## JURNAL ILMIAH FLASH
Vol. 4 No. 2, Halaman: 73 – 77
Desember 2018
ANALISIS KETIDAKSEIMBANGAN BEBAN PADA PENYULANG PALISI  PT PLN (PERSERO) RAYON MAROS
Ahmad Rizal Sultan 1 , Ria Fitriani Rachman 2
1 Politeknik Negeri Ujung Pandang Jl.Perintis Kemerdekaan KM 10 Makassar 90245
2 PT.PLN(Persero) Area Makassar Utara, Rayon Maros Jl. Jenderal Sudirman No 5 Maros 90511
E-mail: rizal.sultan@poliupg.ac.id

## Abstrak
Peningkatan  beban  listrik  di  PT  PLN  (Persero)  Rayon  Maros  cukup  pesat. Ketidakseimbangan  beban  yang  sering  terjadi  dapat  mengakibatkan  gangguan  trafo  yang  dapat menimbulkan gangguan penyulang dan  pelanggan  padam. Penyulang  dengan  gangguan terbanyak sepanjang tahun 2017 di PT.PLN(Persero) Rayon Maros adalah Penyulang Palisi dengan penyebab terbesar  yaitu  gangguan  pada  trafo,  yakni  kerusakan  karena  beban  trafo  yang  tidak  seimbang sebesar  12  kali  gangguan.  Metode  yang  dilakukan  adalah  metode  koefisien  ketidakseimbangan beban  dengan  data  hasil  pengamatan  dan  pengukuran  di  Penyulang  Palisi.  Berdasarkan  hasil analisis  menunjukkan  persentase  ketidakseimbangan  beban  rata-rata  sebesar  19.86  %  dan  rugi daya  yang  terjadi  akibat  dari  beban  tidak  seimbang  sebesar  17843,18  Watt.  Untuk  mengurangi ketidakseimbangan beban yang terjadi pada penyulang Palisi maka dilakukan pengalihan beban dari fasa R-S, S-T, dan T-R .
Kata kunci : ketidakseimbangan beban, pemerataan beban, rugi daya

