## Tinjauan Kapasitas-Produksi dan Umur Waduk Bendungan Rukoh
Ambiya Rizkillah 1* , Alfiansyah Yulianur 2* , Ziana 3
1* Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil, Universitas Syiah Kuala Jalan Syech Abdurrauf No.7 Kopelma Darussalam Banda Aceh 23111, Indonesia
2,3 Dosen, Jurusan Teknik Sipil, Universitas Syiah Kuala Jalan Syech Abdurrauf No.7 Kopelma Darussalam Banda Aceh 23111, Indonesia
1 ambiya@mhs.unsyiah.ac.id *, 2 fian_7anur@unsyiah.ac.id *, 3 ziana@unsyiah.ac.id *Corresponding author

## Abstract
Pidie Regency often has problems with water availability. The available water comes from the Krueng Baro River and the Krueng Tiro River. The availability of water from these sources is abundant in the rainy season and becomes very limited in the dry season. So it is necessary to store excess water to be used when there is a shortage of water, one of which is through the construction of the Rukoh Dam. The purpose of this research is to review  the  planning  of  reservoir  water  production-capacity  at  Rukoh  Dam  based  on  topographic  conditions, climatological data, and rainfall data so that the Rukoh Dam is expected to support irrigation water and clean water  needs.  Calculation  of  reservoir  production  capacity requires  inflow  and  outflow  parameters.  The  inflow parameter (water availability) is obtained based on rainfall and climatological data, while the outflow parameter (water demand) is obtained based on semi-monthly rainfall data, mainstay discharge, and population. Calculation of sedimentation and reservoir age requires data on topography, storage capacity, and annual inflow. Based on the analysis that has been carried out, the largest intake discharge value is 3.372 m 3 /sec, the need for clean water for residents of Titeu District is 0.032 m 3 /sec, and the effective reservoir capacity is 124.421.786,792 m 3 . Land erosion that occurred at the review location based on the modified USLE method was 1,216,072,839 tons/year with a sedimentation of 469,634,988 m 3 /year. The age of the reservoir is estimated to be 247,959 years because 80% of the reservoir is filled with sediment.
Keywords: Krueng Rukoh River, dam, production-capacity, sediment, reservoir age.

## Abstrak
Kabupaten  Pidie  sering  mengalami  masalah  ketersediaan  air.  Air  yang  tersedia  berasal  dari  Sungai Krueng Baro dan Sungai Krueng Tiro. Keberadaan air dari sumber tersebut melimpah pada musim hujan dan menjadi  sangat  terbatas  pada  musim  kemarau.  Maka  perlu  dilakukan  penampungan  kelebihan  air  untuk digunakan  di  saat  kekurangan  air,  salah  satunya  yaitu  melalui  pembangunan  Bendungan  Rukoh.  Tujuan  dari penelitian  ini  adalah  melakukan  tinjauan  perencanaan  kapasitas-produksi  air  waduk  pada  Bendungan  Rukoh berdasarkan kondisi topografi, data klimatologi, dan data curah hujan sehingga Bendungan Rukoh diharapkan dapat  mendukung  kebutuhan  air  irigasi  dan  air  bersih.  Perhitungan  kapasitas-produksi  waduk  memerlukan parameter inflow dan outflow. Parameter inflow (ketersediaan air) didapat berdasarkan data curah hujan dan klimatologi,  sedangkan  parameter  outflow  (kebutuhan  air)  didapat  berdasarkan  data  curah  hujan  setengah bulanan,  debit  andalan,  dan  jumlah  penduduk.  Perhitungan  sedimentasi  dan  umur  waduk  memerlukan  data topografi, kapasitas tampungan, dan inflow tahunan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, didapatkan nilai debit pengambilan terbesar yaitu 3,372 m 3 /dt, kebutuhan air bersih untuk penduduk Kecamatan Titeu yaitu 0,032 m 3 /dt, dan kapasitas tampungan efektif waduk yaitu 124.421.786,792 m 3 . Erosi lahan yang terjadi pada lokasi tinjauan  berdasarkan  metode  USLE  modifikasi  yaitu  1.216.072,839  ton/tahun  dengan  sedimentasi  sebesar 469.634,988 m 3 /tahun. Umur waduk diperkirakan 247,959 tahun akibat 80% tampungan dipenuhi sedimen.
Kata kunci: Sungai Krueng Rukoh, bendungan, kapasitas-produksi, sedimen, umur waduk.

