…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

## RANCANG BANGUN ALAT FILTRASI DAN STERILISASI ULTRAVIOLET DENGAN SISTEM KONTROL OTOMATIS BERBASIS ARDUINO
Oleh Marsono 1 , I Ketut Daging 2 , Eddy Mustono 3 , Ade Hermawan 4 , Eddy Sugriwa Husen 5 , Miftah Fauzi Herdiansyah 6 1,2,3,4,5,6. Politeknik Ahli Usaha Perikanan E-mail: 4 adeh2909@gmail.com
Article History:
Received: 09-04-2023 Revised: 17-05-2023 Accepted: 18-06-2023
Abstract: Rancang  Bangun  Alat  Filtrasi  Dan  Sterilisasi Ultraviolet  Dengan  Sistem  Kontrol  Otomatis  Berbasis Arduino.  Usaha  budidaya  ikan  sangat  berpotensi  untuk berkembang. Beberapa Masyarakat telah melakukan usaha budidaya sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan.  Proses  filtrasi  air  pada  kolam  budidaya merupakan  hal  terpenting  karena  kualitas  air  kolam budidaya  merupakan  penentu  keberhasilan  dalam pembudidayaan ikan. Data menunjukkan bahwa banyaknya ikan dalam satu kolam mati akibat kualitas air yang buruk sehingga menyebabkan kurang optimalnya laba pendapatan  bagi  pembudidaya.  Oleh  karena  itu,  untuk mengatasi  permasalahan  tersebut,  Solusi  tepat  guna  yang ditawarkan yaitu alat filtrasi dan sterilisasi ultraviolet yang dilengkapi  sistem  kontrol  otomatis  berbasis  arduino.  Alat filtrasi  air  kolam  modern  yang  didesain  khusus  untuk mengoptimalkan  proses  filtrasi  air,  keunggulan  sistem filtrasi  ini  mampu  menjaga  derajat  keasaman  (pH),  dan kecerahan  air  serta  dapat  menurunkan  kadar  amoniak (NH3) dan total bakteri dalam air Tujuan dibuatnya karya ilmiah ini yaitu untuk mengetahui cara  merancang,  membuat,  mengoperasikan  dan  merawat serta mensosialisasikan alat filtasi dan sterilisasi ultraviolet untuk  pengoptimalan  proses  filtrasi  air  kolam  budidaya pada  kelompok  pembudidaya.  Penerapan  teknologi  ini meliputi proses studi literatur, perancangan dan pembuatan alat  berdasarkan  kajian  pustaka.  Dengan  menggunakan alat  filtasi  dan  sterilisai  ultraviolet  dengan  sistem  kontrol otomatis berbasis arduino diharapkan mampu meningkatkan kualitas, hasil panen, dan kesejahteraan para pembudidaya ikan.

## Keywords:
Filtrasi,  Sterilisai,  Sinar  UV-C, Kontrol Otomatis
PENDAHULUAN
Kemampuan  pembudidaya  ikan  yang  masih  menerepkan  sistem  tradisional  atau konvensional  merupakan  salah  satu  kendala  dalam  rangka  meningkatkan  produktivitas budidaya ikan karena dengan sistem seperti itu salah satunya kurang menjaga kualitas air, padahal kualitas air menjadi faktor yang paling mendukung dalam perkembangan ikan.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
Tetapi tidak hanya pembudidaya ikan tradisional atau konvesional saja yang kurang mememperhatikan  kualitas  air,  pada  pembudidaya  intensif  juga  terdapat  masalah  yang sama.  Budidaya  ikan  secara  intensif  lebih  efesien  dalam  memproduksi  ikan,  namun  tidak terlepas  dari  limbah.  Ikan  mengeluarkan  limbah  dari  sisa  pakan  dan  metabolisme  yang banyak  mengandung  amoniak.  Ikan  mengeluarkan  80-90%  amoniak  melalui  proses osmoregulasi, feses dan dari urin. Peningkatan padat tebar dan lama waktu pemeliharaan akan diikuti dengan peningkatan kadar amoniak dalam air. Amoniak yang tidak teroksidasi oleh  bakteri  dalam  waktu  terus-menerus  dengan  jangka  waktu  yang  lama  akan  bersifat racun.  Tingginya  konsentrasi  amoniak  dapat  menyebabkan  kerusakan  pada  insang,  ikan mudah terserang penyakit dan menghambat laju pertumbuhan.
