EPIC (Journal of Electrical Power, Instrumentation and Control) Teknik Elektro – Universitas Pamulang Vol. 7, No. 1, Bulan Juni, Tahun 2024, Hal 11 – 20
http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jit DOI: 10.32493/epic.v7i1.38199

## MONITORING DAN DATA LOGGER PANEL DISTRIBUSI DENGAN POWER METER DAN SCADA LABVIEW
Joko Tri Susilo 1 , Sutarmin 2
1,2 Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Pamulang
1,2 Jalan Raya Puspitek, Buaran, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310, Indonesia
1 dosen02659@unpam.ac.id
2 mamintarmin11@gmail.com
INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK diajukan  : 20-02-2024 revisi : 14-05-2024 diterima  : 22-05-2024 dipublish : 30-06-2024 Penggunaan energi listrik dari tahun ke tahun semakin meningkat sesuai dengan kemajuan peradaban manusia. Dengan besarnya penggunaan  energi  listrik  maka  perlu  dilakukan  pengaturan  dan pembatasan penggunaan energi listrik. Pengukuran besaran listrik biasanya  dilakukan  dengan  menggunakan  alat  ukur  sederhana dengan  pencatatan  manual  sehingga  data  yang  didapat  tidak realtime dan  memerlukan  proses  untuk  mendapatkan  hasil pengukuran. Pada penelitian ini dibuat monitoring dan data logger panel  distribusi  dengan  mengunakan  power  meter  dan  SCADA LabVIEW.  Alat  tersebut  untuk  membantu  memonitoring  besaran listrik  pada  panel  distribusi  secara  real  time . Penelitian  ini bertujuan  membuat  seperangkat  sistem  monitoring  dan  data logger  panel  distribusi  dengan  mengunakan  power  meter  dan SCADA LabVIEW dan mengetahui nilai besaran listrik pada panel distribusi  secara  real  time.  Pembuatan  alat  monitoring menggunakan  Power  Meter  dan  SCADA  LabVIEW  sebagai sebuah  antarmuka,  pengolahan  data  dan  juga  system  data logger. Pada pengujian tegangan sistem ini dapat bekerja dengan baik dengan rata rata error pembacaan tegangan sebesar 0.03%, pada pengujian pembacaan arus sistem ini dapat bekerja dengan baik dari penilaian rata rata error pembacaan sebesar 0.3%, pada pengujian  pembacaan  daya  aktif  diperoleh  nilai  rata  rata error sebesar 0.16%, pada pengujian pembacaan daya reaktif diperoleh nilai  rata  rata error sebesar  2.35%,  pada  pengujian  pembacan frekuensi  rata  rata error pembacaan  sebesar  0.03%,  pada pengujian pembacaan nilai kWh antara tampilan LCDpower meter dan  LabView    rata  rata error pembacaan  sebesar  0.46%  dan didapat rata rata  delay yang ada pada pembacaan  Power Meter ke LabVIEW sebesar 12 milidetik.
Kata kunci: Monitoring panel distribusi; monitoring LabVIEW;  logger LabVIEW
EPIC (Journal of Electrical Power, Instrumentation and Control) Teknik Elektro – Universitas Pamulang Vol. 7, No. 1, Bulan Juni, Tahun 2024, Hal 11 – 20
http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jit DOI: 10.32493/epic.v7i1.38199

## ABSTRACT
The  use  of  electrical  energy  from  year  to  year  will  increase  in accordance with the progress of human civilization. With the large use  of  electrical  energy,  it  is  necessary  to  regulate  and  limit  the use  of  electrical  energy.  Measurement  of  electrical  quantities  is usually  carried  out  using  simple  measuring  instruments  with manual  recording  so  that  the  data  obtained  is  not  real  time  and requires  a  process  to  obtain  measurement  results.  Has  made Distribution panel monitoring and data loggers have been created using power meters and SCADA LabVIEW. This tool helps monitor the amount of electricity in the distribution panel in real time. This research aims to create a set of distribution panel monitoring and data logger systems using a power meter and LabVIEW SCADA and find out the value of electricity on the distribution panel in real time.  Making  monitoring  tools  using  LabVIEW  Power  Meter  and SCADA as an interface, data processing and also a data system logger.  In  voltage  testing  this  system  can  work  well  with  an average voltage reading error of 0.03%, in current reading testing this system can work well with an average reading error of 0.3%, in active power reading testing an average error value is obtained of  0.16%,  in  the  reactive  power  reading  test  the  average  error value  was  2.35%,  in  the  frequency  reading  test  the  average reading error was 0.03%, in the kWh value reading test between the  LCDpower  meter  display  and  LabView  the  average  reading error was 0.46% and the average reading  error was 0.16%. The average  delay  in  Power  Meter  readings  to  LabVIEW  is  12 milliseconds.
Keywords:  Distribution  panel  monitoring;  LabVIEW  monitoring;

