Analisa Koordinasi Over Current Relay Pada Pabrik Cement Mill Indarung III  PT. Semen Padang
Zulkarnaini 1 , Sepriadi 2
Dosen 1 ,Mahasiswa 2 Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi
Padang
E-mail: zulkarninieva@gmail.com 1
DOI: http://dx.doi.org/10.31869/rtj.v4i1.1950
Abstrak: Sistem  proteksi  mempunyai  peran  penting  untuk  mencegah  kerusakan  lebih  parah  akibat adanya  gangguan  dalam  sebuah  sistem  tenaga.  Sehingga  jaringan  sistem  tenaga  bisa  bekerja  sesuai dengan  performa  yang  diharapkan.  Analisa  dan  pengecekan  keandalan  koordinasi  rele  proteksi bertujuan  untuk  menjaga  dan  meningkatkan  performa  kerja  rele  proteksi.  Sebelum  pensimulasian dilakukanlah perhitungan secara manual untuk mendapatkan nilai arus setting over current relay, arus pick-up,  time  dial,  serta  karateristik  instantanius  over  current  relay.  Kemudian  hasil  perhitungan  itu dijadikan  sebagai  input  pada  software  ETAP  12.6.  Hasil  running  simulasi protective  device coordination dan  hasil  analisa  pada  enam  (6)  kali  skenario  gangguan  yang  dilakukan  diperoleh, bahwa  sistem  proteksi  pada  jaringan  distribusi  pabrik  Pabrik  Cement  Mill  Indarung  III  PT.  Semen Padang masih bekerja dengan baik. Dari 6 kali scenario gangguan yang dilakukan, terdapat koordinasi rele OCR yang baik dan kurang baik yang  terbawah .Koordinasi terbaik adalah koordinas rele OCR pada  scenario  keenam  yaitu  gangguan  pada  bus  MDB  4.2.  Rele  OCR  yang  dikoordinasikan  adalah rele  trafo  4.2  dengan  rele  Incoming  Z1,  dimana  perbedan  nilai  Time  Dial-nya  adalah  0.09  dengan perbedaan waktu trip CB rele trafo 4.2 dengan CB rele incoming Z1 adalah 25 ms. Sedangkan urutan koordinasi  terbawah  adalah  koordinasi  pada  scenario  pertama  yaitu  gangguan  pada  bus  MDB  PG. Rele OCR yang dikoordinasikan adalah rele trafo 2 dengan rele incoming PG, dimana perbedaan nilai Time  Dialnya  adalah  0.51  dengan  perbedaan  waktu  trip  CB  rele  trafo  2  dengan  CB  incoming  PG adalah 870 ms.
Kata kunci: Proteksi, OCR, Setting,

## PENDAHULUAN
Dalam  pengoperasian  operasi  produksi  pada pabrik  ini,  sistem  tenaga  listrik  dapat mengalami  berbagai  macam  gangguan,  misal gangguan  dari  hubung  singkat  yang  akan mengakibatkan  terhentinya  penyaluran  energi listrik  yang  akhirnya  akan  membuat  proses produksi terkendala. Akibat lain dari gangguan tersebut  adalah  dapat  merusak  peralatan- peralatan produksi yang terhubung  dalam  sistem  tenaga  listrik  dan dapat juga meluas ke sistem yang lain.  Tugas dasar  sistem  proteksi  adalah  untuk  memonitor komponen  pada  sistem  yang  mengalami gangguan  dan  dimungkinkan  hanya  untuk memutuskan komponen tersebut agar pendistribusian  energi  listrik  tetap  terjaga  ke system  yang  lain.  Untuk  itu  sistem  proteksi harus  bekerja  secara  cepat  dan  selektif  dalam mengamankan  peralatan-peralatan  listrik  yang sedang  mengalami  gangguan-gangguan  arus lebih  dan  arus  hubung  singkat  fasa  ke  fasa dengan  pemasangan  rele  arus  lebih  (Over
Current  Relay)  pada  masing-masing  feeder  di PT.  Semen  Padang.    Berdasarkan  hasil simulasi  akan  dapat  dilihat  seberapa  efektif program ETAP untuk melihat koordinasi kerja rele  arus  lebih  dan  apabila  terjadi  gangguan pada  Cement  Mill  Indarung  III  PT.  Semen Padang.[1]

