## Jurnal Qua Teknika Vol.13 No.1 Maret 2023
ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; E-mail:diana.ningrum@unitri.ac.id
Kiki Frida Sulistyani 1) , Danang Bimo Irianto 2)
PENENTUAN KAPASITAS PENGAMBILAN PT.PSP BERDASARKAN ANALISA NERACA AIR SUB DAS CEMPAGA DAS MENTAYA WS MENTAYA KATINGAN Jurnal Qua Teknika, (2023), 13(1): 14-25

## PENENTUAN KAPASITAS PENGAMBILAN PT.PSP BERDASARKAN ANALISA NERACA AIR SUB DAS CEMPAGA DAS MENTAYA WS MENTAYA KATINGAN
Kiki Frida Sulistyani 1) , Danang Bimo Irianto 2)
1 Fakultas Teknik , Universitas Tribhuwana Tungga Dewi Jl. Telaga Warna Tlogomas Malang email: kiki.frida@unitri.ac.id
1 Fakultas Teknik , Universitas Tribhuwana Tungga Dewi Jl. Telaga Warna Tlogomas Malang email: danang.bimo@unitri.ac.id

## ABSTRAK[Times New Roman 10]
PT  PelaranSawit  Perkasa  (PSP)  is  located  in  Bukit  Batu  Village,  Cempaga  Hulu  District,  East Kotawaringin  Regency,  Central  Kalimantan.  PT  PSP  needs  water  for  palm  oil  industry  activities  and  raw water in employee settlements. PT PSP's intake is in the Cempaga watershed.The Cempaga Watershed has an area of 983.83 square kilometers, with the dominant land use of plantations amounting to 76.2% of the total watershed area. From the results of the FJ Mock analysis, the average discharge data for 15 days is between 30.12  m3/second  to  108.36  m 3 /second.  The  maintenance  discharge  was  calculated  using  the  Flow  Duration Curve  method  and  obtained  discharge  rates  ranging  from  4.38  m3/second  in  the  driest  season  to  56.96 m 3 /second in the rainy season. Intake Cempaga is planned to serve WTP with a production capacity of 16.7 liters/second  or  1  m3/minute  with  an  operational  pattern  of  taking  water  for  20  hours/day  and  a  collection period of 26 days per month. The results of the water balance at the Cempaga intake are surplus, with values between 0.42 m 3 /second to 26.21 m 3 /second.
Kata kunci:  PT PSP, FJ Mock, WTP, Water Balance

## PENDAHULUAN
PT  Pelantaran  Sawit  Perkasa  (PSP)  merupakan  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  pengolahan  sawit, yang  memiliki  kantor  di  3  kota  yaitu  di  Surabaya,  Medan dan  Kotawaringin  Timur.  PT PSP  yang  berada di Kotawaringin Timur tepatnya berada di Desa Bukit Batu, KecCempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan  Tengah.  PT  PSP  tersebut  membutuhkan  air  untuk    kegiatan  industri  sawit  dan  air  bersih  di pemukiman pegawai, untuk itu perlu adanya penelitian untuk menetukan besar pengambilan yang masih bisa terpenuhi.
DAS  Cempaga  terletak  di  Kecamatan  Mentaya  Hulu  Kabupaten  Kota  Waringin  Timur,  Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya antara  1 o 35’39.26” LS sampai 2 o 1’4.62” ° LS   dan antara 112 o 49’35.04” BT sampai  113 o 12’21.38”  BT.  DAS  Cempaga  memiliki  luas  983.83  kilometer  persegi  dengan  sungai  utama sepanjang  64.12  kilometer  yang  bermuara  di  Sungai  Sampit  di  Kecamatan  Kota  Besi[1].  Pada  lokasi pengambilan, IntakeCempaga memiliki lebar 43 meter.

## Jurnal Qua Teknika Vol.13 No.1 Maret 2023
ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; E-mail:diana.ningrum@unitri.ac.id
Kiki Frida Sulistyani 1) , Danang Bimo Irianto 2)
PENENTUAN KAPASITAS PENGAMBILAN PT.PSP BERDASARKAN ANALISA NERACA AIR SUB DAS CEMPAGA DAS MENTAYA WS MENTAYA KATINGAN Jurnal Qua Teknika, (2023), 13(1): 14-25
G AMBAR 1 L OKASI I NTAKE C EMPAGA