Oleh  sebab  itu,  dibutuhkan  sebuah inovasi  pengendali  kualitas  air kolam budidaya yaitu dengan membuat alat filtrasi dan sterilisasi ultraviolet yang dilengkapi sistem kontrol otomatis  dengan  indikator  suhu  berbasis  arduino.  Solusi  tepat  guna  untuk  mengatasi permasalahan  pembudidaya,  sistem  ini  didesain  khusus  untuk  mensterilkan  dan menjernihkan air kolam budidaya menggunakan teknologi filtrasi dengan gabungan teknik sistem filtrasi fisika, kimia, dan biologi.
Alat bantu ini bertujuan untuk mempermudah sistem produksi budidaya ikan secara tepat, cepat, dan praktis. Keunggulan sistem filtrasi ini mampu menjaga derajat keasaman (pH),  dan  kecerahan  air  serta  dapat  menurunkan  kadar  amoniak  (NH3)  dan  total  bakteri dalam  air,  diharapkan  hadirnya  alat  ini  dapat  membantu  pembudidaya  ikan  untuk meningkatkan produksi, sehingga keuntungan pembudidaya akan semakin meningkat.

## LANDASAN TEORI
Dalam  bidang  budidaya  perikanan  kualitas  air  memiliki  peranan  penting  karena seluruh siklus hidup biota yang dipelihara berada dalam air. Selain air harus jernih, bebas dari  kuman,  firus  dan  mikroorganisme,  air  yang  dikhususkan  untuk  budidaya  harus  pula memperhatikan fisik dan kimia air tersebut. Sifat fisika dan kimia air untuk budidaya ikan air  tawar  yang  harus  diketahui  yaitu  suhu,  pertukaran  air,  kedalaman,  kecerahan, kandungan oksigen terlarut, derajat keasaman air serta logam berat.
Penyakit merupakan salah satu kendala dalam pengembangan usaha budidaya ikan dan  dapat  menyebabkan  kerugian  ekonomi  bagi  pembudidaya.  Kualitas  air  yang  buruk, pemberian pakan ikan yang  berlebih  dan  kandungan  bakteri,  virus  serta  mikroorganisme pada  air  merupakan  faktor  penyebab  timbulnya  penyakit  pada  ikan.  Dapat  ditarik kesimpulan bahwa pembudidaya ikan Indonesia rata-rata masih meremehkan kualitas air. Padahal dengan menjaga kualitas air pembudidaya mampu menekan angka kematian pada ikan  akibat  air  yang  mengandung  bakteri,  kuman,  virus  serta  mikroorganisme  yang menyebapkan  penyakit  pada  ikan,  sehingga  keuntungan  pembudidaya  akan  semakin meningkat. Permasalahan ini dapat diatasi dengan menerapkan sistem resirkulasi dengan penambahan filter serta sinar UV-C untuk menyaring dan mensterilkan air dengan tujuan memperbaiki kualitas air agar bisa digunakan Kembali. Sistem resirkulasi adalah salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk menjaga kualitas air, dimana memanfaatkan kembali air yang sudah digunakan dengan cara memutar air secara terus-menerus sehingga sistem ini bersifat hemat air. Pemanfaatan sistem resirkulasi ini dapat menjaga kualitas air media
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
budidaya sehingga dapat menghasilkan pertumbuhan dan tingkat kelangsungan hidup ikan yang tinggi. Kualiatas air yang digunakan sebagai media budidaya memiliki nilai optimum standar yang diperbolehkan.
