InComTech: Jurnal Telekomunikasi dan Komputer vol.14, no.1, April 2024, 17-29 http://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/Incomtech P-ISSN: 2085-4811 E-ISSN: 2579-6089
Quality of Service (QoS) Sistem Monitoring Daya (PS) dan Daya Cadangan (UPS) Menggunakan Zabbix dengan Notifikasi Email dan Telegram
Fajar Fatahillah , Ahmad Firdausi *
Teknik Elektro, Universitas Mercu Buana, Jl. Meruya Selatan, Jakarta 11650, Indonesia *Email Penulis Koresponden: ahmad.firdausi@mercubuana.ac.id

## Abstrak
Seiring  dengan  peningkatan  layanan  dan  pelanggan  pada perusahaan  penyedia  internet  dan  Tv  kabel,  penggunaan perangkat pada data center semakin bertambah. Oleh karena itu  dibutuhkan  daya  cadangan  (ups)  agar  data  center  dan perangkat penunjang operasional perusahaan tetap berjalan dengan  baik.  Sistem  monitoring  daya  cadangan  menjadi lebih  krusial  karena  meliputi  seluruh  perangkat  pada  data center,  karena  ketika  terjadi  daya  padam  tanpa  cadangan daya  atau  ups,  mengakibatkan  layanan  internet  dan  tv pelanggan  menjadi  terganggu.  Oleh  karena  itu  penulis mengembangkan  implementasi  sistem  monitoring  daya cadangan  (ups)  menggunakan  Zabbix  integrasi  notifikasi email  dan  telegram  yang  diharapkan  dapat  menjadi  solusi pemantauan  perangkat  ups  secara  efeketif  dan  efisien. Berdasarkan perancangan dan pengujian sistem monitoring dengan  Zabbix,  perangkat  ups  berhasil  terpantau  dengan baik. Notifikasi permasalahan pada sistem Zabbix berhasil diintegrasikan  atau  dikirimkan  melalui  media  email  dan telegram  kepada  pengguna  atau  administrator.  Pengujian sistem  dengan  Quality  of  Service  standar  TIPHON, menunjukan  kategori  sangat  bagus  berdasarkan  standar TIPHON, rata-rata  Throughput 293.710 Kbps, Delay 4.267 ms dan Jitter 0.00964 ms
This is an open access article under the CC BY-NC license
Kata Kunci : Zabbix; UPS; Notifikasi; Telegram; QoS; TIPHON;
Riwayat Artikel: Diserahkan 26 Januari, 2023 Direvisi 14 November, 2023 Diterima 30 Januari, 2024
DOI : 10.22441/incomtech.v14i1.18982

## 1. PENDAHULUAN
Perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  jaringan  dengan  banyaknya  jumlah perangkat jaringan terpasang merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi perusahaan dalam melakukan konfigurasi dan perawatan perangkat [1] . Data center
dikenal  sebagai  server  atau  ruang  komputer  tempat  berkumpulnya  server perusahaan . Data center adalah tempat penyimpanan data dan juga berfokus pada pembawa layanan informasi jaringan dan Internet [2] .
Dalam  hal  ini,  perangkat  yang  sangat  menunjang  operasional  data  center  dan perangkat  adalah  Power  Supply  (PS)  dan  Uniterruptible  Power  Supply  (UPS). Power  Supply  adalah  sumber  daya  listrik  primer,  yang  diperuntukan  untuk mensupply seluruh beban yang ada pada perangkat atau alat yang membututhkan daya  listrik [3] .  UPS  berfungsi  sebagai  cadangan  daya  saat  terjadinya  gangguan seperti listrik padam, sangatlah penting dalam menjaga peralatan agar tetap berjalan tanpa hambatan baik dari segi peralatan ataupun pasokan energi listriknya [4] . Network monitoring system   (NMS)   adalah   sistem   yang digunakan  untuk memonitor  suatu  jaringan  dan perangkat seperti server,  router,  switch, dan PC dengan memasukan ip address [5] .  Secara umum, manajemen jaringan merupakan sebuah metode pengawasan terhadap unjuk kerja jaringan dan mengendalikan trafik agar  diperoleh  kapasitas  jaringan  dengan  pengoperasian  yang  maksimal  pada berbagai  situasi [6] .  Bot  Telegram  adalah  bot  yang  saat  ini  mulai  popular dipergunakan  sehingga  memudahkan  dalam  pemakaiannya.  Bot  telegram  atau robot  yang  diprogram  dengan  berbagai  perintah  untuk  menjalankan  serangkaian instruksi  yang  diberikan  oleh  pengguna.  Telegram  bot  juga  dapat  memberikan sebuah  layanan  berupa  peringatan  atau  pemberitahuan  mengenai  penerjemahan, pemformatan,  searching,  dan  lainnya [7] .  Oleh  karena  itu  penulis  membuat penelitian untuk meningkatkan pengawasan operasional data center dengan baik, mengintegrasikan  beberapa  perangkat  ups  dalam  satu  sistem  monitoring,  serta mengelola  sistem  dengan  mudah  tanpa  konfigurasi  yang  rumit  dengan  sistem Zabbix integrasi notifikasi email dan telegram.

