Volume 6 Nomor 1, Juni 2023 e-ISSN : 2614-1574 p-ISSN : 2621-3249

## KAJIAN UTILITAS DAN KELISTRIKAN BANGUNAN COLONIAL SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN BERSEJARAH (RUMAH PENGASINGAN SUKARNO BERASTAGI)

## STUDY OF COLONIAL BUILDING UTILITY AND ELECTRICITY AS A HISTORIC PRESERVATION EFFORT (SUKARNO HOUSE OF BERASTAGI)
Melly Andriana 1 , Siti Anisah 2 , Ramayana Bachtiar 3 , Adilla Zahra 4 1,2,3,4 Universitas Pembangunan Panca Budi sitianisah@dosen.pancabudi.ac.id

## ABSTRACT
The  problems  raised  in  this  paper  are  related  to  the  preservation  of  historic  buildings  from  the  utility  and electricity  side  of  the  building.  Judging  from  the  age  of  the  building  and  its  unkempt  condition,  many  of  the building's ornaments were damaged. Another problem that occurred in the Bung Karno Guesthouse building was the application of an electrical installation system which should have been an important part of efforts to preserve the building. The basic research method is carried out through an observation, analysis approach to the colonial historical building of Pesanggrahan Bung Karno, to find a method or model to maintain building damage with parameters  consisting  of  facades,  roofs,  floor  plans,  walls,  doors,  windows,  underpasses,  floors,  ceilings.  and spatial characteristics and all the ornaments on the building. Observations and observations were also carried out to analyze the feasibility of the electrical installation conditions, followed by measurements of the electrical installation components contained in the building. The results of the study show that the Bung Karno exile house building has carried out several renovations both related to the building structure and the electrical installation system.

## Keywords: Utilities, Electrical Standards, Colonial History, Building Conservation

## ABSTRAK
Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini terkait dengan pelestarian bangunan bersejarah dari sisi utilitas dan kelistrikan  bangungan.  Ditinjau  usia  bangunan  dan  kondisi  yang  tak  terawat  sehingga  banyak  dari  ornament bangunan  yang  mengalami  kerusakan.  Permasalah  lain  yang  terjadi  pada  bangunan  Pengasingan  Bung  Karno adalah  penerapan  sistem  instalasi  listrik  yang  seharusnya  menjadi  salah  satu  bagian  penting  dalam  upaya pelestarian bangunan.  Metode riset dasar dilakukan melalui pendekatan observasi, analisis, terhadap bangunan sejarah  kolonial  Pengasingan  Bung  Karno,  untuk  menemukan  metode  ataupun  model  untuk  mempertahankan kerusakan-kerusakan bangunan dengan parameter terdiri dari fasade, atap, denah, dinding, pintu, jendela, kolong, lantai,  plafon  dan  karakteristik  spasial  dan  seluruh  ornament  pada  bangunan.  Observasi  dan  pengamatan  juga dilakukan  untuk  menganalisis  kelayakan  kondisi  instalasi  listrik,  dilanjutkan  dengan  pengukuran  terhadap komponen instalasi kelistrikan yang terdapat pada bangunan. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa bangunan rumah  pengasingan  bung  karno  telah  dilakukan  beberapa  renovasi  baik  terkait  struktur  bangnan  dan  sistem instalasi kelistrikan.
Kata Kunci : Utilitas, Standar Kelistrikan, Sejarah Colonial, Konservasi Bangunan

