## Pemodelan Electronic Load Controller Pada Beban Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro Merasap

## Kornelius Kunek
Magister Teknik Elektro Universitas Tanjungpura Pontianak (Alumni), Pemerintah Kab.Bengkayang, Dinas Pekerjaan Umum, KALBAR. e-mail : Kornelius_kunek@yahoo.co.id
Abstract – Energi  Baru  dan  Terbarukan  (EBT)  or  New and Renewable Energy is one of the alternative energies purported  to  tackle  the  problems  of  energy  shortage  in Indonesia.  Sometimes  the  voltage  generated  by  the hydropower is inconstant that it can speed up damages to  electronic  appliances.  Thus,  installing  a  device  of Electronic  Load  Controller  (ELC)  is  necessary  to control the current, frequency, and hydropower voltage as  it  can  nominally  maintain  the  constant  voltage despite  the  unstable  consumer  electricity  load.  ELC  is often  used  in  both  hydropower  and  PLTMH  because  it is  more  affordable  than  other  protective  devices.  This study  project  was  conducted  in  Merasap  PLTMH, Bengkayang-Indonesia,  where  a  simple  ELC  was modeled  and  simulated  whenever  the  consumer electricity  load  changes.  ELC  simulation  result displayed  in  Matlab  program  showed  that  ELC  can control the burden on consumers when reaching a peak load  of  up  to  9850  W  with  a  frequency  of  48.56  Hz, meanwhile, it decreased the consumer load of up to150 W  with  a  frequency  of  50.51  Hz.  While  the  data  of Merasap PLTMH during the peak load of 9850 W with a frequency of 50.76 displayed a decrease in burden on consumers’  load  of  up  to  150  W  with  a  frequency  of 50.51.  Therefore,  based  on  the  comparison  results obtained,  it  can  be  concluded  that  the  ELC  simulation can  work  significantly  in  stabilizing  consumer electricity load .
Keywords – Electronic Load Controller (ELC), Micro Hydro Power (MHP), ELC Simulation.

