## ANALISA PENGUJIAN RESISTANSI TEGANGAN TEMBUS PADA OLI TRANSFORMATOR 5.000 KVA DI PLTMG PANBIL
Ahmad Rezki [1] , Toni Kusuma Wijaya, [2] , M.Irsyam, [3]
Program Studi Teknik Elektro, Universitas Riau Kepulauan Batam 1,2,3 tonikusuma26@yahoo.co.id

## Abstrak
Pada pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTMG) panbil  memerlukan tenaga listrik untuk pemakaian internal didalam pusat pembangkit listrik sendiri dan untuk disalurkan ke konsumen yang ada di kawasan industry panbil. System kelistrikan tentunya memerlukan peralatan yang layak pakai (memenuhi  standard).  Pengukuran  tahanan  (resistansi)  oli  transformator  pada  PLTMG  panbil tentunya  harus  memenuhi  standard  agar  dapat  melindungi  system  dan  komponen  yang  ada  didalam transformator  tersebut.  Perencanaan  pengukuran  tahanan  isolasi  transformator  dilakukan  secara berkala, berdasarkan pada acuan standard SPLN29-1 : 1992. Methode IEC 156 dan IEC 296 dimana standart  untuk  melakukan  pengujian  pada  tahanan  oli  transformator  tersebut  adalah  satu  tahun sekali,  Apabila  terdapat  tahanan  isolasi  transformator  yang  sudah  mendekati  standart,  oli transformator  tersebut  harus  segera  dilakukan  langkah  pemurnian  (furifying)  oli  transformator tersebut, pemurnian oli tersebut bertujuan untuk meningkatkan tahanan isolasi cair yang ada didalam transformator.  Dalam penelitian ini dilakukan pengukuran tahanan oli transformator, pengukuran oli transformator  tersebut  dilakukan  sebanyak  dua  kali  pengukuran,  yaitu  pengukuran  sebelum  dan sesudah  dimurnikan,  dimana  menurut  standartd  SPLN29-1  :  1992.  Methode  IEC  156  dan  IEC  296 sebelum  dilakukan  pengukuran  nilai  tahanan  oli  ≤30KV/2,5MM  dan  sesudah  dimurnikakan ≤50KV/2,5MM. Penentuan pemurnian oli transformator telah selesai atau belum disesuaikan menurut standard  yang  telah  dijelaskan  diatas,  nilai  tahanan  oli  transformator  sebelum  dilakukan  dilakukan pemurnian  oli  adalah  senilai  30,7KV/2,5MM  dan  setelah  pemurnian  sebesar  67,133KV/2,5MM.  dan setelah dianalisa untuk langkah meningkatkan tahanan oli transformator tersebut sudah benar karena nilai tahanan sebelum dilakukan pemurnian sudah sangat mendekati standrat, dan setelah dilakukan pemurnian oli transformator, tahanan oli transformator tersebut sudah memenuhi standard dan sudah layak operasi karena keadaan oli transformator sudah dalam keadaan bagus.
Kata kunci: pengukuran tahanan, standard yang dipakai, hasil pengukuran.

## 1.1 Latar Belakang
Dalam  sebuah  sistem  tenaga listrik  mengandung  resiko  yang  besar terjadi gangguan peralatan listrik  yang dapat membahayakan manusia maupun peralatan itu sendiri.
Berdasarkan data dari dinas kebakaran DKI  pada  tanggal  24  juli  2013  telah terjadi  kebakaran  disalah  satu  gedung plaza UOB  yang  berlokasi  di  jalan Ah.Thamrin,  Jakarta  pusat.  Kasus terjadinya  kebakaran  ini  disebabkan adanya hubungan singkat pada
transformator dimana isolasi
komponen transformator tersebut sudah  jelek,  dan  nilai  tahanan  oli transformatornya sudah dibawah
standart yang  berlaku,  dimana  di Indonesia  memakai standart SPLN29- 1  :  1992 .  Methode IEC  156  dan  IEC 296.