## PENDAHULUAN
Bangunan  bersejarah  dan  cagar budaya  dengan  gaya  arsitektur  kolonial merupakan  bangunan  yang  sudah  dikenal sejak abad 17 saat bangsa Indonesia masih dikuasai  oleh  VOC  ( Vereegde  Oost
Indische
Compagne ). Pemerintah menetapkan  perlindungan  warisan  sejarah dan  cagar  budaya  didalam  undang-undang No.  11  tahun  2010.  (UU  2010).  (Sudikno,
2015). Untuk mempertahankan nilai arsitektur  dan  bangunan  perlu  untuk dilakukan  konservasi.  (Trumansyahjaya, 2013)
Bangunan  Pesngrahan  bung  karno merupakan salah satu tempat persembunyian  bung  karno  di  zaman penjajahan  belanda.  Bangunan  tersebut menjadi  salah  satu  bangunan  sejarah  yang unik  dengan  desain  arsitektur  kolonial
Belanda  yang  menjadi icon sejarah  di Tanah  Karo  Sumatera  Utara  yang  perlu dilestarikan. Usia bangunan yang lebih dari satu  abad  dan  belum  pernah  dilakukan konservasi  berdampak  terhadap  rusak kondisi fisik bangunan khususnya rusaknya ornamen-ornamen  dan  langgam  arsitektur kolonial  yang  mencirikan  kekhasan  dari bangunan,  kerusakan  ornament  bangunan berdampak terhadap kelestarian dan
keberlangsungan
sejarah Indonesia.
(Tirmidzi, 2017) Bangunan  Pesngrahan  Bung  Karno merupakan salah satu tempat wisata sejarah yang  ada  di  desa  Laugumba  Berastagi Kabutaen  Tanah  Karo  Sumatera  Utara. Rrusaknya bangunan adalah juga berdampak  terhadap  menurunnya  jumlah wisatawan  yang  berkunjung  kelokasi bangunan, kondisi tersebut juga berdampak terhadan  menurunnya  income  generating masyarakat  yang  berdomisili  di  sekitar bangunan.
Pemeliharaan sistem
instalasi kelistrikan  perlu  dilakkan  secra  berkala. (Yufron,  2016),  (Andriana,  Anisah,  & Bachtiar, 2022), (Anisah & Darma Tarigan, 2020). Upaya pelestarian bangunan sejarah tidak  hanya  dilakukan  pada  kontruksi  dan bangunan tetapi juga terjadi terhadap sistem keamanan  sistem  instalsi  listrik  yang terdapat  pada  bangunan,  dimana  sampai saat  ini  sistem  instalasi  yang  digunakan masih  mengunakan  sistem  instalasi  pada era kolonial. Merujuk pada standarisasi dari Peraturan  Umum  Instalasi  Listrik  (PUIL) (Anisah  et  al.,  2020),  (Sugianto  &  Muis, 2021)  bahwa  setiap  5  tahun  sekali  sistem instalasi kelistrikan harus dilakukan perawatan,  (Setiyo,  2014),  (Tanjung, Hamzah,  &  Setiawan,  2021)  akan  tetapi kondisi  yang  terjadi  pada  bangunan Pengasingan  Bung  Karno  belum  pernah dilakukan perawatan sehingga akan menimbulkan  potensi  terhadap  gagal instalasi yang berdampak terhadap kelestarian.

