafo
Gambar 3.6 Desain penempatan alat

## Teknik Analisis Data
Hasil  data  dari  pembacaan  sensor  suhu  kemudian diklasifikasikan menurut tingkat kondisi loses contact pada  koneksisekunder  trafo  distribusi.  Kondisi aman pada rentan suhu kurang dari 70°C, kondisi kurang aman(BAHAYA  1)  pada  rentan  suhu  lebih  dari  70°C sampai dengan 90°C, dan kondisi tidak aman(BAHAYA 2) pada rentan suhu lebih dari 90°C.Tingkat keberhasilan hasil  pengolahan  data  digunakan  untuk  mendapatkan gambaran  kinerja  alat  sistem monitoring suhukehilangan kontak  sekunder  trafo  distribusi.  Pemberitahuan  melalui media  SMS  yang  terkirim  akan  menunjukkan  efisiensi dan ketepatan pada pemeliharaan trafo distribusi.
Menurut  Jones  (1990),  untuk  menentukan  tingkat kesalahan pada alat dapat  diketahui persentase error alat menggunakan persamaan sebagai berikut :
Error (%) = x 100
Keterangan :
Yn = data yang diminta Xn = data yang terkirim Menentukan tingkat keberhasilan alat menggunakan persamaan sebagai berikut:
Keberhasilan (%) = 100% - error (%)
Instrumen monitoring suhu  kehilangan  kontak  pada sekunder  tranformator  distribusi  menggunakan  sistem peringatan  SMS gateway ,  dengan  komunikasi  dua  arah yaitu  pertama server dapat  mengirim  pemberitahuan secara otomatis BAHAYA 1 ketika suhu lebih dari  70°C dan  mengirim  pemberitahuan  otomatis  BAHAYA  2 ketika  suhu  lebih  dari  90°C.  Kedua user dapat  meminta data  suhu  pada  titik  koneksi  sekunder  tranformator  ke server dengan  mengetik  pesan  dengan  kode  T1R  untuk data  suhu  pada  titik  koneksi  phasa  R,  T1S  untuk  data suhu  pada  titik  koneksi  phasa  S,  T1T  untuk  data  suhu pada  titik  koneksi  phasa  T,  dan  T1A  untuk  data  suhu ketiga phasa R, S, dan T.
Perancangan  awal  menggunakan  papan  PCB  yang disablon  dengan  gambar  sirkuit  kemudian  dicuci  dengan larutan fery  clorida ,  bagian  yang  terkena  sablon  akan membentuk  jalur  sirkuit  sesuai  gambar.  Kemudian melubangi  PCB  sesuai  dengan  gambar  komponen  yang ada  pada  sirkuit  PCB  menggunakan  bor  mini  khusus PCB.
Komponen-komponen  seperti  resistor,  lampu  LED, header female , header male , socke t IC Atmega 328P-PU, crystal 16.000  dirangkai  menggunakan  solder  sesuai gambar sirkuit yang sudah diuji pada software Proteus 8. Download program  yang  sudah  dibuat  pada  IC  Atmega 328P-PU  menggunakan compiler arduino.  Pasang  IC pada socket PCB,  pasang  SIM  800L,  pasang  LCD  1602, dan pasang sensor DS18B20 kemudian  masukkan power tegangan 5V 3A untuk  mencoba program sudah  berjalan sesuai sistem, jika belum sesuai program harus diperbaiki dan download lagi.
Tegangan  pada  SIM  800L  harus  diantara  4.2  Vdc hingga 5 Vdc dengan arus minimal 1A, apabila tegangan dan  arus  tidak  sesuai,  maka  SIM  800L  akan  sulit menerima sinyal dari provider. Data tersebut tidak sesuai dengan datasheet SIM  800L  yang  menyatakan  tegangan masukan 3,7 - 4,2 Vdc.