Pada  PLTMG  (Pembangkit Listrik  Tenaga  Mesin  Gas)  panbil memiliki  unit  pembangkitan  dengan kapasitas  daya  sebesar  27  MW.  Pada PLTMG panbil memiliki transformator
step up sebanyak 8 buah transformator masing-masing  transformator  5.000 KVA, transformator distribusi
sebanyak  43  buah,  dan  transformator auxiliary sebanyak  2  buah.  Tenaga listrik  yang  dihasilkan  PLTMG  panbil di distribusikan untuk kawasan industry yang  ada  dikawasan  panbil industrial  estate.  Selain  keandalan kuantitas, keandalan kualitas komponen  yang dipakai  menjadi  salah satu  hal  yang  sangat  penting  dalam system kelistrikan, apakah masih layak pakai, atau saatnya dilakukan
perawatan,  ataupun  sudah  saatnya dilakukan penggantian pada komponen tersebut.  Kondisi  oli  transformator yang  kotor  akan  mengganggu  kinerja transformator  tersebut,  sehingga  perlu dilakukan test tegangan  tegangan tembus oli transfotmator, dan selanjutnya dilakukan langkah pemurnian  dengan  proses Furifying Treatment  Oil  Transformator ,  proses pemurnian oli transformator dimasukkan  dalam  salah  satu  aktifitas perawatan ( maintenance ) transformator  panbil.  Dalam system
perawatan oli transformator ini,
pengujian  tahanan  oli  transformator adalah  tolak  ukur  sebelum  dilakukan proses pemurnian, apakah sudah saatnya  dilakukan  langkah  pemurnian pada oli tersebut atau belum.

## 1.2 Rumusan Masalah
Dari  latar  belakang  yang  telah dijelaskan  penulis  diatas,  rumusan masalah  yang  bisa  penulis  ambil adalah:
1. Berapa  nilai  tahanan  tegangan tembus oli transformator menurut  SPLN29-1  :  1992. Methode IEC 156 dan IEC 296 sebelum dilakukan pemurnian.? 2. Berapa  nilai  tahanan  tegangan tembus oli transformator menurut  SPLN29-1  :  1992. Methode IEC 156 dan IEC 296 setelah dilakukan pemurnian.?

## 1.3 Tujuan Penelitian
Adapun  tujuan  penelitian  dari pembahasan pemurnian oli transformator  pada  PLTMG  Panbil adalah: 1. Menentukan nilai tahanan tegangan tembus oli transformator sebelum dilakukan  langkah  pemurnian menurut  SPLN29-1  :  1992.
Methode IEC 156 dan IEC 296. 2. Menentukan nilai tahanan tegangan tembus oli transformator setelah dilakukan langkah  pemurnian  menurut SPLN29-1  :  1992. Methode IEC 156 dan IEC 296.
1.4 Batasan Masalah
Agar pembahasan menjadi terarah  dan  tidak  menyimpang  dari topik,  maka  dalam  penulisan  tugas akhir ini penulis membatasi permasalahan  yang akan  dibahas  yaitu : 1. Pembahasan hanya pada perawatan oli transformator.
2. Pembahasan  dan  perhitungan menggunakan  pendekatan  data sheet dan  menggunakan  data pengukuran lapangan.
3. Pembahasan  tegangan  tembus oli transformator hanya
membahas tegangan tembus oli transformator 5.000 KVA. 2.1 Transformator Transformator adalah suatu peralatan listrik yang befungsi menyalurkan  tenaga/daya  listrik  dari tegangan  tinggi  ke  tegangan  rendah atau  tegangan  rendah  ke  tegangan tinggi  tergantung  kebutuhan  yang  kita inginkan dengan frekuensi sama.
Prinsip kerja dari transformator yaitu  arus  listrik  bolak-balik  yang mengalir  mengelilingi  suatu  inti  besi akan  berubah  menjadi  magnit  dan apabila magnit tersebut dikelilingi oleh suatu  belitan  maka  pada  kedua  ujung belitan  tersebut  akan  terjadi  beda tegangan,  akibatnya  pada  sisi  primer terjadi induksi,
Sisi sekunder menerimagaris  gaya  magnet  dari  sisi primer  yang  jumlahnya  berubah-ubah pula,  Maka  di  sisi  sekunder  juga timbul  induksi,  akibatnya  antara  dua ujung terdapat beda tegangan.