## Gambar 1. Rumah Pengasingan Sukarno Berastagi
Sumber : Dokumentasi Pribadi

## Tinjauan  Banguanan  Bersejarah  Era Kolonial
Perlindungan  bangunan  bersejarah telah  diatur  pemerintah  didalam  undang- undang  no  11  tahun  2010.  Menurut penelitian  terdahulu  menyatakan  bahwa nilai sejarah membuat suatu benda menjadi penting  antar  satu  sama  lain,  dan  nilai sejarah  menjadi  salah  satu  alasan  yang mendasari  mengapa  suatu  bangunan  harus dipertahankan. (Alamsyah, 2018), (Arahman,  Afifuddin,  &  Yusuf,  2018), (Antonius,  Achmad,  Suryabrata,  &  Adi, 2014) Berdasarkan  Undang  –  Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 Bab III kriteria bangunan bersejarah dalam pasal  5  menyebutkan  bahwa:  (Antonius  et al.,  2014),  (Revianur,  2020),  (Siregar, 2019)  “Benda,  bangunan,  atau  struktur yang  dapat  di  usulkan  sebagai  benda Bangunan Bersejarah, Bangunan Bangunan Bersejarah, atau struktur Bangunan Bersejarah apabila memenuhi kriteria:
- Berusia 50 tahun atau lebih.
- Mewakili  masa  gaya  paling  singkat  50 tahun
- Memiliki arti khusus bagi sejarah, Ilmu pengetahuan, pendidikan, agama
dan/atau kebudayaan. - Memiliki nilai budaya sebagai penguatan keperibadian bangsa. Proses sosial dari tahun sekitar 1900-
1950 turut mewarnai perkembangan arsitektur  bangunan  yang  pada  dasarnya telah  ada  di  Berastagi  Tanah  Karo  sejak tahun  1571  dan  berkembangan  terus menerus. Perkembangan  sejarah  Tanah Karo cenderung berkembang tanpa mengikut  pada  master  plan  yang  telah dibuat  tahun  1974.  Bangunan-bangunan kuno (peninggalan kolonial) banyak dihancurkan/dirobohkan. Bangunan sejarah era  kolonial  merupakan land  mark yang menjadi  cerminan nilai  sejarah. Salah satu bangunan sejarah peninggalan era kolonial yang  saat  ini  menjadi  salah  satu icon Sumatera  Utara  adalah  Pengasingan  Bung Karno,  yang  menjadi  pondasi  sejarah  dan menjadi objek wisata. Keberadaan bangunan  dengan  usia  lebih  dari  50  tahun menjadi tolak ukur sebagai bangunan yang harus dilindungi. (Ndoro, 2018) Posisi dan tata  letak  bangunan  yang  berada  dipusat kota  yang  dikelilingi  oleh  bangunan- bangunan  baru  dengan  konsep  modern menjadi  ancaman  tersendiri  terhadap keberlangsungan bersejarah, sehingga nilai sejarah  berkurang.  Konservasi  merupakan salah  satu  konsep  awal  untuk  melakukan pelestarian  terhadap  bangunan  sejarah sebagai  upaya  untuk  mempertahankan bangunan bersejarah, sehingga perlu dilakukan kajian sebagai dasar acuan untuk melakukan tindak lanjut konservasi. Menurut  Arahman  sebuah  bangunan  atau lingkungan yang layak dikonservasi terdapat tolak ukur diantaranya:
- Kelangkaan  (Karya  langka  yang  tidak dimiliki daerah lain)
- Kesejarahan (Berhubungan dengan kejadian sejarah)
- Estetika  (aspek  keindahan  bentuk, struktur, dan ornament)
- Superlativitas (Tertua, terbesar,
tertinggi, terpanjang)
- Kejamakan (Mewakili suatu jenis ragam bangunan)
- Keberadaan (Meningkatkan citra lingkungan sekitar) Tinjauan Sistem Kelistrikan Pada Bangunan Pengasingan Sukarno Kebijakan pemasangan instalasi bangunan  terikat  pada  peraturan  yang berlaku  di  Indonesia  yaitu  persyaratan umum instalasi listrik. Pemasangan instalasi  Bangunan  dilaksanakan  oleh instalatur  yang  telah  memegang  ijin  dari PLN  sebagai  BTL  (Biro  Teknik  Listrik) yang  harus  melaksanakan  perencanaan serta  melakukan  uji  coba  keseluruhan instalasi sebelum pelanggan diberi sambungan  listrik  oleh  PLN.    PT  PLN (Perusahan Listrik Negara persero) bertindak  sebagai  pengawas  pelaksanaan peraturan  PUIL  sekaligus  pengontrol pemasangan  instalasi  rumah  tinggal  yang dilakukan oleh BTL (Biro Teknik Listrik).
Pengecekan dan perawatan komponen-komponen instalasi listrik adalah salah satu upaya yang sangat penting (Teknologi  &  Uda,  2019)  untuk  untuk dilakukan agar terhindar terjadinya hubungan arus pendek yang akan menyebabkan  kebakaran  mengigat  umur dari bangunan tersebut sudah sangat lama. Dalam  Peraturan  Umum  Instalasi  Listrik (PUIL)  dipersyaratkan  instalasi  yang  telah berumur  diatas  5  tahun  perlu  diperiksa kembali kelayakannya.
Kebijakan pemasangan suatu instalasi  bangunan  pada  peraturan  yang berlaku  di  Indonesia  yaitu  persyaratan umum  instalasi  listrik  (PUIL)  serta peraturan-peraturan lain  yang mendukung. Sistem istalasi mempunyai peranan penting dalam  sebuah  bangunan,  dan  harus mengantung  unsur  keselamatan  berbasis standar.  Pemasangan  dan  penambahan instalasi  listrik  dengan  menggunakan perlengkapan  perlengkapan  listrik  yang tidak didasari pengetahuan tentang instalasi listrik  dapat  berbahaya  apalagi  tidak
dilakukan  pemeliharaan  serta  pengamanan terhadap peralatan listrik tersebut.