## 1. Pendahuluan
Sebuah  kenyataan  bahwa  kebutuhan  akan  energi listrik  semakin  meningkat  dan  menjadi  bagian  tak terpisahkan  dari  kebutuhan  hidup  manusia  seiring dengan  pesatnya  peningkatan  pembangunan  di  berbagai bidang.  Berkurangnya  ketersediaan  sumber  daya  energi fosil,  khususnya  minyak  bumi, menyebabkan  kita  harus berpikir  untuk  mencari  altenatif  penyediaan  energi listrik  melalui  sumber-sumber  lain  yang  terbarukan untuk menjaga kontinuitas pasokan energi.
Sistem  penyediaan  energi  listrik  yang  dapat memenuhi kriteria di atas adalah sistem konversi energi yang  memanfaatkan potensi sumber  daya  Energi  Baru
dan  Terbarukan  (EBT).  Prospek  EBT  sangat  besar, karena  selain  tersedia  tempat,  potensinya  pun  cukup besar  dan  jenisnya  beragam,  seperti:  matahari,panas bumi, angin,  air,  biomas  dan  lain  sebagainya. Berdasarkan  Data Potensi  EBT  Indonesia  tahun  2005- 2025,  pemanfaatan EBT Indonesia baru mencapai 5,391,9 MW  (27,425 %)  dari  total  potensi  sebesar 318,711,75 MW,  pemanfaatan EBT Indonesia  terbesar adalah  sumber  energi mini/mikro  hidro  yang  mencapai 18,30 %  dan  pemanfaatan Potensi  EBT Indonesia terendah energi angin sebesar 0,05 %[1].
Pembangkit  listrik  tenaga  mikro  hidro  (PLMTH) Merasap  yang  terletak  di  Kec.  Bengkayang  merupakan salah  satu  pembangkit  listrik  di  Kalimantan  Barat  yang memanfaatkan aliran sungai sebagai energi potensial air untuk tenaga turbin. Kapasitas daya yang dihasilkan dari pembangkit  listrik  ini  adalah  sebesar  10  kilo  watt dengan  dua  buah  turbin  yang  beroperasi.  Daya  yang dihasilkan  dari  PLTMH  Merasap  dipengaruhi  oleh kapasitas sebuah head tank.Head tank berfungsi sebagai pemasok  air  untuk  tenaga  penggerak  turbin  yang dihubungkan oleh sebuah pipa pesat (penstock).
Besar  kecilnya air  yang  masuk pada head tank akan mempengaruhi  daya  yang  dihasilkan.  Semakin besar daya  yang  dihasilkan  akan  menyebabkan  perubahan frekuensi  yang  sehingga  akan  mempengaruhi  kualitas daya  yang  didistribusikan  ke  konsumen.  Selain  itu perubahan  beban  konsumen  yang  signifikan  juga mempengaruhi  perubahan  frekuensi.  Frekuensi  yang tidak stabil  dapat  merusak  sistem  pengendali  PLTMH serta  alat  elektronik  rumah  tangga.  Berdasarkan permasalahan  tersebut  agar  frekuensi  tetap  stabil  maka perlu dipasang sebuah pengendali ELC (Electronic Load Controller).
Penyimpangan  frekuensi  dari  nilai  nominal (50  Hz) harus diminimalisasi  sekecil  mungkin  untuk  mencegah terjadinya  kerusakan  pada  peralatan elektronik.  Pada sisi pembangkit, pengendali diperlukan untuk mengendalikan putaran generator untuk dapat menjaga kestabilan dari frekuensi tegangan keluaran. Sebagaimana  diketahui  bahwa governor merupakan peralatan  pengendali  yang  bersifat  mekanis,  dimana dalam proses  pengaturan putaran turbin (yang  berkaitan dengan  frekuensi  tegangan  keluaran) lebih  menitik beratkan  pada  pengaturan  jumlah  energi  pimer  yang
masuk  ke  turbin.  Sementara  itu, ELC  merupakan  suatu kesatuan  alat  kontrol  frekuensi yang  diletakkan  setelah turbin  dan dapat dikatakan  lebih  modern  daripada governor.Dalam  proses  kerjanya  ELC  lebih  menitik beratkan pada berapa daya yang harus dibuang ke beban komplemen  untuk  menjaga  frekuensi  dari  generator yang  digunakan. Untuk  itu,  penelitian  tesis  ini difokuskan  pada  studi analisis ELC  untuk  PLTMH sehingga dapat mengetahui karakteristik rancangan yang tepat.

## 2. Konsep PLTMH
Secara  umum  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Air (PLTA) merupakan  pembangkit  yang  memanfaatkan aliran  air  untuk  diubah  menjadi  energi  listrik.  Energi listrik  yang  dibangkitkan  ini  biasa  disebut  sebagai hidroelektrik. Pembangkit listrik ini bekerja dengan cara merubah energi air yang mengalir (dari bendungan atau air  terjun)  menjadi  energi  mekanik  (dengan  bantuan turbin  air)  dan  dari  energi  mekanik  menjadi  energi listrik  (dengan  bantuan  generator).  Kemudian  energi listrik  tersebut  dialirkan  melalui  jaringan-jaringan  yang telah  dibuat,  hingga akhirnya  energi  listrik  tersebut dapat melayani beban yang tersambung.
Pembangkit  Listrik  Tenaga  Mikro  Hidro  (PLTMH) adalah  suatu  pembangkit  listrik  skala  kecil  yang menggunakan  tenaga  air  sebagai  tenaga  penggeraknya seperti,  saluran  irigasi,  sungai,  atau air  terjun  alam dengan  cara  memanfaatkan  tinggi  terjunan  (head)  dan jumlah debit  air. Mikro menunjukkan ukuran kapasitas pembangkit, yaitu antara 5 kW sampai 100 kW [2].

## Gambar 1. Skema Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTMH)[1]

## 2.1. ELC 1 Fasa
ELC adalah  suatu  alat  yang  dipasangpada  PLTMH yang berfungsi untuk menjaga  agar  frekuensi  dan tegangan yang dihasilkan PLTMH tetap konstan walaupun beban berubah-ubah[2]. ELC dipasang diantara PLTMH dan beban konsumen.  Dengan menggunakan beban komplemen,
ELC akan membagi  arus yang dihasil kandari PLTMH kekedua beban yaitu beban  konsumen dan  beban komplemen. Dengan menggunakan ELC maka PLTMH akan  tetap  bekerja  pada  keadaan nominal walaupun beban konsumen berubah-ubah.