## Sistem Tenaga Listrik
Sistem tenaga listrik adalah  suatu sistem yang terdiri  dari  beberapa  komponen  berupa pembangkitan,  transmisi,  distribusi  dan  beban yang  saling  berhubungan  dan  berkerja  sama untuk  melayani  kebutuhan  tenaga  listrik  bagi pelanggan  sesuai  kebutuhan.  Secara  garis besar Sistem Tenaga Listrik dapat digambarkan sebagai berikut.[2] Gbr 1. Sistem Tenaga Listrik.[3]
Gangguan Pada Sistim Tenaga .
1. Gangguan Beban Lebih. Sebenarnya bukan gangguan murni, tetapi jika dibiarkan  terus-menerus  maka  dapat  merusak peralatan.  Umumnya  gangguan  beban  lebih yang terjadi pada transformator yang memiliki kemampuan  atau  daya  tahan  terhadap  110% pembebanan secara berulang, meskipun demikian  kondisi  tersebut  sudah  merupakan keadaan beban lebih yang diamankan. Dengan mengetahui  kemampuan  pembebanan  tersebut penyetelan rele beban lebih baik dikoordinasikan dengan pengamanan
gangguan  hubung  singkat.  2.  Gangguan Hubung  Singkat (  Short  Circuit )  Gangguan hubung singkat dapat terjadi 3 fasa, 2 fasa dan satu  fasa  ke  tanah.  Gangguan  yang  terjadi dapat bersifat temporer atau permanen[4] 1.1 Rele Arus Lebih ( Over Current Relay ) Over  Current  Rela  (OCR)    Adalah  suatu rangkaian  peralatan  rele  pengaman  yang memberikan  respon  terhadap  kenaikan  arus yang melebihi arus yang telah ditentukan pada rangkaian yang diamankan.
1.  Rele  Arus  Lebih  Sesaat/Momen      Prinsip kerja  rele  ini  adalah  tanpa  penundaan  waktu, tapi  bekerja  dengan  waktu  cepat  sebesar  0,1 detik.  Pada  umumnya  kurang  dari  0,08  detik [5]. 2. Rele Arus Lebih Dengan Waktu Tunda Bekerjanya  relay  berdasarkan    pada  waktu tunda  (settingan)  dengan  tidak  melihat besarnya arus gangguan.
3 Rele Arus Lebih Waktu Terbalik
Karakteristik  grafiknya  terbalik  antara  arus dan  waktu,  dimana  semakin  besar  arus gangguan  hubung  singkat maka semakin kecil waktu  yang  dibutuhkan  untuk  membuka pemutus  (CB)  sehingga  dalam  settingnya  rele perlu  mengetahui  besarnya  arus  hubung singkat untuk tiap seksi. [7]
Gbr 2.  Karakteristik OCR Inverse Perhitungan setting rele
 Arus  nominal  In=Ibase  (arus  kerja peralatan  listrik  dalam  keadaan  normal)   Arus  kerja  rele  (standar  OCR  110%) Iset  =  In  x1.1                  Dimana  In  =  arus nominal[6]
 Pic-up
………….(1)
Dimana  CTp  =  ratio  trafo  arus  pada  sisi primer[1]
 Time Dial …..……...(2) …..(3) Dimana :
Tabel  1  Karakteristik  OCR  IEC  60255

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang dilakuakan
diantaranya:  studi  literatur,  observasi,  analisa data.  Berikut flowchart tugas akhir ini dengan menggunakan  ETAP  12.6  ,  dimana  proses sebagai berikut :
Gbr 3. Flowchart .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemodelan  Sistem  kelistrikan  pada  Pabrik Cement  Mill  Indarung  III  PT.  Semen  Padang dilakukan  dengan  cara  membuat  single  line diagram  pada  software  ETAP  12.6.  Sebelum melakukan  pembuatan  single  line  diagram tersebut  maka  dilakukan  pengumpulan  data data yang meliputi data spesifikasi transformator,  suplai  daya,  motor,  bus,  reley eksisting dan sistem pentanahan. Dari pembuatan  single  line  diagram  tersebut  maka penulis  dapat  mengetahui  sistem  kelistrikan yang  digunakan  pada  pabrik  Cement  Mill Indarung  III  PT.Semen  Padang  .  Tahap selanjutnya  setelah  pemodelan  sistem  selesai adalah  melakukan  analisis  aliran  daya  ( load flow )  untuk  mengetahui  kondisi  sistem pada saat  steady  state.  Dari  analisis  ini  dapat diketahui  tegangan  bus,  beban  transformator, beban  bus-bar,  rugi-rugi  daya  listrik,  faktor daya tiap feeder dan aliran daya.[8] 1. Aliran Daya (Load Flow)
Pendistribusian  daya  pada  Pabrik  Cement Mill  Indarung  III  PT.  Semen  Padang    secara keseluruhan disimulasikan dengan menggunakan  software  ETAP  12.6.  Pada tahap awal pensimulasian, dilakukan penginputkan  data–data  beban,  kapasitas  trafo dan kapasitas motor sebagai berikut:
Gbr 4. SLD cement mill indarung III.
3.2 Hasil Running Short Circuit ETAP
Hasil  running  short  circuit  dari  rangkaian distribusi Pabrik Cement Mill Indarung III
Gbr 5. Running short circuit