## Gambar 2. Sistem Kelistrikan Era Colonial Pada Bangunan Pengasingan Sukarno
Sumber : Dokumentasi Pribadi

## METODE
Penelitian menggunakan metode riset dasar melalui pendekatan survei  lapangan, pengukuran dan analisis untuk menentunkan  konsep  konservasi  pada bangunan sejarah
menggunakan pendekatan  berupa  pendekatan  model analis  dan  pendekatan  pemodelan  desain. Model analisis melalui wawancara, observasi  langsung  kelapangan  untuk memperoleh data tentang kurusakan kontruksi  desain  arsitektur  bangunan  dari aspek  fisika  bangunan  dengan  indikator karakteristik  visual  yang  dilakukan  untuk mengetahui  kondisi  bangunan  dengan parameter  terdiri  dari  fasade,  atap,  denah, dinding,  pintu,  jendela,  kolong,  lantai, plafon  dan  karakteristik  spasial  untuk mengetahui kebergunaan dari fungsi ruang, organisasi  ruang,  dan  orientasi  bangunan. Sistem instalasi kelistrikan pada bangunan. Tahapan penelitian yang akan dilaksanakan diawali dengan:
Observasi dan pengumpulan data eksisting yang dilakukan dengan cara:
- Survei  lapangan  untuk  melihat  kondisi bangunan,  terkait  sistem  utilitas  dan sistem  elektrikal.  pengurusan  izin, penyebaran angket, pengumpulan literatur pendukung pelaksanaan penelitian. Selanjutnya
dilakukan validasi hasil data.
- Pengukuran  dan  Analisa  data  akan dilakukan terhadap bangunan Pesangrahan Bung Karno yang dilakukan  dengan  metode  deskiptis, evaluative,  dan  employment.  Analisa Hasil Pengukuran dan Perhitungan Pengumpulan data eksisting kelistrikan  dan  komponen  listrik,  tahanan isolasi, V, R, I, P, proteksi sudah dianalisa akan  divalidasi  sebagai  acuan  dalam membuat model/desain