## 2. METODE

## 2.1 Studi Literatur
Telah  ada  penelitian  sebelumnya  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini. Penelitian  pertama  oleh  Sulasno  dengan  melakukan  Desain  dan  Implementasi Sistem Monitoring Sumber Daya Server Menggunakan Zabbix 4.0 [8] . Penelitian tersebut secara umum hanya meneliti jaringan dan server dengan nilai atau kondisi dari server tersebut.
Peneltian kedua oleh Prisai Nugraha & Ratama dengan melakukan Implementasi Network Dan Server Monitoring Menggunakan Zabbix Berbasis Linux Integrasi Realtime  Notifikasi  Telegram [9] .  Penelitian  ini  menambahkan  atau mengintegrasikan notifikasi permasalahan pada Zabbix melalui media Telegram.
Penelitian  ketiga  dilakukan  oleh  Apriani  yang  melakukan  Monitoring Uninterruptible Power Supply (UPS) Berbasis Internet Of Things (IoT) [4] . Pada penelitian ini UPS dapat dimonitoring dengan alat bernama Sonoff yang berbasis internet. Namun masih terdapat kekurangan yaitu instalasi dan pemasangan yang terlalu rumit.
Penelitian  keempat  dilakukan  oleh  Fikri  M  dan  Nurhaida  yang  melakukan Pemantauan jaringan menggunakan Nagios dan Zabbix dengan notifikasi Telegram dan Google Mail. [10]
Penelitian  kelima  dilakukan  oleh  Lianda  J,  Handarly  D,  Adam  A  yang melakukan Sistem Monitoring Konsumsi Daya Listrik Jarak Jauh Berbasis Internet of Things. [11].
Penelitian keenam dilakukan oleh A. D. Pangestu, F. Ardianto, dan B. Alfaresi yang  melakukan  Sistem  Monitoring  Beban  Listrik  Berbasis  Arduino  Nodemcu Esp8266 [12].
Penelitian ketujuh dilakukan oleh L. Hakim, G. F. Nama, dan M. A.M Djausal yang melakukan Aplikasi Realtime Monitoring Uninteruptible Power Supply (Ups) Pada Data Center Universitas Lampung [13].
Penelitian kedelapan dilakukan oleh A. Akbar Mukhlisin, S. Suhanto, and Lady Silk  yang  melakukan  Rancang  Bangun  Kontrol  Dan  Monitoring  Baterai Uninterruptible Power Supply (Ups) Menggunakan Energi Hybrid Dengan Konsep Internet Of Thing (Iot) [14].
Dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan peneliti ingin mengembangkan Sistem  Monitoring  Uninterruptible  Power  Supply  (Ups)  Dan  Power  Supply  (Ps) Menggunakan  Software  Zabbix  Dengan  Notifikasi  Email  Dan  Telegram  Studi Kasus Pada Data Center Di Regional Central Pt Xyz dengan melakukan pengujian menggunakan metode Quality of Service (Qos) standar TIPHON.