## Data Hasil Penelitian
Data  hasil  penelitian  dari  sistem monitoring suhu kehilangan kontak koneksi sekunder trafo distribusi dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel  4.1 Hasil  pengambilan  data  berdasarkan  tingkat keberhasilan instrumen
N o
Tingkat suhu pada titik sambung phasa (°C) Waktu meminta data dan terima data Data terkirim atau tdk terkirim Tingkat loses contact Status keberhasi lan Waktu kirim Waktu terima
1 R = 28,81
11:08:36 11:08:49 Terkirim AMAN Berhasil S = 29,06 11:09:56 11:10:21 Terkirim AMAN Berhasil T = 29,06 11:12:43 11:13:02 Terkirim AMAN Berhasil
N o Tingkat suhu pada titik sambung phasa (°C) Waktu meminta data dan terima data Data terkirim atau tdk terkirim Tingkat loses contact Status keberhasi lan Waktu kirim Waktu terima 2 R = 40,69 11:21:46 11:22:12 Terkirim AMAN Berhasil S = 50,50 11:22:47 11:23:03 Terkirim AMAN Berhasil T = 49,38 11:25:51 11:26:20 Terkirim AMAN Berhasil 3 R = 69,19 11:37:59 11:38:24 Terkirim AMAN Berhasil S = 70,06 Otomatis 11:31 Terkirim BAHAYA 1 Berhasil T = 70,19 Otomatis 11:37 Terkirim BAHAYA 1 Berhasil 4 R = 70,12 Otomatis 11:38 Terkirim BAHAYA 1 Berhasil S = 80,62 11:39:04 11:39:20 Terkirim BAHAYA 1 Berhasil T = 74,25 11:40:56 11:42:23 Terkirim BAHAYA 1 Berhasil 5 R = 74,94 11:53:03 11:53:24 Terkirim BAHAYA 1 Berhasil S = 86,25 11:53:47 11:55:04 Terkirim BAHAYA 1 Berhasil T = 77,69 11:55:53 11:56:14 Terkirim BAHAYA 1 Berhasil 6 R = - - - Gagal - Gagal S = 90,50 Otomatis 12:00 Terkirim BAHAYA 2 Berhasil T = 90,19 Otomatis 12,06 Terkirim BAHAYA 2 Berhasil 7 R = 88,06 12:21:58 12:22:21 Terkirim BAHAYA 1 Berhasil S = 99,44 12:09:47 12:11:41 Terkirim BAHAYA 2 Berhasil T = 91,69 12:11:56 12:12:15 Terkirim BAHAYA 2 Berhasil 8 R = 90,06 Otomatis 12:28 Terkirim BAHAYA 2 Berhasil S = 109,06 12:29:58 12:30:34 Terkirim BAHAYA 2 Berhasil T = 99,75 12:30:40 12:32:21 Terkirim BAHAYA 2 Berhasil 9 R = 91,44 12:28:48 12:29:22 Terkirim BAHAYA 2 Berhasil S = 117,62 12:37:57 12:38:20 Terkirim BAHAYA 2 Berhasil T = 109,50 12:39:11 12:39:23 Terkirim BAHAYA 2 Berhasil 1 0 R = 99,56 12:36:36 12:36:57 Terkirim BAHAYA 2 Berhasil S = 122,06 12:49:47 12:51:23 Terkirim BAHAYA 2 Berhasil T = 112,06 12:52:41 12:53:02 Terkirim BAHAYA 2 Berhasil