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan pertimbangan studi sejarah  utilitas  dan  elektrikal  bangunan, maka  dapat  disusun  pedoman  konservasi dengan intervensi- intervensi seperti:
- Mempertahankan secara maksimal mungkin  bentuk,  bahan,  komponen, material  dan  teknologi  bangunan,  dan elemen-elemen utilitas dalam sepanjang perjalanan  sejarah  bangunan.  Pinsip  ini sesuai dengan prinsip pemeliharaan.
- Mengembalikan  (to  reinstate/restore) elemen  -  elemen  arsitektur  bangunan yang telah hilang atau rusak dengan cara rekonstruksi disebut juga sebagai anastylosis  dengan  pendekatan  ilmiah seperti studi tipologi dan uji laboratorium.
- Menampilkan kembali (to reveal) bangunan  ke  Kondisi  awal  dengan menghilangkan, dan membersihkan elemen arsitektur yang menutupi kondisi bangunan. Penyusunan
Pedoman
Konservasi ini bertujuan untuk memberikan  arahan  konservasi  untuk mempertahankan  dan  mengembalikan kondisi  bangunan  dengan  nilai-nilai historis dan estetikanya.
- Pedoman Intervensi Arsitektur Pedoman konservasi  untuk  bangunan  ini  antara lain  adalah  dengan  mempertahankan tampak  bangunan  saat  ini  termasuk semua  elemen  arsitektur,  seperti:pintu masuk utama,kanopi, jendela dan pilaster, jendela domer, talang air hujan yang ada, serta komponen lainnya.
Perencanaan  pemeliharaan  terkait utilitas  dan  sistem  kelistrikan  pada bangunan  bersejarah  Pesanggrahan  Bung Karno  di  Berastagi  Tanah  Karo  disusun melalui  beberapa  studi  yaitu  studi  sejarah bangunan,  dokumentasi  bangunan  dan sistem  kelistrikan  bangunan,  sebagai berikut:
Studi perubahan pada fisik bangunan ini ber- manfaat untuk mencari kondisi asli bangunan  pada  periode  „original  state’ yaitu ketika bangunan per-tama kali selesai dibangun, dan „existing state‟ yaitu kondisi bangunan  pada  saat  ini.  Kondisi  „original state‟  diperlukan  agar  intervensi  yang dilakukan  pada  bangunan  sesuai  dengan prinsip  utama  konservasi,  authenticity, yaitu  kondisi  asli  yang  sejujurnya.  Studi dokumen  sejarah  bangunan  Pesanggrahan bung  Karno  di  Berastagi  Tanah  Karo menjelaskan  secara  umum  bahwa  kondisi bangunan  masih  bersifat  alami  sesuai dengan  bangunan  asli,  hanya  terjadi beberapa perubahan saja yaitu pada bagian dinding, dapur kamar mandi.
Dokumentasi  dilaksanakan  melalui studi  dokumen  sejarah  (foto,  naskah tulisan) dan survei banguan di lokasi untuk mengumpulan  data  tentang  kondisi  fisik bangunan  yang  meliputi  perubahan  dan kondisi  setiap  elemen  arsitektur  dan struktur  bangunan,  seperti  pada  gambar berikut:

## Gambar 3. Gambar Monumen Bangunan
Sumber : Dokumentasi Pribadi

## Gambar 4. Gambar Bangunan Setelah Pemeliharaan
Sumber : Dokumentasi Pribadi Sistem instalasi listrik adalah koneksi atau  hubungan  dari  peralatan  listrik peralatan  ke  lainnya  listrik    peralatan  itu harus  sesuai  dengan  standar  yang  telah ditetapkan  oleh  PUIL  di  dalam  2000.  Di dalam  koneksi  dengan  itu  hal-hal  ke menjadi  dipertimbangkan,  di  antara  yang lain,  adalah:  besarnya  daya  listrik,  gaya tarik mekanik dan elektrik dan bahan kimia, serta jenis terminal koneksi, dan penempatan  dari  peralatan  di  dalam  itu penggunaan menurut ke -nya kegunaan.
Sambungan kabel melengkung dengan  Lasdop.  Sambungan  pemasangan tidak boleh dilakukan di dalam pipa, harus dilakukan  di  kotak  penghubung,  serta peralatan listrik, harus dirancang demikian bahwa  dalam  kondisi  kerja  normal  tidak membahayakan  atau  merusak,  terpasang dengan  baik  dan  tahan  terhadap  mekanik, termal,  dan  kerusakan  kimia.  Sambungan kabel  dengan  lakban  Menampilkan  media sambungan kabel puntir, dimana connecting box sebagai sarana penyambungan kabel pada instalasi listrik, menggunakan bahan plastik isolasi sebagai penutup  sambungan  untuk  menghindari terjadinya  korsleting  listrik.  Metode  ini sangat sering dilakukan dalam pemasangan instalasi listrik khususnya pada sambungan kabel,  hal  itu  perlu  dilakukan  menghitung nomor dari koneksi di dalam koneksi kotak.
Sambungan  kabel  dengan  terminal. Sambungan  kabel  instalasi  listrik  dengan menggunakan  sistem  terminal  adalah  a bentuk  koneksi  yang  sangat  aman.  Daya tahan  yang  didapat  dari  sistem  sambungan terminal cukup tinggi keandalan dalam gaya tarik,  dan  terhindar  dari  goncangan, sehingga  menghindari  hubungan  singkat. Koneksi  kabel  dengan  sepatu  bot  kabel. Cable boots digunakan untuk menghubungkan kabel fiber NYAF. Penggunaan sepatu kabel dalam sambungan sistem  harus  dilakukan,  karena  jika  tidak dilakukan  inti  dari  kabel  akan  mudah tersebar  dan  kontak,  dan  sambungan  tidak akan kokoh terhadap baut atau alat terminal. Jika  kabel  yang  digunakan  dalam  sistem sambungan  adalah  kabel  atau  NYM,  dan pada ujung kabel yang akan disambung tidak diberi  sepatu  kabel,  maka  ujungnya  kabel harus  dibuat  bentuk  ayelet  (mata  bebek). Faktor  pengisian  pipa  pada  sambungan kabel.  Faktor  pengisian  kawat  di  pipa  dan koneksi  kabel  di  dalam  kotak  penghubung, sangat memengaruhi keandalan dan keamanan  sistem  dari  instalasi  listrik. Penginstalan tidak memenuhi default terhadap  pemasangan  koneksi  di Connect box, jika melebihi faktor pengisian pipa atau connect  box  yang  telah  diset.  Default
dilewatkan  oleh  contoh  dari  menggunakan itu jumlah  dari kabel  pengisian  daya  faktor di  dalam  itu  saluran  pipa  atau  di  dalam  itu Menghubung kotak.
Sebagai contoh kabel yang digunakan pada  saluran  instalasi  listrik  rumah, berdiameter  2,5  mm  dan  jika  diisolasi dengan  diameter  3,9  mm,  faktor  pengisian pipa yang digunakan jika lebih dari 3 kabel diisi dengan diameter pipa sebesar 35%, dan diameter  pipa  PVC  yang  digunakan  pada instalasi adalah 5/8 inch (15,875 mm), maka angka  jumlah  kabel  yang  dapat  diisi terhadap  pipa  PVC  adalah  5,8  (dibulatkan menjadi  6  diameter  3,9  mm)  Pilih  ukuran kabel  sesuai  dengan  manual  atau  PUIL. Kemudian dipilih kabel KHA dan perlindungan  gadget  KHA  (MCB  atau sekering)  sesuai,  yaitu  oleh  menggunakan (untuk  itu  kabel)  dan  (untuk  kabel  NYM) cocok di dalam itu buku PUIL.
Sebagai  contoh  berikutnya  kabel NYA  4  kembali  1000V.    Serikat  A  kabel terisolasi  untuk  A  nominal  tegangan  dari 1000V,  PVC  terisolasi  Dan  memiliki  A padat bulat tembaga konduktor dengan salib nominal daerah dari 4 mm ². Kabel NYM – 0 4 x 2,5 rm 500V, Untuk nominal tegangan dari  500  V,  terisolasi  Dan  bersarung dengan  PVC  Dan  memiliki  A  bulat kabel konduktor  dengan  A  salib  nominal  bagian dari  2.5  mm²,  dengan  kabel  hijau  kuning pembuluh  darah  warna  pengidentifikasi sistem.
Tabel 1. Kabel Instalasi
Inti atau rel Pengenal Oleh surat Oleh lambang Oleh Warna 1 2 3 4 Instalasi arus bolak- balik Fase Satu Fase Dua Fase Tiga Netral L1/R L2/S L3/T N
Merah Kuning
Hitam Biru
Instalasi Peralatan Listrik Fase Satu
Fase Dua Fase Tiga U/X V/Y W/Z
Merah Kuning Hitam Langsung saat ini Instalasi Positif Negatif Tengah Kabel L+
L-
M
+ - Tak terdefinisi Bukan Netral konduktor N Biru Itu bumi konduktor pe Bergaris, hijau, kuning
Kondisi system kelistrikan bangunan pengasingan  bung  karno  saat  ini  sudah mengalami  pemugaran  dan  pemeliharaan, khususnya  pemeliharaan  dalam  bidang kelistrikan. Pemeliharaan kelistrikan dilakukan  pada  tahun  2021,  dimana sebelumnya  instalasi  bangunan  masih menggunakan  sistem  instalasi  pada  zaman colonial,  saat  ini  diganti  dengan  sistem instalasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku  di  Indonesia,  dan  sudah  mengacu kepada  Peraturan  Umum  Instalasi  Listrik (PUIL)