## I. Pendahuluan
Sungai  adalah  suatu  tempat  atau  wadah serta  jaringan  pengaliran  dari  mata  air  sampai
muara yang dibatasi oleh batas-batas di kiri dan kanan serta sepanjang alurnya [1].
Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah  daratan  yang  secara  topografis  dibatasi oleh punggung pegunungan yang dapat menerima  dan  menyimpan  air  hujan  dan
menyalurkannya  ke  laut  melalui  sungai  utama [2].
Bendungan  ( dam )  adalah  ambang  besar yang  melintang  di  dasar  sungai  yang  berfungsi untuk menyimpan air bila berlebihan, setelah itu tampungan  waduk  diatur  untuk  berbagai keperluan.  Misalnya  penggunaan  eka  ( single purpose ) yang artinya hanya satu tujuan, seperti hanya untuk keperluan irigasi, atau hanya untuk keperluan pembangkit listrik tenaga air. Multiguna  berarti  berbagai  tujuan  seperti pengendalian  banjir,  pengendalian  sedimen, irigasi, pembangkit listrik tenaga air, air minum dan air industri [3].
Waduk menurut  pengertian  umum  adalah tempat  pada  permukaan  tanah  yang  digunakan untuk  menampung  air  saat  terjadi  kelebihan air/musim  penghujan  sehingga  air  itu  dapat dimanfaatkan  pada  musim  kering.  Sumber  air waduk sebagian besar adalah limpasan permukaan dan air hujan langsung [4].
Bendungan  Rukoh  adalah  bendungan multi-purpose yang  dapat  memenuhi  kebutuhan air irigasi, air baku, pembangkit listrik tenaga air, pengendali banjir dan kawasan wisata. Bendungan Rukoh mampu menyediakan kebutuhan air untuk irigasi seluas 11.950 Ha, air baku  sebesar  0,90  m 3 /dt,  tenaga  listrik  sebesar 1,22  MW,  dan  mengatasi  permasalahan  banjir untuk periode ulang 50 tahunan [5].
Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan  tinjauan  perencanaan  kapasitas- produksi  air  waduk  pada  bendungan  Rukoh berdasarkan kondisi topografi, data klimatologi, dan data curah hujan sehingga bendungan Rukoh diharapkan  dapat  mendukung  kebutuhan  irigasi dan air bersih.

## II.   Metode Penelitian

## 2.1 Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi  penelitian  ini  adalah  proyek pembangunan Bendungan Rukoh yang berlokasi di Kecamatan Titeue, Kabupaten Pidie.

## 2.2 Metode Pengumpulan Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder.  Data sekunder  yang  digunakan  adalah  peta  wilayah administrasi  Aceh,  peta  DEMNAS,  data  curah hujan  harian,  data  iklim,  dan  data  teknis Bendungan Rukoh. Data yang didapat bersumber dari Badan Wilayah Sungai Sumatera I (BWSS- I),  website https://tanahair.indonesia.go.id/ ,  dan konsultan perencana (PT. Wahana Adya).