## LabVIEW logger

## PENDAHULUAN
Energi  listrik  memiliki  peran  yang penting  sebagai  kebutuhan  pokok  di  era modern dalam berbagai aspek lingkungan seperti  rumah,  tempat  ibadah,  tempat pendidikan,  perkantoran  dan  sebagainya. PLN(Perusahaan   Listrik Negara) menjadi peran utama penyedia listrik bagi konsumen  di  Indonesia.  Setiap  konsumen diwajibkan membayar biaya sesuai dengan jumlah energi yang digunakan (Loufansa et al.  2023).  Penggunaan  energi  listrik  dari tahun ke tahun semakin meningkat sesuai dengan  kemajuan  peradaban  manusia. Dengan  besarnya  penggunaan  energi listrik  maka  pengaturan  dan  pembatasan penggunaan energi listrik terus dilakukan.salah  satunya  dengan  suatu perancangan  sistem monitoring energi listrik yang bermaksud untuk mendapatkan
informasi-informasi yang berhubungan dengan  pengukuran  energi  listrik  antara lain Real  Power (Watt), Voltage (V),
Current (A), Energy (kWh) (Hurlatu, Patras, and  Mangindaan  2016).  Pengukuran seperti  di  atas  biasanya  dilakukan  oleh teknisi  dengan  menggunakan  alat  ukur sederhana secara lagsung dan pencatatan hasil  pengukuran  masih  manual  sehingga data  yang  didapat  tidak  bisa  dilakukan setiap saat dan hasilnya terlalu lama untuk didapatkan. Selain itu juga cukup beresiko ketika  membuka  panel  distribusi  listrik (Nasional et al. 2023)
Untuk mengatasi permasalahan tersebut di rancanglah alat monitoring dan data logger jarak jauh pada panel distribusi menggunakan  power  meter  dan  SCADA LabVIEW, dengan memanfaatkan modbus , aplikasi  ini  dapat  mengakses  perangkat
EPIC (Journal of Electrical Power, Instrumentation and Control) Teknik Elektro – Universitas Pamulang Vol. 7, No. 1, Bulan Juni, Tahun 2024, Hal 11 – 20
http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jit DOI: 10.32493/epic.v7i1.38199
sistem melalui jaringan komputer (internet) selain  itu  aplikasi  LabVIEW  ini  berfungsi sebagai sebuah antarmuka, pengolah data, dan juga sistem data logger .
Sistem monitoring berbasis  SCADA dapat  menampilkan  informasi  mengenai Power (Watt), Voltage (V), Current (A), Energy listrik  (kWh)  dan  menyimpanya dalam  bentuk  data logger dengan  format .csv  yang  dapat  diolah  menggunakan software spreadsheet yang akan mempermudah  dalam  melakukan  analisa. Sistem monitoring ini  akan  mengirimkan data  ke server LabVIEW  sehingga  dapat dimonitoring dalam  jarak  jauh  secara realtime  menggunakan  jaringan  lokal dengan  komunikasi  serial  yang  lebih fleksibel.
Pembuatan  alat  ini  bertujuan  agar dapat membuat sistem monitoring dan data logger kelistrikan  gedung  pada  panel distribusi  menggunakan power  meter berbasis  SCADA  LabVIEW, meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja dan mengurangi lama waktu dalam pencatatan waktu  diperlukan  suatu  teknologi  yang memungkinkan  seorang  operator  tidak perlu membuka panel secara manual,cukup dengan melihat pada aplikasi SCADA LabVIEW.

