https://doi.org/10.21776/ub.jsal.2020.007.03.5

## Perencanaan Konsep Konservasi Air Gedung Universitas Swasta di Wilayah Utara Kota Bandung

## Water Conservation Planning Concept at Private University Building in The North Area Of Bandung City
Dina Kardina Choerunnisa 1* , Kancitra Pharmawati 1 , Anindito Nurprabowo 1
1 Program Studi Teknik Lingkungan, Institut Teknologi Nasional, Jalan PH.H Mustofa No.23 Bandung 40124, Indonesia
*Email korespondensi : dinakardina97@gmail.com

## ABSTRAK
Gedung  Universitas  Swasta  X  terletak  di  wilayah  Utara  Kota  Bandung.  Gedung  di  kota  ini diharuskan untuk mematuhi salah satu peraturan yaitu Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1023 Tahun  2016  tentang  Bangunan  Gedung  Hijau  dengan  menerapkan  konsep  konservasi  air. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  efisiensi  konservasi  air  yang  akan  direncanakan  pada gedung  Universitas  Swasta  X  di  Kota  Bandung.  Konsep  dari  perencanaan  ini  yaitu membandingkan konservasi air pada saat musim hujan dengan musim kemarau dan penghematan penggunaan  air  dari  peralatan  saniter  hemat  air.  Metode  penelitian  yang  digunakan  meliputi pengumpulan  data  dan  referensi,  serta  identifikasi  konsep  konservasi  air.  Berdasarkan  hasil analisis didapatkan jumlah populasi sebanyak 5629 orang, total kebutuhan air bersih 308100 L.hari -1 dan  timbulan  air  limbah  yang  dihasilkan  sebesar  191022  L.hari -1 .  Berdasarkan  hasil  perhitungan, laju  aliran  maksimum  untuk  standar  Toto  2020  hanya  sebesar  41.7%,  sedangkan    laju  aliran maksimum dengan menggunakan standar Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1023 Tahun 2016 lebih besar 16.5%. Nilai efisiensi konservasi air sebesar 69.0% pada musim hujan dan 30.1% pada musim kemarau.
Kata kunci: air daur ulang, air hujan, kolam resapan, konservasi

## ABSTRACT
The X Private University Building is located in the northern area of Bandung City. Buildings in this city are required  to  comply  with  one  of  the  regulations,  namely  Bandung  Mayor  Regulation  Number  1023/2016 concerning Green Buildings with applying the concept of water conservation.  The purpose of this research is to determine the efficiency of water conservation that will be planned at the X Private University building. The concept of this plan is to compare water conservation during the rainy and dry seasons and to save water use  from  water-efficient  sanitary  equipment.  The  research  method  used  includes  data  collection  and references,  identification  of  water  conservation  concepts.  Based  on  the  analysis,  it  was  found  that  the  total population  was  5629  people,  the  total  need  for  clean  water  was  308100  L  per  day,  and  the  resulting wastewater was 191022 per day.  Based on the calculation results, the maximum flow rate that comes out for the Toto standard (2020) is 41.7% or 16.5% lower than Bandung Mayor Regulation Number 1023/2016. The value of water conservation efficiency of 69.0% in the rainy season and 30.1% in the dry season.
Keywords: recycle water, rain water, infiltration pond, conservation
Volume 7 Nomor 3 : 124-134
https://doi.org/10.21776/ub.jsal.2020.007.03.5

## PENDAHULUAN
Kebutuhan  yang  semakin  besar  untuk menampung  fasilitas  belajar  mengajar  di Universitas  Swasta  X  mengharuskan  adanya pembangunan  gedung  baru.  Gedung  baru Universitas  Swasta  X  ini  terletak  di  wilayah Utara  Kota  Bandung.  Pembangunan  gedung baru  ini  harus  mematuhi  Peraturan  Wali Kota  Bandung  Nomor  1023  Tahun  2016 tentang  Bangunan  Gedung  Hijau.  Salah  satu aspek  dari  bangunan  gedung  hijau  yaitu menerapkan  konsep  konservasi  air.  Rencana pembangunan  gedung  Universitas  Swasta  X di Kota Bandung bagian utara ini merupakan perencanaan  terbaru  dengan  menerapkan konsep konservasi air.
Penerapan  konsep  konservasi  air  yang meliputi  perencanaan  sumber  air  dapat dilakukan  dengan  menampung  air  hujan yang  jatuh  dari  atap  bangunan  untuk ditampung  di Rain  Water Tank (RWT). Rain Water  Tank (RWT)  digunakan  sebagai cadangan  air  bersih  primer  ketika  musim hujan.  Pada  penelitian  sebelumnya  tentang analisis potensi pemanenan air hujan sebagai konservasi air dapat meminimalisir pemakaian  air  sebesar  59%  (Marni,  2019). Selain merencanakan RWT untuk perencanaan  air  bersih,  akan  direncanakan pemanfaatan  air  limbah  ( grey  water )  yang diolah  terlebih  dahulu  di Sewage  Treatment Plant (STP)  dan  akan  dimanfaatkan  kembali menjadi  air  sekunder,    yaitu  air  untuk kebutuhan flushing . Diterapkan saniter hemat air  untuk  menghemat  penggunaan  air. Berdasarkan    penelitian,  implementasi pengelolaan air yang menerapkan pemanfaatan grey  water mampu  mengurangi pemakaian air sebesar 56% (Fauzi, 2016). Hal ini  menunjukan  bahwa  pada  peneltian terdahulu yang menerapkan konsep konservasi  air  menjadi  salah  satu  upaya penghematan air yang efisien.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi konservasi air yang akan direncanakan  pada  gedung  baru  Universitas Swasta  X  di  Kota  Bandung.  Konsep  dari perencanaan  ini  yaitu  membandingkan konservasi  air  pada  saat  musim  hujan
dengan  musim  kemarau  dan  penghematan penggunaan  air  dari  peralatan  saniter  hemat air.