## METODE PENELITIAN

## 1. Kebutuhan Air
Kebutuhan  air  untuk  domestik,  perkotaan,  industri,  dan  pengganti  kehilangan  air.  Jumlah  sistim instalasi pengolahan air akan menentukan kuantitas kebutuhan airnya. Dalam Kegiatan ini kebutuhan air yang di  perlukan  untuk  industri  dan  air  baku  pekerja  di  lokasi  industri  secara  total  di  rencanakan  16.7  liter  /detik atau sekitar 1 m3/menit dengan pembagian terdistribusi tidak secara linear terbagi antara untuk air baku dan air industri, semuanya diolah dalam satu instalasi penjernihan air.[1]
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No  38  Tahun  2011  Tentang  Sungai,  Perlindungan  aliran pemeliharaan  sungai  dilakukan  dengan  mengendalikan  ketersediaan  debit  andalan  95%[2].    Menurut penjelasan  atas  Undang  -  Undang  Ini  17  Tahun  2019  Tentang  Sumber  Daya  Air  ,  sesuai  dengan  penjelasan pasal 8 Ayat 4 Prioritas hak rakyat atas air sesuai dengan urutan berikut ini [3]:
•  Kebutuhan pokok sehari-hari
•  Pertanian rakyat
•  Sistem penyediaan air minum
•  Pemeliharaan sumber air dan lingkungan hidup

## 2. Ketersediaan Air
Metode  Fj.  Mock  digunakan  untuk  menghitung  ketersediaan  air,  untuk  membangkitkan  data  debit dengan  menggunakan  data  hujan[4].  Pada  prinsipnya,  MetodeMock  memperhitungkan  volume  air  yang masuk,  keluar,  dan  yang  disimpan  dalam  tanah  ( soilstorage )[5].  Parameter  yang  perlu  diperhatikan  dalam perhitungan debit model metode FJ. Mock antara lain adalah[6]:Luas daerah pengaliran; Koefisien infiltrasi; Faktor resesi tanah; Kapasitas kelembaban tanah; Evaporasi potensial dan lain-lain
Debit andalan merupakan debit yangtersedia dengan probabilitas tertentu setiap bulan[7]. Debit andalan didefinisikan  sebagai  debit  yang  tersedia  sepanjang  tahun  dengan  risiko  kegagalan  tertentu,  besarnya  debit andalan untuk potensi Air Baku/Air Minum, besarnya debit yang tersedia ditetapkan berdasarkan analisa debit dengan probabilitas 90%.[8]
Langkah perhitungan debit andalan berdasarkan SNI 6378 tahun 2015 yaitu mengumpulkan data debit dengan  periode  waktu  tertentu  hasil  metode  pembangkitan  dengan  F.JMock,  mengecek  pencatatan  debit

## Jurnal Qua Teknika Vol.13 No.1 Maret 2023
ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; E-mail:diana.ningrum@unitri.ac.id
Kiki Frida Sulistyani 1) , Danang Bimo Irianto 2)

## PENENTUAN KAPASITAS PENGAMBILAN PT.PSP BERDASARKAN ANALISA NERACA AIR
SUB DAS CEMPAGA DAS MENTAYA WS MENTAYA KATINGAN
Jurnal Qua Teknika, (2023), 13(1): 14-25
dengan  curah  hujan,    melakukan  uji  validasi  data  debit,  Menentukan  urutan  data  debit  tiap  bulan.  Tingkat keandalan debit dihitung berdasarkan probabilitas kejadian mengikuti rumus Weibull, yaitu [9]:
𝑃 = 𝑚 𝑛 + 1
P : probabilitas terjadinya kumpulan nilai yang diharapkan (%) m : nomor urut kejadian n : jumlah data
3. Neraca Air
Neraca air merupakan jumlahmasukkan dan keluaran air di suatu tempat pada periode tertentu, sehingga dapatditentukan  jumlah  air kelebihan  (surplus)  ataupun  defisit  (kekurangan)[10].Manfaat perhitungan  neraca air  adalah  untuk  mengetahui  jumlah  air  pada  suatu  tempat  dan  periode  tertentu  kelebihan  atau  kekurangan .Model  neraca  air  yang  digunakan  adalah  Model  neraca  air  umum  yaitu  Jumlah  ketersediaan  air  –  Jumlah kebutuhan air[6].

