## ANALISIS DAN SIMULASI PENGARUH PEMASANGAN

## CAPASITOR BANK UNTUK PERBAIKAN FAKTOR DAYA
MENGGUNAKAN SIMULINK PADA SISTEM TENAGA LISTRIK DI PT. BOGOWONTO PRIMALARAS

## Amiq Uli Ulya
Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik
Universitas Muhammadiyah Semarang Jl. Kasipah no 10 -12 Semarang – Indonesia
Email: Ulzayn@gmail.com

## ABSTRAKS
Mesin-mesin industri seperti motor-motor listrik yang mengandung gulungan-gulungan kawat (induktor) yang dimana beban-beban yang bersifat induktif meyerap daya reaktif  untuk kebutuhan magnetisasi,  sehingga  sumber  (pembangkit  listrik)  harus  mensuplai  daya  yang  lebih  besar. Tentunya  Keadaan  seperti  ini  dapat  menyebabkan  jatuh  tegangan,  arus  pada  jaringan  bertambah dan  faktor  daya  rendah  pada  daerah  dekat  beban.  Maka  dengan  pemasangan  capasitor bank  yang bertujuan  untuk  meningkatkan  faktor  daya.  Dan  dengan  melakukan  simulasi  Simulink  dapat diketahui  efesiensi  dari  pemasangan  capasitor  bank  sebagai  bahan  pertimbangan  untuk memperbaiki  faktor  daya  pada  PT.  Bogowonto  Primalaras.  Dari  hasil  perhitungan  manual didapatkan nilai kompensasi daya reaktif untuk perbaikan faktor daya sebesar 328,033 KVAR pada L1 dan 214,71 pada L2 sedangkan dari hasil simulasi simulink didapatkan perbaiakan faktor daya 0,988 pada L1 dan 0,991 pada L2.
Kata Kunci : Faktor Daya, Daya reaktif, Capasitor Bank, Simulink .

## 1. PENDAHULUAN
Perbaikan kualitas daya  listrik  menjadi isu penting  bagi  penyediaan  energi  pada  dunia industri  dan  menjadi  kewajiban  perbaikan sistem  tenaga  listrik  di  sisi  pelanggan (Yawantoro  dan  Solichan,  2012).  Pada  suatu indrustri  manufaktur  penyaluran  daya  listrik digunakan untuk melayani beban-beban seperti
motor-motor listrik, transformator, dan peralatan  listrik  lainnya  yang  mana  beban- beban tersebut mengandung gulungan- gulungan kawat (induktor). Induktor merupakan  komponen  yang  menyerap  daya listrik  untuk  keperluan  magnetisasi  dan  daya lisrik  tersebut  disebut  daya  reaktif.  Suatu beban  dikatakan  induktif  apabila  beban
tersebut  membutuhkan  daya  reaktif  dan disebut  kapasitif  apabila  menghasilkan  daya reaktif.  Bertambahnya  beban  yang  bersifat induktif  membutuhkan  daya  reaktif  yang besar  sehingga  sumber  (pembangkit  listrik) harus  mensuplai  daya  yang  lebih  besar. Keadaan  seperti  ini  dapat  menyebabkan  jatuh tegangan,  arus  pada  jaringan  bertambah  dan faktor daya rendah pada daerah dekat beban .
Berdasarkan permasalahan tersebut, beberapa  cara  yang  efektif  dan  efisien  dipilih untuk  mendapatkan  nilai  yang  optimum  pada sistem  tenaga  listrik  salah  satunya    adalah dengan instalasi capasitor bank, yang bertujuan    untuk  memperbaiki  faktor  daya pada  sistem  tenaga  listrik  PT.  Bogowonto Primalaras. Agar dapat menekan biaya tagihan listrik  akibat  dari  kebutuhan    daya  reaktif yang  ditimbulkan  dari  beban  yang  bersifat induktif.
Pada  penelitian  ini  menggunkan  simulasi Simulink  untuk  memodelkan  sistem  tenaga listrik  di  PT.  Bogowonto  Primalaras.  Hasil pemodelan,  dilakukan  terhadap  sistem  tenaga listrik  sebelum  dan  sesudah  pemasangan capasitor bank.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Dalam rangkaian AC beban listrik dibedakan mwnjadi tiga yaitu:
1) Beban Resistif
Beban  resistif  dihasilkan  dari  rangkaian yang  terdiri  dari  penghambat  berupa  resistor murni.  Beban  ini  hanya  menyerap  daya  aktif
dan sama sekali tidak menyerap beban reaktif. Pada  beban  resistif  arus  dan  tegangan  akan sefasa (Nur, 2017).