## BAHAN DAN METODE

## Pengumpulan Data
Data  yang  dikumpulkan  diantaranya  yaitu denah gedung universitas swasta di Wilayah Utara  Kota  Bandung  untuk  mengetahui  luas bangunan  dan  tata  letak  alat  plambing. Fungsi  ruang  digunakan  untuk  mengetahui luas  efektif  dan  luas  ruangan  untuk menghitung populasi.

## Perhitungan Jumlah Populasi
Perhitungan  jumlah  populasi  menggunakan metode  perbandingan  luas  bangunan  efektif menggunakan  persamaan  1  (Noerbambang, 2005).
P = Ae (%) x Al (m2) S (m2.orang−1) …… . .…… . ……………… ..(1)
Keterangan:
P = Populasi (Orang) Ae = Luas efektif (%) Al = Luas lantai (m²) S = Standar beban hunian (m 2 .orang -1 )

## Perhitungan Kebutuhan Air Bersih
Kebutuhan  air  bersih  dapat  ditentukan  dari populasi  dan  standar  pemakaian  air  bersih yang terdapat pada Tabel 1.
Tabel 1. Standar Pemakaian air bersih dingin minimum sesuai pemakaian gedung
Pemakaian gedung Pemakaian air Satuan SMU/SMK dan lebih tinggi 80 L/siswa/ hari Kantor/ pabrik 50 L/pegaw ai/ hari Gd. pertunjukan, bioskop 10 L/kursi Sumber: BSN, 2005
https://doi.org/10.21776/ub.jsal.2020.007.03.5
Kebutuhan  air  bersih  dapat  dihitung menggunakan  persamaan  2  (Noerbambang, 2005).
Qab = P  × Cw ……………………….……… (2)
Keterangan: Qab  =  Kebutuhan air bersih (L.Hari -1 ) P =  Populasi (Orang) Cw  =  Standar  pemakaian  air  bersih (L.O -1 .Hari)
Daur Ulang Air Limbah Air  limbah black  water dan grey  water adalah air  yang  dihasilkan  dari  penggunaan  air bersih. Black  water berasal  dari urinoir dan water  closet . Grey  water berasal  dari lavatory, dan floor drain (Rinka, 2014). Black water akan dialirkan menuju septic tank . Air limbah yang akan  digunakan  kembali  untuk  kebutuhan air  bersih  sekunder  bersumber  dari grey water. Grey  water yang  dihasilkan  akan ditampung  dalam  tangki  penampungan  air daur ulang, kemudian dilakukan pengolahan dengan  metode  elektrokoagulasi.  Hasil  air pengolahan  dapat  digunakan  sebagai  air bersih  sekunder,  yang  kemudian  digunakan untuk  penggelontoran water  closet  tank dan urinal.
Perhitungan Timbulan Air Limbah Karakteristik  air  limbah black  water dan grey water memiliki  perbedaan,  maka  dilakukan pemisahan  timbulan  air  limbah.  Pengolahan yang  dilakukan  juga  berbeda  sesuai  dengan karakteristik  limbah  tersebut . Timbulan  air limbah dapat dihitung menggunakan persamaaan 3 (Hardjosuprapto, 2000).
Qal = Qt  × 80% ……………………… ... …... (3)
Keterangan: Qal
= Timbulan air limbah (L.Hari -1 ) Qt
= Kebutuhan air bersih total
(L.Hari -1 )
Dari  timbulan  air  limbah  yang  dihasilkan dari persamaan 3 dapat dilakukan perhitungan untuk  menentukan jumlah black
water dan grey  water dengan  menggunakan persamaaan 4 dan 5 (Hardjosuprapto, 2000).
Bw = Qal  × 25% ………….……………… . … (4) Gw = Qal  × 75% ……….………………… . … (5)
Keterangan:
Bw = Black water (L.Hari -1 ) Gw = Grey water (L.Hari -1 ) Qal
= Timbulan air limbah (L.Hari -1 )

## Perencanaan Sumber Air
Berdasarkan  Peraturan  Wali  Kota  Bandung Nomor  1023  Tahun  2016,  perencanaan sumber air mencakup air tanah, air hujan dan air daur ulang. Air hujan dan air daur ulang adalah  sumber  air  yang  bisa  digunakan untuk  konservasi  air.  Konservasi  air  ini berfungsi  untuk  menjaga  kestabilan  dan jumlah  air  bersih  terutama  untuk  mencegah kekurangan  air  disaat  musim  kemarau. Persyaratan  air  daur  ulang  yang  digunakan untuk  konservasi  air,  yaitu  tidak  bau menyengat yang dapat mengganggu kenyamanan.  Penggunaan  air  cadangan  ini dapat  digunakan  sebagai  sumber  air berkelanjutan  yang  dapat  mengurangi ketergantungan sumber air utama.