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Data yang digunakan dalam kegiatan ini adalah data statis dan data dinamis. Data statis yang digunakan antara lain adalah [1]:
• Peta lokasi Pengambilan dan Lokasi Administrasi
• Peta daerah aliran sungai (DAS) dan wilayah sungai (WS)
• Peta Lokasi Stasiun Hujan dan Iklim
• Peta Tutupan lahan, Geologi dan Klasifikasi Tanah
SedangkanData dinamis yang digunakan antara lain adalah :
• Data  hujan  harian  rata-rata  minimum  20  tahun  atau  melalui  kajian  khusus  pada  kondisi  dan  lokasi tertentu
• Data Hujan Peramalan Satelit
• Data Klimatologi
• Data data pengukuran debit sesaat

## Jurnal Qua Teknika Vol.13 No.1 Maret 2023
ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; E-mail:diana.ningrum@unitri.ac.id
Kiki Frida Sulistyani 1) , Danang Bimo Irianto 2)
PENENTUAN KAPASITAS PENGAMBILAN PT.PSP BERDASARKAN ANALISA NERACA AIR SUB DAS CEMPAGA DAS MENTAYA WS MENTAYA KATINGAN Jurnal Qua Teknika, (2023), 13(1): 14-25
G AMBAR 2 P ETA DAS C EMPAGA
Untuk  perhitungan  debit  andalan  SNI  6738  tahun  2015    mensyaratkan  panjang  data  20  tahun  dalam kondisi  lengkap[11],  untuk  itu  di  perlukan  data  dari  sumber  lain  yakni  data  peramalan  satelit  yang  tersedia dalam  periode  yang  di  butuhkah  yakni  20  tahun.Sehingga  data  hujan  yang  digunakan  untuk  perhitungan adalah  data  hujan  harian  hujan  satelit  selama  20  tahun  terakhir  yang  sudah  dikalibrasi  dengan  data  hujan harian Kota Besi.

## Jurnal Qua Teknika Vol.13 No.1 Maret 2023
ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; E-mail:diana.ningrum@unitri.ac.id
Kiki Frida Sulistyani 1) , Danang Bimo Irianto 2)
PENENTUAN KAPASITAS PENGAMBILAN PT.PSP BERDASARKAN ANALISA NERACA AIR SUB DAS CEMPAGA DAS MENTAYA WS MENTAYA KATINGAN Jurnal Qua Teknika, (2023), 13(1): 14-25
G AMBAR 3H UJAN S ATELIT T ERKALIBRASI DAS C EMPAGA D AN H UJAN S TASIUN K OTA B ESI
Pada kegiatan ini dilakukan pengukuran debit sesaat di lokasi intake berupa pengukuran melintang sungai, pengukuran kecepatan sesaat dan pengukuran tinggi muka air.
G AMBAR 4P ENGUKURAN D EBIT S ESAAT P ADA I NTAKE C EMPAGA
Dari pengukuran debit sesaat didapat kecepatan rerata 0.1 m/detik di sisi kanan dan kiri serta 0.35 m/detik di  bagian  tengah,  berdasarkan  luas  penampang  di  tiap  bagian,  didapat  debit  hasil  pengukuran  sesaat  sebesar 55.24 m 3 /detik.  Berdasarkan data  topografi  dan  hidrometri  hasil  pengukuran  di  lokasi,  dilakukan  pemodelan sungai untuk mendapatkan data debit pada berbagai tinggi muka air.
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Curah hujan C ( mm/15 hari ) 129, 162, 153, 155, 170, 203, 194, 183, 129, 111, 99,2 62,2 69,7 69,6 44,8 69,1 89,4 71,7 138, 150, 168, 166, 135, 146,
Curah hujan KB ( mm/15 hari ) 91,2 115, 147, 145, 164, 124, 176, 201, 157, 125, 87,3 58,8 88,4 79,7 50,4 64,1 96,2 86,3 77,8 148, 141, 152, 168, 181,
- 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 mm/15 H ari

## Jurnal Qua Teknika Vol.13 No.1 Maret 2023
ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; E-mail:diana.ningrum@unitri.ac.id
Kiki Frida Sulistyani 1) , Danang Bimo Irianto 2)
PENENTUAN KAPASITAS PENGAMBILAN PT.PSP BERDASARKAN ANALISA NERACA AIR SUB DAS CEMPAGA DAS MENTAYA WS MENTAYA KATINGAN Jurnal Qua Teknika, (2023), 13(1): 14-25
G AMBAR 5N ERACA A IR S UNGAI C EMPAGA G AMBAR 6P OSISIELEVASI DEBIT A NDALANLOKASI I NTAKE
Tata  guna  lahan  DAS  Cempaga  di  dominasi  oleh  Perkebunan  76.2%  sedangkan  sisanya  terdiri  dari Belukar  15.6%,  Belukar  Rawa  7.1%,  Hutan  Rawa  Sekunder  0.4%,  Transmigrasi  0.4%,  Pertanian  Lahan Kering 0.2%, sisanya pertambangan dan tanah terbuka masing-masing 0.1%.
0 2 4 6 8 10 12 14 0 20 40 60 80 100 120 140 160 H ( m et er ) Debit ( m3/ detik )