## Tabel 2 Data hubung singkat maksimum

## Perhitungan dan analisa Setting OCR
Koordinasi  rele  arus  lebih  gangguan  fasa adalah  pemilihan  pada  peralatan  pengaman yang  bertujuan  hanya  untuk  mengisolasi sistem  yang  terjadi  gangguan  arus  lebih  fasa saja. Gangguannya dapat berupa over load dan short circuit. Sehingga perancangan koordinasi
proteksi  yang  baik  dan  benar  akan  menjamin keberlangsungan  pada  proses  industri.  Pada sistem  koordinasi  rele  pada  department Cement Mill Indarung III   PT. Semen Padang ini  dilakukan  pengaturan  setting  arus  dan waktu  pada  rele  arus  lebih  (50/51).  Dari  hasil koordinasi  tidak  diharapkan  adanya  beberapa peralatan  pengaman  yang  bekerja  bersamaan. Pada  perhitungan  setting  rele  arus  lebih  ini akan dihitung nilai low set , high set, dan time dial.  Setelah  mendapatan  perhitungan  pada parameter  parameter  yang  telah  ditentukan, maka  langkah  selanjutnya  adalah  plot  Time current  curve  pada Star  Protective  Device Coordination yang  terdapat  pada  ETAP sehingga  bisa  dilihat  setting  koordinasi  yang benar.
Koordinasi rele ini harus memperhitungkan  rele  yang  berada  diatasnya atau dibawahnya.

## Perhitungan Manual dari Relay
Dalam  penelitian  ini  penulis  melakukan  6 skenario  percobaan  gangguan.  Untuk  skenario 1  dicantumkan  lengkap  perhitungan  settingan rele  dan  plot  kurva  koordinasinya.  Sedangkan untuk  skenario  2  sampai  skenario  6  hasil perhitungannya  dapat  dilihat  pada  table  IV.2. Ketujuh  skenario  tersebut  adalah:  a.  Skenario 1 gangguan pada bus lump load MDB PG b.  Skenario  2  gangguan  pada  bus  lump  load MDB KOMPR c.  Skenario  3  gangguan  pada  bus  lump  load MDB d.  Skenario  4  gangguan  pada  bus  lump loadTransport Cement e.  Skenario  5  gangguan  pada  bus  lump  load MDB 4.1 f.  Skenario  6  gangguan  pada  bus  lump  load MDB 4.2
3.5  Skenario  1  (Gangguan  bus  lump  load MDB PG. Pada LVCB tidak menggunakan rele,
Sedangkan  pada  HVCB  menggunakan  rele. LVCB  yang  dikoordinasikan  adalah  LVCB PG.  Sedangkan  rele  yang  dikoordinasikan adalah  rele  trafo  2  dan  rele  incoming  PG. seperti gambar dibawah.
Gbr 6. Koordinasi skenario 1.
a. LVCB Lump Load MDB PG
b. Rele Trafo 2
Data Rele Trafo 2 adalah sebagai berikut:
Manufacture : Merlin Gerin
Model  :  Sepam  1000+  T40  Curve  Type  :
Standard Invers
CT Ratio : 75/1
In : 26.9 A Isc max bus 6 : 11.45 kA (6.3 kV).
a. Time over current pick-up
Maka diperoleh nilai pick-up pada rele yaitu:
Time dial Dipilih waktu operasi = 0.1 s
c. Rele Incoming PG Data  Rele  Incoming  PG  adalah  sebagai berikut:
Manufacture  : Merlin Gerin Model  : Sepam 1000 Curve Type  : Standard Invers CT Ratio  : 200/5 In   : 139.6 Isc Incoming PG : 12.25 kA (6.3 kV)
Time over current pick-up
Maka diperoleh nilai pick-up pada rele yaitu:
 Time dial.
Dipilih waktu operasi adalah =0.4 s