## TEORI
Penelitian yang dilakukan oleh Adinda  Sabrina  Suli  dan  Andik  Bintoro pada tahun 2020 yang berhasil melakukan penelitian  tentang  sistem  pengaturan  dan pengukuran  daya  listrik  berbasis  mini SCADA  dengan  LabVIEW  dan  arduino dengan  hasil  dan  kesimpulan  pengukuran dan  pengontrolan  daya  dalam  suatu rangkaian  secara  real  time  dengan menggunakan  LabVIEW  sebagai  software pemrograman dan interface menu monitoring (Andrizal et al. 2020).
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  oleh Rizal  Pratama,  Yuliarman  Saragih,  dan Ulinnuha pada tahun 2023 tentang rancang bangun alat monitoring arus dan tegangan berbasis  mikrokontroler  pada  studi  kasus prototype  gardu  distribusi  PLN  dengan hasil  penelitian  alat  yang  dibuat  dapat membaca    nilai  arus  dan  tegangan  sudah hampir  presisi  di  bandigkan  dengan pembacaan  actual  Avometer  dengan selisih  rata-rata  pembacaan  0,03  mA (Pratama, Saragih, and Latifa 2023).
Penelitian yang dilakukan oleh Dadan  Nurdin  Bagenda  dan  Paula  Santi Rudati  pada  tahun  2020  tentang  akuisisi data menggunakan labview dengan arduino sebagai perangkat keras berbiaya rendah    yang  menggunakan software LabVIEW sebagai antarmuka akuisisi data dengan  hasil  berhasil  membuat  akuisisi data  dengan hardware Arduino  dan software LabVIew  dengan  baik  (Bagenda and Rudati 2020).
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  oleh Andrizal, Lifwarda, Yul Antonisfia, Zulharbi dan  Yuhefizar  pada  tahun  2020  yang melakukan  penelitian  tentang  Sistem Kontrol  Berbasis  Pemrograman  LabVIEW MyRIO  untuk  Monitoring  Kualitas  Udara Dalam  Ruangan  yang  menggunakan software LabView untuk tampilan grafisnya dengan hasil sistem yang dibuat ini mampu mendeteksi  dan  memonitor  kadar  unsur dan senyawa gas CO dan CO2 pada area terbuka dan dalam ruangan (Andrizal et al.
2020).
Daya  listrik  adalah  tingkat  konsumsi energi dalam sebuah sirkuit atau rangkaian listrik.  Daya  listrik menyatakan  banyaknya energi listrik yang terpakai setiap detiknya. Satuan daya listrik adalah Watt. Merupakan perkalian dari tegangan(V) dan arus  (I)  (Putra  and  Mukhaiyar  2020). Besarnya  daya  bisa  ditunjukkan  memakai persamaan
EPIC (Journal of Electrical Power, Instrumentation and Control) Teknik Elektro – Universitas Pamulang Vol. 7, No. 1, Bulan Juni, Tahun 2024, Hal 11 – 20
http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jit DOI: 10.32493/epic.v7i1.38199
eISSN 2614-8595
P = V x I (1) P = Volt x Ampere x Cos φ (2) SCADA  (Supervisory  Control  and Data Acquistion) merupakan sebuah sistem yang mengumpulkan informasi atau data-data  dari  lapangan  dan  kemudian mengirimkannya  ke  sebuah  komputer pusat  yang  akan  mengatur,  mengolah, mengontrol  data-data  tersebut.  Sebuah sistem SCADA terdiri dari Master Terminal Unit  (MTU),  Human  Machine  Interface (HMI),  front  end  processor  (FEP), media komunikasi  data, remote  terminal  unit (RTU), dan plant (Hurlatu et al. 2016).
Power  meter  adalah  salah  satu instrumen  yang  paling  berguna  dan sederhana  untuk  mengukur  daya  listrik bahkan  sistem  yang  lebih  canggih  dapat dihubungkan melalui aplikasi web ke laptop atau  smartphone.  Ini  menyederhanakan operasi dan bahkan pemantauan jarak jauh dimungkinkan  untuk  jarak  berapa  pun (Ramadhan  and  Yulianti  2022).  Setiap perangkat  server  telah  diberi  ID  unik sebelumnya. Saat klien meminta data dari perangkat server, serial conection menggunakan byte pertama  dari  pesan untuk  mengidentifikasi  perangkat  server mana yang harus merespons (Tosin 2021).
Semakin  kecil  nilai error pada  hasil alat  ukur  menandakan  semakain  presisi alatukurnya. Error atau  Galat adalah simpangan  antara  hasil  ukur  (hamparan) dan  hasil  yang  sebenarnya  (eksak) dinyatakan sebagai Galat (error). menurut Standar IEC no. 13B-23 ketelitian alat ukur dibagi menjadi 8 kelas, yaitu : 0,05; 0,1 ; 0,2
;  0,5  ;  1,0  ;  1,5  ;  2,5  ;  dan  5.  Besarnya kesalalahan  dari  alat  ukur  pada  batas- batas  ukur  masing-masing  adalah  ±  0,05 %, ± 0,1 %, ± 0,2 %, ± 0,5 %, ± 1,0 %, ± 1,5 %,  ±  2,5  %,  ±  5  %  dari  relatif  harga maksimum. Golongan dari kelas 0,05, 0,1,
0,2  termasuk  alat  ukur  presisi  yang
tertinggi. Golongan alat ukur dari kelas 0,5 mempunyai  ketelitian  dan  presisi  tingkat berikutnya  dari  kelas  0,2.  Golongan  dari kelas 1,0 mempunyai ketelitian dan presisi pada  tingkat  lebih  rendah  dari  alat  ukur kelas  0,5.  Alat  ini  biasa  digunakan  pada alat-alat  ukur  pada  panel.  Golongan  dari kelas  1,5,  2,5,  dan  5  alat  ukur  ini dipergunakan pada panel-panel yang tidak begitu memperhatikan presisi dan ketelitian (Atmegap et al. 2019).
Jika  p*  adalah  nilai  hampiran  untuk nilai eksak p maka galatnya adalah
e= p*- p p x 100 (3)
LabVIEW adalah bahasa pemrograman visual yaitu platform desain sistem  dan  lingkungan  pengembangan yang  ditujukan  untuk  memungkinkan semua  bentuk  sistem  dikembangkan. LabVIEW  dikembangkan  oleh National Instruments sebagai  meja  kerja  untuk mengontrol instrumentasi pengujian.
Namun  aplikasinya  telah  menyebar  jauh melampaui  instrumentasi  uji  ke  seluruh bidang desain dan operasi system (Suryantoro 2019).
LabVIEW  pada  dasarnya  adalah antarmuka pengguna untuk Grafis.
LabVIEW  juga  menyediakan  sejumlah fasilitas lain termasuk debugging, multithreading otomatis, antarmuka pengguna  aplikasi,  manajemen  perangkat keras, dan antarmuka untuk desain sistem (Bagenda and Rudati 2020).