## Jurnal Qua Teknika Vol.13 No.1 Maret 2023
ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; E-mail:diana.ningrum@unitri.ac.id
Kiki Frida Sulistyani 1) , Danang Bimo Irianto 2)
PENENTUAN KAPASITAS PENGAMBILAN PT.PSP BERDASARKAN ANALISA NERACA AIR SUB DAS CEMPAGA DAS MENTAYA WS MENTAYA KATINGAN Jurnal Qua Teknika, (2023), 13(1): 14-25
G AMBAR 7 P ETA T ATA G UNA L AHAN
Debit bulanan dihitung dengan menggunakan metode FJ. Mock, sedangkan debit andalan dihitung dengan menggunakan metode Weibull.  Hasil perhitungan debit andalan Q90% dan Q95% adalah sebagai berikut :

## Jurnal Qua Teknika Vol.13 No.1 Maret 2023
ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; E-mail:diana.ningrum@unitri.ac.id
Kiki Frida Sulistyani 1) , Danang Bimo Irianto 2)
PENENTUAN KAPASITAS PENGAMBILAN PT.PSP BERDASARKAN ANALISA NERACA AIR SUB DAS CEMPAGA DAS MENTAYA WS MENTAYA KATINGAN Jurnal Qua Teknika, (2023), 13(1): 14-25
T ABEL 1 P ERHITUNGAN D EBIT A NDALAN G AMBAR 8 D EBIT A NDALAN 90% DAN D EBIT P EMELIHARAAN 95%
Kebutuhan  air  digunakan  untuk  keperluan  industri  pengolahan  sawit  PT  Pelantaran  Sawit  Perkasa  dan juga  sebagai  sumber  air  bersih  untuk  perumahan  pegawai  pendukung  kegiatan  industri  sawit.Rencana  titik
rerata 15 16 15 13 15 16 15 15 15 16 15 15 15 16 15 16 15 15 15 16 15 15 15 16 1 2002 102.90 106.64 43.38 110.15 105.05 106.43 158.69 153.23 109.51 50.86 115.22 43.06 31.26 22.72 17.93 12.40 10.72 8.83 9.33 32.27 76.35 50.05 49.74 45.38 65.505
2 2003 26.17 50.83 53.17 23.68 101.58 89.05 106.82 113.72 71.15 34.69 27.82 51.47 41.02 16.99 13.67 16.21 44.49 48.57 42.65 41.59 86.72 129.05 94.89 86.71 58.862
3 2004 47.64 58.20 89.86 136.54 123.71 80.86 53.45 65.95 58.92 45.25 33.00 17.99 45.28 40.00 15.32 10.58 47.77 18.77 9.79 10.54 38.91 108.72 86.53 82.68 55.262
4 2005 91.48 61.15 70.11 94.50 94.74 132.09 113.39 107.06 108.41 47.25 57.02 50.85 50.92 24.79 17.73 14.30 10.63 62.54 84.04 87.54 65.86 80.64 67.36 61.05 68.977
5 2006 75.97 29.14 59.49 83.60 45.08 100.34 119.09 94.86 61.21 57.36 101.73 63.35 29.17 22.04 16.66 11.67 12.48 7.39 5.37 4.05 75.33 116.66 99.07 96.53 57.819
6 2007 49.24 93.10 103.96 142.61 68.36 128.85 108.07 182.68 156.90 64.03 125.70 70.90 39.96 85.61 31.86 27.64 79.37 23.82 69.88 42.43 111.28 35.02 85.80 82.74 83.742
7 2008 85.44 44.88 93.59 53.98 104.83 112.42 134.27 88.73 44.79 35.80 88.16 29.73 30.58 18.51 50.09 101.85 82.38 31.05 110.33 121.40 115.32 114.96 105.98 96.07 78.964 8 2009 49.05 94.08 45.35 129.02 127.51 84.45 139.59 80.98 89.63 65.22 35.92 27.66 20.20 14.65 11.00 7.87 36.15 8.88 96.91 48.67 43.51 91.74 109.88 111.19 65.380 9 2010 116.19 141.74 110.92 120.37 119.69 118.08 124.93 124.52 124.77 94.60 110.64 95.26 121.13 127.36 108.24 72.72 110.58 128.55 115.24 77.07 118.11 120.28 74.85 62.63 109.936