## 2.3 Pengolahan Data

## 1. Evapotranspirasi Potensial
Perhitungan  evapotranspirasi  potensial (ET0)  dilakukan  untuk  mengetahui  besarnya evapotranspirasi pada kondisi tanah tersedia air. Evapotranspirasi  potensial  dihitung  dengan metode  Penman  modifikasi  (FAO)  berdasarkan data  klimatologi  [6].  Persamaan  Penman Modifikasi dirumuskan sebagai berikut:
=  [ . + 1 − − ] ......(1)
= 1 −   − ................................(2) =   0,25 + 0,50  /! ..........................(3) = /! ...........................(4) = 0,27  1 + #/100 ............................(5)
=   $/100 .......................................(6)

## 2. Debit Andalan
Debit  andalan  ( dependable  flow )  adalah debit  minimum  sungai  untuk  kemungkinan terpenuhi  yang  sudah  ditentukan  yang  dapat dipakai  untuk  irigasi.  Kemungkinan  terpenuhi ditetapkan  80%  (kemungkinan  bahwa  debit sungai  lebih  rendah  dari  debit  andalan  adalah 20%).  Untuk  PLTA,  kemungkinan  terpenuhi ditetapkan  90%.  [7].  Debit  andalan  dianalisa berdasarkan  debit  rata-rata  bulanan.  Bila  tidak terdapat  data  debit,  debit  sungai  dapat  dihitung dengan  menggunakan  metode  Dr.  Mock. Langkah-langkah  perhitungan  Dr.  Mock  adalah sebagai berikut :
Evapotranspirasi aktual % = & ' ( ) * 18 − , ...........................(7)
= − % .............................................(8)
Penyimpanan kelembapan tanah (SMS)
-.- = /-. + 0 − ..................................(9)
Kelebihan air (WS) - = /-. + 0 − − -.- .......................(10)
Infiltrasi (inf) 1 = - 2 /3 .............................................(11)
Penyimpanan air tanah pada akhir bulan (G. STOR t ) 4. - 5 6 = 4. - 5 67, 2
8 + 0,5  1 + 8 2 1 .......................................................(12)
Limpasan dasar (Q base ) 9 : 0 = 1 − 4. - 5 6 + 4. - 5 67, .. (13)
Limpasan permukaan (Q direct ) 9 ;<=086 = - 2  1 − /3 .............................. (14)
Limpasan hujan sesaat (Q storm )
9 6>=' = 0 2 ?3 ....................................... (15)
Total limpasan (Q total )
9 6>6 = 9 : 0 + 9 ;<=086 + 9 6>=' ........... (16)
Debit sungai (Q s ) 9 = 9 6>6 2 @ ........................................... (17)
Untuk  mendapatkan  debit  andalan,  debit rata-rata  bulanan  yang  telah  didapat  diurutkan dari urutan besar ke urutan kecil. Nomor urut data dapat ditulis sebagai berikut:
? = = ' A, 2 100% ...................................... (18)

## 3. Kebutuhan Air Irigasi
Kebutuhan  air  irigasi  dihitung  untuk menentukan jumlah total air yang dapat disuplai ke  sawah.  Besarnya  kebutuhan  air  irigasi dihitung  untuk  tanaman  padi  dan  palawija. Musim  tanam  disesuaikan  dengan  kebiasaan petani  setempat.  Kebutuhan  air  padi  di  lahan sawah  ditentukan oleh  faktor  pengolahan  lahan, penggunaan konsumsi, infiltrasi, perpindahan air, dan curah hujan efektif [15].
a. Kebutuhan bersih air untuk padi di sawah
Kebutuhan bersih air saat penyiapan lahan !3 = / − 0C ..................................... (19)
Kebutuhan bersih air setelah penyiapan lahan
!3 = 8 + ? − 0C + D .............. (20)
Penyiapan lahan ( Land Preparation ) / = E.0 F 0 F 7, ................................................ (21)
.  =  + ? ............................................... (22) G = E.H I ....................................................... (23)
Curah hujan efektif (R ef ) 0C = J KL% 060 M N :O
,P 2 70% ........ (24)
Kebutuhan air konsumtif (ET c )
8 = G 8 2 ........................................... (25)

## b. Kebutuhan bersih air untuk palawija di sawah
Kebutuhan bersih air untuk palawija
!3 = 8 + ? − 0C ........................... (26)
Curah hujan efektif (R ef ) 0C = J QL% 060 M N :O ,P 2 70% ........ (27)