## Pemanfaatan Air Hujan
Pemanenan  air  hujan  ( rain  water  harvesting ) adalah upaya untuk memanfaatkan air hujan yang  jatuh  dari  atap  bangunan  untuk memenuhi  kebutuhan  air  bersih  dan konservasi.  Pemanenan  air  hujan  yang dilakukan  yakni  dalam  bentuk  pemanenan air  hujan  melalui  atap  gedung  kemudian disalurkan  ke  dalam  bak  penampung ataupun  ke  dalam  sumur  resapan  (Cahyadi dkk., 2017). Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1023 Tahun 2016
perhitungan  volume  tangki  penampungan dapat menggunakan rumus pada persamaan 6.
Vab = 0.025 m  × Al ……………………….… (6)
Keterangan:
Vab = Volume tangki air baku (m 3 ) Al = Luas lantai (m²)
Choerunnisa, et al.
Volume 7 Nomor 3 : 124-134
https://doi.org/10.21776/ub.jsal.2020.007.03.5

## Kolam Resapan
Kolam resapan berfungsi untuk menampung air  hujan  yang  berlebih.  Air  hujan  yang ditampung  dalam  kolam  resapan  akan meresap  kembali  ke  tanah,  sehingga  dapat meningkatkan ketersediaan air tanah. Berdasarkan  Peraturan  Wali  Kota  Bandung Nomor  1023  Tahun  2016,  bangunan  gedung yang  sumber  airnya  berasal  dari  air  tanah diwajibkan  menyediakan  kolam  resapan. Perhitungan kolam resapan dapat menggunakan rumus pada persamaan 7.
Vkr = 0.025 m  × Al ……………………….… (7)
Keterangan: Vkr
= Volume kolam resapan (m 3 ) Al
= Luas lantai (m²)

## Perencanaan  Penempatan  Alat  Ukur  Atau Sub Meter
Penempatan  meteran  air  bertujuan  untuk mengontrol  air.  Meter  air  dapat  memantau jumlah pemakaian air yang telah digunakan. Meter  air  diletakan  di  titik  yang  memiliki potensi  besar  dalam  penggunaan  air. Berdasarkan  Peraturan  Wali  Kota  Bandung Nomor  1023  Tahun  2016,  meter  air ditempatkan  pada  setiap inlet keluaran sumber  air  bersih  primer  dan outlet sumber air bersih sekunder.

## Perencanaan Saniter Hemat Air
Perencanaan  saniter  hemat  air  adalah pengurangan  konsumsi  air  secara  langsung, dengan menggunakan alat saniter. Perencanaan saniter bertujuan untuk mengurangi  pemakaian  air  yang  berlebih ( Green  Building  Council Indonesia,  2012). Ketentuan  mengenai  standar  penggunaan peralatan  saniter  hemar  air  mengacu  pada Peraturan  Wali  Kota  Bandung  Nomor  1023 Tahun 2016.

## Usaha konservasi air
Usaha  konservasi  air  bertujuan  untuk meminimalisir  kebutuhan  air  dari  sumber utama dan menghitung banyaknya air bersih yang  berkurang  dengan  adanya  usaha konservasi.  Penggunaan  air  daur  ulang,
pemanfaatan  air  hujan  dan  pemasangan peralatan  saniter  hemat  air  sesuai  kapasitas buangan  dibawah  standar  maksimum  akan memiliki potensi untuk membantu konservasi  air  dalam  menjaga  kestabilan jumlah suplai air bersih. Usaha konservasi air pada musim hujan dapat dihitung menggunakan rumus pada persamaan 8 dan persamaan 9 (David dkk., 2019).
Ka  = Qw  + R ………………………...……… (8)
%Ka= Ka Qab × 100% …………..…………. (9)
Keterangan:
Ka = Konservasi air Qw = Jumlah air daur ulang (L.Hari -1 ) R = Pemanfaatan air hujan %Ka   = Persentase konservasi air (%) Qab = Kebutuhan air bersih (L.Hari -1 )
Usaha  konservasi  pada  musim  kemarau diasumsikan tidak ada pemanfaatan air hujan dan  hanya  menggunakan  pemanfaatan  air limbah grey water.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Lokasi Perencanaan
Lokasi  perencanaan  berada  di  Gedung universitas  swasta  di  wilayah  utara  Kota Bandung.  Gedung  ini  memiliki  luasan bangunan seluas 15500 m 2 dengan luas lantai dasar sebesar 4793.6 m 2 dan terdapat 2 tower yang berbeda tingkatan. Tower 1, yaitu tower utara  memiliki  17  lantai  dengan  ketinggian 71.9  m  dan  tower  2,  yaitu  tower  selatan memiliki 15 lantai dengan ketinggian 63.9 m.