2.2 Jenis-Jenis Transformator dan Penggunaannya Ada beberapa jenis transformator yang dikenal dan
digunakan  secara  luas  di  masyarakat, diantaranya adalah:
1. Transformator Daya
2. Transformator Distribusi 3. Transformator
Tegangan (Potensial Transformator )
4. Transformator Arus (Current Transformator) 2.3 Dielektrik Cair Kekuatan dielektrik cair merupakan  ukuran  kemampuan  suatu material  untuk  bisa menahan tegangan
tinggi tanpa berakibat terjadinya kegagalan dielektrik. Kekuatan dielektrik  cair  tergantung  pada  sifat atom  dan  molekul  cairan  itu  sendiri, material  dari  elektroda,  suhu,  jenis tegangan  yang  diberikan,  gas  yang terdapat  dalam  cairan,  dan  sebagainya yang  dapat  merubah  sifat  molekul cairan.  Dalam  isolasi  cair  kekuatan dielektriik  setara  dengan  tegangan yang terjadi. Menurut hukum Paschen’s ,  kekuatan  dielektrik  cair berkisar antara 107 V/cm.
2.4 Minyak Transformator Sebagai Bahan Isolasi Minyak  transformator  sering digunakan  dalam  peralatan  tegangan tinggi.
Minyak transformator merupakan  jenis  minyak  organik. Minyak  transformator  hampir  tidak berwarna  yang  tersusun  dari  senyawa hidrokarbon  yang  terdiri  dari paraffin , iso-parafin, naphthalene dan aromatic . Beberapa  pengotor  mempunyai  sifat korosif  terhadap  material  isolasi  padat dan  bagian-bagian  konduktor  pada transformator. Lumpur yang menumpuk pada inti transformator.

## 2.5 Sifat-Sifat Dielektrik Cair
Dielektrik  cair  adalah  suatu
bahan  yang  memiliki  daya  hantar  arus yang  sangat  kecil  atau  bahkan  hampir tidak ada. Adapun sifat-sifat dielektrik cair adalah sebagai berikut:
1. Sifat Fisika
2. Sifat Kelistrikan
3. Kekentalan (Viskositas) 2.6 Penyebab Turunnya Tahanan (Tegangan Tembus) Oil Transformator
Perlu kita ketahui, ada beberapa  hal yang  menyababkan kerusakan  pada  oli  transformator, berikut adalah contoh penyebab
kerusakan pada oli transformator: 1. Drum penyimpanan  yang  tidak baik, sehingga akan menyebabkan  terjadi  kotoran seperti karatan dan sebagainya. 2. Transformator beroperasi dalam keadaan berbeban maksimum secara terus menerus, sehingga temperature minyak  menjadi  tinggi  dan akan  mengakibatkan  terjadinya uap air.
3. Pengoperasian transformator yang tidak konsisten.
4. Silicagel yang sudah rusak.
5. Minyak  mengandung  unsur karbon  dan  asam  yang  banyak (CO, CO2, CH4, C2H4, C2H6)
6. Usia  oli  transformator  sudah tua.
7. Tahanan  isolasi  transformator
sudah dibawah standar minimal yaitu 30 KV/2.5mm. 2.7 Teori  Kegagalan  Dielektrik Cair Pada isolasi minyak transformator akan berubah jika terjadi ketidak  murnian  di  dalamnya.  Hal  ini akan  mempercepat  terjadinya  proses kegagalan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan isolasi antara  lain  adanya  partikel  padat,  uap air dan gelembung gas. Teori kegagalan  isolasi  yang  terjadi  pada minyak  transformator  dibagi  menjadi empat jenis sebagai berikut:
1. Teori kegagalan elektronik.
2. Teori  kegagalan karena  adanya gelembung gas.
3. Teori kegagalan partikel padat
4. Teori kegagalan bola cair 2.8 Pemurnian Oli Transformator (Treatment Oil Transformator) Agar transformator selalu beroperasi  dengan  baik,  transformator sebaiknya selalu dirawat dengan teratur.  Harus  ada  perhatian  khusus jika  transformator  beroperasi  dengan beban  penuh/atau  di  kondisi-kondisi tertentu  yang  berbahaya.  Sebelum dilakukan  pekerjaan,  transformator harus dilepaskan dari rangkaian eksternal dan harus ditanahkan (ground) dengan baik (buang tegangan sisa  operasi  transformator),  agar  tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2.9 Alat Ukur Oli Transformator
( Megger Oil Transformator)
Didalam  transformator  daya  atau transformator distribusi 20 KV (tegangan menengah) terdapat oli yang berfungsi memisahkan kumparan primer  dan  kumparan  sekunder  agar tidak  terjadi  tegangan  tembus,  oli transformator  ini  memiliki  tingkat isolasi  yang  lebih  tinggi  dari  pada udara  bebas.  Salah  satu  parameter yang  dapat  menunjukkan  baik  atau buruknya  tahanan  oli  adalah  tegangan tembusnya.
Dari  gambar  diatas,  untuk mencari  hasil  tegangan  tembus  per 1KV dapat dirumuskan: ……………….………………... 2.2 R= Resistansi (tahanan) oli transformator S= Jarak antara elektroda KV=  Hasil tahanan yang didapat saat dilakukan pengukuran 3.1 Profil Perusahaan
Seiring  dengan  perkembangan kawasan  industri  Panbil Industrial Estate, Managemen  Panbil Group mulai menanamkan investasi pembangkit  listrik  untuk  kebutuhan internal kawasan.  Maka  pada  tahun
2006,  Panbil Group mengambil  alih pembangkit  listrik  yang  sebelumnya dikelola PT. Gokindo Daya Bersama. Selanjutnya Panbil Group menjadikan pembangkit listrik menjadi salah  satu  divisi  di  dalam  tubuh  PT. Panbil Utilitas Sentosa yang merupakan  anak  perusahaan  dari Panbil Group .  PT.  Panbil  Utilitas Sentosa  memiliki  beberapa  divisi diantaranya  :  Divisi Power  Plant
(Pembangkit  Listrik),  WTP  ( Water
Threatment Plant ) serta WWTP ( Waste Water Threatment Plant ). Dengan perkembangan kebutuhan  listrik  di  kawasan  Panbil Industrial  Estate ,  PT.  Panbil  Utilitas Sentosa  dituntut  untuk  lebih  menjaga kualitas  maupun  kuantitas  listrik  yang di  distribusikan  ke tenant .  Untuk  saat ini PT. Panbil Utilitas Sentosa memiliki kapasitas pembangkit sebesar 23  Mega Watt yang  terdiri  dari  5  unit pembangkit  PLTMG  dan  2  unit pembangkit PLTD. 3.2 Produk Pemasaran Bidang usaha PT. Panbil Utilitas Sentosa meliputi supply listrik, air  bersih  maupun  pengelolaan  air kotor  yang terdapat  di  kawasan Panbil Industrial Estate. Untuk divisi pembangkit  listrik  sendiri,  PT.  Panbil
Utilitas  Sentosa  bekerja  sama  dengan PLN  dan  masuk  ke  dalam  sistem interkoneksi PLN area Batam.
Selain  fokus  untuk  memenuhi kebutuhan  listrik  kawasan  Panbil Industrial  Estate ,  PT.  Panbil  Utilitas Sentosa  juga mensupply listrik  untuk PLN  dengan  kapasitas  yang  telah disepakati sesuai dengan kontrak kerja.

## 3.3 Visi dan Misi Perusahaan
Bagi  suatu  organisasi  visi  dan misi  memiliki  peranan  yang  penting dalam menentukan arah kebijakan dan karakteristik organisasi tersebut. Adapun visi dan misi PT.