## c. Kebutuhan pengambilan
Kebutuhan pengambilan dipengaruhi oleh efisiensi irigasi. Efisiensi irigasi adalah perbandingan  jumlah  air  yang  benar-benar mencapai  petak  tersier  dengan  jumlah  air  yang disadap  [8].  Besarnya  kebutuhan  pengambilan dihitung dengan rumus yaitu :
R = STJ 0C U V,WX .................................................(28)
= , 2 ) 2 Y ......................................(29)
d. Debit pengambilan
Debit pengambilan ditentukan oleh kebutuhan  pengambilan  dan  luas  daerah  yang akan  diairi.  Debit  pengambilan  dapat  dihitung dengan rumus:
9 = ZJ U [ , ......................................................(30)

## 4. Kebutuhan Air Bersih
Kebutuhan air bersih ditentukan berdasarkan  jumlah  penduduk  di  daerah  studi. Kebutuhan  air  bersih  per  orang  untuk  negara maju  adalah  60-120  ltr/hari,  sedangkan  untuk negara  berkembang  adalah  30-60  ltr/hari  [9]. Prediksi pertambahan penduduk jangka panjang dihitung dengan rumus sebagai berikut:
? 6 = ? 1 + \ 6 ...........................................(31)

## 5. Potensi Air untuk Pembangkit Listrik
Data  debit  yang  digunakan  adalah  debit andalan  80%  dan  90%  minimum,  debit kebutuhan  pengambilan  irigasi  terbesar,  dan debit untuk kebutuhan air bersih [14]. Daya yang dihasilkan  digunakan  untuk  mendukung  listrik dari PLN. Potensi energi listrik yang akan dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut : ? = η . 9 . ^ . _ .  $ 066> .................................(32)
6.
Kapasitas Tampungan Waduk
Kapasitas tampungan suatu waduk ditetapkan  berdasarkan  pengukuran  topografi. Perhitungan kapasitas eksisting waduk digunakan  dengan  mempertimbangkan  luas
genangan  dan  beda  tinggi  antar  elevasi  [10]. Kapasitas  tampungan  dapat  dihitung  dengan persamaan sebagai berikut:
` = , Y G  3 , + 3 ) + a3 , + 3 ) )  ................ (33)

## 7. Kapasitas-Produksi Waduk
Perencanaan  waduk  memerlukan  analisis hubungan  antara  produksi  dan  kapasitas. Produksi adalah jumlah air yang dapat disediakan oleh  waduk  dalam  jumlah  waktu  tertentu. Produksi didasarkan atas persamaan simpanan:
/ %b  −  %c  =  5 %b .................................... (34)
Untuk  memperoleh  kapasitas  tampungan waduk dapat ditentukan dengan lengkung massa. Lengkung  massa  adalah  penyajian  grafis  suatu aliran kumulatif atau volume t = 0 sampai t = t sebagai fungsi waktu [11].

## 8. Analisa Sedimentasi dan Umur Waduk
Sedimen merupakan hasil proses erosi dan umumnya  terendapkan  di  kaki  bukit,  dataran banjir,  saluran  air,  sungai,  dan  waduk  [2]. Besarnya volume pengendapan sedimen ini sama dengan  besarnya  erosi  permukaan  dari  lereng waduk  tersebut  yang  dihitung  dengan  rumus modifikasi USLE ( Universal Soil Loss Equation ) yang dikembangkan oleh synder: @ =    . d . D- . `. ..................................... (35)

## a. Penentuan indeks erosivitas hujan
Besarnya indeks erosivitas hujan (R) dapat ditentukan dengan persamaan [2] :
=  2,21 . ? ,,YW ............................................ (36)

## b. Penentuan indeks erodibilitas tanah
Penentuan  nilai  erodibilitas  tanah  (K)  di Indonesia  [12]  dapat  menggunakan  Tabel  1 berikut:
Tabel 1 Jenis Tanah dan Faktor Erodibilitas
No. Jenis Tanah Nilai K 1 Latosol coklat kemerahan dan litosol 0,43 2 Latosol kuning kemerahan dan litosol 0,36 3 Komplek mediteran dan litosol 0,46 4 Latosol kuning kemerahan 0,56 5 Grumusol 0,20 6 Alluvial 0,47
7 Regosol 0,40 8 Latosol 0,31 Sumber: Kironoto, 2003