## Gambar 2. PrinsipkerjaELC1Fasa[1]

## 2.2 Prinsip Kerja Generator Sinkron
Jika  sebuah  kumparan  diputar  pada  kecepatan konstan  pada  medan  magnet  homogen,  maka  akan terinduksi  tegangan  sinusoidal  pada  kumparan  tersebut. Medan  magnet  bisa  dihasilkan  oleh  kumparan  yang dialiri arus AC atau oleh magnet tetap. Pada mesin tipe ini  medan  magnet  diletakkan  pada  stator  (disebut generator  kutub  eksternal  /  external  pole  generator) yang  mana  energi  listrik  dibangkitkan  pada  kumparan rotor.
Frekuensi elektris yang dihasilkan generator sinkron adalah sinkron dengan kecepatan putar generator. Rotor generator  sinkron  terdiri  atas  rangkaian  elektromagnet dengan  suplai  arus  DC.  Medan  magnet  rotor  bergerak pada arah putaran rotor.

## 3.Rancangan Simulasi ELC 1 Fasa
Seperti  yang  telah  diutarakan  sebelumnya,  inti  dari ELC  adalah  pada  pengaturan  besar  impedansi  beban komplemen . Penulis  mencoba  menggunakan  salah  satu metode  yaitu  dengan  menggunakan  metode  komperator arus konsumen dengan suatu besaran referensi.
Besar  arus  yang  masuk  ke  beban  konsumen  akan disampling  kemudian  dibandingkan  dengan  suatu besaran  referensi.  Hasil    dari  perbandingan  ini  berupa sinyal  0  atau  1  yang  akan  menentukan  apakah  saklar ELC    akan  berada  dalam  kondisi  terbuka  atau  tertutup. Saklar  ini  adalah  penghubung  antar  titik  percabangan arus  dengan  beban  komplemen.  Alasan  penggunaan saklar  seperti  ini  adalah  kerena  beban  komplemen terdiri  dari  resistor  yang  besarnya  konstan.  Sehingga untuk  mengatur  besar  beban  komplemen  dapat dilakukan dengan mengatur berapa banyak resistor pada beban komplemen yang harus dialiri arus komplemen.
Gambar 3. Skema lengkap ELC 1 fasa[1]
masuk  ke  turbin.  Sementara  itu, ELC  merupakan  suatu kesatuan  alat  kontrol  frekuensi yang  diletakkan  setelah turbin  dan dapat dikatakan  lebih  modern  daripada governor.Dalam  proses  kerjanya  ELC  lebih  menitik beratkan pada berapa daya yang harus dibuang ke beban komplemen  untuk  menjaga  frekuensi  dari  generator yang  digunakan. Untuk  itu,  penelitian  tesis  ini difokuskan  pada  studi analisis ELC  untuk  PLTMH sehingga dapat mengetahui karakteristik rancangan yang tepat.

## 2. Konsep PLTMH
Secara  umum  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Air (PLTA) merupakan  pembangkit  yang  memanfaatkan aliran  air  untuk  diubah  menjadi  energi  listrik.  Energi listrik  yang  dibangkitkan  ini  biasa  disebut  sebagai hidroelektrik. Pembangkit listrik ini bekerja dengan cara merubah energi air yang mengalir (dari bendungan atau air  terjun)  menjadi  energi  mekanik  (dengan  bantuan turbin  air)  dan  dari  energi  mekanik  menjadi  energi listrik  (dengan  bantuan  generator).  Kemudian  energi listrik  tersebut  dialirkan  melalui  jaringan-jaringan  yang telah  dibuat,  hingga akhirnya  energi  listrik  tersebut dapat melayani beban yang tersambung.
Pembangkit  Listrik  Tenaga  Mikro  Hidro  (PLTMH) adalah  suatu  pembangkit  listrik  skala  kecil  yang menggunakan  tenaga  air  sebagai  tenaga  penggeraknya seperti,  saluran  irigasi,  sungai,  atau air  terjun  alam dengan  cara  memanfaatkan  tinggi  terjunan  (head)  dan jumlah debit  air. Mikro menunjukkan ukuran kapasitas pembangkit, yaitu antara 5 kW sampai 100 kW [2].