## Perhitungan Jumlah Populasi
Data  untuk  pehitungan  jumlah  populasi  di gedung universitas dapat diperoleh dari data primer di lapangan dan data sekunder. Data yang bersumber dari data primer hanya pada ruangan  tertentu,  yaitu  ruang  kelas, auditorium,  dan lecture  theater .  Sedangkan untuk  jumlah  populasi  ruangan  lainnya dihitung dengan menggunakan persamaan 1. Jenis  populasi  dibagi  menjadi  3,  yaitu karyawan,  mahasiswa,  dan  pengunjung.
Volume 7 Nomor 3 : 124-134
https://doi.org/10.21776/ub.jsal.2020.007.03.5
Rekapitulasi perhitungan  jumlah populasi di gedung  universitas  terdapat  pada  Tabel  2. Perhitungan  jumlah  populasi  digunakan untuk menghitung kebutuhan air bersih.

## Perhitungan Kebutuhan Air Bersih
Kebutuhan  air  bersih  dihitung  dengan menggunakan  persamaan  2  dan  melihat standar  pemakaian  air  pada  SNI-03-7065-
2005  tentang  Tata  Cara  Perencanaan  Sistem Plambing.  Jumlah  kebutuhan  air  bersih untuk masing-masing lantai gedung universitas  terdapat  pada  Tabel  3.  Dari perhitungan  jumlah  kebutuhan  air  bersih, dapat  diketahui  timbulan  air  limbah  yang akan dihasilkan.
Tabel 2. Rekapitulasi perhitungan populasi Lantai Jumlah populasi (orang) Pegawai (orang) Mahasiswa (orang) Pengunjung (orang) Basement 3 36 36 - - Basement 2 36 36 - - Basement 1 2 2 - - Lantai 1 utara 5 5 - - Lantai 1 selatan 1 1 - - Lantai 1A utara 13 13 - - Lantai 1A selatan 92 - 92 - Lantai 2 utara 214 2 - 212 Lantai 2 selatan 214 2 - 212 Lantai 2A utara 414 - - 414 Lantai 2A selatan 472 - 58 414 Lantai 3 utara 13 - - 13 Lantai 3 selatan 19 - - 19 Lantai 4 tower utara 69 3 66 - Lantai 4 tower selatan 113 25 88 - Lantai 5 tower utara 71 4 67 - Lantai 5 tower selatan 415 12 403 - Lantai 6 tower utara 43 5 38 - Lantai 6 tower selatan 415 12 403 - Lantai 7 tower utara 483 11 472 - Lantai 7 tower selatan 415 12 403 - Lantai 8 tower utara 480 8 472 - Lantai 8 tower selatan 415 12 403 - Lantai 9 tower utara 480 8 472 - Lantai 9 tower selatan 275 - 275 - Lantai 10 47 47 - - Lantai 11 47 47 - - Lantai 12 330 - 330 - Jumlah 5629 303 4042 1284
Sumber: Hasil analisa, 2020
https://doi.org/10.21776/ub.jsal.2020.007.03.5
Tabel 3. Rekapitulasi perhitungan kebutuhan air bersih
Lantai Pegawai (L.hari -1 ) Mahasiswa (L.hari -1 ) Pengunjung (L.hari -1 ) Kebutuhan air bersih (L.hari -1 ) Basement 3 1800 - - 1800 Basement 2 1800 - - 1800 Basement 1 100 - - 100 Lantai 1 utara 250 - - 250 Lantai 1 selatan 50 - - 50 Lantai 1A utara 650 - - 650 Lantai 1A selatan - 7360 - 7360 Lantai 2 utara 100 - 2120 2220 Lantai 2 selatan 100 - 2120 2220 Lantai 2A utara - 4140 4140 Lantai 2A selatan - 4640 4140 8780 Lantai 3 utara - - 1040 1040 Lantai 3 selatan - - 1520 1520 Lantai 4 tower utara 150 5280 - 5430 Lantai 4 tower selatan 1250 7040 - 8290 Lantai 5 tower utara 200 5360 - 5560 Lantai 5 tower selatan 600 32240 - 32840 Lantai 6 tower utara 150 - - 150 Lantai 6 tower selatan 600 32240 - 32840 Lantai 7 tower utara 550 37760 - 38310 Lantai 7 tower selatan 600 32240 - 32840 Lantai 8 tower utara 400 37760 - 38160 Lantai 8 tower selatan 600 32240 - 32840 Lantai 9 tower utara 400 37760 - 38160 Lantai 9 tower selatan 2750 - - 2750 Lantai 10 2350 - - 2350 Lantai 11 2350 - - 2350 Lantai 12 - 3300 - 3300 Jumlah (Qt) 17800 275220 15080 308100
Sumber: Hasil analisa, 2020
Perhitungan Timbulan Air Limbah Timbulan  air  limbah  (Qal)  dapat  dihitung menggunakan  persamaan  3.  Banyaknya limbah black  water (Bw) dan  grey  water (Gw) dapat  dihitung  menggunakan  persamaan  4 dan  persamaan  5  (Hardjosuprapto,  2000). Berdasarkan rekapitulasi perhitungan kebutuhan  air  bersih  pada  tabel  3  didapat total kebutuhan air bersih (Qt) sebesar 308100 L.Hari -1 .
Qal  =  308100 L.Hari -1 x 80% =  246480 L.Hari -1 Bw  =  246480 L.Hari -1 x 25% =  61620 L.Hari -1
Gw  =  246480 L.Hari -1 x 75% =  184860 L.Hari -1
Tabel  4.  Rekapitulasi  perhitungan  timbulan air limbah
Jenis air limbah Timbulan air limbah (L.Hari -1 ) Black water 61620 Grey water 184860 Jumlah 191022 Sumber: Hasil Analisa, 2020
Volume 7 Nomor 3 : 124-134
https://doi.org/10.21776/ub.jsal.2020.007.03.5