## 2) Beban Induktif
Beban  induktif  adalah  beban  yang menyerap  daya  aktif  dan  daya  reaktif  dengan faktor  daya lagging, yaitu  saat  tegangan mendahului  arus  sebesar  sudut  ɵ.  Beban induktif  dihasilkan  dari  komponen-komponen listrik  yang  mengandung  kumparan  kawat yang dililitkan pada inti besi. Contoh peralatan listrik  yang  merupakan  beban  induktif  adalah motor-motor dan transformator. Beban induktif  dihasilkan  dari  rangkaian  yang mengandung komponen pasif, berupa inductor (Nur, 2017).

## 3) Beban Kapasitif
Beban  kapasitif  adalah  beban  yang mengandung komponen pasif, yaitu capasitor . Beban  kapasitif  menyerap  daya  aktif  dan mengeluarkan daya reaktif. Bentuk gelombang dari  beban  kapasitif  adalah  arus  mendahului tegangan. (Nur, 2017).
Faktor  daya  merupakan  cosinus  dari  beda sudut  fasa  antara  arus  dan  tegangan.  Faktor daya  disimbolkan  dengan  cos  φ  dan mempunyai  rentang  nilai  antara  0  sampai  1. Semakin  mendekati  1  maka  nilai  faktor  daya akan  semakin  baik.  Kemudian  untuk  mencari nilai  faktor  daya  dapat  dilakukan  dengan membagi daya aktif (P) dengan daya komplex (S).  Faktor  daya  dibagi  menjadi  dua  yaitu (Putra, 2015).
a) Faktor Daya Tertinggal (lagging)
Faktor daya lagging menunjukkan kondisi disaat beban bersifat induktif dan memerlukan daya  reaktif  dari  jaringan.  Nilai  cosφ  pada kondisi lagging akan bernilai positif.
Kemudian pada gelombang sinus, arus (I) akan tertinggal  dengan  tegangan  (V)  atau  tegangan (V)  akan  mendahului  arus  (I)  dengan  sudut  φ (Nur, 2017) .
b) Faktor Daya Mendahului ( leading)
Faktor daya leading menunjukkan kondisi disaat beban bersifat kapasitif dan memberikan daya  reaktif  ke  jaringan.  Nilai  cos  φ  pada kondisi leading akan bernilai negatif.
Kemudian  pada  gelombang  sinus,  Arus  (I) akan  mendahului  tegangan  (V)  atau  tegangan (V)  akan  tertinggal  terhadap  arus  (I)  sebesar sudut φ. (Nur, 2017) .
Capasitor  bank  adalah  peralatan  listrik yang  bersifat  beban  kapasitif  yang  berfungsi untuk  mengkompensasi  beban  induktif  untuk perbaikan faktor daya.

## 3. METODE PENELITIAN
Berikut adalah tahapan-tahapan  penelitian yang  dilakukan  ,  seperti  ditunjukkan  pada gambar dibawah.
.
Gambar 1 . Flowchart penelitian.
Langkah  –  langkah  dalam  penelitian  ini dimulai  dengan    studi  literatur  dengan  cara melakukan  pencarian  terhadap  sumber  secara tertulis  melalui  buku  –  buku  dan  jurnal  yang berkaitan  dengan  judul  penelitian,  kemudian melakukan  pengumpulan  data  pada  lokasi penelitian melalui wawancara dan pengukuran secara  langsung  pada  panel  MDP    untuk selanjutnya  dilakukan  perhitungan  secara manual  dan  membuat  simulasi  pada  simulink untuk  perbandingan  analisis  yang  selanjutnya diambil  kesimpulan  dari  penelitian  yang dilakukan.
Kesimpulan Studi literatur Pengumpulan data Mulai Selesai Membuat simulasi Perhitungan manual analisis menguji simulasi
Perbandingan analisis

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berikut adalah rata-rata data arus, tegangan, dan cos  pada waktu pengukuran pukul 14.00
WIB  dijalur transmisi  L1 trafo 800 KVA dan L2 trafo 630 KVA.