## Gambar 1. Skema Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTMH)[1]

## 2.1. ELC 1 Fasa
ELC adalah  suatu  alat  yang  dipasangpada  PLTMH yang berfungsi untuk menjaga  agar  frekuensi  dan tegangan yang dihasilkan PLTMH tetap konstan walaupun beban berubah-ubah[2]. ELC dipasang diantara PLTMH dan beban konsumen.  Dengan menggunakan beban komplemen,
ELC akan membagi  arus yang dihasil kandari PLTMH kekedua beban yaitu beban  konsumen dan  beban komplemen. Dengan menggunakan ELC maka PLTMH akan  tetap  bekerja  pada  keadaan nominal walaupun beban konsumen berubah-ubah.

## Gambar 2. PrinsipkerjaELC1Fasa[1]

## 2.2 Prinsip Kerja Generator Sinkron
Jika  sebuah  kumparan  diputar  pada  kecepatan konstan  pada  medan  magnet  homogen,  maka  akan terinduksi  tegangan  sinusoidal  pada  kumparan  tersebut. Medan  magnet  bisa  dihasilkan  oleh  kumparan  yang dialiri arus AC atau oleh magnet tetap. Pada mesin tipe ini  medan  magnet  diletakkan  pada  stator  (disebut generator  kutub  eksternal  /  external  pole  generator) yang  mana  energi  listrik  dibangkitkan  pada  kumparan rotor.
Frekuensi elektris yang dihasilkan generator sinkron adalah sinkron dengan kecepatan putar generator. Rotor generator  sinkron  terdiri  atas  rangkaian  elektromagnet dengan  suplai  arus  DC.  Medan  magnet  rotor  bergerak pada arah putaran rotor.

## 3.Rancangan Simulasi ELC 1 Fasa
Seperti  yang  telah  diutarakan  sebelumnya,  inti  dari ELC  adalah  pada  pengaturan  besar  impedansi  beban komplemen . Penulis  mencoba  menggunakan  salah  satu metode  yaitu  dengan  menggunakan  metode  komperator arus konsumen dengan suatu besaran referensi.
Besar  arus  yang  masuk  ke  beban  konsumen  akan disampling  kemudian  dibandingkan  dengan  suatu besaran  referensi.  Hasil    dari  perbandingan  ini  berupa sinyal  0  atau  1  yang  akan  menentukan  apakah  saklar ELC    akan  berada  dalam  kondisi  terbuka  atau  tertutup. Saklar  ini  adalah  penghubung  antar  titik  percabangan arus  dengan  beban  komplemen.  Alasan  penggunaan saklar  seperti  ini  adalah  kerena  beban  komplemen terdiri  dari  resistor  yang  besarnya  konstan.  Sehingga untuk  mengatur  besar  beban  komplemen  dapat dilakukan dengan mengatur berapa banyak resistor pada beban komplemen yang harus dialiri arus komplemen.
Gambar 3. Skema lengkap ELC 1 fasa[1]
masuk  ke  turbin.  Sementara  itu, ELC  merupakan  suatu kesatuan  alat  kontrol  frekuensi yang  diletakkan  setelah turbin  dan dapat dikatakan  lebih  modern  daripada governor.Dalam  proses  kerjanya  ELC  lebih  menitik beratkan pada berapa daya yang harus dibuang ke beban komplemen  untuk  menjaga  frekuensi  dari  generator yang  digunakan. Untuk  itu,  penelitian  tesis  ini difokuskan  pada  studi analisis ELC  untuk  PLTMH sehingga dapat mengetahui karakteristik rancangan yang tepat.
2. Konsep PLTMH Secara  umum  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Air (PLTA) merupakan  pembangkit  yang  memanfaatkan aliran  air  untuk  diubah  menjadi  energi  listrik.  Energi listrik  yang  dibangkitkan  ini  biasa  disebut  sebagai hidroelektrik. Pembangkit listrik ini bekerja dengan cara merubah energi air yang mengalir (dari bendungan atau air  terjun)  menjadi  energi  mekanik  (dengan  bantuan turbin  air)  dan  dari  energi  mekanik  menjadi  energi listrik  (dengan  bantuan  generator).  Kemudian  energi listrik  tersebut  dialirkan  melalui  jaringan-jaringan  yang telah  dibuat,  hingga akhirnya  energi  listrik  tersebut dapat melayani beban yang tersambung.
Pembangkit  Listrik  Tenaga  Mikro  Hidro  (PLTMH) adalah  suatu  pembangkit  listrik  skala  kecil  yang menggunakan  tenaga  air  sebagai  tenaga  penggeraknya seperti,  saluran  irigasi,  sungai,  atau air  terjun  alam dengan  cara  memanfaatkan  tinggi  terjunan  (head)  dan jumlah debit  air. Mikro menunjukkan ukuran kapasitas pembangkit, yaitu antara 5 kW sampai 100 kW [2].