## Perencanaan Sumber Air
Sumber air utama (air bersih primer) gedung universitas  menggunakan  sistem  distribusi tangki  atap.  Sistem  ini  menggunakan  3 tangki,  yakni  tangki  bawah  dan  tangki  atap di  masing-masing  tower.  Air  bersih  yang digunakan  bersumber  dari  air  tanah  yang ditampung  pada  tangki  air  baku,  kemudian dilakukan  pengolahan  dan  selanjutnya dialirkan ke dalam tangki bawah. Setelah itu di  pompa  menuju  tangki  atap  tower  utara dan tangki atap tower selatan.
Sumber air kedua yaitu sumber (air bersih sekunder)  yang  berasal  dari  air  hasil pemanfaatan  air  limbah grey  water seperti lavatory dan floor drain . Air limbah grey water akan disimpan di dalam tangki penampungan  kemudian  akan  dialirkan menuju  instalasi  pengolahan  air  limbah. Selanjutnya,  air  yang  sudah  diolah  menjadi air  bersih  sekunder  dan  akan  dipergunakan untuk  keperluan flushing pada Water  Closet Tank (WCT) dan urinal .
Pengolahan  air  limbah grey  w ater  untuk kebutuhan flushing yang  di  terapkan  yakni menggunakan pengolahan dengan elektrokoagulasi karena memiliki kemampuan
untuk menghilangkan pencemaran dalam air sehingga  air keluaran yang dihasikan jernih (tidak berbau dan tidak berwarna),  lumpur  yang  diperoleh  tidak banyak  dan  dapat  disisihkan,  sehingga waktu  operasional  menjadi  lebih  efisien. Hasil  air  limbah  yang  di  daur  ulang membutuhkan  proses  pengolahan  mencapai kualitas  yang  baik  untuk  air flushing .  Di Indonesia sebagian besar air yang digunakan untuk  keperluan flushing berasal  dari Perusahaan  Daerah  Air  Minum  (PDAM). Oleh karena itu, air untuk kebutuhan flushing mengacu kepada baku mutu air minum yang diizinkan  berdasarkan
Peraturan  Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang
Persyaratan  Kualitas  Air  Minum  (Nur  dkk., 2014).

## Pemanfaatan Air Hujan
Air  hujan  dimanfaatkan  dengan  cara menampung  dan  meresapkan  air  hujan  ke
dalam  tanah  (Putra,  2020).  Pemanfaatan  air hujan  berbeda  halnya  dengan  pemanfaatan grey  water .  Pemanfaatan  air  hujan  hanya dilakukan  pada  intensitas  curah  hujan  yang tinggi.  Tujuan  dari  pemanfaatan  ini  untuk meminimalisir  penggunaan  air  baku  yang tersedia.  Tangki  penampungan  air  baku digunakan untuk menampung air hujan. Air hujan  dilakukan  proses  pengolahan  dalam instalasi  pengolahan  air,  sehingga  dapat dijadikan cadangan sumber air bersih primer. Oleh  karena  itu  tangki  penampungan  air baku  dan  tangki  penampungan grey  water dibuat    terpisah  (Peraturan  Wali  Kota Bandung  Nomor  1023,  2016).  Perhitungan volume  tangki  penampung  air  baku menggunakan persamaan 6.
Luas  lantai  dasar  (Al)  sebesar  4793.6  m 2 diperoleh dari hasil pembahasan pada lokasi perencanaan.
Al =  4793.6 m 2
Vab  =  0.025 m x 4793.6 m 2 =  119.8 m 3

## Kolam Resapan
Bangunan  gedung  yang  bersumber  dari  air tanah  wajib  menyediakan  kolam  resapan. Kolam  resapan  dapat  dipergunakan  untuk air  hujan  yang  tidak  dapat  tertampung  di tangki  penampungan  air  baku  dan  menjaga kualitas  tanah  agar  tetap  baik  (Kirana  dkk., 2020).  Perhitungan  volume  kolam  resapan sama dengan perhitungan volume penampungan  air  baku  yaitu  dengan menggunakan persamaan 7. Al = 4793.6 m 2
Vkr = 0.025 m x 4793.6 m 2 = 119.8 m 3