## 2.2. Perangkat Lunak dan Keras
Pada penelitian ini terdapat beberapa perangkat lunak dan keras yang digunakan dalam merancang sistem monitoring ups. Seperti ditunjukan pada Tabel 1 dan Tabel 2.
Tabel 1 Perangkat Lunak No Nama Perangkat Versi Fungsi 1 Zabbix 6.0 Aplikasi Monitoring Perangkat 2 MariaDb/MySql 10.4 Database 3 Apache Server 2.4.41 Web Server 4 PHP 7 Web Application 5 Wireshark 4.0 Packet Capture Tool 6 Telegram Desktop 4.5.3 Social Media Notification 7 Rocky Linux 8 Server OS 8 MIB Browser 14.0 Reading MIB from Device Tabel 2 Perangkat Keras No Nama Perangkat Spesifikasi 1 Server Cisco UCS C240 2 Switch Cisco 2960 3 Router Cisco Catalyst 365 UPS Socomec, Apc, Eaton

## 2.3. Parameter Penelitian
Quality    of    Service (QoS)    merupakan    metode pengukuran    tentang seberapa    baik    jaringan    dan merupakan suatu usaha untuk mendefinisikan karakteristik    dan    sifat    dari    satu    servis.    QoS    digunakan  untuk    mengukur
sekumpulan  atribut  kinerja  yang  telah dispesifikasikan  dan  diasosiasikan  dengan suatu  layanan.
Throughput yaitu kecepatan (rate) transfer data efektif, yang  diukur  dalam  bps (bit  per  second).  Throughput adalah  jumlah  total  kedatangan  paket  yang  sukses yang diamati pada tujuan selama interval waktu tertentu dibagi oleh durasi interval waktu tersebut. Kategori Throughput menurut standar TIPHON [15] diperlihatkan pada tabel berikut
Tabel 3 Kategori Throughput Standar TIPHON Kategori Throughput  Throughput (bps)  Indeks Sangat Bagus 100 4 Bagus 75 3 Sedang 50 2 Jelek < 25 1
Packet   Loss merupakan   suatu   parameter   yang menggambarkan   suatu kondisi   yang   menunjukkan jumlah  total  paket  yang  hilang  dapat  terjadi  karena collision  dan  congestion  pada    jaringan.    Kategori  Packetloss  menurut  standar TIPHON [9] diperlihatkan pada tabel berikut

## Tabel 4 Kategori Packetloss Standar TIPHON
Kategori Degredasi  PacketLoss (%)  Indeks Sangat Bagus 0-2 4 Bagus 14-Mar 3 Sedang 15-24 2 Jelek >25 1
Delay (Latency) merupakan waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak dari asal ke tujuan. Delay dapat  dipengaruhi  oleh  jarak,  media  fisik,  congesti atau  juga  waktu  proses  yang  lama. Kategori Delay menurut standar TIPHON [9] diperlihatkan pada tabel berikut.

## Tabel 5 Kategori Delay Standar TIPHON
Kategori Latency  Besar Delay ms  Indeks Sangat Bagus <150 4 Bagus 150-300 3 Sedang 300-450 2 Jelek >450 1
Jitter diakibatkan    oleh    variasi-variasi    dalam panjang  antrian,  dalam  waktu pengolahan    data,    dan  juga    dalam    waktu    penghimpunan    ulang    paket-paket diakhir perjalanan jitter. Jitter lazimnya disebut variasi delay,    berhubungan    erat dengan    latency,    yang menunjukkan  banyaknya  variasi  delay  pada  transmisi data di jaringan. Kategori Jitter menurut standar TIPHON [9] diperlihatkan pada tabel berikut.
Tabel 6 Kategori Jitter Standar TIPHON Kategori Jitter  Jitter (ms)  Indeks Sangat Bagus 0 4 Bagus 0-75 3 Sedang 75-125 2 Jelek 125-225 1