## Gambar 5. Kelistrikan Bangunan
Sumber : Dokumentasi Pribadi

## SIMPULAN
1. Perencanaan  konservasi  gedung  ini disusun  untuk  mengelola  perubahan yang  terjadi  dengan  tetap  memenuhi prinsip  utama  dalam  konservasi  yaitu authenticity, melalui intervensi- intervensi  yang  di-  lakukan,  melalui pelestarian;  reha-bilitasi,  restorsi,  dan rekonstruksi  elemen-elemen  bangunan yang telah hilang dan rusak.
2. Demolisi  elemen-elemen;  baru  atau tambahan  yang  meng-ganggu  dan menutupi  elemen  asli  dalam  hal penambahan elemen-elemen baru karena kebutuhan tuntutan kenyamanan dan keselamatan bangunan seperti sistim MEP  (jaringan  listrik,  sistim  AC, kebakaran, air bersih), prinsip intervensi mini-mum  dapat  dipenuhi  dengan  cara seminim  mungkin  merusak  lantai  dan dinding yang ada dengan memanfaatkan lubang-lubang yang ada.
3. Instalasi listrik harus diadakan pemeriksaan  dan  pengujian  secara berkala  oleh  instansi  yang  berwenang terhadap  penyalahgunaan,  malfungsi atau eksekusi dari tidak standar instalasi.
4. Peralatan  yang  dipilih  untuk  dipasang pada  instalasi  listrik  harus  memenuhi standar  yang  berlaku  dan  mematuhi  itu ketentuan  dari  PUIL  2000,  Dan  harus cocok  -nya  menggunakan  dari  itu lingkungan, Dan mengikuti itu instruksi dari itu pabrikan dari seperti peralatan.
5. Vitalitas  dan  daya  strategis  fungsi  dan peran ketenagalistrikan, bagi pihak yang menyediakan  dan  menggunakannya, adalah  ketersediaan  harus  bertemu  itu dasar dapat diandalkan, aman dan ramah lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Alamsyah,  Alamsyah.  (2018).  Identifikasi Bangunan  Cagar  Budaya  di  Jawa Tengah  (Studi  Eks  Rumah  Dinas Residen).
Anuva , 2 (4), 399. https://doi.org/10.14710/anuva.2.4.3 99-412
Andriana, Melly, Anisah, Siti, & Bachtiar,
Ramayana.  (2022). Conservation  Of Historical Buildings In Dutch
Colonila  "  Case  Study  Of  The  Bung Karno  ’  S  Exile  House  Berastagi  " .
242–247.
Anisah,  Siti,  &  Darma  Tarigan,  Amani. (2020). JESCE (Journal of Electrical and  System  Control  Engineering) Efektivitas Pemanfaatan Lampu
Penerangan  Hemat  Energi  Pada
Rumah Tinggal Masyarakat Effectiveness  Of  Energy  Saving Lights  Lights  In  Community  Living
Houses. Jesce , 3 (2), 2020. Retrieved from
http://ojs.uma.ac.id/index.php/jesce Anisah,  Siti,  Egineering,  Electro,  Panca,
Pembangunan, Medan,
Budi, Bachtiar,  Ramayana,  Egineering, Architecture,  Panca,  Pembangunan, Medan,  Budi,  Tharo,  Zuraidah,
Egineering, Electro, Panca, Pembangunan,  &  Medan,  Budi. (2020). Analysis of Impact on the Use of Lighting Lamps against Efficiency and Impact on the Environment . 5 (2),
268–274.
Antonius, ARDIYANTO, Achmad, Djunaedi,  Suryabrata,  Ikaputra,  & Adi,  Djadmika.  (2014).  the  Concept of Modern Dutch Colonial