## Daur Ulang Air Limbah
Air  limbah  yang  akan  di  daur  ulang,  yakni air limbah grey water. Grey water akan melalui proses  pengolahan .  Grey  water yang  telah dilakukan  pengolahan  akan  digunakan kembali untuk keperluan flushing water closet tank dan urinal. Berdasarkan  Peraturan  Wali Kota  Bandung  Nomor  1023  Tahun  2016, jumlah  kebutuhan  air  yang  digunakan  alat
Choerunnisa, et al.
Jurnal Sumberdaya Alam dan Lingkungan
https://doi.org/10.21776/ub.jsal.2020.007.03.5
plambing water closet single flush sebanyak 4.5 liter. flush -1 dan untuk urinal 1.5 liter. flush -1 . Banyaknya penggunaan (penggelontoran) Water Closet Tank (WCT) dan urinal per hari- nya akan mempengaruhi besar daur ulang air limbah.  Frekuensi  buang  air  kecil  setiap orang,  yakni  6-8  kali  sehari  (Candra,  2017) dan  buang  air  besar  1-3  kali  sehari  hingga  3 kali seminggu (Adhi, 2020). Asumsi kegiatan pembelajaran  berlangsung  selama  8  jam  dan sebagian  pegawai  bekerja  dengan  2  shift, yakni per 12 jam. Jadi dapat dikatakan bahwa populasi  yang  ada  di  gedung  universitas akan  menggunakan  kebutuhan  air flushing 2 kali untuk buang air kecil dan kebutuhan air flushing 1 kali untuk buang air besar.
Water  closet  tank (WCT)  memiliki perbedaan  fungsi  dengan urinal. WCT memiliki kebutuhan flushing per-hari sebanyak  3  kali.  Hal  tersebut  dikarenakan WCT  digunakan  untuk  aktifitas  buang  air besar  dan  kecil.  Sedangkan urinal hanya dibutuhkan flushing 2 kali  per  hari  hanya untuk  buang  air  kecil  saja.  Maka  kebutuhan flushing WCT  dan urinal dapat  diperoleh dengan  cara  mengkalikan  liter  per  flush dengan banyaknya aktifitas buangan.
Kebutuhan flushing WCT = 4.5 liter flush -1 x 3 kali = 13.5 liter .flush -1
Kebutuhan flushing urinal = 1.5 liter flush -1 x 2 kali = 3 liter flush -1
Kebutuhan flushing yang  diperoleh  akan  di gunakan  untuk  perhitungan  kebutuhan  air daur ulang dengan cara mengkalikan jumlah populasi  dengan  kebutuhan flushing untuk alat  plambing  WCT  dan urinal didapatkan hasil kebutuhan air daur ulang yang terdapat pada  Tabel  5.  Didapat  total  kebutuhan  air daur ulang sebesar 92878.5 L.hari -1- .
Tabel 5. Kebutuhan air daur ulang
Populasi Jenis alat plam- bing Jumlah populasi (orang) Kebutu- han Flushing Kebutu- han air daur ulang (L.hari -1 ) Pegawai WCT 303 13.5 4090.5 Urinal 3.0 909.0 Mahasis- wa WCT 4042 13.5 54567.0 Urinal 3.0 12126.0 Pengun- jung WCT 1284 13.5 17334.0 Urinal 3.0 3852.0 Jumlah 92878.5
Sumber: Hasil analisa, 2020

## Perencanaan  Penempatan  Alat  Ukur  Atau Sub Meter
Alat ukur air atau sub-meter pada sumber air digunakan untuk memantau penggunaan air setiap waktunya untuk mendeteksi kebocoran  serta  memanajemen  penggunaan air  yang  lebih  baik  ( Green  Building  Council Indonesia,  2012).  Penempatan  meteran  air berdasarkan  Peraturan  Wali  Kota  Bandung Nomor  1023  Tahun  2016  adalah  sebagai berikut:
• Pada  sumber  air  dari  air  tanah  dan  air hujan,  meteran  air  diletakan  sebelum dialirkan  ke  dalam  tangki  penampungan air baku
• Pada  sumber  air  dari grey  water, meteran air  diletakan  sesudah  dari  tangki penampungan  air  daur  ulang  sebelum dipergunakan untuk air bersih sekunder.