10 2011 96.85 99.13 115.45 51.18 45.08 93.23 58.72 87.94 54.62 82.96 34.38 24.47 21.38 41.26 14.49 13.97 61.50 15.57 91.58 96.03 70.96 109.04 84.60 76.93 64.223 11 2012 103.01 98.67 104.04 164.66 76.57 107.30 140.53 127.26 53.92 52.40 38.71 24.51 72.65 24.02 59.84 38.15 21.15 13.93 104.76 167.00 77.46 107.05 100.73 91.78 82.087
12 2013 45.62 110.41 190.50 104.95 129.15 117.25 127.92 138.85 108.53 83.23 47.44 35.29 73.14 31.56 41.59 37.50 55.83 21.74 14.90 99.32 104.82 56.46 112.33 113.26 83.399 13 2014 114.00 44.75 37.73 109.08 105.65 100.53 92.70 109.20 131.83 104.51 70.87 49.61 31.13 21.15 20.42 13.43 10.24 7.73 6.05 29.48 61.92 83.01 66.59 61.96 61.816 14 2015 73.24 55.56 131.44 94.14 89.52 102.10 109.90 96.61 150.03 51.08 105.28 39.62 29.77 75.35 26.64 21.12 14.40 11.03 8.83 33.49 84.40 90.85 87.97 84.09 69.436 15 2016 72.58 78.07 69.86 98.55 80.58 83.96 131.79 82.20 63.49 72.86 88.07 39.34 27.31 53.60 22.74 15.26 12.63 71.09 89.01 107.99 108.98 79.60 62.80 52.41 69.366
16 2017 59.08 95.48 34.20 155.81 99.40 134.63 106.06 93.85 47.22 88.60 56.06 32.71 46.87 19.87 44.43 23.87 16.10 54.03 66.79 52.63 57.76 76.77 83.11 79.65 67.708
17 2018 89.88 34.40 81.48 101.73 130.68 73.44 104.40 160.71 58.25 112.70 46.68 98.54 36.31 26.76 21.24 41.31 18.82 17.43 62.05 18.70 92.16 75.29 55.61 49.51 67.004 18 2019 73.23 96.95 101.27 134.23 93.05 56.09 79.87 62.03 31.83 76.93 60.16 27.41 19.17 13.99 10.26 10.16 5.89 14.90 39.48 16.49 43.17 30.91 25.38 21.90 47.698
19 2020 66.06 57.27 93.25 122.53 98.76 90.03 76.51 129.27 76.00 56.36 32.84 63.00 50.40 49.79 44.24 21.45 79.48 66.68 91.52 94.13 62.39 81.53 32.13 22.88 69.104
20 2021 48.27 63.47 74.23 52.13 49.95 111.18 80.50 35.71 59.63 73.12 29.74 51.22 92.05 24.93 23.53 90.97 122.80 103.17 96.07 80.51 135.82 70.33 78.56 69.27 71.549 Q90 % 45.82 35.44 38.29 51.28 45.56 74.19 60.50 62.42 45.03 36.75 30.05 24.48 20.32 14.88 11.27 10.20 10.28 7.84 6.33 11.14 43.21 36.53 33.89 25.13 32.534 Q95 % 27.14 29.41 34.38 25.05 45.08 56.96 53.72 37.03 32.48 34.74 27.91 18.31 19.22 14.02 10.30 7.98 6.11 7.40 5.40 4.38 39.12 31.11 25.72 21.95 25.621
74.30 75.70 85.16 104.17 94.45 101.12 108.36 106.77 83.03 67.49 65.27 46.80 45.49 37.75 30.60 30.12 42.67 36.79 60.73 63.07 81.56 85.40 78.20 72.43
Oktober November Desember
April Mei Juni Juli Agustus September
No. Tahun (m3/sec) Q Rerata Januari Februari Maret Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Q Andalan  90%  ( m3/detik ) 45,82 35,44 38,29 51,28 45,56 74,19 60,50 62,42 45,03 36,75 30,05 24,48 20,32 14,88 11,27 10,20 10,28 7,84 6,33 11,14 43,21 36,53 33,89 25,13 Q Pemeliharaan 95% ( m3/detik) 27,14 29,41 34,38 25,05 45,08 56,96 53,72 37,03 32,48 34,74 27,91 18,31 19,22 14,02 10,30 7,98 6,11 7,40 5,40 4,38 39,12 31,11 25,72 21,95 - 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 M 3/ D E T IK