## PENDAHULUAN
Penyediaan  tenaga  listrik  yang  stabil dan  kontinyu  merupakan  syarat  mutlak  yang harus  dipenuhi  oleh  PT  PLN  (Persero)  dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik.
Salah  satu  unit  PLN  yakni  PT.  PLN (Persero)  Rayon  Maros    memiliki  jumlah pelanggan  sejumlah  79.544  pelanggan  yang dilayani  oleh  784  unit  transformator  yang tersebar  pada  11  Penyulang.  Keandalan distribusi listrik ke pelanggan merupakan salah satu  aspek  paling  utama.  Indikator  standar mutu  pelayanan  dapat  dinilai  dari  minimalnya pemadaman yang terjadi. Salah satu penyebab  terbesar  gangguan  di  PT  PLN (Persero)  Rayon  Maros  Penyulang  Palisi adalah  gangguan  transformator.    Pada  Rayon Maros  penyulang  yang  tergolong  kronis ditandai  dengan  adanya  gangguan  penyulang per  100  kms  tertinggi  sepanjang  2017  yakni Penyulang Palisi dengan 41 kali gangguan.
Penyebab keruskan transformator tertinggi  disebabkan  oleh  ketidakseimbangan beban sebanyak 12 kasus. Akibat ketidakseimbangan  beban  tersebut  munculah arus  netral  pada  transformator.  Arus  netral yang  mengalir  pada  netral  transformator  ini menyebabkan  losses  (rugi-rugi),  yaitu  losses akibat  adanya  arus  netral  pada  penghantar
netral transformator atau losses akibat adanya arus netral yang mengalir ke tanah.
Permasalahan trafo distribusi merupakan  faktor  terbesar  penyumbang  rugi- rugi  t  di  PT  PLN  (Persero)  Rayon  Maros. Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  Penyulang Palisi  merupakan  Penyulang  terpanjang  dan memiliki  rasio  kerusakan  trafo  terbesar  yang terdapat  di  PT  PLN  (Persero)  Rayon  Maros, maka  dilakukan  prioritas  perbaikan  susut teknis pada penyulang tersebut.
Rugi  daya  yang  lebih  besar  pada transformator berbeban tidak seimbang menyebabkan  efisiensi  menjadi  lebih  kecil dibandingkan  dengan  transformator  berbeban seimbang  pada  daya  keluaran  yang  sama. Rugi  daya  berlebihan  ini  menyebabkan timbulnya  panas lebih  yang sangat berpotensi memperpendek  umur  operasi  transformator. Kerugian  yang  terjadi  akibat  beban  tidak seimbang  akan berdampak besar pada pihak konsumen  maupun  pihak  PLN  .  Pada penelitian  sebelumnya  [1]  telah  menjelaskan analisis  pengaruh  ketidakseimbangan  beban terhadap  rugi  daya  saluran  netral  pada jaringan  distribusi  di  PT  PLN  (Persero)  Rayon Rivai  Palembang  menggunakan  software ETAP  12.6.0  membahas  mengenai  berapa besar  pengaruh  ketidakseimbangan  beban
Analisis Ketidakseimbangan Beban Pada Penyulang Palisi  PT PLN(Persero)Rayon Maros Sultan 1 *, Rachman 7 4
terhadap  rugi-rugi  daya  saluran  Netral  pada jaringan  distribusi dengan menggunakan software  ETAP.  Pada  penelitian  lain  [2]  telah melakukan  analisa  ketidakseimbangan  beban terhadap  rugi-rugi  daya  pada  saluran  dan transformator distribusi 20 kV serta [3] analisis ketidakseimbangan  beban  terhadap  efisiensi transformator distribusi.
Demikian  pula  [4]  dan  [5]  telah melakukan analisis pengaruh ketidakseimbangan  beban  terhadap  arus netral  dan  losses  pada  trafo  distribusi  dengan lokasi yang berbeda. [6] juga telah melakukan analisis ketidakseimbangan beban transformator distribusi untuk identifikasi beban  lebih  dan  estimasi  rugi-rugi  pada jaringan tegangan rendah.
Dari uraian diatas penulis ingin menghitung  persentase  ketidakseimbangan beban  yang  terjadi  Pada  penyulang  Palisi  di PT  PLN  (Persero)  Rayon  Maros  dengan  judul “Analisis  Ketidakseimbangan  Beban  Pada Penyulang  Palisi  PT  PLN  (Persero)  Rayon Maros”  serta  memberikan  masukan  kepada pihak  PT  PLN  (Persero)  Rayon  Maros  agar tenaga listrik dapat tersalurkan dengan baik.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan pada wilayah kerja PT.  PLN  (Persero)  Area  Makassar  Utara Rayon  Maros  di  Jalan  Jendral  Sudirman  No.5
Kabupaten Maros. Adapun teknik
pengumpulan  data  yang  dilakukan  yaitu melalui  pengamatan,  wawancara  dengan pihak  terkait,  dan  melakukan  dokumentasi. Metode  perhitungan  yang  digunakan  adalah metode  koefisien  ketidakseimbangan.  Adapun flowchart  langkah-langkah  penelitian  dapat dilihat pada gambar 1 :
Gambar 1. Flowchart metode penelitian

## HASIL
Gambaran  umum  kelistrikan  pada PT.PLN  (persero)  Rayon  Maros  meliputi  data jumlah  gangguan  dan  susut  pelanggan  pada Penyulang Palisi. Data yang diperoleh merupakan  data  pengukuran  pada  beban puncak  yakni  dengan  rentang  waktu  pukul 17.00-22.00  WITA.  Pada  penyulang  Palisi terdapat  105  buah  trafo  yang  dihitung  persen pembebanan, persen ketidakseimbangan, dan rugi-rugi  daya.  Pada  analisis  ini  akan ditampilkan  45  data  trafo  sebagai  sampel dengan persen ketidakseimbangan terbesar.
PLN  Rayon  Maros  memiliki  jumlah pelanggan  79.544  yang  tersebar  di  seluruh Kabupaten Maros. Pelanggan dilayani oleh 11 penyulang  yakni  Penyulang  Airport,  Bandara Lama, AURI,  Maros,  Palisi,  Turikale, Tambua, Lempangan, dan Rindam. Penyulang terpanjang  di  PT  PLN  (Persero)  Rayon  Maros adalah  penyulang  Palisi  dengan  panjang  148 kms,  dan  yang  terpendek  adalah  penyulang Airport dengan 54 kms.
Sepanjang  tahun  2017,  Penyulang Palisi  merupakan  penyulang  yang  memiliki jumlah  gangguan  terbesar  di  PT  PLN (Persero)  Rayon  Maros.  Gangguan  yang terjadi disebabkan faktor. Penyebab gangguan pada  penyulang  tersebut  dapat  dilihat  pada tabel 1.