## Perencanaan Saniter Hemat Air
Perencanaan  peralatan  saniter  hemat  air termasuk  ke  dalam  salah  satu  upaya konservasi  air  karena  dapat  mengurangi penggunaan  air  yang  berlebihan (Green Building  Council Indonesia,  2012).  Salah  satu cara  mengurangi  penggunaan  air  berlebihan dengan  mengurangi laju alir maksimum alat plambing yang tersedia. Berdasarkan Peraturan  Wali  Kota  Bandung  Nomor  1023 Tahun  2016  ketentuan  mengenai  standar maksimum  penggunaan  saniter  hemat  air terdapat pada Tabel 6.
Choerunnisa, et al.
Jurnal Sumberdaya Alam dan Lingkungan
https://doi.org/10.21776/ub.jsal.2020.007.03.5
Tabel  6.
Standar  maksimum  penggunaan peralatan saniter hemat air
Jenis alat plambing Laju alir maksimum/kapasitas menyiram (L. flush -1 ) Water closet (WC) 4.5 Shower 9.0 Keran wastafel 8.0 Urinal dan katup siram urinal
1.5
Sumber: Peraturan Wali Kota 1023 Tahun 2016
Laju  aliran  maksimum/kapasitas  menyiram (L. flush -1 )  total  yang  di  hasilkan  dari  Tabel  6 yakni sebesar
23 (L. flush -1 ). Upaya penghematan  air  dapat  dilakukan  dengan perencanaan  peralatan  saniter  hemat  air (Rahayu dkk., 2020). Peralatan saniter hemat air yang sesuai dengan kapasitas buangan di bawah  standar  maksimum  penggunaan terdapat pada Tabel 7.
Tabel 7. Peralatan saniter hemat air dibawah standar maksimum
Jenis alat plambing Tipe Laju alir maksimum/kapasitas menyiram (L. flush -1 ) Water Closet (WC) CW 637 J 3.0 Shower TX 465 SMZ 6.0 Keran wastafel TX 109 LU 5.0 Urinal dan katup siram urinal TX 501 U 2.5 Sumber: TOTO Indonesia |THX20NB (2020)
Laju  aliran  maksimum/kapasitas  menyiram (L. flush -1 )  total  yang  di  hasilkan  dari  Tabel  7 yakni sebesar 16.5 (L. flush -1 ).
Pada  Tabel  6  dan  Tabel  7  jumlah  laju  alir maksimum ditotalkan sebesar 23 L.flush -1 dan 16.5 L.flush -1 ,  untuk  dihitung  perbandingan persen antara kedua standar (Peraturan Wali Kota  Bandung  Nomor  1023  Tahun  2016  dan Toto)  diatas.  Dengan  perhitungan  sebagai berikut:
Laju  aliran  maksimum  dengan  standar Peraturan  Wali  Kota  Bandung  1023  Tahun 2016
= 23 L.flush−1 39.5 L.flush−1 x 100%= 58.2%
Laju  aliran  maksimum  dengan  standar Saniter Hemat Air (Toto, 2020)
= 16.5 L.flush−1 39.5 L.flush−1 x 100%= 41.7%
Diketahui  dari  hasil  perhitungan  di  atas bahwa  laju  aliran  maksimum  yang  keluar untuk  standar  Toto  2020  hanya  sebesar 41.7%,  sedangkan    laju  aliran  maksimum yang  menggunakan  standar  Peraturan  Wali Kota Bandung Nomor 1023 Tahun 2016 lebih besar  16.5%.  Dari  hal  tersebut  disimpulkan bahwa  standar  yang  lebih  efisien  digunakan adalah Standar Hemat Air Toto 2020.

## Konservasi Air
Usaha  konservasi  air  dihitung  berdasarkan jumlah  keseluruhan  kebutuhan  air  bersih primer  dan  berdasarkan  kebutuhan  air  daur ulang.  Kebutuhan  air  bersih  primer  total yang  dihasilkan  berdasarkan  Tabel  3. Rekapitulasi  perhitungan  kebutuhan  air bersih  (Qab)  yakni  sebesar  308.100  L.Hari -1 , sedangkan  kebutuhan  air  daur  ulang  total (Qal)  yang  diperoleh  berdasarkan  Tabel  5 yakni sebesar 92878.5 L.Hari -1 . Air  hujan  yang  dimanfaatkan  pada  saat intensitas  curah  hujan  tinggi  diasumsikan dapat  memenuhi  kebutuhan  pasokan  air dalam  tangki  penampungan  air  baku,  maka nilai  pemanfaatan  air  hujan  sama  dengan tangki  penampungan  air  baku  yakni  sebesar 119.8  m 3 atau  119800  L.  Perhitungan konservasi  air  pada  musim  hujan  dapat menggunakan persamaan 8.
https://doi.org/10.21776/ub.jsal.2020.007.03.5

## Konservasi air pada musim hujan
Ka = 92878.5 L. Hari −1 + 119800 L = 212678.5 L. Hari −1
Pada  musim  kemarau  diasumsikan  tidak terjadi  hujan  sehingga  konservasi  air  pada musim  kemarau  hanya  memanfaatkan penggunaan  air  daur  ulang  atau  sama dengan  jumlah  kebutuhan  air  daur  ulang berdasarkan  tabel  5  yakni  sebesar  92878.5 L.Hari -1 .  Persentase  kedua  kondisi  dapat dihitung menggunakan persamaan 9.
Persentase Ka pada musim hujan = 212678.5 L.Hari−1 308100 L.Hari−1 x 100%= 69.0%
Persentase Ka pada musim kemarau = 92878.5 L.Hari−1 308100 L.Hari−1 x 100%= 30.1%
Berdasarkan  perencanaan  yang  telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kebutuhan  air  keseluruhan  di  gedung universitas  swasta  sebesar  308100  L.Hari -1 . Dengan  menerapkan  konservasi  air  melalui pengolahan  air  limbah grey  water dan pemanfaatan  air  hujan  maka  efisiensi konservasi  air  pada  musim  hujan  sebesar 69.0% dan pada musim kemarau 30.1%.  Nilai konservasi  air  pada  musim  kemarau  sebesar 92878.5  L.Hari -1 ,  sedangkan  konservasi  air pada  musim  hujan  sebesar  212678.5  L.Hari -1 . dengan kapasita kolam resapan sebesar 119.8 m 3 .