## Jurnal Qua Teknika Vol.13 No.1 Maret 2023
ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; E-mail:diana.ningrum@unitri.ac.id
Kiki Frida Sulistyani 1) , Danang Bimo Irianto 2)
PENENTUAN KAPASITAS PENGAMBILAN PT.PSP BERDASARKAN ANALISA NERACA AIR SUB DAS CEMPAGA DAS MENTAYA WS MENTAYA KATINGAN Jurnal Qua Teknika, (2023), 13(1): 14-25
pengambilan  berada  di  Desa  Bukit  Batu  kecamatan  Cempaga  Hulu  pada  koordinat  2 o 0’58.40”  LS  ,
113 o 2’11.63” BT Pengambilan dilakukan sebesar 16.7 liter/detik  atau 1m 3 /menit. G AMBAR 9 S KEMA P EMANFAATAN I NTAKE C EMPAGA
Perhitungan Neraca Air  mengacu pada rencana  pemanfaatannya yaitu air baku, maka debit andalan yang dipakai adalah debit andalan 90%  .
T ABEL 2 J ADWAL P ENGAMBILAN AIR S UNGAI C EMPAGA U NTUK P ENGOLAHAN DI PT PKS
Periode Pengambilan No Uraian Kegiatan Pagi Malam 1 bulan Keterangan 1 Jadwal Penggunaan/pengambilan air untuk kegiatan pengolahan di PKS 10:00 WIB 24:00 WIB 24:00 WIB 06:00 WIB 26 hari Pengambilan air kondisi normal Pagi Malam 1 bulan Volume yang diambil (m 3 ) 840 m 3 360 m 3 31.200 m 3 T ABEL 3 N ERACA A IR I NTAKE C EMPAGA Keterangan
Januari Februari Maret April Mei Juni 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Ketersediaan ( m 3 /detik) Q Andalan  90% 45.82 35.44 38.29 51.28 45.56 74.19 60.50 62.42 45.03 36.75 30.05 24.48 Kebutuhan  ( m 3 /detik) Q Pemanfaatan 0.0167 0.0167 0.0167 0.0167 0.0167 0.0167 0.0167 0.0167 0.0167 0.0167 0.0167 0.0167 Q Pemeliharaan 95% 27.14 29.41 34.38 25.05 45.08 56.96 53.72 37.03 32.48 34.74 27.91 18.31 Surplus/Defisit  ( m 3 /detik) 18.67 6.01 3.90 26.21 0.47 17.21 6.77 25.38 12.53 1.99 2.12 6.15 Keterangan Juli Agustus September Oktober November Desember 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Ketersediaan ( m 3 /detik) Q Andalan  90% 20.32 14.88 11.27 10.20 10.28 7.84 6.33 11.14 43.21 36.53 33.89 25.13 Kebutuhan  ( m 3 /detik) Q Pemanfaatan 0.0167 0.0167 0.0167 0.0167 0.0167 0.0167 0.0167 0.0167 0.0167 0.0167 0.0167 0.0167 Q Pemeliharaan 95% 19.22 14.02 10.30 7.98 6.11 7.40 5.40 4.38 39.12 31.11 25.72 21.95 Surplus/Defisit  ( m 3 /detik) 1.08 0.84 0.95 2.20 4.15 0.42 0.91 6.74 4.07 5.40 8.16 3.16 Pompa 1
Ground Reservoir Industri Sawit Air Bersih Pemukiman IPA Pompa 2 Intake Sungai Cempaga