## 2.4. Perancangan Sistem
Perancangan  sistem  monitoring  perangkat  daya  cadangan  (UPS)  dilakukan dengan  mendaftarkan  perangkat-perangkat  ups  pada  sistem  Zabbix.  Perangkat- perangkat  tersebut  memiliki  Mib  (  Manager  Information  Base  )  yaitu  data-data objek atau item dari perangkat yang dapat dipantau nilai atau kondisinya. Ketika nilai perangkat melebihi ambang batas , maka sistem Zabbix akan mengirimkan notifikasi alarm melalui media email dan telegram agar dapat segera ditindaklanjuti oleh  administrator  atau  pengelola  data  center.  Proses  perancangan  dapat  dilihat pada Gambar 1.
Sistem  Zabbix  dengan  protocol  snmp,  akan  melakukan  request  ke  perangkat dengan interval tertentu dan menyimpannya dalam database. Nilai-nilai dari objek yang sudah didaftarkan, akan ditampilkan pada dashboard web Zabbix. Setiap nilai memiliki ambang batas  yang akan dibuatkan alarm ketika melewati atau kurang dari ambang batas nilai objek tersebut. Setelah alarm muncul, maka sistem Zabbix akan  mengirimkan  notifikasi  melalui  media  email  dan  Telegram  yang  sudah didaftarkan sebelumnya.

## 2.5. Pengujian Sistem
Pengujian terhadap sistem monitoring yang telah dirancang pada gambar 2. Pada satu  jaringan  yang  sama,  ditempatkan  laptop  yang  akan  menangkap  paket-paket yang  dikirimkan  ke  perangkat  ups  data  center  dengan  snmpwalk  dan  juga  ping beban. Selain itu, dilakukan modifikasi script pada triger alarm, agar mendapatkan notifikasi melalui email dan telegram.

## Gambar 2 Penempatan Wireshark untuk pengujian sistem
Snmpwalk dilakukan dari laptop menuju ke perangkat ups pada center dengan menggunakan Mib Browser dan snmpwalk versi 1 . Wireshark akan mencatat paket snmp dari asal ke tujuan dan menghitung Qos pada yang didapatkan pada Gambar 3. Pengujian berikutnya dengan melakukan tes ping dengan beban untuk menguji
dan  mengetahui  kondisi  jaringan.  Ping  beban  dilakukan  dengan  variasi  ukuran paket 200 , 400, 600, 800, 1000, 1200, dan 1400 Bytes.
Gambar 3 Hasil Packet Capture Snmpwalk versi 1

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian disajikan dalam bentuk grafik, tabel, atau deskriptif. Analisis dan interpretasi hasil ini diperlukan sebelum dibahas.

## 3.1 Hasil Perancangan Sistem
Hasil perancangan sistem monitoring ps dan ups dengan metode Zabbix berhasil memantau perangkat-perangkat pada Gambar 4. Terdapat menu atau jendela jumlah host yang sudah dipantau dan juga menu data center yang mengalami permasalahan beserta jenis masalahnya serta waktu dan durasi kejadiannya.

## Gambar 4 Dashboard Awal Zabbix
Hasil  pengujian  alarm  terdapat  pada  gambar  5,  pada  menu  report  trigger, terdapat nama data center, nama alarm dan juga severity dari objek yang mengalami permasalahan. Kategori Warning menunjukan objek atau item yang dalam kondisi peringatan. Hal ini karena ambang batas sudah melebihi atau berkurang dari yang ditentukan.  Operasional  data  center  tetap  berjalan  tanpa  harus  ditindaklanjuti segera.  Kategori  High  menunjukan  objek  atau  item  yang  penting  untuk
ditindaklanjuti  jika  terjadi  problem.  Operasional  data  center  terhambat  bahkan padam jika kondisi High, sehingga harus ditindaklanjuti segera oleh administrator.

## Gambar 5 Alarm problem pada Zabbix
Hasil notifikasi alarm akan dibuatkan aksi pada sistem Zabbix. Sehingga ketika terjadi problem maka Zabbix akan mengirimkan notifikasi email dan telegram yang sudah  didaftarkan  atau  dikonfigurasi  pada  sistem  Zabbix.  Gambar  6  dan  7 menunjukan data center dan objek yang mengalami problem berhasil diterima oleh email penerima dan juga grup ID telegram.