## Grafik Kenaikan Suhu
Data  kenaikan  suhu  yang  dibaca  sensor DS18B20  pada  sumber  panas  yang  berhasil  dikirim server .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Phasa R 28,81 40,69 69,19 70,12 74,94 88,06 90,06 91,44 99,56 Phasa S 29,06 50,5 70,06 80,62 86,25 90,5 99,44 109,0 117,6 122,0 Phasa T 29,06 49,38 70,19 74,25 77,69 90,19 91,69 99,75 109,5 112,6 0 20 40 60 80 100 120 140 T e m pe ra tur s uhu ( °C) Data kenaikan suhu sensor DS18B20 Phasa R Phasa S Phasa T
Grafik 4.1 Data kenaikan suhu.
Grafik  4.1  Menunjukkan  tingkat  kenaikan  suhu pada sumber panas yang berhasil dikirim server . Dari 30 data,  29  berhasil  terkirim  dan  1  tidak  terkirim.  Tingkat kenaikan suhu digunakan untuk memperoleh data kinerja
dari  sensor  DS18B20.  Sensor  yang  digunakan  masih dapat  berfungsi  dengan  baik  hingga  rentan  suhu 122,06°C.

## Pengiriman Data
Pengiriman  data  hasil monitoring suhu  dengan menggunakan  sistem  SMS    dapat  dilakukan  dengan  2 cara  yaitu  dengan  cara  manual  dan  otomatis.  Sebelum melakukan  pengiriman,  nomor simcard pada server monitoring dan simcard yang  digunakan  pada  ponsel perlu  dimasukkan  terlebih  dahulu  ke  dalam  sistem pemrograman, agar sistem dapat mengenal  nomor tujuan pengiriman SMS.
Untuk  melakukan  pengiriman  secara  manual  dapat dilakukan  dengan  langsung  mengirimkan  melalui  ponsel dengan kode T1R untuk meminta data suhu pada koneksi phasa  R,  kode  T1S  untuk  meminta  data  suhu  pada koneksi  phasa  S,  kode  T1T  untuk  meminta  data  suhu pada koneksi phasa T, dan kode T1A untuk meminta data suhu  pada  koneksi  R,  S,  dan  T.  Sedangkan  untuk mengirimkan  secara  otomatis  dapat  dilakukan  dengan mengatur  suhu  pada  sumber  panas  hingga  sensor  suhu DS18B20  membaca  suhu  di  atas  70°C,  maka server monitoring akan otomatis mengirim SMS “BAHAYA 1” dan  ketika  suhu  sudah  mencapai  di  atas  90°C, server monitoring akan  mengirim  pemberitahuan  kedua  secara otomatis  mengirim  SMS  “BAHAYA  2”.  Pengiriman pemberitahuan  dilakukan  dua  kali  pada  temperatur  yang berbeda  bertujuan  untuk  membedakan  tingkat  bahaya agar  pemeliharaan  segera  dilakukan.  Jangka  waktu pengiriman pemberitahuan yang pertama dan yang kedua dapat  dijadikan  sebagai  indikasi  kecepatan  kerusakan pada  transformator,  semakin  cepat  jeda  pemberitahuan satu  ke  pemberitahuan  dua  maka  semakin  cepat  resiko kerusakan pada transformator.
Kecepatan  pengiriman  data  dipengaruhi  oleh provider yang  digunakan  pada server pengirim  (pada modul)  dan  pada  ponsel  penerima.  Dalam  pengambilan data  saat  penelitian  menggunakan provider Telkomsel, karena  jangkauan  sinyalnya  sudah  merata  dibanding provider lain.  Kecepatan  tercepat  penelitian  tabel  4.1 pada pengambilan data temperatur suhu phasa T nomer 9 yaitu 12 detik.

## Pengujian Alat
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  hasil penelitian  tabel  4.1  dapat  dilakukan  perhitungan kesalahan  pada  alat  dengan  rumus  % error sebagai berikut:
Diketahui :
Yn = 30 Xn = 29
Error (%) = x 100 Error=
x 100 = 3,33%
Keterangan :
Yn = data yang diminta
Xn = data yang terkirim Error pada server dalam  pengiriman  data  sebesar 3,33%  didapat  saat  meminta  data  temperatur  suhu phasa R data pengambilan nomor 6.
Tingkat  keberhasilan  alat  dapat  dihitung  dari persamaan sebagai berikut:
Keberhasilan(%) = 100% - Error (%) Keberhasilan (%) = 100% - 3,33(%) Keberhasilan (%) = 96,67 (%)
Jadi  tingkat  keberhasilan  alat  berdasarkan  30 data  yang  diambil  menunjukkan  96,67%  berhasil terkirim.