## Jurnal Qua Teknika Vol.13 No.1 Maret 2023
ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; E-mail:diana.ningrum@unitri.ac.id
Kiki Frida Sulistyani 1) , Danang Bimo Irianto 2)
PENENTUAN KAPASITAS PENGAMBILAN PT.PSP BERDASARKAN ANALISA NERACA AIR SUB DAS CEMPAGA DAS MENTAYA WS MENTAYA KATINGAN Jurnal Qua Teknika, (2023), 13(1): 14-25
T ABEL 4N ERACA A IR I NTAKE C EMPAGA V OLUMETRIK Keterangan
Januari Februari Maret April Mei Juni 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Ketersediaan( Jutam 3 )
Q Andalan  90% 59.39 48.99 49.63 62.02 59.05 102.56 78.41 80.90 58.36 50.80 38.94 31.72 Kebutuhan  ( Juta m 3 ) Q Pemanfaatan 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 Q Pemeliharaan 95% 35.17 40.65 44.55 30.30 58.42 78.74 69.62 47.99 42.09 48.03 36.17 23.73 Surplus/Defisit  ( Juta m 3 ) 24.20 8.32 5.06 31.70 0.62 23.80 8.78 32.89 16.25 2.76 2.75 7.98 Keterangan Juli Agustus September Oktober November Desember 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Ketersediaan( Jutam 3 ) Q Andalan  90% 26.33 20.57 14.60 14.11 13.32 10.16 8.21 15.40 56.00 47.34 43.93 34.74 Kebutuhan  ( Juta m 3 ) Q Pemanfaatan 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 Q Pemeliharaan 95% 24.91 19.38 13.35 11.04 7.92 9.59 7.00 6.05 50.70 40.32 33.33 30.34 Surplus/Defisit  ( Juta m 3 ) 1.41 1.17 1.24 3.05 5.39 0.55 1.19 9.33 5.28 7.00 10.58 4.38
G AMBAR 10 N ERACA A IR I NTAKE C EMPAGA Januari Februari Maret April
Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Surplus/Defisit 18.67 6.01 3.90 26.21 0.47 17.21 6.77 25.38 12.53 1.99 2.12 6.15 1.08 0.84 0.95 2.20 4.15 0.42 0.91 6.74 4.07 5.40 8.16 3.16 Q Pemeliharaan 95% 27.14 29.41 34.38 25.05 45.08 56.96 53.72 37.03 32.48 34.74 27.91 18.31 19.22 14.02 10.30 7.98 6.11 7.40 5.40 4.38 39.12 31.11 25.72 21.95 Q Pemanfaatan 0.0167 0.0167 0.0167 0.0167 0.0167 0.0167 0.0167 0.0167 0.0167 0.0167 0.0167 0.0167 0.0167 0.0167 0.0167 0.0167 0.0167 0.0167 0.0167 0.0167 0.0167 0.0167 0.0167 0.0167 Q Andalan  90% 45.82 35.44 38.29 51.28 45.56 74.19 60.50 62.42 45.03 36.75 30.05 24.48 20.32 14.88 11.27 10.20 10.28 7.84 6.33 11.14 43.21 36.53 33.89 25.13 0 10 20 30 40 50 60 70 80 m3 /de ti k

## Jurnal Qua Teknika Vol.13 No.1 Maret 2023
ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; E-mail:diana.ningrum@unitri.ac.id
Kiki Frida Sulistyani 1) , Danang Bimo Irianto 2)
PENENTUAN KAPASITAS PENGAMBILAN PT.PSP BERDASARKAN ANALISA NERACA AIR SUB DAS CEMPAGA DAS MENTAYA WS MENTAYA KATINGAN Jurnal Qua Teknika, (2023), 13(1): 14-25
G AMBAR 11N ERACA A IR I NTAKE C EMPAGADALAM V OLUMETRIK