## METODOLOGI
Dalam  kegiatan  ini  dilakukan  adalah perancangan  alat monitoring berupa  data logger energi  listrik  menggunakan power meter dan  modbus  Lovato  DME  D330 dengan tampilan secara remote menggunakan  sistem  SCADA  LabVIEW.
EPIC (Journal of Electrical Power, Instrumentation and Control) Teknik Elektro – Universitas Pamulang Vol. 7, No. 1, Bulan Juni, Tahun 2024, Hal 11 – 20
http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jit DOI: 10.32493/epic.v7i1.38199
Dalam  pengujian  peralatan  monitoring harus  memenuhi  kriteria  sehingga  dapat dinyatakan  berhasil.  Apabila  tidak  sesuai dengan yang dimaksud, dilakukan perbaikan baik software maupun hardware.
Dalam proses pembuatan alat digunakan peralatan dan komponen seperti ditampilkan pada Tabel 1 dan Tabel 2.
Tabel 1 . Bahan Penelitian No Komponen/Bahan Jumlah Kegunaan 1 Power meter Lovato DME D330 1 unit Alat untuk mengukur energi listrik
2 Modbus Gateway N- Port Moxa 5130
1 unit Alat untuk mengkonversi dan mengirim data serial
ke server LabVIEW 3 Adaptor 12 Volt 1 unit Catu daya modbus gateway 4 MCB 3 Phase 1 unit Pengaman rangkaian 5 MCB Control 1 Phase 1 unit Pengaman rangkaian kontrol 6 Box Panel 1 unit Tempat merakit alat 7 Kabel Data Modbus 1 unit Kabel komunikasi Power meter dengan modbus gateway 8 Kabel LAN Kabel komunikasi modbus gateway dengan Komputer 9 Kabel NYA 2,5 mm secukupnya  Kabel kontrol 10 Kabel NYA 10 mm secukupnya  Kabel rangkaian utama 11    Skun Kabel 2,5 mm secukupnya  Merapikan ujung kabel 12 Terminal Block 1 unit Terminal output alat 13 Kabel Ties secukupnya  Untuk merapikan instalasi alat 14 Isolasi secukupnya  Untuk isolator penyambungan rangkaian listrik Tabel 2 . Alat Penelitian No Alat Jumlah 1 Multi Tester 1 set 2 Solder 1 set
3 Bor Listrik 1 set 4 Gerinda Potong 1 set 5 Jigzaw 1 set 4 Obeng (+) 1 5 Obeng (-) 1 6 Test pen 1 7 Gun Lem tembak 1 set 8 Tang kombinasi 1 9 Tang Jepit 1 10 Tang Potong 1 11 Tool Set 1 set 12 Laptop 1 set 14 Kabel RJ 45 1 Dalam melakukan tahapan
perancangan  alat  terdapat  dua  macam perancangan  diantaranya  perancangan
hardware dan doftware .  Pada  skema rangkaian yang diberikan pada Gamabr 1, secara keseluruhan maka terminal penyambungan  antara  input  power,  MCB pengaman, rangkaian beban, dan rangkaian  data  komunikasi  antara Power meter Lovato  dan  modbus  gateway  Moxa 5130  yang  menggunakan  komunikasi secara serial .
Gambar 1 . Skema rangkaian hardware
Nilai  dari  tegangan,  arus,  daya,  dan pengukuran  besaran  listrik  yang  akan ditampilkan pada layar  monitor PC menggunakan  LabVIEW.  Apabila  nilai pembacaan pada tegangan, arus dan daya menunjukan penurunan maka akan terdeteksi pada layar monitor dan selain itu juga  dapat  me- monitoring penggunaan energi  listrik  yang  dapat  menjadi  acuan untuk penghematan energi listrik.
Cara kerja dari alat monitoring untuk mengirimkan  data  dan  menampilkanya pada  SCADA  LabVIEW.  Proses inisiasi monitoring instalasi  energi  pada  saat monitor mulai dihidupkan pertama kali.
1.  Kemudian kWh meter digital melakukan pembacaan tegangan, daya  &  arus,  yang  akan  dikirimkan melalui  komunikasi  modbus  dengan modbus gateway N-Port moxa 5130.
2.  N-Port  moxa  5130  akan  melakukan pembacaan sesuai data yang diterima dari Power  meter Lovato  DME-D301 dan  data  tersebut  akan  olah  melalui aplikasi LabVIEW pada PC.
EPIC (Journal of Electrical Power, Instrumentation and Control) Teknik Elektro – Universitas Pamulang Vol. 7, No. 1, Bulan Juni, Tahun 2024, Hal 11 – 20
http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jit DOI: 10.32493/epic.v7i1.38199
3.  Layar  monitor  PC  akan  menampilkan nilai  tegangan,  daya  arus  yang  telah terbaca  dan  menyimpanya  pada aplikasi LabVIEW.
4.  Apabila  pembacaan  pada  tegangan mengalami  penurunan  maka  sinyal akan tertangkap dan terbaca oleh layar monitor PC.
Gambar 2. Ilustrasi desain alat
Desain  alat  monitoring  diilustrasikan pada  Gambar  2,  dengan  detil  nomor  1 adalah  terminal power  input ,  nomor  2 adalah box panel tipe outbow , untuk nomor
3 adalah cover panel depan dan baut cover panel. Software LabVIEW  digunakan sebagai antarmuka dari pembacaan besaran  listrik  oleh power  meter digital merk  Lovato.  Pada  penelitian  ini  rencana pemrograman dibuat menjadi empat
halaman grafis dan tiga frame
pemograman yang berfungsi untuk mempermudah  dalam  melacak error yang terjadi pada penulisan programnya.
Pemrograman Blok diagram Pada Frame dan Halaman 1 Pada  halaman  1  berfungsi  untuk membuat koneksi antara perangkat modbus dengan Labview dan
menampilkan  pembacaan  nilai  register tegangan  (R,  S,  T)  dan  Arus  (R,  S,  T). Ilustrasi  dari  blok  programnya  diberikan pada Gambar 3.
Gambar 3. Pemrograman blok diagram pada frame dan halaman 1 Pemrograman Blok diagram Pada