## c. Penentuan faktor topografi
Faktor  indeks  topografi  L  dan  S  [2] masing-masing mewakili pengaruh panjang dan kemiringan  lereng  terhadap  besarnya  erosi. Faktor  panjang  lereng  (L)  didefinisikan  secara matematis sebagai berikut:
D = e /22,1 ' ..............................................(37)
Faktor  kemiringan  lereng  (S)  secara matematis dituliskan sebagai berikut:
- = ,XY A  ,Y    A  , X f
W,W, ................................(38)
Prakiraan  erosi  menggunakan  persamaan USLE,  komponen  L  dan  S  diintegrasikan menjadi faktor LS dan dihitung dengan rumus:
D- = D ,/) 0,00138 - ) + 0,00965 - + 0,0138 .......(39)

## 9. Umur Waduk
Umur  waduk  akan  berakhir  ketika  80% tampungan  waduk  terisi  penuh  oleh  sedimen. Data  muatan  sedimen  sungai  diperlukan  dalam kaitannya  dengan  sedimentasi  di  waduk  [13]. Data  tersebut  berupa  berat  jenis  sedimen tenggelam  dan  persentase  total  aliran  sedimen yang tenggelam ke dalam waduk. Analisis Brune menunjukkan adanya hubungan yang erat antara efisiensi tangkapan waduk secara inflow rata-rata tahunan yaitu:
% =  100  &1 − , , A ,  j/k * ,,P ..............(40)

## III. Hasil dan Pembahasan
3.1 Evapotranspirasi Potensial Evapotranspirasi potensial dihitung dengan  metode  Penman  Modifikasi.  Tabel  2 berikut menunjukkan hasil perhitungan evapotranspirasi potensial:
Tabel 2 Evapotranspirasi Potensial (mm/hari)
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 2,66 2,87 3,00 2,98 2,93 2,95 2,94 2,97 2,90 2,78 2,57 2,53
Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa ET 0 maksimum terjadi pada bulan Maret yaitu sebesar 3,00  mm/hari,  dan  minimum  terjadi  pada  bulan Desember yaitu sebesar 2,53 mm/hari.

## 3.2 Debit Andalan
Debit andalan didapat melalui probabilitas berdasarkan  data  debit  rata-rata  bulanan  yang dihitung  dengan  metode  Dr.  Mock.  Hasil perhitungan  debit  rata-rata  bulanan  Krueng Rukoh selama 10 tahun diperlihatkan pada Tabel 3 berikut:
Tabel 3 Debit rata-rata bulanan (m 3 /dt)
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 2,49 0,98 1,52 1,67 1,39 0,67 0,90 1,49 1,53 1,66 2,35 2,17
Debit  andalan  80%  diperlukan  untuk irigasi dan debit andalan 90% untuk pembangkit listrik. Debit andalan Krueng Rukoh dapat dilihat pada Gambar 1 berikut:

## Gambar 1 Debit Andalan Krueng Rukoh

## 3.3 Kebutuhan Air Irigasi
Kebutuhan  air irigasi  dihitung  untuk  padi dan  palawija.  Kebutuhan  air  irigasi  dipengaruhi oleh kebutuhan penyiapan air, curah hujan yang tersedia,  dan  kebutuhan  pengambilan  air. Perhitungan  kebutuhan  air  irigasi  direncanakan dengan  pola  tanam  padi-padi-palawija.  Hasil perhitungan  debit  intake  irigasi  diperlihatkan pada Tabel 4 berikut:
Tabel 4 Debit intake irigasi dengan A = 11.950 Ha
Periode ET0 P Re Pd Re Plj ETc Pd ETc Plj NFR Pd NFR Plj DR Qp Jan 1 2,66 2 1,10 2,97 0,00 0,90 0,16 0,32 2 0,90 2,64 9,43 8,53 1,52 3,04 Feb 1 2,87 2 0,10 0,56 9,57 9,47 1,69 3,37 2 0,36 1,80 9,57 9,21 1,64 3,28 Mar 1 3,00 2 0,47 1,84 3,25 5,88 1,05 2,09 2 0,47 2,85 3,20 5,82 1,04 2,07 Apr 1 2,98 2 0,74 1,68 3,03 6,48 1,15 2,31 2 0,32 1,27 1,98 4,77 0,85 1,70 Mei 1 2,93 2 0,64 1,74 0,93 0,49 3,39 0,75 0,74 1,47 2 1,28 3,10 0,00 1,07 0,72 0,00 0,13 0,26 Jun 1 2,95 2 0,59 1,13 2,02 2,89 0,51 1,03 2 0,80 2,31 2,56 2,26 0,40 0,80 Jul 1 2,94 2 1,21 1,56 2,97 3,40 0,61 1,21 2 1,32 2,13 2,96 2,83 0,50 1,01 Agt 1 2,97 2 0,65 1,62 1,95 2,33 0,42 0,83 2 3,12 3,75 0,94 0,00 0,00 0,00 Sep 1 2,90 2 1,17 2,43 9,60 8,42 1,50 3,00 2 0,77 1,31 9,60 8,83 1,57 3,14 Okt 1 2,78 2 1,65 2,36 9,51 7,87 1,40 2,80 2 2,17 3,23 3,02 3,94 0,70 1,40 Nov 1 2,57 2 3,19 5,05 2,74 2,64 0,47 0,94 2 4,41 5,69 2,61 2,39 0,43 0,85 Des 1 2,53 2 2,33 6,79 1,69 2,46 0,44 0,87 2 2,67 3,76 0,80
1,23 0,22 0,44
Berdasarkan  Tabel  4  dapat  diketahui bahwa  kebutuhan  pengambilan  maksimum  air irigasi  sebesar  1,686  lt/dt/ha  dan  debit pengambilan  maksimum  sebesar  3,372  m3/dt. Kebutuhan dan debit pengambilan maksimum ini terjadi pada bulan Februari pertama.

## 3.4 Kebutuhan Air Bersih
Kebutuhan air bersih dihitung berdasarkan jumlah penduduk hasil pencatatan di Kecamatan Titeu  dari  tahun  2000  –  2002.  Selama  masa pencatatan tersebut, laju pertumbuhan penduduk adalah  0,444%.  Proyeksi  jumlah  penduduk hingga  tahun  2072  menunjukkan  bahwa  jumlah penduduk  pada  tahun  tersebut  adalah  23.302 jiwa.
Tabel  5  berikut  ini  menunjukkan  hasil proyeksi jumlah penduduk dan kebutuhan air di Kecamatan Titeu hingga tahun 2072 :
Tabel 5 Kebutuhan air bersih di Kecamatan Titeu
Tahun 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2072
Jumlah Penduduk 17706 18508 19346 20222 21138 22096 23097 23302 Kebutuhan air (m 3 /dt) 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Kebutuhan  air  diambil  sebesar  120 lt/orang/hari.  Berdasarkan  angka  ini  maka kebutuhan  air  bersih  bagi  penduduk  kecamatan titeu  pada  tahun  2072  adalah  2.796.262  lt/hari atau 0,032 m3/dt.

## 3.5 Kebutuhan Hilir
Kebutuhan  hilir  dialirkan  sebesar  0,236 m3/dt.  Kebutuhan  hilir  diperoleh  dengan mempertimbangkan  penyadapan  di  hilir  waduk yaitu  kebutuhan  air  bersih  Kecamatan  Sakti sebesar 0,039 m3/dt dan sisanya dialirkan sebesar debit andalan 80% minimum.
3.6 Potensi Air untuk Pembangkit Listrik
Daya listrik dihitung
dengan menggunakan  debit  andalan  80%  dan  90% minimum,  kebutuhan  pengambilan  irigasi  yang terbesar,  dan  kebutuhan  air  bersih  yang keseluruhan  berjumlah  3,684  m 3 /dt.  Efisiensi turbin  diambil  sebesar  95%  dengan  ρ  air  1000 kg/m 3 dan gravitasi 9,81 m/dt 2 .
Daya listrik yang dihasilkan adalah sebesar 4,311 MW pada saat banjir, 4,189 MW pada saat genangan  normal,  dan  2,816  MW  pada  saat elevasi  air  minimum  di  atas  pintu  sadap  untuk menggerakkan turbin.