Tabel 1. Hasil pengukuran pada L1
Tabel 2. Hasil pengukuran pada L2
Dari  hasil  pengambilan  data  dilapangan yang  tertera  pada  tabel  diatas  dapat  dilakukan perhitungan  daya  aktif,  daya  reakif  dan  daya komplex    sebelum  perbaikan  faktor  daya  dan perhitungan  kompensasi  daya  reaktif  apabila nilai faktor daya diperbaiki menjadi 0,99 pada L1 sebagai berikut :
a. Daya Aktif
Fasa R
P = V . I . cos 
(1)
= 220 x 689 x 0.62
= 93979,6 W = 93,98KW
b. Daya Reaktif
Fasa R Q = V . I sin  (2)
= 220 x 689 x 0,78
= 118929,9423 VAR
= 118,93 KVAR
c. Daya Komplex
Fasa R S = V . I (3)
= 220 x 689 = 151580 VA = 151,58 KVA
Berdasarkan perhitugan diatas didapatkan data sebagai berikut :
Tabel 3. Data daya aktif, reaktif dan komplex sebelum perbaikan faktor daya L1
Dari  tabel  diatas  total  dari  rata-rata perhitungan daya adalah daya P 291,326  KW, daya  S  472,931  KVA  dan  daya  Q  sebesar 372,550 KVAR pada perhitungan L1.
Tabel 4. Data daya aktif, reaktif dan komplex sebelum perbaikan faktor daya L2
Dari tabel diatas total dari rata-rata perhitungan daya adalah daya P 190,686  KW, daya  S  306,570  KVA  dan  daya  Q  sebesar 240,049 KVAR pada perhitungan L2.
d. Kompensasi Daya Reaktif
Qc = P (tan  1 – tan  2 ) (4)
Dimana : P = 93,98 KW Cos maka tan 1 = 1,26 Cos 2 = 0,99 maka tan 2 =
0,14
Jadi :
Qc = 93980(1,26 – 0,14)
= 105821 VAR = 105,82 KVAR
Dengan nilai kompensasi daya reaktif tersebut maka  dapat  dicari  nilai  kapasitansinya  dengan menggunakan persamaan berikut :
Dimana
Daya reaktif  = 105,82 KVAR
Tegangan      = 220 V Frekuensi      = 50 Hz Maka Arus Kapasitor (Ic) :
(5) = 481,0045 Ampere
Reaktansi Kapasitif (Xc) adalah : (6) = 0,457376 Ohm Kapasitor yang diperlukan : (7)
= 0,006963 Farad
Berdasarkan perhitungan diatas maka didapatkan data sebagai berikut :
Tabel 5. Kompensasi perbaikan faktor daya L1
Tabel 6. Kompensasi perbaikan faktor daya
L2
Dari  tabel  diatas  dapat  disimpulkan  rata- rata  hasil  kompensasi  daya  reaktif  dari meningkatnya  nilai  faktor  daya  menjadi  0,99 adalah  fasa R sebesar 111,14KVAR atau 89,9 x 10 -4 Farad, fasa S sebesar 109,05KVAR atau 91,7  x  10 -4 Farad  dan  fasa  T  sebesar  107,82 KVAR atau  92,7 x 10 -4 Farad pada L1.  Pada L2  untuk  fasa  R  sebesar  59,63KVAR  atau 167,7 x 10 -4 Farad, fasa S sebesar 79,01KVAR atau  126,6  x  10 -4 Farad  dan  pada  fasa  T 76,06KVAR  atau  131,4  x  10 -4 Farad.    Sesuai dengan  perhitungan  bahwa  kebutuhan  akan nilai  kompensasi  dari  daya  reaktif  adalah sebesar  328,033  KVAR  atau  274,4  x  10 -4
Farad pada L1 dan 214,71 KVAR atau 425,7 x 10 -4 Farad.    Sedangkan  data  pemasangan capasitor bank yang  ada  dilapangan  adalah 720 KVAR pada L1 dan 360 KVAR pada L2, Maka dengan pemasangan capasitor bank
Dengan  data  tersebut  dapat  dibuat rangkaian  simulasi  sistem  jaringan  tenaga listrik  pada  PT.Bogowonto  Primalaras  yang menggunaka  dua  trafo step  down yang melayani akan kebutuhan  beban tenaga listrik untuk menghidupkan mesin-mesin yang ada di PT.  Bogonwonto  Primalaras.  Dalam    simulasi ini  akan  dibuat  rangkaian  simulasi  yang terbagi  dalam  empat  pengujian  simulasi, dengan  beban  dari  perhitungan  diatas  seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut:
Tabel 7. Data beban
Dengan data beban tersebut maka dapat dibuat rangkaian simulasinya sebagai berikut:
Gambar 2. Rangkaian simulasi
Dari  rangkain  simulasi  diatas  selanjutnya dilakukan  proses  pengujian  simulasi  yang didapatkan hasl sebagai berikut:
1) Hasil simulasi tanpa pemasangan
capasitor bank
Gambar 3. Hasil simulasi sebelum pemasangan capasitor bank pada L1.