## Hasil simulasi dan analisa kurva
Dengan menggunakan hasil perhitungan diatas, maka dapat di plot menggunakan Time current  curve  pada Star-Protective  Device Coordination yang  terdapat  pada  ETAP12.6. Dan hasilnya adalah seperti gambar  berikut:
Gbr. 7 Kurva  koordinasi skenario 1 Pada  Gambar  7  diatas,  dapat  diketahui  bahwa arus  gangguan  (If)  yang  terjadi  pada  jaringan adalah 0,692 kA.  Koordinasi rele Trafo 2 dan rele  incoming  PG  dalam  keadaan  baik  karena waktu  rele Trafo 2 mentripkan LVCB Trafo 2 lebih cepat dibandingkan LVCB Incoming PG (rele  incoming  PG)  saat  terjadi  gangguan berada  di  ujung  jaringan,  maka  waktu  trip LVCB    Trafo  2  yaitu  0,19  detik  sedangkan waktu  trip Incoming PG yaitu 1,06 detik.
Gbr. 8 Output Report skenario 1. Sesuai  hasil  plot    dapat  disimpulkan  sebagai berikut:
LVCB  PG  berfungsi  sebagai  pelindung  beban lamp  load  MDB  PG  dari  kondisi  arus  lebih beban  penuh  (overload)    maupun  pada  saat starting  motor.  Selain  itu  LVCB  ini  berfungsi juga  untuk  mengamankan  arus  lebih  hubung singkat yang terjadi pada motor.   Rele Trafo 2 berfungsi sebagai pelindung trafo 2 terhadap
arus lebih beban penuh dan  arus lebih hubung singkat yang terjadi pada bus 6. Selain itu  rele ini  juga  berfungsi  sebagai  backup  LVCB  PG apabila gagal bekerja.

## Skenario 2 (Gangguan MDB KOMP)
Pada  Gambar  dibawah  ini  adalah  gambar scenario 2 yang terdiri LVCB MDB KOMPR, rele  trafo  8.1  dan  rele  incoming  PG.  Pada running ETAP 12.6, diberi gangguan pada bus MDB KOMPR maka CB MDB KOMPR akan trip  terlebih  dahulu.  Jika  CB  MDB  KOMPR gagal  dalam  memproteksi  maka  CB  Trafo  8.1 akan  trip.  Jika  CB  Trafo  8.1  masih    gagal dalam  memproteksi  maka  CB  Incoming  PG akan  trip.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  gambar berikut:
Gbr 9. Tipikal skenario 2.
Gbr 10.  Kurva  koordinasi skenario 2. Pada Gambar 10 diatas, dapat diketahui bahwa arus  gangguan  (If)  yang  terjadi  pada  jaringan adalah  0,998  kA.    Koordinasi  rele  Trafo  8.1 dan  rele  incoming  PG  dalam  keadaan  baik
karena waktu rele Trafo 8.1 mentripkan LVCB Trafo  8.1  lebih  cepat  dibandingkan  LVCB Incoming  PG  (rele  incoming  PG)  saat  terjadi gangguan  berada  di  ujung  jaringan,  maka waktu trip LVCB  Trafo 8.1 yaitu 0,228 detik sedangkan  waktu    trip  Incoming  PG  yaitu 0,701 detik