## DAFTAR PUSTAKA
Adhi,  S.  I.  (2020).  Buang  Air  Besar Normalnya Berapa Kali Sehari?. Kompas .
Diambil
4 Agustus 2020,
dari https://health.kompas.com/read/2020 /02/10/103100968/buang-air-besar- normalnya-berapa-kali-sehari- BSN.  (2005). S NI  03-7065-2005  Tentang Tata Cara Perencanaan Sistem Plambing . Badan Standarisasi Nasional
Cahyadi,  A.,  &  Tivianton,  T.  A.  (2017). Persepsi
masyarakat terhadap
pemanenan  air  hujan  dan  dampaknya terhadap  ketahanan  sumberdaya  air  di
Pulau Pramuka,  Kepulauan Seribu,  DKI Jakarta. INA-Rxiv.
https://doi.org/10.31227/osf.io/7twhf
Candra,  S.  R.  (2017).  Berapa  Kali  Buang  Air
Kecil  Dalam  Sehari  yang  Dianggap Sehat?. Hello Sehat .
https://hellosehat.com/pusat- kesehatan/penyakit-ginjal/buang-air- kecil-dalam-sehari/
David, V. V., Pharmawati, K., & Usman, D. K.
(2019).  Implementasi  konsep  konservasi air  di  Gedung  Apartemen  X. Jurnal Serambi Engineering , 4 (2). Fauzi,  A.  R.  (2016). Implementasi  Penglolaan Air  Yang  Terintegrasi  Pada  Green Building [Doctoral  dissertation,  Institut
Teknologi
Sepuluh Nopember]. http://repository.its.ac.id/48755/ Green Building Council. (2012). G REENSHIP New  Building. Green  Building  Council Indonesia. Diambil  15  Juli  2020,  dari http://gbcindonesia.org/download/cat _view/4-greenship/5-greenship-new- building Hardjosuprapto,  M.  (2000). Penyaluran  Air Buangan (Vol. 1). ITB.
Kirana,  S.  R.,  Nirawati,  M.  A.,  &  Suroto,  W. (2020).  Konsep  arsitektur  hijau  pada hotel resor di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Senthong , 3 (2), 439-448. https://jurnal.ft.uns.ac.id/index.php/se nthong/article/view/1208
Marni, E. (2019). Analisis potensi pemanenan air  hujan  sebagai  salah  satu  alternatif penghematan pemakaian air tanah pada Kawasan Universitas Ekasakti. Journal Of Scientech Research , 1 (1), 052 – 060.
Noerbambang  &  Morimura,  T.  (2005). Perancangan  dan  Pemeliharaan  Sistem Plambing. PT. Pradnya Paramita, Jakarta, cetakan ke Sembilan.
Nur,  A.,  &  Effendi,  A.  J.  (2014).  Aplikasi elektrokoagulasi  pasangan  elektroda aluminium  pada  proses  daur  ulang Grey  Water  Hotel. Jurnal  Teknik Lingkungan , 20 (1), 58 – 67.
Wali  Kota  Bandung.  (2016).  Peraturan  Wali Kota  Nomor  1023  Tahun  2016  tentang Bangunan Gedung Hijau.
https://doi.org/10.21776/ub.jsal.2020.007.03.5
Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia (2010).  Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI No.
492/MENKES/PER/IV/2010
tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Putra,  M.  H.  S.  (2020). Penerapan  Rain  Water
Harvesting dalam
Menyediakan
Air Domestik  dan  Mengurangi  Debit  Drainase di Daerah Perkotaan [Doctoral
Dissertation,  Universitas  Lampung]. http://digilib.unila.ac.id/61259/ Rahayu,  A.  K.,  Pratama,  Y.,  &  Nurprabowo, A.  (2020).  Perencanaan  sistem  instalasi plambing  air  bersih  dengan  penerapan alat plambing hemat air di Rumah Sakit Universitas  Sam  Ratulangi. Jurnal Serambi  Engineering , 5 (2),  Article  2. https://doi.org/10.32672/jse.v5i2.1918 Rinka,  D.  Y.  (2014).  Perencanaan  sistem plambing  air  limbah  dengan  penerapan konsep green  building pada  Gedung Panghegar  Resort  Dago  Golf-Hotel  & Spa. REKA LINGKUNGAN , 2 (2). TOTO  Indonesia.  (2020).  THX20NB. TOTO. Diambil 28 Oktober
2020, dari https://www.toto.co.id/products/thx20 nb