Dari  gambar  3  hasil  simulasi  sebelum pemasangan capasitor bank pada L1 menunjukkan  hasil  pengukuran  untuk  daya  P sebesar  250500  W,    daya  Q  sebesar  315900 VAR  dan  daya  S  sebesar  404900  VA, sedangkan untuk tegangan (V) masing-masing fasa  sebesar    203,1  V  fasa  R,  228,4  V  fasa  S dan  206,8  V  fasa  T  dan  untuk  arus  (I)  pada fasa  R  751,9  A,  fasa  S  685,9  A  dan  fasa  T 642,2 A dengan nilai cos φ -0,618.
Gambar 4. Bentuk gelombang tegangan dan arus sebelum pemasangan capasitor bank pada L1.
Pada gambar  4 bagian atas adalah bentuk gelombang  dari  tegangan  (V)  sedangkan  pada bagian  bawah  adalah    bentuk  gelombang  dari arus  (I).  Dari  gambar  diatas  terlihat  bentuk gelombang menunjukkan faktor daya tertinggal (lagging) dimana  arus (I)  tertinggal dengan  tegangan  (V)  dan  beban  tersebut bersifat induktif yang memerlukan daya reaktif untuk  perbaikan  faktor  daya.  Dari  gambar tersebut juga terlihat bahwa bentuk gelombang menunjukan    gelombang  sinusoida  yang terdistorsi  oleh  harmonik,  yang    diakibatkan dari beban-beban non linier.
2) Hasil simulasi setelah pemasangan
capasitor bank 328,033  KVAR  pada  L1
dan 214,71 pada L2.
Gambar 5. Hasil simulasi setelah pemasangan capasitor bank pada L1.
Dari  hasil  simulasi  pada  L1  setelah pemasangan capasitor  bank yang  ditunjukkn pada gambar 5 dapat diperoleh daya P 251500 W,  daya  Q  37800  VAR  dan  daya  S  254400 VA.  Sedangkan  tegangan  masing-masing  fasa sebesar 204 V fasa R, 230,2 V fasa S, 202,4 V
fasa T dan untuk arus (I) sebesar 431 A fasa R, 464 A fasa S dan 399,7 A pada fasa T dengan nilai  cos  φ  -0,988.  Dapat  dianalisis  bahwa dengan  memasang  kapsitor bank dengan  data tabel  4.8  mengakibatkan  perbaikan  pada  nilai faktor  daya  yag  sebelumnya  -0,618  menjadi  - 0,988  dan  untuk  arus  (I)  menjadi  turun sehingga daya S dan Q juga menjadi turun.
Gambar 6. Bentuk gelombang tegangan dan arus setelah pemasangan capasitor bank pada L1.
Gambar  6  menununjukkan    bentuk gelombang setelah pemasangan capasitor bank ,    pada  tegangan  (V)  dan  arus  (I)  dimana ketertinggalan  arus  (I)  tidak  terlalu  jauh dibandingkan  dengan  bentuk  gelombang sebelum pemasangan capasitor bank . Menunjukkan  akan  kebutuhan  daya  reaktif sudah terkompensasi.
3) Hasil simulasi setelah pemasangan capasitor bank dan pengsaklaran
Gambar 7. Hasil simulasi setelah pemasangan capasitor bank dan pengsaklaran L1.