PanbilUtilitas  Sentosa  adalah  sebagai berikut:
Visi :  Visi  PT  Panbil  Utilitas Sentosa  adalah  menjadi  pembangkit yang  handal,  aman,  dan  ramah lingkungan bagi kota batam.
Misi :  PT  Panbil  Utilitas  Sentosa sebagai  perusahaan  bidang supply energi  listrik  mempunyai  komitmen untuk menyediakan supply listrik yang berkesinambungan  dan  mempunyai kualitas  terjamin  dan  sesuai  standar yang  berlaku  dan  berketetapan  untuk terus memperbaiki kinerjanya sehingga  dapat  mencapai  standar internasional  dan  menjadi  kompetitor terkemuka dalam dunia industri nasional yang sejenis pada umumnya.
4.1 Alir Diagram Metodologi Penelitian Pada penelitian Analisa Pengujian  Tegangan  Tembus  Oli
Transformator  5.000  KVA  Panbil dimulai  dari  alir  diagram  Metodologi Penelitian seperti dibawah ini : Tabel 4.1 Alir Diagram Penelitian
4.2 Rumusan Masalah
Pada tahap ini dilakukan perumusan  masalah  agar  penelitian lebih  terarah  dan  mencapai  hasil  yang maksimal serta sesuai yang diharapkan.  Adapun  rumusan  masalah yang  telah  ditentukan  yaitu  seperti pada bab I (sub bab 1.2) 4.3 Landasan Teori Dalam penelitian Analisa Analisa  Pengujian  Tegangan  Tembus Oli  Transformator  5.000  KVA  Panbil menggunakan beberapa landasan teori,
diantaranya :
1. Transformator .
2. Cara  kerja  dan  fungsi  tiap-tiap bagian transformator.
3. Jenis-jenis  transformator  dan penggunaannya.
4. Pengetesan  resistansi  (tahanan) tegangan tembus oli transformator  5.000  KVA  di PLTD PANBIL. 4.4 Obyek Penelitian
Penelitian Analisa Pengujian Resistansi Tegangan Tembus Pada Oli Transformator 5.000 KVA Di PLTMG Panbil dilakukan  pada Power  Plant Panbil  PT.  Panbil  Utilitas  Sentosa yang  berada  di  kawasan Panbil
Industrial  Estate Jln.  Ahmad  Yani, Muka Kuning, Batam. Obyek penelitian yaitu menentukan hasil pengukuran resistansi pada oli transformator 5.000
KVA layak atau tidaknya oli transformator untuk dioperasikan, yang berfungsi untuk menjaga kelancaran  operasional  transformator dan kualitas listrik  untuk  dipakai sendiri  dan  untuk  disalurkan  kepada konsumen yang ada di kawasan Panbil Industrial Estate.
4.5 Pengumpulan Dan Pengolahan Data Data-data yang diperlukan dalam  penelitian Analisa Pengujian Resistansi Tegangan  Tembus  Oli Transformator 5.000 KVA di  PLTMG
Panbil adalah sebagai berukut:
1. Flowchat penulisan.
2. Data Transformator.
3. data  pengukuran  tahanan  oli transformator sebelum dilakukan proses pemurnian.
Rumusan Masalah Landasan Teori Obyek Penelitian Hasil Dan Pembahasan Pengumpulan Dan Pengolahan Data Hasil Dan Pembahasan Penutup
4. data  pengukuran  tahanan  oli transformator setelah dilakukan proses pemurnian.
Adapun cara menghitung rata-rata data yang  didapat  dari  pengukuran  dari lapangan, menggunakan rumuskan persamaan 2.1
=rata-rata hitung xi = nilai sampel ke- i n = jumlah sampel

## 4.6 Hasil Dan Pembahasan
Setelah  mengetahui  parameter- parameter  yang diperlukan, dalam bab ini penulis melakukan Analisa Pengujian  Tegangan  Tembus  Oli Transformator 5.000 KVA di  PLTMG Panbil dengan
langkah-langkah
sebagai berikut : 1. Mengukur  tahanan  tegangan tembus oli transformator sebelum pemurnian.