Architecture  To  the  Development  of Javanese  Architecture. DIMENSI
(Journal  of  Architecture  and  Built Environment) , 41 (1), 37–42.
https://doi.org/10.9744/dimensi.41.1.
37-42
Arahman, Albina, Afifuddin, Mochammad,
&  Yusuf,  Safwan.  (2018).  Studi Konservasi Bangunan Cagar Budaya
Di Dalam Kawasan Rencana
Pengembangan  Pelabuhan  Bebas Sabang. Jurnal Arsip Rekayasa Sipil Dan  Perencanaan , 1 (1),  43–52. https://doi.org/10.24815/jarsp.v1i1.1 0347
Ndoro,  Webber.  (2018). Nomination  and . (October).
Revianur,  Aditya.  (2020).  Digitalisasi Cagar  Budaya  di  Indonesia:  Sudut Pandang  Baru  Pelestarian  Cagar Budaya  Masa  Hindu-Buddha  di Kabupaten Semarang. Bakti Budaya ,
3 (1),
90. https://doi.org/10.22146/bb.55505
Setiyo,  Budi.  (2014).  Korsleting  Listrik Penyebab  Kebakaran  Pada  Rumah Tinggal Atau Gedung. Edu Elektrika Journal , 3 (2),  8–16.  Retrieved  from http://journal.unnes.ac.id/sju/index.p
hp/eduel
Siregar,  J.  P.  (2019).  Heritage  and  the change  of  meaning:  Understanding the  urban  heritage  in  Yogyakarta, Indonesia. IOP  Conference  Series: Earth  and  Environmental  Science ,
340 (1). https://doi.org/10.1088/1755- 1315/340/1/012025
Sudikno,  Antariksa.  (2015). Conservation of  Dutch  Colonial  Architecture  on Rectorate Building of UPI Volume ( 3 ) Number ( 8 ) . (August 2013).
Sugianto, & Muis, Abdul. (2021). Instalasi Listrik  Pada  Gedung  Bertingkat. Program Studi Teknik Elektro - ISTN Sinusoida , XXIII (1), 40–49.
Tanjung,  Abrar,  Hamzah,  &  Setiawan,
David. (2021). Penerapan Persyaratan  Umum  Instalasi  Listrik dan StandarisasiKelistrikan di Kelurahan Maharani Kecamatan Rumbai. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 2 (1),  32–38.  Retrieved from https://journal.unilak.ac.id/index.php
/Fleksibel,
Teknologi,  Jurnal,  &  Uda,  Energi.  (2019). Perancangan  Instalasi  Listrik  Pada Rumah  Toko  Tiga  Lantai  Dengan Daya 12 Kw. Jurnal Teknik Elektro , VIII (2), 102–112.
Tirmidzi,  Muhammdah.  (2017).  Kajian Rumah Tinggal Bergaya Kolonial Di Kota  Medan  Studi  Kasus  Kawasan
Polonia. Kearifan Lokal Dan Lingkungan Binaan , 175–187. Retrieved from http://digilib.mercubuana.ac.id/mana ger/t!@file_artikel_abstrak/Isi_Artik el_167099902634.pdf Trumansyahjaya,  Kalih.  (2013).  Penilaian Terhadap Keandalan Bangunan Gedung  Pada  Bangunan  Gedung  di Universitas Negeri Gorontalo.
RADIAL - JuRnal PerADaban SaIns, RekayAsa Dan TeknoLogi , (36), 137– 149.  Retrieved  from  https://stitek- binataruna.ejournal.id/radial/article/d ownload/35/28
Yufron, Ahmad. (2016). Tingkat
Pemahaman  Masyarakat  Terhadap Instalasi Rumah Tinggal Dikampung Baru  Blitar. Jurnal  Qua  Teknika ,
6 (2),
14. https://doi.org/10.35457/quateknika. v6i2.330