Table 1. Parameter kualitas air pada budidaya ikan air tawar SNI 7550: 2009 Jenis Parameter Satuan Kisaran Oksigen Terlarut mg/l ≥ 3 Suhu °C 25 - 32 Kecerahan cm > 30 Salinitas ppt 0 - 5 pH - 6.5 – 8.5
Oksigen terlarut merupakan faktor yang penting dalam kehidupan ikan. Kandungan oksigen  terlalur  (DO)  berkisar  antara  6,2±7,1  merupakan  kandungan  oksigen  yang  layak untuk pertumbuhan benih ikan air tawar, pada dasarnya konsentrasi oksigen yang terlarut 5  mg  L1  merupakan  kandungan  oksigen  yang  dianjurkan  untuk  pembudidaya.  Apabila kandungan  oksigen  terlalu  turun  berkisar  antara  3±4  Mg  L1  ikan  akan  mengalami  stress dan  akan  mengalami  kematian.  Kandungan  oksigen  di  dalam  air  dianggap  optimum  bagi budidaya biota air adalah 4-10 ppm, tergantung jenisnya. ikan mas dapat bertahan hidup pada  konsentrasi  DO  minimum  sebesar  2-5  mg/L.  Bahwa  kandungan  DO  kurang  dari  1 mg/L dapat menyebabkan lethal atau kematian dalam beberapa jam. Suhu media menjadi faktor  yang  penting  dalam  pertumbuhan  ikan  karena  suhu  mempengaruhi  kerja metabolimse, enzim pencernaan dan hormon pertumbuhan pada ikan, hal ini sesuai dengan pernyataan Berdasarakan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kualitas Air Pada Ikan Nila”, Suhu air kolam budidaya sangat mempengaruhi aktifitas dan nafsu makan ikan budidaya. Suhu  optimum  untuk  ikan  budidaya  adalah  28-32°C.  Dibawah  suhu  25°C,  aktifitas  gerak dan  nafsu  makan  ikan  mulai  menurun.  Dibawah  suhu  12°C,  ikan  akan  mati  kedinginan. Diatas  35°C,  ikan  budidaya  akan  mengalami  stress  dan  kesulitan  nafas  karena  konsumsi oksigen  ikan  meningkat,  sedangkan  daya  larut  oksigen  di  air  menurun.    Kecerahan  pada kolam budidaya mempengaruhi kelangsungan hidup ikan Kecerahan merupakan sifat optik yang terjadi akibat hamburan cahaya oleh partikel yang menyebar di dalam air membentuk koloid,  yaitu  cairan  yang  mempunyai  partikel-partikel  yang  menyebar  (melayang)  serta terurai secara halus sekali dalam suatu medium disperse.
Filtrasi  adalah  proses  pemisahan  solid-  liquid  dengan  cara  melewatkan  liquid melalui media berpori atau bahan - bahan berpori untuk menyisihkan atau menghilangkan butiran- butiran halus dari zat yang tersuspensi dari air.
Menjelaskan  bahwa  penyaringan  merupakan  proses  pemisahan  padatan  yang terlarut dalam air. Media yang digunakan untuk bahan filer yang memiliki pori - pori yang berukuran sesuai dengan ukuran padatan yang akan disaring dan tahan lapuk.
Filtrasi  diperlukan  untuk  penyempurnaan  penurunan  kadar  kontaminan  seperti bakteri, warna dan bau, sehingga diperoleh air bersih yang memenuhi standar kualitas air untuk budidaya ikan. Proses pengolahan kualitas air pada sistem resirkulasi dapat berupa filtrasi  fisik,  filtrasi  kimia,  dan  filtrasi  biologi.  Filter  dalam  sistem  ini  berfungsi  untuk menetralkan secara biologis senyawa amoniak dan zat toksik lainnya. Filter merupakan alat
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
yang dapat menahan partikel - partikel kecil sebelum masuk dalam kolam budidaya.

## METODE PENELITIAN
Metode  pembuatan  rancang  bangun  alat  filtrasi  dan  sterilisasi  ultraviolet  dengan sistem  kontrol  otomatis  berbasis  arduino,  yang  dilakukan  yaitu  peracangan  alat,  ujicoba alat dan analisis data.
Perancangan  sistem  menggunakan  diagram  alir  untuk  merancang  perangkat  keras dan perangkat otomatis serta perancangan desain menggunakan solidworks.