## Frame dan Halaman 2
Pada halaman 2 pemrograman untuk menampilkan nilai register dari kW (R, S, T) dan  kVA  (R,  S,  T).  Ilustrasi  dari  blok programnya diberikan pada Gambar 4.
Gambar 4 . Pemrograman blok diagram pada frame dan halaman 2
Pemrograman Blok diagram Pada

## Frame dan Halaman 3
Halaman  ketiga  berfungsi  untuk menampilkan nilai register dari Cos φ (R, S,
T), kVAR (R, S, T) dan frekuensi. Ilustrasi dari  blok  programnya  diberikan  pada Gambar 5.
EPIC (Journal of Electrical Power, Instrumentation and Control) Teknik Elektro – Universitas Pamulang Vol. 7, No. 1, Bulan Juni, Tahun 2024, Hal 11 – 20
http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jit DOI: 10.32493/epic.v7i1.38199
Pemrograman Blok diagram Data

## Logger
Pemrograman  ini  berfungsi  untuk membuat  data logger dan  selanjutnya disimpan dalam format spreadsheet.
Ilustrasi  dari  blok  programnya  diberikan pada Gambar 6.
Gambar 6 . Blok diagram data logger

## Tampilan Grafis Halaman ke 1
Menampilkan widged Volt meter R-N, Volt Meter S-N, Volt Meter T-N, Volt Meter R-S,  Volt  Meter  S-T  dan  Volt  Meter  T-R. Ilustrasi dari antarmuka programnya diberikan pada Gambar 7.
Gambar 7. Tampilan grafis user interface halaman 1