## Gbr 11. Output Report skenario 2

## Skenario 3 (Gangguan pada MDB 8.2)
Pada  Gambar  dibawah  ini  adalah  gambar scenario  3  yang  terdiri  LVCB  MDB  8.2,  rele trafo  8.2  dan  rele  incoming  Z2.  Pada  running ETAP  12.6, diberi  gangguan  pada  bus  7  yaitu bus  MDB  8.2maka  CB  MDB  8.2  akan  trip terlebih dahulu. Jika CB MDB 8.2 gagal dalam memproteksi  maka  CB  Trafo  8.2  akan  trip. Jika  CB  Trafo  8.2  masih  gagal  dalam memproteksi maka CB Incoming Z2 akan trip. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut:
Gbr. 12. Tipikal koordinasi skenario 3.
Gbr 13. Kurva  koordinasi skenario 3.
Keterangan:  Pada  Gambar  15  diatas,  dapat diketahui  bahwa  arus  gangguan  (If)  yang terjadi  pada  jaringan  adalah  30,332  kA. Koordinasi  rele  Trafo  8.2  dan  rele  incoming Z2  dalam  keadaan  baik  karena  waktu  rele Trafo  8.2  mentripkan  LVCB  Trafo  8.2  lebih cepat  dibandingkan  LVCB  Incoming  Z2  saat terjadi  gangguan  berada  di  ujung  jaringan, maka waktu trip LVCB  Trafo 8.2 yaitu 0,647 detik sedangkan waktu  trip Incoming Z2 yaitu 1,36 detik.
Gbr 14. Output Report skenario 3
3.8 Skenario 4 (Gangguan pada bus lump load
TC).
Pada  Gambar  dibawah  ini  adalah  gambar scenario  4  yang  terdiri  LVCB  TC,  rele  trafo 4.1,  dan  rele  incoming  Z1.  Pada  running ETAP 12.6, diberi gangguan pada bus TC saat Disuplai  dari  Z1.  maka  CB  TC  akan  trip terlebih  dahulu.  Jika  CB  TC  gagal  dalam memproteksi  maka  CB  21  akan  trip.  Jika  CB 21  masih  gagal  dalam  memproteksi  maka  CB Trafo  4.1akan  trip.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada gambar berikut:
Gbr 15 Tipikal koordinasi skenario 4.
Gbr 16. Kurva  koordinasi skenario 4 Keterangan:  Pada  Gambar  IV.19  diatas,  dapat diketahui  bahwa  arus  gangguan  (If)  yang terjadi  pada  jaringan  adalah  31,792  kA. Koordinasi  rele  Trafo  4.1  dan  rele  incoming Z1  dalam  keadaan  baik  karena  waktu  rele Trafo  4.1  mentripkan  LVCB  Trafo  4.1  lebih cepat  dibandingkan  LVCB  Incoming  Z1  saat terjadi  gangguan  berada  di  ujung  jaringan, maka  waktu  trip  LVCB    Trafo  4.1  yaitu  0,1 detik sedangkan waktu  trip Incoming Z1 yaitu 2,55 detik.

## Skenario 5 (Gangguan pada MDB 4.1)
Pada  Gambar  dibawah  ini  adalah  gambar scenario  5  yang  terdiri  LVCB  MDB  4.1,  rele trafo  4.1  dan  releIncoming  Z1.  Pada  running ETAP  12.6,  diberi  gangguan  pada  bus  MDB 4.1,  maka  CB1yaitu  CB  MDB  4.1  akan  trip terlebih dahulu. Jika CB MDB 4.1 gagal dalam memproteksi  maka  CB  Trafo  4.1  akan  trip. Jika  CB  Trafo  4.1  masihgagal  dalam memproteksi maka CB Incoming Z1 akan trip. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut:
Gbr 18. Tipikal koordinasi skenario 5
Gbr. 19 Kurva  koordinasi skenario 5 Keterangan:  Pada  Gambar  IV.23  diatas,  dapat diketahui  bahwa  arus  gangguan  (If)  yang terjadi  pada  jaringan  adalah  31,792  kA. Koordinasi  rele  Trafo  4.1  dan  rele  incoming
Z1  dalam  keadaan  baik  karena  waktu  rele Trafo  4.1  mentripkan  LVCB  Trafo  4.1  lebih cepat  dibandingkan  LVCB  Incoming  Z1  saat terjadi  gangguan  berada  di  ujung  jaringan, maka  waktu  trip  LVCB    Trafo  4.1  yaitu  0,1 detik sedangkan waktu  trip Incoming Z1 yaitu 2,55 detik.