Ujicoba  alat  dengan  menggunakan  metode  perbandingan  parameter  kualitas  air, Pengukuran parameter fisik seperti DO (Dissolved Oxygen), suhu, kecerahan, salinitas dan pH  dilakukan  in  situ  (di  lapangan)  dengan  menggunakan  Quality  water  Checker  dan pengukuran  salinitas  kolam  budidaya  dengan  alat  refraktometer.  Sedangkan  pengukuran parameter  kimia  dilakukan  di  laboratorium  Balai  Pengujian  Kesehatan  Ikan  dan Lingkungan (BPIKL), Serang.
Secara rinci perlakuan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: P0 = Kolam tanpa Filtrasi dan Sterilisasi Ultraviolet P1 = Kolam dengan Filtrasi dan Sterilisasi Ultraviolet
Data  dari  hasil  pengukuran  kualitas  air  kedua  kolam  budidaya  tersebut  kemudian dibandingkan  dengan  kriteria  baku  mutu  kualitas  air  untuk  budidaya  yang  tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air setelah itu data dianalisis secara deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Produk  alat  filtrasi  dan  sterilisasi  ultraviolet  dengan  sistem  kontrol  otomatis berbasis arduino memiliki dua tahap yaitu perancangan perangkat keras (Hardware) dan perancangan perangkat lunak (Software).
Perangkat keras (Hardware) alat filtrasi dan sterilisasi air tambak dengan sistem kontrol otomatis berbasis arduino terdiri dari 2 buah chamber utama yang dimana pada chamber pertama  diisi  oleh  bahan-bahan  filtrasi  seperti  filter,  matt  kasar, batuan  zeolit,  filter matt halus,  bioball,  batuan  karang,  dan  arang  sebagai  karbon  aktif,  sedangkan  pada  chamber kedua  terdapat  lampu  ultraviolet  dengan  jenis  sinar  UV-C  yang  diperuntukan  untuk pensterilan  air  tambak.  Desain  perangkat  keras  (Hardware) alat  filtrasi  dan  sterilisasi  air tambak dapat dilihat pada gambar
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
Gambar 1. Desain perangkat keras chamber utama Perancangan  perangkat  lunak  (software)  otomatis  alat  filtrasi  dan  sterilisasi ultraviolet  terdiri  dari  perangkat  lunak  arduino  IDE  sebagai  perangkat  lunak  untuk program  utama  mikrokontroler  arduino  Atmega16.  Program  utama  sistem  menggunakan software  Arduino  IDE  dengan  bahasa  pemrograman  C.  Tahap  pertama  pemrograman dilakukan terhadap sistem pembacaan sensor. Setiap sensor memiliki library program yang berbeda dan memiliki kode program yang berbeda sesuai dengan program pabrikan sensor. Sensor  suhu  diprogram  untuk  membaca  data  nilai  parameter  suhu  air,  kemudian  di teruskan menuju mikrokontroler sebagai perangkat penerima dan pengolah data (receiver) dan dapat terbaca melalui tampilan di LCD.
Gambar 2. Program sensor menggunakan software arduino IDE
Hasil  realisasi  produk  perancangan  Alat  Filtrasi  dan  Sterilisasi  Ultraviolet  Dengan Sistem Kontrol Otomatis Berbasis Arduino dapat dilihat pada gambar
Gambar 3. Visualisasi alat filtrasi dan sterilisasi ultraviolet
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
Gambar 4. Bahan – bahan pengisi chamber filtrasi dan steriisasi
Gambar 5. Setting alat filtrasi dan sterilisasi ultraviolet
Ujicoba  alat  dengan  menggunakan  metode  perbandingan  parameter  kualitas  air, Pengukuran  parameter  fisik  seperti  DO  ( Dissolved  Oxygen ),  suhu,  kecerahan,  salinitas  dan pH  dilakukan  in  situ  (di  lapangan)  dengan  menggunakan  Quality  water  Checker  dan pengukuran salinitas kolam budidaya dengan alat refraktometer.
Hasil  uji  DO  meter  terhadap  Oksigen  Terlarut  (DO)  air  pada  kedua  kolam  dengan perlakuan yang berbeda .