## 3.7 Kapasitas Eksisting Waduk
Pada perhitungan ini dilakukan pengukuran  luas  genangan  waduk  berdasarkan peta  topografi  dan  dihitung  volume  tampungan yang  tersedia.  Dari  hasil  perhitungan  dapat diketahui kapasitas eksisting waduk tersebut dan dapat  dibuat  suatu  grafik  hubungan  antara elevasi,  luas genangan,  dan  volume  tampungan. Kapasitas  eksisting  waduk  dapat  dilihat  pada Gambar 2 berikut:

## Gambar 2 Hubungan Elevasi Dengan Luas Genangan dan Volume Waduk

## 3.8 Kapasitas-Produksi Waduk
Perhitungan  kapasitas-produksi  waduk merupakan  suatu  simulasi  untuk  mendapatkan tampungan  waduk  maksimum.  Parameter  yang diperlukan pada perhitungan metode ripple curve adalah inflow dan outflow. Kapasitas tampungan waduk dapat dilihat pada Gambar 3 berikut:

## Gambar 3 Simulasi Tampungan Dengan Metode Ripple Curve
Dari hasil perhitungan simulasi tampungan diperoleh kapasitas tampungan yang dibutuhkan sebesar  124.421.786,792  m 3 yaitu  pada  elevasi +79,0 m dengan luas genangan adalah 7,678 km 2 .

## 3.9 Analisa Sedimentasi dan Umur Waduk
Analisa  sedimentasi  diperlukan  untuk mengetahui umur waduk. Perhitungan erosi yang dilakukan  adalah  metode  modifikasi  USLE. Besarnya  erosi  lahan  yang  dihasilkan  adalah 1.216.072,839  ton/tahun  dan  sedimen  yang dihasilkan sebesar 469.634,988 m 3 /tahun.
Faktor dominan yang mempengaruhi umur waduk adalah besarnya sedimen yang masuk atau persentase  sedimen  yang  ditangkap  oleh  waduk dan  massa  jenis  yang  diendapkan.  Berdasarkan hasil  perhitungan  diperoleh  perkiraan  umur waduk  selama  247,959  tahun.  Umur  ekonomis untuk  pengoperasian  waduk  adalah  selama  50 tahun.

## IV. Kesimpulan
Dari  hasil  perhitungan  didapatkan  bahwa kebutuhan  pengambilan  maksimum  air  irigasi sebesar  1,686  lt/dt/ha  dan  debit  pengambilan maksimum sebesar 3,372 m 3 /dt serta areal sawah yang  dapat  diairi  seluas  11.950  ha.  Untuk kebutuhan air bersih 23.302 penduduk Kecamatan  Titeu  didapat  sebesar  0,032  m 3 /dt dengan  asumsi  kebutuhan  air  adalah  120 liter/orang/hari sedangkan kebutuhan hilir dialirkan sebesar 0,236 m 3 /dt.
Pada  perhitungan  potensi  air  untuk pembangkit  listrik  didapat  bahwa  listrik  yang dapat  dihasilkan  sebesar  4,311  MW  pada  saat banjir,  4,189  MW  pada  saat  genangan  normal, dan 2,816 MW pada saat elevasi air minimum di atas pintu sadap untuk menggerakkan turbin.
Dari  hasil  simulasi  tampungan  waduk
Bendungan Rukoh menunjukkan bahwa kapasitas  tampungan  yang  dibutuhkan  sebesar 124.421.786,792 m 3 yaitu  pada  elevasi  +79,0 m dengan luas genangan 7,678 km 2 . Besarnya erosi lahan  yang  dihasilkan  adalah  1.216.072,839 ton/tahun  dan  sedimen  yang  dihasilkan  sebesar 469.634,988  m 3 /tahun.  Umur  ekonomis  untuk pengoperasian waduk adalah selama 100 tahun.