2. Mengukur  tahanan  tegangan tembus oli transformator setelah pemurnian.
3. Membandingkan Nilai Tahanan Yang Didapat Dengan Standart Yang  SPLN - IEC  NO  196  & 256

## 4.7 Penutup
Pada  tahap  akhir  ini,  penulis mengambil  kesimpulan  dari  hasil penelitian  Analisa  pengujian  tegangan tembus  oli  transformator  5.000  KVA di PLTMG Panbil . Setelah menyimpulkan hasil penelitian, kemudian melakukan evaluasi keseluruhan  sehingga  menghasilkan saran-saran untuk meningkatkan perhatian  husus  untuk  memperhatikan keadaan oli transformator kedepannya. 5.1
Flowchart Penelitian
Agar  mudah  dipahami  dan dimengerti,  berikut  adalah flowchart penelitian laporan ini.
Gambar 5.1 Flowcart penelitian

## 5.2 Data Transformsator
Transformator  yang  dianalisa pada  skripsi  ini  adalah  transformator yang  berkapasitas  5.000  KVA  ber merk  UNINDO.  Berikut  adalah  tabel data transformator Tabel 5.1 Data Trnsformator
MULAI

## DATA TRANSFORMATOR

## DATA PENGUKURAN TAHANAN  OLI
TRANSFORMATOR SEBELUM DILAKUKAN PROSES
PEMURNIAN
DATA PENGUKURAN TAHANAN  OLI TRANSFORMATOR SESUDAH DILAKUKAN PROSES PEMURNIAN SELESAI FLOWCHART PENELITIAN MEMBANDINGKAN TEORI DENGAN DATA LAPANGAN
Pengukuran  tahanan  oli  transformator dilakukan  minimum  setahun  sekali demi  menjaga  mutu  oli  transformator dan  untuk  menghindari  terjadinya kerusakan  pada  komponen  yang  ada didalam  transformator.  Pengukuran sebelum  dilakukan  pemurnian  oli transformator  sangat  penting  dalam proses  perawatan  oli  transformator, dimana  pengukuran  oli  pada step pertama  adalah  sebagai  tolak  ukur untuk  melanjutkan  langkah  perawatan apakah  oli  transformator  tersebut
sudah  saatnya  dilakukan  pemurnian atau  belum.  Berikut  adalah  table pengukuran  oli  transformator  sebelum dilakukan  langkah  pemurnian  oli transformator.
Tabel 5.2  Data  pengukuran  tahanan oli trasformator sebelum dimurnikan Data  pengukuran  pertama  ini dilakukan  untuk  mengetahui  nilai resistansi, dmana  pengukuran  pertama ini berfungsi untuk menentukan langkah  berikutnya,  dimana  menurut standart  SPLN-IEC  no  196    dan  256 sudah  sangat  mendekati standart, menurut standart nilai  tahanan  oli transformator  yaitu 30 KV/2,5mm dan harus  dilakukan  langkah  pemurnian pada oli.
5.3 Data Pengukuran Oli Transformator Setelah Dilakukan Langkah Pemurnian Oli Transformator Pengukuran tahanan oli transformator setelah dilakukan
langkah pemurnian juga sangat
Merk transformator UNINDO
Daya transformator 5.000 KVA Tahun pembuatan 2009 Nomor seri 85665 Tegangan (V) 20 kv / 400~415 VOLT Phasa 3 Phasa Weighs core and coil 4700 KG Weighs Oil 2350 N o. T es t Tega ngan Tem bus (KV ) Wak tu (t) Hasil Rata- Rata Tegang an Tembus (KV) Ketera ngan
1 32,7 KV/ 2,5 MM 5 Men it 30,7 KV/2,5 MM (122,8/ CM) Oli transfo rmator sudah mende kati standa rt IEC SPLN. Segera di murni kan
2 36,3 KV/ 2,5 MM 2 Men it
3 30,7 KV/ 2,5 MM 2
Men it 4 20,2 KV/ 2,5 MM 2 Men it 5 32,4 KV/ 2,5 MM 2 Men it
6 31,9 KV/ 2,5 MM 2 Men it
penting. dimana berfungsi untuk
mengetahui apakah langkah pemurnian sudah selesai dilakukan atau belum.