Table 2. DO air pada kedua kolam dengan perlakuan yang berbeda Perlakuan DO DO Standar Senin, 2 Mei 2022 P0 P1 5,05 5,05 ≥ 3 mg/L ≥ 3 mg/L Senin, 9 Mei 2022 P0 P1 4,83 5,59 ≥ 3 mg/L ≥ 3 mg/L Senin, 16 Mei 2022 P0 P1 4,35 6,43 ≥ 3 mg/L ≥ 3 mg/L Senin, 23 Mei 2022 P0 P1 4,04 6,73 ≥ 3 mg/L ≥ 3 mg/L
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
Kisaran nilai DO selama pengamatan antara 5,05 - 6,73 mg/L, meningkatnya nilai DO setiap  pengamatan  pada  kolam  yang  menggunakan  alat  filtrasi  dan  sterilisasi  ultraviolet dikarenakan  adanya  sistem  resirkulasi  yaitu  turunnya  air  dari  filter  yang  dihasilkan  oleh mesin pompa yang dipasang pada kolam budidaya.
Hasil uji pH meter terhadap pH air pada kedua kolam dengan perlakuan yang berbeda.
Table 3. pH air pada kedua kolam dengan perlakuan yang berbeda
Derajat keasaman (pH) yang diukur selama peneltian pada P0 cukup tinggi, nilai pH sangat penting sebagai parameter kualitas air karena ikan dan biota air lainnya hidup pada kisaran pH tertentu.
Hasil  uji  labolatorium  terhadap  kandungan  amoniak  pada  kedua  kolam  dengan perlakuan yang berbeda.
Table 4. Kadar amoniak pada kedua kolam dengan perlakuan yang berbeda
P0  =  Kolam  tanpa  Filtrasi  dan  Sterilisasi  Ultraviolet  P1  =  Kolam  dengan  Filtrasi  dan Sterilisasi Ultraviolet
Penentuan kadar amoniak dilakukan dengan metode spektrofotometer secara fenat (SNI 06-6989.30-2005) dengan panjang gelombang 640 nm.
Berdasarkan data yang telah diperoleh, maka dapat dihitung persentasi keefektifan penggunaan  alat  filtrasi  dan  sterilisai  ultraviolet  terhadap  perbandingan  amoniak  pada kolam  tanpa  alat  filtrasi  dan  sterilisai  ultraviolet  dengan  kolam  yang  menggunakan  alat filtrasi dan sterilisai ultraviolet.
Persentase efektivitas pengurangan amoniak = Jumlah Amoniak P0 – Jumlah Amoniak P1  x 100% Jumlah Amoniak P0 =  3, 362 – 0,310 x 100% 3,362 = 0,025 x 100% 3,362 = 91%
Perlakuan pH pH Standar Senin, 2 Mei 2022 P0 P1 7,70 7,70 6,5-8,5 6,5-8,5 Senin, 9 Mei 2022 P0 P1 8,99 7,75 6,5-8,5 6,5-8,5 Senin, 16 Mei 2022 P0 P1 8,97 7,71 6,5-8,5 6,5-8,5 Senin, 23 Mei 2022 P0 P1 8,95 7,64 6,5-8,5 6,5-8,5 Perlakuan Kadar Amoniak Senin, 23 Mei 2022 P0 P1 3,362 0,310
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
Nilai  kandungan  amoniak  pada  saat  penelitian  dapat  dilihat  pada  tabel  9  Pada umumnya,  kandungan  NH3  0,05-0,20  mg/L  dapat  menghambat  pertumbuhan  organisme akuatik. Apabila kandungan NH3 lebih dari 0,2 mg/L, perairan bersifat toksik bagi beberapa jenis ikan (Sawyer dan McCarty, 1978). Tingkat daya racun amoniak (NH3) pada air kolam bisa  mematikan  ikan  pada  batas  0,1-0,3  mg/l,  sedang  pada  tingkat  konsentrasi  amoniak (NH3) antara 0,6-2,0 mg/L hanya dapat meracuni ikan jika terjadi kontak yang berlangsung secara singkat (Daelami, 2001). Hasil pengukuran menunjukkan bahwa kandungan amonia yang  didapatkan  selama  penelitian  cukup  tinggi  pada  kolam  budidaya  yang  tidak menggunakan alat filtrasi dan sterilisai ultraviolet.