## V. Saran
Disarankan  untuk  menggunakan  data hujan yang lebih lengkap yang berasal lebih dari 2 stasiun hujan disekitar DAS untuk mengoptimalkan  hasil  perhitungan.  Serta  perlu diaktifkan kembali pos duga air di sekitar lokasi waduk  pada  bendungan  rukoh  sehingga  debit pada sungai dapat dipantau secara periodik. Hal ini  dapat  mengoptimalkan  hasil  perhitungan karena data debit yang diperoleh merupakan hasil pencatatan,  bukan  hasil  dari  data  hujan  yang dikonversi menjadi data debit.

## VI. Daftar Pustaka
[1] Sari,  N.  R.  2014. Kualitas  Lingkungan Permukiman di Tepi Sungai Kelurahan Pelita, Kecamatan  Samarinda  Ilir .  Diponegoro: Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota).
[2] Asdak.  2010. Hidrologi  dan  Pengelolaan Daerah  Aliran  Air  Sungai .  Yogyakarta  : Gadjah Mada University Press.
[3] Rupang, C. A. 2018. Bendung dan Bendungan . Bandung : INA-Rxiv.
[4] Kartini, T. 2016. Analisis Operasional Waduk Ir.H.Djuanda . Jawa Barat : Jurnal Konstruksi.
[5] Sukarno,  D.  (2021,  Desember  8).  Tingkatkan
Produksi  Sawah  Hampir  12  Ribu  Ha, Kementerian  PUPR  Targetkan  Bendungan Rukoh  Aceh  Rampung  2023.  Diakses  pada pu.go.id:https://eppid.pu.go.id/page/kilas_beri ta/2638/Tingkatkan-Produksi-Sawah-Hampir- 12-Ribu-Ha-Kementerian-PUPR-Targetkan- Bendungan-Rukoh-Aceh-Rampung-2023.
[6] Ansori,  M.  2018. Irigasi  dan  Bangunan  Air . Jawa Timur : ITS Press.
[7] Sudinda,  T.  W.  2019. Penentuan  Debit Andalan Dengan Metoda F.J. Mock di Daerah Aliran  Sungai  Cisadane .  Jawa  Barat  :  Jurnal Air Indonesia.
[8] Yulianur, A. 2005. Debit Pengambilan Irigasi . Banda  Aceh  :  Irrigated  Agriculture  Sector
Project.
[9] Notoatmodjo, S. 2007. Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku . Jakarta : Rineka Cipta.
[10] Soedibyo.  1998. Teknik  Bendungan .  Jakarta: P.T. Pradnya Paramita.
[11] Soemarto, C. D. 1995. Hidrologi Teknik. Edisi Kedua . Jakarta : Erlangga.
[12] Kironoto,  B.  A.  2003. Kajian  Lokasi Pengambilan  Sampel  Terhadap  Penentuan Debit  Sedimen  Suspensi  Rata-Rata  Pada Aliran Dengan dan Tanpa Angkutan Bed Load . Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
[13] Linsley & Fransini. 1996. Teknik Sumber Daya Air.  Terjemahan  Djoko  Sangsongko,  Edisi Ketiga . Jakarta : Penerbit Erlangga.
[14] Patty,  O.  F.  1995. Tenaga  Air. Jakarta: Erlangga.
[15] Juhana,  E.  A.  2016. Analisis  Kebutuhan  Air Irigasi  Pada  Daerah  Irigasi  Bangbayang UPTD SDAP LELES Dinas Sumber Daya Air dan  Pertambangan  Kabupaten  Garut .  Jawa Barat: Jurnal Konstruksi.