## SIMPULAN
DAS  Cempaga  memiliki  luas  983.83 kilometer persegi  dengan  sungai  utama  sepanjang  64.12  kilometer dengan  tata  guna  lahan  di  dominasi  oleh  perkebunan  seluas  750  kilometer  persegi    atau  sebesar  76.2%  dan semak belukar seluas 153 kilometer atau 15.6%  dari seluruh luas DAS. Data iklim yang dipakai adalah data iklim stasiun BMKG H Asan, Sampit dengan panjang data 20 tahun dari tahu 2002 sampai 2021 sedangkan data  hujan  yang  dipakai  adalah  data  Global  PrecipitationMeasurement  (GPM)  yang  merupakan  pengamat curah hujan berbasis citra satelit  dari tahun 2002 sampai tahun 2021, Pada data GPM Juga dilakukan kalibrasi dengan  menggunakan  data  hujan  pengamatan  dari  Stasiun  Kota  Besi  dengan  panjang  pengamatan  10  tahun terakhir
Dari hasil analisa hujan ke debit dengan metode FJMock didapat data debit rerata 15 harian sepanjang 20 tahun  dengan  nilai    rerata  antara  30.12  m3/detik  sampai  108.36  m3/detik  .Salah  satu  hal  yang  harus  di perhatikan dalam pemanfaatan sungai adalah adanya kewajiban menjaga keberlangsungan debit pemeliharaan sungai  dengan  besaran  nilai  sama  dengan  debit  dengan  tingkat  keandalan  95%.  Debit  ini  dihitung  dengan metode    Lengkung  kekerapan  (  FlowDurationCurve  )  dan  didapatkan  angka  debit  berkisar  antara  4.38 m3/detik di musim terkering dan 56.96 m3/detik di musim hujan.
IntakeCempaga  direncanakan  melayani  IPA  dengan  kapasitas  produksi  16.7  liter/detik  atau  1  m3/menit dengan  pola  operasi  pengambilan  air  dilakukan  selama  20  jam/hari  dari  jam  10  pagi  sampai  jam  6  pagi keesokan  harinya  dengan  periode  pengambilan  selama  26  hari  per  bulan.  Neraca  air  IntakeCempaga menunjukkan  dengan  pemanfaatan  16.7  liter/detik  dan  tetap  memenuhi  kebutuhan  debit  pemeliharaan  di musim  hujan  dan  kemarau,  bisa  di  simpulkan  pemanfaatan  sebesar  16.7  l/detik  atau  1  m3  /menit  masih memungkinkan  untuk  dilakukan  mengingat  nilai  neraca  airnya  masih  surplus  dengan  nilai  terkecil  0.42 m3/detik di musim kemarau dan terbesar 26.21 m3/detik di musim hujan.

## REFERENSI
[1] Balai Wilayah Sungai Kalimantan II, “Neraca Air Intake Cempaqa,” Palangkaraya, 2020.
[2] P. Indonesia, Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai . 2011.
[3] P. Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air , no. 011594. 2019, p. 50.
[4] D. B. Irianto and K. F. Sulistyani, “Neraca Air Das Nangalili (Water Balance Analysis in Nangalili Watershed),” Reka Buana J. Ilm. Tek. Sipil … , vol. 3, no. 1, pp. 1–6, 2018, [Online]. Available: https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/rekabuana/article/view/916
[5] I. Taufik, “Analisis Neraca Air Permukaan DAS Ciliman,” J. Ilmu Lingkung. , vol. 17, no. 3, p. 452, 2019, doi: 10.14710/jil.17.3.452-464.

## Jurnal Qua Teknika Vol.13 No.1 Maret 2023
ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik)
Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; E-mail:diana.ningrum@unitri.ac.id
Kiki Frida Sulistyani 1) , Danang Bimo Irianto 2)

## PENENTUAN KAPASITAS PENGAMBILAN PT.PSP BERDASARKAN ANALISA NERACA AIR SUB
DAS CEMPAGA DAS MENTAYA WS MENTAYA KATINGAN
Jurnal Qua Teknika, (2023), 13(1): 14-25
[6] D. B. I. Kiki Frida Sulistyani, “ANALISIS NERACA AIR SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PEMANFAATAN AIR DI DAERAH ALIRAN SUNGAI MARTAPURA, PROVINSI KALIMANTANSELATAN,” vol. 12, no. 1, pp. 82–97, 2022, [Online]. Available: https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua/article/view/2096
[7] R. K. Ilham, L. M. Limantara, and S. Marsudi, “Analisa Neraca Air Daerah Aliran Sungai Gandong,” J. Mhs. Jur. Tek. Pengair. , vol. I, no. 2, 2018.
[8] L. M. Limantara, Rekayasa Hidrologi , Edisi Revi. Malang, 2018.
[9] S. Mopangga, “Analisis Neraca Air Daerah Aliran Sungai Bolango,” RADIAL  J. Perad. Sains, Rekayasa dan Teknol. , vol. 7, no. 2, pp. 162–171, 2020, doi: 10.37971/radial.v7i2.191.
[10] P. L. Mansnembra, R. R. Mirino, and K. E. Pamuji, “Analisis Neraca Air Das Muari Di Distrik Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan,” J. Nat. , vol. 16, no. 1, pp. 49–60, 2020, doi: 10.30862/jn.v16i1.60.
[11] B. S. Nasional, “SNI 6738:2015 Perhitungan Debit Andalan Sungai Dengan Kurva Durasi Debit,” Bsn . 2015. [Online]. Available:
http://nspkjembatan.pu.go.id/public/uploads/TahapPerancangan/SNI/1511106352sni_6738-2015.pdf