## Gambar 1. Skema Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTMH)[1]

## 2.1. ELC 1 Fasa
ELC adalah  suatu  alat  yang  dipasangpada  PLTMH yang berfungsi untuk menjaga  agar  frekuensi  dan tegangan yang dihasilkan PLTMH tetap konstan walaupun beban berubah-ubah[2].
ELC dipasang diantara PLTMH dan beban konsumen.  Dengan menggunakan beban komplemen, ELC akan membagi  arus yang dihasil kandari PLTMH kekedua beban yaitu beban  konsumen dan  beban komplemen. Dengan menggunakan ELC maka PLTMH akan  tetap  bekerja  pada  keadaan nominal walaupun beban konsumen berubah-ubah.

## Gambar 2. PrinsipkerjaELC1Fasa[1]

## 2.2 Prinsip Kerja Generator Sinkron
Jika  sebuah  kumparan  diputar  pada  kecepatan konstan  pada  medan  magnet  homogen,  maka  akan terinduksi  tegangan  sinusoidal  pada  kumparan  tersebut. Medan  magnet  bisa  dihasilkan  oleh  kumparan  yang dialiri arus AC atau oleh magnet tetap. Pada mesin tipe ini  medan  magnet  diletakkan  pada  stator  (disebut generator  kutub  eksternal  /  external  pole  generator) yang  mana  energi  listrik  dibangkitkan  pada  kumparan rotor.
Frekuensi elektris yang dihasilkan generator sinkron adalah sinkron dengan kecepatan putar generator. Rotor generator  sinkron  terdiri  atas  rangkaian  elektromagnet dengan  suplai  arus  DC.  Medan  magnet  rotor  bergerak pada arah putaran rotor.

## 3.Rancangan Simulasi ELC 1 Fasa
Seperti  yang  telah  diutarakan  sebelumnya,  inti  dari ELC  adalah  pada  pengaturan  besar  impedansi  beban komplemen . Penulis  mencoba  menggunakan  salah  satu metode  yaitu  dengan  menggunakan  metode  komperator arus konsumen dengan suatu besaran referensi.
Besar  arus  yang  masuk  ke  beban  konsumen  akan disampling  kemudian  dibandingkan  dengan  suatu besaran  referensi.  Hasil    dari  perbandingan  ini  berupa sinyal  0  atau  1  yang  akan  menentukan  apakah  saklar ELC    akan  berada  dalam  kondisi  terbuka  atau  tertutup. Saklar  ini  adalah  penghubung  antar  titik  percabangan arus  dengan  beban  komplemen.  Alasan  penggunaan saklar  seperti  ini  adalah  kerena  beban  komplemen terdiri  dari  resistor  yang  besarnya  konstan.  Sehingga untuk  mengatur  besar  beban  komplemen  dapat dilakukan dengan mengatur berapa banyak resistor pada beban komplemen yang harus dialiri arus komplemen.
Gambar 3. Skema lengkap ELC 1 fasa[1]

## 4. Pemodelan ELC 10 kW
Pemodelan akan dilakukan pada PLTMH Merasap 1 fasa 10 kW. Sehingga daya ELC adalah 10 kW. Penulis memakai tingkat sensitifitas 250 W pada tegangan kerja 220  V.  Tingkat  toleransi  frekuensi  tegangan  yang diberikan  adalah  48  Hz – 64  Hz.dan  200  V – 240  V pada tegangan kerja.