## Tampilan Grafis Halaman ke 2
Menampilkan  widged  Amper  Meter R,  Amper  Meter  S,  Amper  Meter  T,  KW Meter  R,  KW  Meter  S  dan  KW  Meter  T. Ilustrasi dari antarmuka programnya diberikan pada Gambar 8 .
Gambar 8. Tampilan grafis user interface halaman 2

## Tampilan Grafis Halaman ke 3
Menampilkan widged kVAR Meter R, kVAR Meter S, kVAR Meter T, kVA Meter R, kVA Meter S dan kVA Meter T. Ilustrasi dari antarmuka programnya diberikan pada Gambar 9.
Gambar 9. Tampilan grafis user interface halaman 3

## Tampilan Grafis Halaman 4
Menampilkan  widged  Power  Faktor R, Power Faktor S, Power Faktor T, Cos φ R,  Cos φ  S,  Cos  φ  T,  Frekuensi  dan Widged Arus Netral. Ilustrasi dari antarmuka  programnya  diberikan  pada Gambar 10.
Gambar 10. Tampilan grafis user interface halaman
EPIC (Journal of Electrical Power, Instrumentation and Control) Teknik Elektro – Universitas Pamulang Vol. 7, No. 1, Bulan Juni, Tahun 2024, Hal 11 – 20
http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jit DOI: 10.32493/epic.v7i1.38199