Hasil  uji  labolatorium  terhadap  kandungan  bakteri  total  air  pada  kedua  kolam dengan perlakuan yang berbeda.
Table 5 Bakteri total air pada kedua kolam dengan perlakuan yang berbeda
Bakteri yang tinggi akan menyerang ikan yang dipelihara sehingga ikan lemah dan nafsu makan berkurang. Kondisi ini yang menyebabkan ikan banyak mengalami kematian.
Berdasarkan data yang telah diperoleh, maka dapat dihitung persentasi keefektifan penggunaan  alat  filtrasi  dan  sterilisai  ultraviolet  terhadap  perbandingan  bakteri  pada kolam  tanpa  alat  filtrasi  dan  sterilisai  ultraviolet  dengan  kolam  yang  menggunakan  alat filtrasi dan sterilisai ultraviolet.
Persentase efektivitas pengurangan bakteri = Jumlah Bakteri P0 – Jumlah Bakteri P1  x 100% Jumlah Bakteri P0
= 96 - 24 x 100% 96 = 72 x 100% 96 =75%

## KESIMPULAN
Dari  hasil  uji  coba  yang  dilakukan  dilakukan  terhadap  kadar  amoniak  (NH3)  dan kandungan  bakteri  dalam  air,  dengan  parameter  pendukung  kualitas  air  yang  diamati meliputi  DO  (Dissolved  Oxygen),  suhu,  kecerahan,  salinitas  dan  pH  air,  menggunakan metode  perbandingan antara  kolam  tanpa  menggunakan  filtrasi  dan  sterilisasi  ultraviolet dengan kolam yang menggunakan filtrasi dan sterilisasi ultraviolet maka dapat disimpulkan bahwa  hasil  yang  diperoleh  kolam  yang    menggunakan  filtrasi  dan  sterilisasi  ultraviolet lebih  baik  dibandingkan  dengan  kolam  tanpa  menggunakan  filtrasi  dan  sterilisasi ultraviolet.
Perlakuan  Bakteri Total (x10 3 CFU/ml) Senin, 23 Mei 2022 P0 P1 96 24
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Effendi, H. 2003. Telaah Kualitas Air Bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan. Kanisius. Yogyakarta.
[2] Shafrudin, D. Yuniarti., dan M. Setiawati. 2006. Pengaruh Kepadatan Benih Ikan Lele Dumbo  (Clarias  sp)  terhadap  Produksi  pada  Sistem  Budidaya  dengan  Pengendalian Nitrogen  melalui  Penambahan  Tepung  Terigu.  Jurnal  Akuakultur  Indonesia  5:  137- 147.
[3] Hastuti, S., dan Subandiyono. 2011. Performa Hematologis Ikan  Lele Dumbo (Clarias gariepinus)  dan  Kualitas  Air Media  pada  Sistem  Budidaya  dengan  Penerapan  Kolam Biofilter. Jurnal Saintek Perikanan 6: 1-5.
[4] Koniyo,  Y.  (2020).  Analisis  Kualitas  Air  pada  Lokasi  Budidaya  Ikan  Air  Tawar  di Kecamatan Suwawa Tengah. Jurnal Technopreneur (JTech), 8(1), 52-58.
[5] Alifuddin, M., Y. Hadiroseyani dan I. Ohoiulun. 2003. Parasit pada Ikan Hias Air Tawar (Ikan Cupang, Gapi dan Rainbow). Akuakultur, 2 (2): 93-100.
[6] Handajani H & Widodo W. 2010. Nutrisi Ikan. Malang: UMM Press.
[7] Darmayanti, L. Yohanna L., dan Josua MTS. 2011. Pengaruh Penambahan Media pada Sumur Resapan Dalam Memperbaiki Kualitas Air Limbah Rumah Tangga. Jurnal Sains dan Teknologi 10: 61-66.
[8] Fauzzia, M., Izza, R. dan Nyoman W. 2013. Penyisihan Amoniak dan Kekeruhan pada Sistem  Resirkulasi  Budidaya  Kepiting  dengan  Teknologi  Membran  Biolfiter.  Jurnal Teknologi Kimia dan Industri 2: 155-161 hlm.