## 4.1. Simulasi ELC Beban Konsumen Meningkat

## Gambar 4. Perubahan arus saat terjadi kenaikan beban konsumen,
Tampak  bahwa  kenaikan  beban  konsumen  dapat ditanggapi  dengan  cepat  oleh  ELC  sehingga  arus generator  cepat  kembali  ke  keadaan  nominal.  Hal  ini karena  proses  yang  dilakukan  dengan  cepat.  Proses pengisian  muatan  pada  kapasitor  filter  berlangsung dengan cepat sehingga menyebabkan respon ELC cepat.
4.2. Simulasi ELC Beban Konsumen Menurun Simulasi dilakukan dengan penurunan beban konsumen tiap 250 W dan  kelipatannya pada saat beban konsumen 9900 W
Gambar 5. Grafik hasil simulasi penurunan beban konsumen

## 5. Kesimpulan
Dari  percobaan  yang  dilakukan,  dapat  ditarik beberapa kesimpulan yaitu:
1. ELC  merupakan  salah  satu  alternatif  dalam melindumgi  PLTMH  agar  tetap  bekerja  pada tegangan  dan  frekuensi  kerjanya  walaupun  beban konsumen berubah-ubah.
2. Pemodelan  ELC  10  kW  1  fasa  dengan  tingkat sensitifitas  250  W  pada  percobaan  menunjukkan bahwa  frekuensi  yang  dihasilkan  masih  dalam torelansi (48 Hz- 64Hz).
3. Perbandingan  frekuensi  hasil simulasi  ELC  dengan data PLTMH Merasap hampir mendekati, yaitu pada saat  daya  10.000  Watt,  frekuensi  data  dari  PLTMH sebesar  57.6  Hz  sedangkan  hasil  simulasi  61.20  Hz sehingga  dapat  dikatakan  hasil  simulasi  cukup berhasil.
4. ELC  tidak  dapat  mengalirkan  arus yang  tepat  ke beban  komplemen  karena  banyak  saklar  yang dinyalakan  tidak  merespon  dengan  cepat,  sehingga tidak  sesuai  dengan  yang  diinginkan.  Hal  ini  yang menyebabkan  terjadinya  selisah  hasil  simulasi dengan data dari PLTMH Merasap.
5. Saat beban konsumen terputus, ELC akan menginstruksikan  agar  seluruh  arus  yang  dihasilkan generator dialirkan ke beban komplemen.

## Referensi
[1] Anggi  Muhammad  Sabri  Saragih.  2008.  Studi  Pemodelan Electronic  Load  Controller  Sebagai  Alat  Pengaturan Beban  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Mikro-Hidro,  ITB Bandung.
[2] Bakshi,  U.A  dan  Bakshi,  V.U.  2009. Automatic  Control System. India: Technical Publication Pune.
[3] Sandi Ardha.P. 2010. Study Of Electronic Load Controller for  Seloliman’s  Mikrohydro  Power  plant, Terawas Mojokerto.
[4] Cleve  Moler,  the  creator  of  MATLAB  (December 2004). "The  Origins  of  MATLAB".  Diakses  April  15 2007.
[5] Note  from  Cleve  Moler  in  a  Mathworks newsletter Cleve Moler,  the  creator  of  MATLAB  (2000). "MATLAB Incorporates LAPACK". Diakses December 20 2008.
[6] Stephen  J  Chapman. Electric  Machinery  Fundamentals. McGrew Hill, Singapura. 1991.
[7] Nurkarima,  Ihdina.  Pemodelan  sistem  level  air head  tank menggunakan  pengendali  PID  pada  pembangkit  listrik tenaga mini hidro. Untan, Pontianak 2014.
[8] Sudaryatno  Sudirman.  Analisis  Rangkaian  Listrik, Penerbit ITB, Bandung.2002.

## Biography
Kornelius  Kunek,  Lahir di  Teradak,
Batang  Tarang,  Kabupaten  Sanggau, Kalimantan  Barat  pada  tanggal  20 Maret 1977. Menyelesaikan pendidikan S-1 Fakultas Teknik Jurusan  Teknik  Elektro  Universitas Tanjungpura Pontianak
dan lulus Prodi  Manajemen  Energi,  Magister  Teknik  Elektro Universitas  Tanjungpura  Pontianak  tahun  2015. Aktifitas  sekarang  sebagai  Kepala  Seksi  di  Dinas Pekerjaan  Umum,  Kabupaten  Bengkayang  Kalimantan Barat.