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  Gambar  11  dan  12  diberikan ilustrasi  dari  prototipe monitoring yang dibuat.
Gambar 11 . Bentuk fisik alat monitoring bagian depan
Gambar 12 . Bentuk fisik pada bagian dalam secara lengkap
Berturut-turut informasi untuk nomor pada Gambar sebagai berikut:
1.  MCB Kontrol 1 phasa
2.  MCB Utama 3 Phasa
3. Power meter Lovato DME-D330
4. Power Supply Modbus Gateway
5. Modbus Gattway Moxa 5130
6.  Kabel Kontrol
7.  Terminal penyambungan kabel power.
8.  Kabel Power Utama
Pada  pengujian  ini  digunakan  untuk mengetahui  hasil  data  logger  pada  alat monitoring  panel  distribusi  dengan  power
meter dan SCADA LabVIEW. Pengambilan data logger berjalan  seperti  yang  di harapkan, nilai nilai besaran listrik yang di program  untuk  di  tampilkan  melalui antarmuka SCADA LabVIEW dapat terlogger  dalam  bentuk  format csv. Data logger  diambil  dan  di  simpan setiap  satu detik sekali. Data logger dapat diambil per halaman tampilan grafis pada alat monitoring. Hasil rekapitulasi data rata rata percobaan pengambilan data sebanyak 10 kali.
Tabel 3. Rangkuman data pengukuran dalam pengujian alat monitoring. No Nama Pengukuran Tampilan LCD Power Meter Tampilan SCADA Selisih Error 1 Pengujian Nilai Tegangan R-N (V) 218.11 218.17 0.06 0.03% 2 Pengujian Nilai Tegangan S-N (V) 218.01 218.08 0.07 0.03% 3 Pengujian Nilai Tegangan T-N (V) 217.12 217.19 0.07 0.04% 4 Pengujian Nilai Arus R (A) 2.41 2.43 0.02 0.08% 5 Pengujian Nilai Arus S (A) 2.101 2.109 0.008 0.38% 6 Pengujian Nilai Arus T (A) 2.100 2.109 0.009 0.44% 7 Pengujian Nilai Daya Aktif R (Kw) 0.501 0.502 0.001 0.13% 8 Pengujian Nilai Daya Aktif S (Kw) 0.501 0.502 0.001 0.17% 9 Pengujian Nilai Daya Aktif T (Kw) 0.501 0.502 0.001 0.17% 10 Pengujian Nilai Daya Reaktif R (kVAR) 0.601 0.603 0.002 3.10% 11 Pengujian Nilai Daya Reaktif S (kVAR) 0.601 0.602 0.001 2.41% 12 Pengujian Nilai Daya Reaktif T (kVAR) 0.601 0.602 0.001 1.55% 13 Pengujian Nilai Daya Semu R (kVA) 0.401 0.402 0.001 1.81% 14 Pengujian Nilai Daya Semu S (kVA) 0.401 0.402 0.001 1.14% 15 Pengujian Nilai Daya Semu T (kVA) 0.501 0.502 0.001 2.66% 16 Pengujian Nilai Cos φ R (Cos φ) 0.901 1.002 0.001 0.12% 17 Pengujian Nilai Cos φ S (Cos φ) 1.001 1.008 0.007 0.77% 18 Pengujian Nilai Cos φ T (Cos φ) 1.002 1.003 0.001 0.13% 19 Pengujian Nilai Frekuensi (Hz) 50.011 50.025 0.014 0.03% 20 Pengujian Nilai Energi Listrik 1.502 1.509 0.007 0.46%
Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan menggunakan Power Meter yang  dapat  dilihat  pada  layar  LCD  dan selanjutnya dibandingkan dengan
EPIC (Journal of Electrical Power, Instrumentation and Control) Teknik Elektro – Universitas Pamulang Vol. 7, No. 1, Bulan Juni, Tahun 2024, Hal 11 – 20
http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jit DOI: 10.32493/epic.v7i1.38199
pembacaan  nilai register tegangan  yang ditampilkan pada SCADA LabVIEW sudah benar menurut Standar IEC no. 13B-23.
1.  Pengukuran  tegangan  (Volt)  pada setiap  fasa  (R,S,T)  antara  LCD  pada Power  meter  dan  LabVIEW  dengan nilai error yang relatif kecil  yaitu dengan rata rata 0.03% dalam 10 kali pengambilan sample data.
2.  Pengukuran arus (Amper) pada setiap fasa  (R,S,T)  antara  LCD  pada  Power meter dan LabVIEW dengan nilai error yang relatif kecil yaitu dengan rata rata
0.3%  dalam  10  kali  pengambilan sample data.
3.  Pengukuran  daya  aktif  (kW) pada setiap  fasa  (R,S,T)  antara  LCD  pada Power  meter  dan  LabVIEW  dengan nilai error yang  relatif  kecil  yaitu dengan rata rata 0.16% dalam 10 kali pengambilan sample data.
4.  Pengukuran  daya  reaktif  (kVAR) antara  LCD  pada  Power  meter  dan LabVIEW  dengan  nilai error yang relatif  kecil  yaitu  dengan  rata  rata 2.35%  dalam  10  kali  pengambilan sample data.
5.  Pengukuran  daya  semu  (kVA)  antara LCD pada Power meter dan LabVIEW dengan  nilai error yang  relatif  kecil yaitu dengan rata rata 0.56% dalam 10 kali pengambilan sample data.
6.  Pengukuran  cos φ  antara  tampilan LCD pada Power meter dan LabVIEW dengan  nilai error yang  relatif  kecil yaitu dengan rata rata 0.34% dalam 10 kali pengambilan sample data.
7.  Pengukuran frekuensi (Hz) antara LCD pada  Power  meter  dan  LabVIEW dengan  nilai error yang  relatif  kecil yaitu dengan rata rata 0.03% dalam 10 kali pengambilan sample data.
8.  Pengukuran kWh antara tampilan LCD pada  Power  meter  dan  LabVIEW dengan  nilai error yang  relatif  kecil
yaitu dengan rata rata 0.46% dalam 10 kali pengambilan sample data.
9.  Dari  pengukuran delay pengiriman data power meter ke server LabVIEW diperoleh  data delay pengiriman  rata rata  12  mili  detik,  dengan  kesimpulan bahwa  alat  monitoring  yang  dibuat memiliki  kualitas  yang  baik  dengan delay pengiriman data yang relatif kecil sehingga  pembacaan  antara tampilan LCD  pada  alat  dan  pada  Software LabVIEW relative sama.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan pada alat monitoring dan data logger panel distribusi dengan power meter dan SCADA LabVIEW disimpulkan bahwa sistem monitoring dan data logger kelistrikan pada panel  distribusi  dengan  power  meter  dan SCADA LabVIEW dapat dibuat menggunakan komponen diantaranya Power  meter  Lovato  DME  D330  yang dilengkapi  komunikasi  modbus,  modbus gateway  moxa  5130,  Mcb  kontrol  Current transformator dan software SCADA LabVIEW dengan library modbus master.
Pada  pengujian,sistem  monitoring  ini dapat bekerja dengan baik dengan jumlah error yang  diperoleh  dari  pengukuran tegangan  memiliki error sebesar  0.03% dari  pembacaan  secara  langsung  pada power  meter dan tampilan SCADA LabVIEW.  Sedangkan  pada  pengukuran arus memiliki error rata-rata sebesar 0.3%, pengukuran  daya  aktif  sebesar  0.16%, pengukuran  daya  reaktif  sebesar  2.35%, pengukuran  daya  semu  sebesar  0.56%, pengukuran  frekuensi  sebesar  0.03%. Untuk delay antara  tampilan  power  meter dengan  SCADA  Labview  rata-rata  12  mili detik.dan  dapat  diakses  secara  jarak  jauh menggunakan  komunikasi modbus  over Tcp/Ip menggunakan jaringan LAN.
EPIC (Journal of Electrical Power, Instrumentation and Control) Teknik Elektro – Universitas Pamulang Vol. 7, No. 1, Bulan Juni, Tahun 2024, Hal 11 – 20
http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jit DOI: 10.32493/epic.v7i1.38199
Data logger juga  dapat  berfungsi  dengan baik  pada recording dan  tampilan  data  di file  spreadsheet .  Dari  hasil  pengukuran diatas  dapat  dianalisis  dan  disimpulkan bahwa  sistem  monitoring  ini  bekerja dengan  baik  dan  benar  dengan  rata-rata error dan delay yang relatif kecil.