Tabel 5.3  Data  pengukuran  tahanan oli trasformator sesudah dimurnikan Sebelum dilakukan pengukuran yang kedua ini, sebelumnya dilakukan langkah  pemurnian  oli  transformator yang  berfungsi  menaikkan  tahanan (tegangan  tembus)  pada  oli  tersebut. Dan  setelah  dilakukan  pengukuran pada  oli  tersebut,  oli  ini  sudah  layak dioperasikan kembali menurut standart SPLN-IEC  no  195  dan  256,
dimana  menurut standart tersebut,
standart oli  transformator  setelah
dilakukan pemurnian tahanannya harus mencapai 50KV/2,5MM. 6.1 Mengukur Tahanan Tegangan Tembus Oli transformator Sebelum Pemurnian Dilihat  dari standart SPLN- IEC  NO  196  DAN  256  sebelum dilakukan langkah pemurnian pertama-
tama kita harus melakukan pengukuran pada tahanan oli transformator tersebut apakah sudah saatnya dilakukan langkah  pemurnian  atau  belum,  data pengukuran  diperlihatkan  pada  table 5.2.  Dari  data  yang  diperlihatkan  dari table  5.2,  tegangan  tembus  dapat dirata-ratakan dengan rumus persamaan 2.1. Dengan  data  pengukuran  yang dilakukan sebanyak enam kali percobaan  dilapangan  dan  setelah dirata-ratakan dari
enam kali
pengukuran  tersebut  didapatkan  nilai tahanan  30,7  KV/2,5  MM.  nilai tahanan  ini  sudah  sangat  mendekati standart SPLN-IEC NO 196 DAN 256 yaitu 30 KV/2,5 MM dan harus segera
dilakukan  langkah  pemurnian  pada  oli transformator  tersebut  demi  menjaga mutu dan kelancaran operasi transformator tersebut.
No. Test Tega ngan
Temb u (KV) Wak tu (t) Hasil Rata- Rata Tegan gan Tembu s (KV) Keteran gan
1 67.0 KV/2, 5 MM 5 Men it 61,133 KV/2,
5 MM (268,5 3 KV/C M) Oli transfor mator sudah layak diopera sikan sudah diatas standar t IEC SPLN 30 KV/2,5 MM 2 67.0
KV/2, 5 MM 2
Men it
3 67.7 KV/2, 5 MM 2 Men it
4 66.8 KV/2, 5 MM 2 Men it
5 66.9 KV/2, 5 MM 2 Men it
6 67.4 KV/2, 5 MM 2 Men it
6.2 Mengukur Tahanan Tegangan Tembus Oli Transformator Setelah Pemurnian Setelah dilakukan langkah pemurnian  pada  oli  transformator, fungsi  utama  dilakukan  pemurnian adalah  untuk  meningkatkan  tahanan tegangan tembus pada oli transformator. Setelah dilakukan pemurnian  oli  transformator  barulah dilakukan pengukuran tahanan kembali  pada  oli  tersebut  apakah sudah  bisa  dioperasikan  kembali seperti  normal  atau  belum,  data pengukuran  diperlihatkan  pada  tabel 5.3.
Dari data pengukuran tabel 5.3, tegangan  tembus  dapat  dirata-ratakan dengan rumus persamaan 2.1.
= Setelah  dilakukan  pengukuran tahanan  oli  transformator  pada  oli tersebut sebanyak enam kali pengukuran,  dan  setelah  dirata-rata kan  dapat  lah  hasilnya  61,133  KV/2,5
MM  dan  sudah  dapat  dioperasikan kembali  seperti  normal  karena  sudah memenuhi standart SPLN  yaitu  50 KV/2,5 MM. 6.3 Membandingkan Nilai Tahanan Yang Didapat Dengan Standart Yang Berlaku Setelah dilakukan langkah- langkah menurut prosedur dan menurut standart SPLN-IEC  NO  196 DAN 259,
selanjutnya untuk
membandingkan  nilai  yang  didapat dengan nilai tahanan.