## Pembahasan
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  untuk  menentukan tingkat  keberhasilan  alat  sistem monitoring suhu kehilangan kontak pada koneksi  sekunder trafo ditribusi. Semakin  kecil error pada  alat  maka  semakin  baik keakuratan  alat  yang  dibuat.  Dalam  30  data  yang diambil,  3  data    berhasil  terkirim    secara  otomatis    pada peringatan  pertama  BAHAYA  1  suhu  diatas  70°C  yaitu suhu    pada phasa R=70,12°C,  S=70,06°C,  dan T=70,19°C, 3 data berhasil terkirim secara otomatis pada peringatan  kedua  BAHAYA  2  suhu  diatas  90°C  yaitu suhu pada phasa R=90,06°C, S=90,50°C, dan T=90,19°C,  satu  data  gagal  dalam  pengiriman server ke user saat request data temperatur suhu phasa R pengambilan  data  nomor  6,  dan  23  data  berhasil  dalam komunikasi dua arah yaitu user meminta data pada server dan server mengirim  data  pada user .  Dari  penelitian tersebut  dihasilkan  persentase error pada  alat  sebesar 3,33%, dengan hasil tersebut didapat tingkat keberhasilan alat  sebesar  96,67%  dan  sudah  dapat  digunakan  dengan baik.

## PENUTUP Kesimpulan
Dari  hasil  perancangan  sistem monitoring suhu kehilangan  kontak  padakoneksi  sekunder  trafo  distribusi secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut:
Monitoring  suhu  kehilangan  kontak  pada  koneksi sekunder  transformator  menggunakan  IC  Atmega  328P PU  sebagai  kendali  utama  dalam  pengolahan  data otomatis.DS18B20  digunakan  sebagai  sensor  untuk mengukur  temperatur  suhu  pada  titik  konseksi  sekunder transformator.Modul SIM 800L dalam sistem monitoring berfungsi  sebagai  media  komunikasi server dengan user
pada  pengiriman  data  suhu  melalui  media  SMS.LCD ( Liquid  Crystal  Display )  16x2  digunakan  sebagai penampil data suhu pada server monitoring.Power supply 5V 3A sebagai sumber tegangan utamadari tegangan AC 220V  diubah  menjadi  DC  5V.Perintah  jalannya  sistem diatur  dalam  bahasa  pemrograman  C  dan  C++  dengan compiler arduino Server  monitoring SMS gateway otomatis  bekerja ketika  suhu  pada  titik  koneksi  sekunder  transformator tidak normal yaitu pada temperatur di atas 70°C dan akan bekerja  sebagai  peringatan  kedua  pada  suhu  di  atas 90°C.Hasil  dari  pengujian  sistem monitoring suhu kehilangan kontak koneksi sekunder trafo distribusidengan  metode  pengiriman  SMS  didapatkan error sebesar  3,33%  pada  30  kali  percobaandengan tingkat  keberhasilan  96,67%  sehingga  dapat  digunakan sebagai  alat monitoring suhu  kehilangan  kontak  pada koneksi sekunder transformator.

## Saran
Sistem monitoring suhu lose contact pada sekunder
transformator berbasis SMS gateway untuk pengembangan  lebih  lanjut  disarankan  agar  dapat diproduksi  dalam  jumlah  yang  banyak  sebagai  upaya proteksi  dan monitoring pengambilan  data  suhu  koneksi sekunder transformator dan untuk pengembang selanjutnya  pengambilan  data  suhu  dapat  menggunakan media  internet namun harus  memiliki server sendiri agar pengiriman data lebih cepat dan handal.