## Gambar 6 Notifikasi Problem melalui media email

## Gambar 7 Notifikasi Problem Melalui media Telegram

## 3.2 Hasil Pengujian Snmpwalk versi 1
Pengujian  dengan  smpwalk  versi  1  dilakukan  dengan  menangkap  paket  yang dikirim  dan  diterima  melalui  mib  browser.  Paket  snmp  yang  ditangkap  oleh wireshark  dihitung  dengan  metode  Qos  standar  TIPHON.  Hasil  penghitungan ditunjukan pada Tabel 7.
Tabel 7 hasil penghitungan Qos snmpwalk versi 1 No Data Center Throughput (Kbps)  PacketLoss% Delay (ms) Jitter (ms) 1 Tambun 291.1101042 0 2.499299547  0.042967083 2 Kelapa Gading 346.1289601 0 2.11935387  0.002947702 3 Ujung Menteng 339.4778661 0 2.155916803  0.000294599 4 Beritas Satu Plaza 342.1021277 0 2.133162632  0.000144158 5 Supomo 442.042926 0 1.668846491  0.001589443 6 Daan Mogot 418.2389837 0 1.769020365  0.002138028 7 Bandengan 311.7449118 0 2.27404784  0.000885093 8 Salemba 107.2016671 0 7.287297525  0.001063063 9 Fatmawati 45.34078829 0 16.49990831  0.034800456
Dari  hasil  yang  didapatkan,  seluruh  data  center  memiliki  Throughput  atau kecepatan (rate) transfer data efektif yang sangat bagus dengan rata-rata 293.710 Kbps. Data Center Supomo memiliki nilai Througput yang paling tinggi dengan 442.043  Kbps,  sedangkan  Data  Center  Fatmawati  memiliki  nilai  paling  rendah dengan 45.341 Kbps. Nilai kategori packet loss pada seluruh data center mendapat nilao  0  dengan  kategori  sangat  bagus.  Paket  Snmpwalk  versi  1  yang  dikirim mendapat respon yang baik dari IP tujuan tanpa mengalami paket not respons.
Dari hasil penghitungan Delay atau lamanya waktu yang dibutuhkan data untuk berpindah dari alamat IP asal ke alamat IP tujuan, menunjukan seluruh data center mendapatkan  kategori  yang  sangat  Bagus.  Data  center  Fatmawati  dengan  nilai delay paling tinggi yaitu 16.499 ms, sedangkan Data Center Supomo dengan delay paling rendah yaitu 1.669 ms. Rata-rata keseluruhan delay pada seluruh data center adalah 4.267 ms.
Untuk  kategori  Jitter,  Data  center  Berita  Satu  Plaza  menunjukan  nilai  jitter paling  kecil  yaitu  0.0001  ms.  Sedangkan  data  center  Tambun  dengan  nilai  jitter paling tinggi yaitu 0.0429 ms. Hasil variasi delay atau jitter pada seluruh data center menunjukan  nilai  yang  sangat  bagus  mengacu  pada  standar  TIPHON.  Seluruh grafik perbandingan QoS terdapat pada gambar 8
Gambar 8 grafik perbandingan QoS dengan snmpwalk versi 1

## 3.3 Hasil Pengujian Ping dengan beban 1400 Bytes
Pengujian  ping  dengan  beban  1400  bytes  dilakukan  untuk  mendapatkan  atau mengetahui kondisi jaringan pada server. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jumlah  paket  besar  yang  melewati  jaringan  atau  switch.  Hasil  penghitungan ditunjukan pada Tabel 8.
Tabel 8 Penghitungan QoS dengan ping beban 1400 bytes No  Data Center Throughput (Kbps)  PacketLoss%  Delay (ms) Jitter (ms) 1  Tambun 22.90414089 0 503.6643836  0.15752113 2  Kelapa Gading 22.96459635 0 502.3384615  0.09274603 3  Ujung Menteng 22.97972756 0 502.0076923  0.19693443 4  Berita Satu Plaza 22.95229495 0 502.6076923  0.070015873 5  Supomo 22.98623048 0 501.8656716  0.21566154 6  Daan Mogot 22.970027 0 502.219697 0.10725 7  Bandengan 22.90753564 0 503.5897436  0.10319737 8  Salemba 22.9832493 0 501.9307692  0.11474603 9  Fatmawati 22.94562781 0 502.7537313  0.17686154
Dari  hasil  yang  didapatkan,  seluruh  data  center  memiliki  Throughput  atau kecepatan (rate) transfer data efektif yangt bagus dengan rata-rata 22.9 Kbps. Nilai kategori  packet  loss  pada  seluruh  data  center  mendapat  nilao  0  dengan  kategori sangat bagus. Tidak ada paket data yang hilang dalam proses ping dengan beban 1400 bytes.
Pada kategori Delay, seluruh data center mendapatkat kategori Jelek menurut standar TIPHON diatas 450 ms. Rata-rata delay menunjukan angka 501 ms  sampai dengan 502 ms. Sedangkan kategori Jitter, masih menunjukan kategori yang sangat bagus,  dengan  rata-rata  0.1  ms  dan  0.2  ms  .  Seluruh  grafik  perbandingan  QoS dengan beban 1400 bytes terdapat pada gambar 9
Gambar 9 grafik perbandingan QoS dengan ping beban 1400 bytes