## DAFTAR PUSTAKA
Andrizal, Andrizal, Lifwarda, Yul Antonisfia, Zulharbi, and Yuhefizar. 2020. “Sistem
Kontrol Berbasis Pemrograman
LabVIEW  MyRIO  Untuk  Monitoring Kualitas  Udara  Dalam  Ruangan.”
Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem Dan Teknologi Informasi) 4(5):930 –36. doi: 10.29207/resti.v4i5.2391.
Atmegap,  Berbasis  Mikrokontroller,  Nur Arifin,  Rakhmad  Syafutra  Lubis,  and Mansur  Gapy.  2019.  “Rancang Bangun  Prototype  Power  Meter  1 Fasa.” 4(1):13–22.
Bagenda,  Dadan  Nurdin,  and  Paula  Santi Rudati. 2020. “Akuisisi Data Menggunakan Labview Dengan Arduino  Sebagai  Perangkat  Keras Berbiaya  Rendah.” Gema  Teknologi 20(4):105 –12. doi: 10.14710/gt.v20i4.26233.
Hurlatu,  Leoborus  N.,  Lily  S.  Patras,  and Glanny  M.  Ch  Mangindaan.  2016. “Analisa  Perancangan  Sistem  Scada Di  Sistem  Kelistrikan  Minahasa.” Jurnal  Teknik  Elektro  Dan  Komputer 5(2):37 –42.
Loufansa,  Teguh  Anggit,  Program  Studi,
Teknik  Elektro,  Universitas  Pelita Harapan,  Henri  P.  Uranus,  Program Studiteknik  Elektro,  and  Universitas Pelita  Harapan.  2023.  “Rancang Bangun  Sistem  Monitoring  Konsumsi
Energi  Listrik  Tiga  Fasa  Berbasis Web.” 5(1):84–93. Nasional, Seminar, Terapan Riset, Abstrack An, Ecostruxure Augmented, Operator  Advisor,  Abstrak  Seorang, Ecostruxure Augmented, and Operator  Advisor.  2023.  “RANCANG BANGUN PERANGKAT MONITORING  BESARAN  LISTRIK PADA PANEL

## HUBUNG BAGI
BERBASIS AUGMENTED OPERA TOR  ADVISOR  ,.”  9(1):599–
607.
Pratama,  Rizal,  Yuliarman  Saragih,  and Ulinnuha  Latifa.  2023.  “Rancang Bangun  Alat  Monitoring  Arus  Dan Tegangan  Berbasis  Mikrokontroler Pada  Studi  Kasus  Prototype  Gardu Distribusi PLN.” 5(2):88–92.
Putra, Deni Adi, and Riki Mukhaiyar. 2020. “Monitoring  Daya  Listrik  Secara  Real Time.” Voteteknika (Vocational Teknik Elektronika  Dan  Informatika) 8(2):26. doi:
10.24036/voteteknika.v8i2.109138.
Ramadhan,  A.,  and  B.  Yulianti.  2022. “Power  Meter  Pada  Telemetering Scada  Di  Gardu  Induk  150  Kv  Untuk Meningkatkan Akurasi Data.” Jurnal Suryantoro, Hery. 2019. “Prototype Sistem Monitoring Level Air Berbasis Labview
Dan Arduino Sebagai Sarana Pendukung  Praktikum  Instrumentasi Sistem  Kendali.” Indonesian  Journal of Laboratory 1(3):20.
doi:
10.22146/ijl.v1i3.48718.
Tosin,  Tosin.  2021.  “Perancangan  Dan Implementasi  Komunikasi  RS-485 Menggunakan  Protokol  Modbus  RTU Dan Modbus TCP Pada Sistem Pick- By- Light.” Komputika :  Jurnal  Sistem
Komputer 10(1):85 –91. doi: 10.34010/komputika.v10i1.3557.