## DAFTAR PUSTAKA
Andrianto,  Heri.  2016. Arduino  Belajar  Cepat  dan Pemrograman . Bandung.
Ariwibowo.  2009.  Trafo  Distribusi  pada  Jaringan Tegangan  Menengah  20kV  di  PT  PLN  (Persero) UPJ  Semarang  Selatan.  Seminar  Kerja  Praktek
Teknik Elektro. Universitas Diponegoro: Semarang.
Exshy,  Johanes.  2013.  Studi  Analisis  Gangguan
Tranformator  Distribusi  pada  Jaringan  Distribusi 20 KV di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan  Banten  Area  Pelayanan  dan  Jaringan  (APJ) Karawang. Tugas Akhir Teknik Elektro. Universitas Gajah Mada: Yogyakarta.
Fanny,  Astria.  Meri  S,  Deny  W.  2014,  Rancang  Bangun
Alat  Ukur  PH  dan  Suhu  Berbasis  Short  Message
Service  (SMS)  Gateway.  Jurnal  Teknik  Elektro Universitas  Tadulako:  Sulawesi  Tengah.  Vol.  1, No.1.
Himawan.  Sunarya  U  dan  Dwi  A  .  2017.  Perancangan Alat  Pendeteksi  Asap  Berbasis  Microkontroller,
Modul  GSM,  Sensor  Asap,  dan  Sensor  Suhu.
Jurnal  Teknik  Telekomunikasi  Fakultas  Ilmu Terapan Universitas Telkom. Vol. 3, No. 3.
Kadir,  Abdul.  1995.  Energi  Sumber  Daya,  Inovasi,
Tenaga  Listrik,  dan  Potensi  Ekonomi.  UI  Press:
Jakarta
Malik,  Abrar.  2017.  Rancang  Bangun  Atap  Jemuran
Pakaian dengan Pemberitahuan Informasi Menggunakan  Modul  GSM  SIM800L  Berbasis Mikrokontroller. Teknik Elektro Politeknik Negeri Padang: Skripsi.
Pramnanto.  Araku  S.  2008.  Analisis  Penggunaan  Single Tuned  Sebagai  Salah  Satu  Solusi  Masalah Harmonik Pada Beban Rumah Tangga.
Universitas Indonesia: Skripsi. Satmoko,  Ari  dan    Hafid,  Abdul.  2007.  Pemeliharaan Prediktif pada Jaringan Listrik dengan
Thermography Infra Merah. Seminar Nasional III,
Pusat Teknologi Reaktor dan Keselamatan Nuklir:
Yogyakarta.
SIMCom.  2015. SIM800  Series  AT  Command  Manual 1.09. Shanghai.
Standar  Nasional  Indonesia.  2011. Persyaratan  Umum Instalasi Listrik 2011 . Jakarta: Yayasan PUIL.
Standar  Perusahaan  Listrik  Negara.  1997.  Spesifikasi Transformator Distribusi : Jakarta.
Standar  Perusahaan  Listrik  Negara.  2009.  Transformator Instrumen Untuk Sistem Distribusi: Jakarta.
Sumantrin.  Sayto.  2012.  Analisa  Kehandalan  Jaringan Distribusi  20kV  PT  PLN  (Persero)  Disjaya,  Area Ciputat, Seminar Nasional, Tangerang.
Ummah,  K.  2010.  Rancang  Bangun  Sistem,  Informasi Bimbingan  Belajar  Menggunakan  SMS  Gateway. Teknik Elektro Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim: Skripsi.
Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Nomor  30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.
Unsu.  2011.  Atmega328  withIn-System  Programmable
Flash. Atmega corporation.
______.  2016.    Datasheet      Summary  Atmel-42735B- 328/P . Diakses  pada  23  Juli  2018. Error! Hyperlink reference not valid. .jsp?searchword=Atmega328.
______. 2015.  Maxim  Integrated.  Diakses  pada  5 Agustus  2018.  Pada  link Error!  Hyperlink reference not valid. .