Dari  gambar  7  didapatkan  hasil  simulasi setelah  pemasangan capasitor  bank dan pengsaklaran untuk daya P 257600 W, daya Q 37890  VAR  dan  daya  S  260400  VA.  Untuk tegangan (V) pada fasa R 203.8 V, fasa S 230 V dan fasa T 204,3 V sedangkan untuk arus (I) pada fasa R 441,7 A, fasa S 475,7 A dan fasa T 410 A, nilai dari perbaikan faktor daya atau cos φ dari simulasi tersebut sebesar -0,989.
Gambar 8. Bentuk gelombang setelah pemasangan capasitor bank dan pengsaklaran pada L1.
Dari hasil simulasi pada gambar 8 setelah pemasangan capasitor  bank dan  pengsaklaran
terlihat  ada  lonjakan  bentuk  gelombang  atau transient akibat  dari  pengsaklaran  karena adanya  hubung  singkat  yang  terjadi,  gejala transien yang  mempunyai  dua  arah  polaritas yaitu  polaritas  positif  dan  negatif.  Setelah terjadi transient bentuk  gelombang  kembali normal  dan  menunjukkan  kebutuhan  akan daya  reaktif  sudah  terkompensasi  akibat  dari pemasangan capasitor bank.
4) Hasil  simulasi  dari  pemasangan capasitor bank 720  KVAR  pada  L1  dan  360  pada L2.
Gambar 9. Hasil simulasi setelah pemasangan capasitor bank di PT. Bogowonto Primalaras
pada L1. Dari hasil simulasi dengan data pemasangan capasitor  bank sesuai  yang terpasang  di  PT.  Bogowonto  Primalaras didapatkan  nilai  daya  P  251700  W  daya  Q  - 294800 VAR dan daya S 389200 VA, masing- masing tegangan fasa R 205,1 V, fasa S 230 V dan fasa T 203,1 V, masing-masing arus pada fasa R 615,9 A, fasa S 669 A dan fasa T 716,9 A,  nilai  cos  φ  +0,646,  dari  hasil  simulasi tersebut  dapat  dianalisis  bahwa  ukuran  nilai
capasitor  bank yang  terpasang  terlalu  besar sehingga  mengakibatkan  nilai  daya  reatif overload sehingga arus pada jaringan naik dan menunjukkan  faktor  daya  (+)  dan  menjauhi nilai 1. dengan demikian penggunaan kapasitor pada  sistem  tenaga  listrik  di  PT.  Bogowonto Pimalaras  telah  melebihi  batas  kebutuhan  dari beban induktif.
Gambar 10. Bentuk gelombang setelah pemasangan capasitor bank di PT. Bogowonto
Primalaras pada L1.
Dari  hasil  simulasi  bentuk  gelombang setelah  pemasangan capasitor  bank dengan data  yang  terpasang  di  PT.  Bogowonto Primalaras  menunjukkan  faktor  daya  dalam kondisi leadding dimana  arus  (I)  mendahului tegangan  (V)  dan  memerlukan  beban  induktif dari  jaringan  untuk  perbaikan  faktor  daya. Dalam kondisi tersebut menunjukan kebutuhan akan  nilai  daya  reaktif  yang  melebihi  batas kebutuhan dari beban induktif .
Dari  hasil  simulasi    yang  telah  dilakukan pada L1 dan L2 diatas maka dapat dibuat tabel sebagai berikut.
Tabel 8. Perbandingan analisa L1
Tabel 9. Perbandigan analisa L2
Hasil  perbandingan  dari  analisis  secara perhitugan  manual  dan  simulasi  dibuat  dalam bentuk  tabel percentace  (%)  error seperti diperlihatkan pada tabel berikut.
Tabel 10. Percentace error L1 analisis cos φ % error manual 0,616 0,32 simulasi 1 0,618 simulasi 2 0,988 0,10 simulasi 3 0,989 Tabel 11. Percentace error L2 analisis cos φ % error manual 0,622 0,48 simulasi 1 0,625 simulasi 2 0,991 0,20 simulasi 3 0,989
Dari  perbandingan  analisis  antara
perhitungan manual dan simulasi menunjukkan  perbedaan  hasil  simulasi perbaikan  faktor  daya    0,32%  dan  pada simulasi 2 dan 3 sebesar 0,10%. Sedangkan  pada  L2  antara  analisis  secara perhitungan manual dan simulasi 1 sebesar 0,48  dan  pada  simulasi  2  dan  3  sebesar
0,20%.