[9] Prayogo,  P.,  Rahardja,  B.  S.,  &  Manan,  A.  (2012).  Eksplorasi  Bakteri  Indigen  pada Pembenihan Ikan Lele Dumbo (Clarias sp.) Sistem Resirkulasi Tertutup [Exploration Of  Indigen  Bacteria  From  Catfish  (Clarias  sp.)  Breeding  On  Closed  Resirculation System]. Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan, 4(2), 193-198.
[10] Budiardi, T., M.A., Solehudin dan D. Wahjuningrum. 2008. Produksi Ikan Neon Tetra (paracheirodon) innesi) Ukuran M dengan Padat Tebar 25, 50, 75 dan 100 ekor/liter dalam Sistem Resirkulasi. Jurnal Akuakultur Indonesia, 7(1): 19-24.
[11] Sabrina, S., Ndobe, S., Tis’ i, M., & Tobigo, D. T. (2018). Pertumbuhan Benih Ikan Mas (Cyprinus  carpio)  Pada  Media  Biofilter  Berbeda.  Jurnal  Penyuluhan  Perikanan  Dan Kelautan, 12(3), 215 – 224. https://doi.org/10.33378/jppik.v12i3.111
[12] Jobling,  M.,  1993.  Bioenergetics:  Feed  Intake  and  Energy  Partitioning.  In:  Fish Ecophysiology. Eds., Rankin, J.C. and Jensen, F.B. Chapman & Hall, London, pp. 1 – 44.
[13] Siegers,  W.  H.,  Prayitno,  Y.,  &  Sari,  A.  (2019).  Pengaruh  kualitas  air  terhadap pertumbuhan ikan nila nirwana (Oreochromis sp.) pada tambak payau. The Journal of Fisheries Development, 3(2), 95-104.
[14] Fatah, Lukman Abdul dan Septian Habiansyah, “Alat Pendeteksi Kekeruhan Air Pada Toren Dengan Sensor LDR Dan Buzzer Berbasis AT Mega 8535”, Jurnal LPKIA, 2014, p.2-6
[15] Widyastuti,  S.,  &  Sari,  A.  S.  (2011).  Kinerja  Pengolahan  Air  Bersih  dengan  Proses Filtrasi dalam Mereduksi Kesadahan. WAKTU: Jurnal Teknik UNIPA, 9(1), 43-54.
[16] Alamsyah, S. (2006). Merakit sendiri alat penjernihan air untuk rumah tangga. Kawan Pustaka.
[17] Asmadi, D. K. K., & Kasjono, H. S. (2011). teknologi pengolahan air minum, Yogyakarta.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
[18] Silaban,  T.  F.,  Santoso,  dan  Suparmono.  2012.  Dalam  Peningkatan  Kerja  Filter  Air untuk  Menurunkan  Konsentrasi  Amoniak  pada  Pemeliharaan  Ikan  Mas  (Cyprinus carpio). Jurnal Rekayasa dan Teknologi Budidaya Perairan, I (1): 47-56.
[19] Alfian, A. R. 2013. Pengaruh Kepadatan yang Berbeda Terhadap Kelulushidpuan dan Petumbuhan Ikan Nila (Oreochromis niloticus) pada Sistem Resirkulasi Filter Bioball. Jurnal Managemen dan Teknologi Budidaya. Vol (2) No (3): 86-93 hlm.
[20] Adriansyah,  A.  and  Hidyatama,  O.,  2013  Rancang  Bangun  Prototipe  Elevator Menggunakan Microcontroller Arduino Atmega 328p. Jurnal Teknologi Elektro, 3
[21] Amrizal,  A.  Munzir  dan  Elfrida.  2015.  Pengaruh  Penggunaan  Bahan  Filter  Yang Berbeda  Terhadap  Kelangsungan  Hidup  Dan  Pertumbuhan  Benih  Ikan  Nila (Oreochromis  niloticus).  Skripsi.  Fakultas  Perikanan  dan  Ilmu  Kelautan,  Universitas Bung Hatta Padang. Sumatera Barat.