## Gbr 20. Output Report skenario 5

## Skenario 6 (Gangguan pada MDB 4.2)
Pada  Gambar  dibawah  ini  adalah  gambar skenario  6  yang  terdiri  LVCB  MDB  4.2,  rele trafo  4.2  dan  rele  Incoming  Z1.  Pada  running ETAP  12.6,  diberi  gangguan  pada  bus  MDB 4.2,  maka  CB  MDB  4.2  akan  trip  terlebih dahulu.  Jika  CB  MDB  4.2  gagal  dalam memproteksi  maka  CB  Trafo  4.2  akan  trip. Jika  CB  Trafo  4.2  masih  gagal  dalam memproteksi maka CB Incoming Z1 akan trip. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut:
Gbr 21. Tipikal koordinasi skenario 6
Gbr, 22. Kurva  koordinasi skenario 6 Keterangan:  Pada  Gambar  IV.15  diatas,  dapat diketahui  bahwa  arus  gangguan  (If)  yang terjadi  pada  jaringan  adalah  30,275  kA. Koordinasi  rele  Trafo  4.2  dan  rele  incoming Z1  dalam  keadaan  baik  karena  waktu  rele Trafo  4.2  mentripkan  LVCB  Trafo  4.1  lebih cepat  dibandingkan  LVCB  Incoming  Z1  saat terjadi  gangguan  berada  di  ujung  jaringan, maka waktu trip LVCB  Trafo 4.2 yaitu 0,175 detik sedangkan waktu  trip Incoming Z1 yaitu 0,2 detik.

## SIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan Berdasarkan hasil running koordinasi  OCR  untuk  Pabrik  Cement  Mill Indarung III PT. Semen Padang menggunakan ETAP  12.6,  maka  dapat  diambil  beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1.  Hasil  simulasi  menunjukkan  bahwa  rele sudah  bekerja  secara  Over  lappings  Sehingga dapat  saling  backup.  Hal  tersebut  terlihat  dari hasil running simulasi dimana rele dapat men-
trip-kan    secara  berurutan  dari  yang  paling dekat kesumber gangguan.
2.  Dari  6  buah  scenario  gangguan  yang dilakukan,  terdapat  koordinasi  rele  OCR  yang baik  dan  kurang  baik  yang  terbawah .Koordinasi  terbaik  adalah  koordinas  irele OCR  pada  scenario  keenam  yaitu  gangguan pada  bus  MDB  4.2  .Rele  OCR  yang dikoordinasikan  adalah  rele  trafo  4.2  dengan rele Incoming Z1, dimana perbedan nilai Time Dial-nya adalah 0.09 dengan perbedaan waktu trip CB rele trafo 4.2 dengan CB rele incoming Z1 adalah 25 ms. Sedangkan urutan koordinasi terbawah  adalah  koordinasi  pada  scenario pertama.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Hirlanda,  Dwi  Andikta.  2013.  Simulasi dan  Analisis  Koordinasi  Proteksi  pada PT.  Pertamina  RU  IV  Cilacap.  Institut Teknologi sepuluh November, Surabaya.
2. Kasmir.Koordinasi  Rele  Arus  Lebih  di Gardu  Induk  Bukit  Siguntang  Dengan Simulasi  (Etap  6.00)  ..  Politeknik  Negeri Sriwijaya, Palembang.
3. Madrensyah, Adrial.2008. Studi Perencanaan  Koordinasi  Rele  Proteksi pada  Saluran  Udara  Tegangan  Tinggi Gardu  Induk  Gambir  Lama  –  Pulomas  . Universitas Indonesia, Depok 4. Nindia,  Afma.  2014.  Studi  Perancangan Koordinasi  Rele  Proteksi  Untuk  Sistem Kelistrikan Pabrik  Indarung VI Pt  Semen Padang. Jurusan Teknik Elektro. Universitas Andalas, Padang. 5. Sanzarian,  Yogi.2015.  Koordinasi  Rele
Arus  Lebih  dan  Rele  Gangguan  Tanah Menggunakan  Program  Berbasis  Electric Transient  and  Analysis  Program  (Etap)
Pada  Gardu  Induk  Bungarandi  PT.  PLN (Persero)  UPT  Palembang.  Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang.
6. Sastrawan.  2010.  Analisa  Setting  Rele OCR  (Over  Current  Relay)  pada  Sistem 150  kV  Bali  Pasca  Dioperasikannya Pembangkit Celukan Bawang. Universitas Udayana Bali.
7. Yanuwirawan, Edo, Margo Pujiantara dan R.  Wahyudi.  2015.“Studi  Koordinasi Proteksi  Rele  Arus  Lebih  dan  Ground Fault  Pada  Sistem  Eksisting  PT.  VICO Indonesia, Kalimantan Timur”dalam Jurnal  Teknik  ITS  Vol.  4,  No.  2,Institut
Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya
8. Zulkarnaini, Eko Saputra H. 2012.“Evaluasi Koordinasi Relay Proteksi Pada  Feeder    Distribusi  Tenaga  Listrik (Gh  Tanjung  Ampalu  Sijunjung.)  Jurnal Teknik Elektro
Institut
Teknologi Padang.Padang