## 4. KESIMPULAN
1. Sistem Zabbix berhasil memonitoring perangkat-perangkat ps dan ups
2. Sistem Notifikasi Alarm Problem pada sistem Zabbix berhasil mengirimkan

## notifikasi melalui media Email dan juga Telegram
3. Throughput  atau  kecepatan  (rate)  transfer  data  efektif  yang  sangat  bagus dengan rata-rata 293.709815 Kbps. Supomo memiliki nilai Througput yang paling  tinggi  dengan  442.042926  Kbps,  sedangkan  Fatmawati  memiliki nilai paling rendah dengan 45.34078829 Kbps
4. Data center fatmawati dengan nilai delay paling tinggi yaitu 16.49990831 ms, sedangkan Supomo dengan delay paling rendah yaitu 1.668846491 ms. Rata-rata keseluruhan delay pada seluruh data center adalah 4.267428154 ms.
5. Data  center  Berita  Satu  Plaza  menunjukan  nilai  jitter  paling  kecil  yaitu 0.000144158 ms. Sedangkan data center Tambun dengan nilai jitter paling tinggi yaitu 0.042967083 ms
6. Nilai kategori packet loss pada seluruh data center dan seluruh paket beban, mendapat kategori sangat bagus. Paket Snmpwalk versi 1 dan ping beban yang dikirim mendapat respon yang baik dari IP tujuan tanpa mengalami paket not respons.