6.3.1 Memebandingkan Nilai Tahanan  Oli  Tansformator Sebelum  Dilakukan  Langkah Pemurnian  Dengan Standart SPLN-IEC NO 196 & 256
Sebelum  dilakukan  langkah pemurnian oli
transformator, pengukuran  tahanan  oli  transformator adalah  tolak  ukur  untuk  melakukan langkah perawatan selanjutnya,
Dari  hasil  pengukuran  dan  dilihat  dari standart , nilai tahanan oli transformator sudah saatnya dilakukan langkah  pemurnian  oli  transformator. Dari nilai pengukuran  yang dilakukan, untuk  mencari  nilai  tahanan  tegangan tembus  per  KV  dapat  dihitung  dengan persamaan 2.2.
R 6.3.2 Memebandingkan Nilai Tahanan  Oli  Tansformator
Setelah  Dilakukan  Langkah Pemurnian  Dengan Standart SPLN-IEC NO 196 & 256 Setelah  dilakukan  pengukuran dan  setelah  dilihat  dari standart yang berlaku  yaitu standart SPLN-IEC  NO 196&256 nilai tahanan oli transformator sudah memenuhi
standart ,  dan  sudah  bisa  dioperasikan kembali  seperti  normal  dan  dapat dinyatakan keadaan oli dalam keadaan bagus.  Dari  nilai  pengukuran  yang dilakukan, untuk mencari nilai tahanan tegangan  tembus  per  KV  dapat dihitung dengan persamaan 2.2.
E-ISSN 2599-0616 P ISSN 2614-5979
7.1 Kesimpulan Setelah  melakukan  penelitian pengujian  resistansi  tegangan  tembus pada  oli  transformator  5.000  KVA  di PLTMG Panbil, dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:
1. Nilai pengukuran tehanan
tegangan tembus sebelum dilakukan  pemurnian  adalah sebesar  30,7KV/2,5mm,  nilai tersebut sudah sangat mendekati standard SPLN- METHODE  IEC  no  196  & 256, dimana standart oli transformator  adalah  senilai 30KV/2,5mm  dan  harus  segera dilakukan  pemurnian  pada  oli transformator tersebut. 2. Nilai pengukuran tahanan tegangan tembus oli transformator setelah dilakukan pemurnian adalah sebesar 61,133  KV/2,5mm,  nilai  oli transformator  tersebut  sudah layak  dioperasikan  kembali, karena sudah memenuhi standard setelah dilakukan pemurnian. Standard setelah dilakukan pemurnia adalah sebesar  50KV/2,5mm.  Maka dari  hasil  itu,  oli  transformator sudah dinyatakan dalam keadaan bagus.

## 7.2 SARAN
Dalam melaksanakan penulisan tugas  akhir  di    PT.  Panbil  Utilitas Sentosa  Batam  muka  kuning.  dari
semua  Bab-Bab  yang  telah  ditulis, saran yang dapat penulis ambil adalah:
1. Perlu test  temperature oli transformator,  dimana  kalau kita  lakukan test  temperature pada  oli  transformator,  kita dapat mengetahui dititik berapa temperature oli  transformator akan  bekerja/memberi  perintah pada  transformator  akan  mati (trip).
2. Perlu test proteksi secara global setiap  tahun,  dimana  bertujuan untuk  mengetahui  apakah  ada komponen  yang  rusak  atau sudah  tidak  bekerja  sebagai mana mestinya.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Aslimeri. 2008. Teknik Transmisi Tenaga Listrik. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional.
2. Ghalia,1983.  Teknik  Tegangan Tinggi.  Indonesia. Jakarta 3. Anonim. 1995. IEC-156. Breakdown  Voltage  at  Power Frequency Tes Method 4. Bonggas  L.  Tobing.  Dasar- Dasar Teknik Pengujian Tegangan  Tinggi.  Indonesia. Jakarta.