Jadi  dengan  pemasangan capasitor bank baik  dari  perhitungan  manual  dan simulasi  menunjukkan  perbaikan  faktor daya  menjadi  0,99  dari  sebelumnya  0,62, dengan pemasangan ukuran capasitor bank sebesar  328033,15  VAR  pada  L1  dan 214713 VAR pada L2.

## 5. KESIMPULAN
Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Capasitor bank dapat  memperbaiki faktor daya.
2. Dari hasil simulasi didapatkan faktor daya rendah  pada  saat sebelum  pemasangan
capasitor bank .
3. Dari  hasil  simulasi  setelah  pemasangan
Capasitor bank didapatkan  faktor  daya tinggi  sehingga  dapat  menurunkan  daya reaktif dari beban induktif.
4. Dari  hasil  simulasi  dengan  pengsaklaran terjadi transient yang  terlihat  pada lonjakan bentuk gelombang.
5. Dari  hasil  simulasi  dengan  pemasangan capasitor  bank dapat  mengkompensasi
beban induktif.
6. Dengan  pemasangan capasitor bank pada sistem  tenaga  listrik  di  PT.  Bogowonto Primalaras  dapat  menurunkan  nilai  daya reaktif, sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap perlengkapan listrik baik  ukuran  kabel,  pengaman  listrik, peralatan  listrik  dan  tentunya  tagihan listrik.

## DAFTAR PUSTAKA
Alland,  Khadafi  dan  Efrita  AZ,  2013.
Perancangan kebutuhan capasitor bank untuk perbaikan faktor daya pada line  mess  1  di  PT.  Bumi  Lamongan Sejati  (WBL). Universitas  Negeri Surabaya.
Ardiansyah, Ahmad. 2010. Analisis Keandalan  Sistem  Jaringan  Distribusi Udara 20 kV . Fakultas teknik:
Universitas Sumatra utara.
Basri,  Hasan, Sistem  Distribusi  Daya  Listrik , ISTN, Jakarta, 1997.
Bukhari,  Ahmad. Perbaikan  Power  Faktor
Pada Konsumen Rumah Tangga Menggunakan  Kapasitor  Bank [jurnal ilmiah mahasiswa].2012.
Chandra.  2015 .  Analisa  rugi  daya  jaringan distribusi  primer  di  gardu  induk seduduk putih berbasis matlab simulink 7.12 . Politeknik negeri sriwijaya Palembang.
Hakim,  MF. Analisis  kebutuhan  capacitor bank  beserta  implementasinya  untuk memperbaiki  faktor  daya  listrik  di politeknik kota malang . Eltek.2014.
Marsudi,  Djiteng. Operasi  Sistem  Tenaga
Listrik , Balai Penerbit, Jakarta, 1990.
Nur,  Windu  Hardiranto.  2017. Analisa
optimasi  perbaikan  faktor  daya  dan drop  tegangan  dengan  menggunakan kapasitor  bank  pada  line  5  PT.  Bukit Asam  (persero)  Tbk .  Fakultas  teknik:
Universitas Lampung.
Prasetyo,  MT  dan  Luqman  Assaffat,  2010.
Efektifitas pemasangan kapasitor sebagai  metode  alternatif  penghemat
energi
listrik. Universitas
Muhammadiyah Semarang.
Prayudi,  teguh  wiharja. Peningkatan  Faktor Daya  Dengan  Pemasangan  Bank Kapasitor  Untuk  Penghematan  Listrik Di  Industri  Semen .  Jakarta:Badan
pengkajian dan
penerapan
teknologi;2006.
Putra, Rahmat Syawal. 2015. Analisis pengaruh  pemasangan  kapasitor  bank terhadap  factor  daya. Fakultas
Teknik: Universitas Halu
Oleo
Kendari.
Yawantoro,  Eri  dan  Solichan,  Achmad.  2012.
Analisa  Keandalan  Sistem  Tenaga Listrik  Jawa  Tengah  Dan  Diy  Periode
Tahun  2009-2011.  Media  Elektrika  5 (1).