## R EFERENSI
[1] R.  Adhyatmaka  Wiryawa  and  N.  Rohman  Rosyi,  “Pengembangan  Aplikasi  Otomatisasi Administrasi  Jaringan  Berbasis  Website  Menggunakan  Bahasa  Pemrograman  Python,” Jurnal SIMETRIS , vol. 10, Nov. 2019.
[2] M. Ikhsan Amanur Riza, M. Teguh Kurniawan, and U. Yunan Kurnia Septo Hediyanto, “Analisis Dan Perancangan Space Planning Pada Data Center Di Pemerintah Kabupaten Bandung  Berdasarkan  Standar  Ansi/Bicsi  002  Dengan  Metode  Ppdioo  Studi  Kasus :
Diskominfo Pemerintah Kabupaten Bandung,” e-Proceeding of Engineering , vol. 5, Aug. 2018, Accessed: Sep. 15, 2022. [Online]. Available: https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/engineering/article/view/
6607/6504
[3] M. Akmal Farhan, “Sistem Back Up Catu Daya Menggunakan Ups (Uninterruptible Power Supply) Pada Transmisi Pemancar Tv,” 2020.
[4] Y.  Apriani,  M.  Rais  Asadullah,  and  M.  Hurairoh,  “Monitoring  Uninterruptible  Power Supply (UPS) Berbasis Internet Of Things (IoT),” Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi , vol. 9, pp. 723–734, Mar. 2022, doi: 10.35957/jatisi.v9i1.1498.
[5] B.  Rifai,  N.  Nuryadi,  and  marulloh  Ripai,  “Implementasi   Telegram  Notification  Alert Pada  Network Monitoring System Dengan Nagios,” Jurnal Mantik Penusa , vol. 3, pp. 54– 60, Dec. 2019.
[6] Y.  Hendra  Nugroho,  N.  Putra  Sastra,  and  D.  Made  Wiharta,  “Analisis  Unjuk  Kerja Pemantauan  Jaringan  OpenNMS  (Open  Network  Monitoring  System)  pada  Jaringan TCP/IP,” E-Journal SPEKTRUM , vol. 5, Dec. 2018.
[7] A.  Widiyono,  “Pengaruh  Penggunaan  LMS  dan  Aplikasi  Telegram  terhadap  Aktivitas Belajar,” Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan , vol. 14, no. 1, pp. 91–101, Apr. 2021, doi: 10.21831/jpipfip.v14i1.37857.
[8] S. Sulasno and R. Saleh, “Desain dan Implementasi Sistem Monitoring Sumber Daya Server Menggunakan Zabbix 4.0,” JUITA: Jurnal Informatika , vol. 8, pp. 187–196, Nov. 2020, doi: 10.30595/juita.v8i2.6886.
[9] B.  Prisai  Nugraha  and  N.  Ratama,  “Implementasi  Network  dan  Server  Monitoring menggunakan  Zabbix  berbasis  Linux  integrasi  Realtime  notifikasi  Telegram,” OKTAL : Jurnal  Ilmu  Komputer  dan  Sains ,  vol.  1,  pp.  549–554,  2022,  Accessed:  Sep.  14,  2022.
[Online]. Available: https://journal.mediapublikasi.id/index.php/oktal/article/view/308/179
[10] M.  H.  Fikri  and  I.  Nurhaida,  “Pemantauan  Jaringan  Menggunakan  Nagios  Dan  Zabbix Dengan Notifikasi Telegram Messenger Dan Google Mail,” Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro  dan  Ilmu  Komputer ,  vol.  11,  no.  2,  pp.  578–593,  Oct.  2021,  doi: 10.24176/simet.v11i2.5320.
[11] J. Lianda, D. Handarly, and A. Adam, “Sistem Monitoring Konsumsi Daya Listrik Jarak Jauh Berbasis Internet of Things,” JTERA (Jurnal Teknologi Rekayasa) , vol. 4, no. 1, p. 79, May 2019, doi: 10.31544/jtera.v4.i1.2019.79-84.
[12] A. D. Pangestu, F. Ardianto, and B. Alfaresi, “Sistem Monitoring Beban Listrik Berbasis Arduino  Nodemcu  Esp8266,” Jurnal  Ampere ,  vol.  4,  no.  1,  p.  187,  Jun.  2019,  doi: 10.31851/ampere.v4i1.2745.
[13] L. Hakim, G. F. Nama, and M. A.M Djausal, “Aplikasi Realtime Monitoring Uninteruptible Power Supply (Ups) Pada Data Center Universitas Lampung,” Seminar Nasional Sains &
Teknologi  VI  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  Universitas  Lampung ,  Nov.  2015, Accessed: Oct. 11, 2022. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/profile/Meizano- Muhammad/publication/305768029_APLIKASI_REALTIME_MONITORING_UNINTE RUPTIBLE_POWER_SUPPLY_UPS_PADA_DATA_CENTER_UNIVERSITAS_LAM
PUNG/links/5b45f9b6458515b4f663b7f9/APLIKASI-REALTIME-MONITORING- UNINTERUPTIBLE-POWER-SUPPLY-UPS-PADA-DATA-CENTER-UNIVERSITAS- LAMPUNG.pdf
[14] A. Akbar Mukhlisin, S. Suhanto, and Lady Silk, “Rancang Bangun Kontrol Dan Monitoring Baterai Uninterruptible Power Supply (Ups) Menggunakan Energi Hybrid Dengan Konsep Internet  Of  Thing  (Iot),” Prosiding  Seminar  Nasional  Inovasi  Teknolog  I  Penerbangan (Snitp)  Tahun  2019 ,  2019,  Accessed:  Oct.  17,  2022.  [Online].  Available: https://ejournal.poltekbangsby.ac.id/index.php/SNITP/article/view/404/341
[15] ETSI,  “Telecommunications  and  Internet  Protocol  Harmonization  Over  Networks (TIPHON); General aspects of Quality of Service (QoS,” Etsi Tr 101 329 V2.1. , vol. 1, pp. 1–37, 1999.