## Tabel 1. Penyebab gangguan pada penyulang Palisi
Penyebab gangguan Jumlah Tidak Ditemukan 5 Hewan 7 Gangguan Trafo 18 Pohon 9 Bencana Alam 2

## PEMBAHASAN
Pembahasan  analisis  ketidakseimbangan beban meliputi :
a.Perhitungan Persentase Pembebanan
Sebagai contoh analisis pada penyulang  Palisi,  perhitungan  dilakukan  pada Gardu  GTMPI050.  Menghitung  persentase beban  Trafo  pada  gardu  GTMPI050  yang  ada pada  penyulang  Palisi  PT  PLN  (Persero) dengan data-data :
S = 100 kVA;  I R = 138A;  I S = 50 A; I T = 31A V f-n = 219  V f-f = 377 V Menghitung Pembebanan trafo.
Arus  beban  penuh  trafo  dihitung  dengan persamaan berikut :
I FL =     S/(√3.V f-f ) =    100/(√3.377) =    153.3 A
I Rata-rata =( 𝐼 𝑅 + 𝐼 𝑆 + 𝐼 𝑇 )/3 =(138+50+31)/3 = 73 A
Pembebanan trafo =   (I rata-rata )/( I FL ) x 100 % =  73/( 153.3) x 100 % = 47.61 % Jadi pembebanan trafo pada gardu GTMPI050 adalah 47.61 %

## b.Perhitungan Persentase Ketidakseimbangan
Berikut contoh perhitungan persentase ketidakseimbangan  beban  pada  GTMPI050 yang  ada  pada  penyulang  Palisi  PT  PLN (Persero)
Rayon Maros. Persentasi
ketidakseimbangan  dapat  dihitung  dengan menngunakan persamaan :
I Rata-rata =( 𝐼 𝑅 + 𝐼 𝑆 + 𝐼 𝑇 )/3 =(138+50+31)/3 = 73 A
Dimana  besarnya  arus  fasa  dalam  keadaan seimbang  (I)  sama  dengan  besar  arus  rata- rata.  Koefisien  a,b,  dan  c  dapat  diketahui besarnya yaitu :
Koefisien a = a = I R /I Rata-rata =  138 / 73 a =1.89 Koefisien b = b = I S /I Rata-rata = 50 / 73 b =0.68 Koefisien c = c = I T /I Rata-rata =  31 / 73 c =0.42
Jika  dihitung  dengan  menggunakan  aplikasi MATLAB,  maka  akan  diperoleh  hasil  sebagai berikut:
Untuk  nilai koefisien pada MATLAB diperoleh nilai a yaitu 1.8973, koefisien b senilai 0.6833, dan  koefisien  c=  0.4193.  Pada  keadaan seimbang,  besarnya  koefisien  a,  b  dan  c adalah = 1. Dengan
demikian
persentasi ketidakseimbangan beban (dalam % ) adalah : Ketidakseimbangan beban = ({|a - 1| + |b - 1| + |c - 1|})/3 x 100 %
= ({|1.89 - 1|  +  |0.68 - 1|  + |0.42 - 1|})/3 x 100 % = 38.7 % Hasil perhitungan untuk semua beban pada penyulang Palisi dapat dilihat pada Tabel.2
Tabel 2. Persentase Ketidakseimbangan
Penyulang Palisi

## b.Rugi-rugi daya pada penghantarnNetral
Sebagai  contoh  perhitungan,    rugi  daya  pada Gardu  GTMPI050  dapat  dihitung  sebagai berikut :
R  =  0.0754  Ohm  (Tahanan  penghantar  Kabel Netral, data Distribusi PLN Maros 2017) ;
I N = 103 A Rugi-Rugi N =  (103) 2 .(0.0754)
=  799.92 Watt Rugi daya yang terjadi pada gardu GTMPI050 sebesar 799.92 Watt Dengan  melakukan  perhitungan  yang  sama, maka  Rugi-rugi  daya  pada  penghantar  netral untuk penyulang Palisi dapat dilihat di Tabel 3.
NO TRAFO ALAMAT 3 F kV A ARUS (amper) % KETIDAKSEI MBANGAN R S T N PH B F- F 1 GT.MPI001 Perum. Bulu Tanae 1 50 46 23 0 28 392 66.67 2 GG.MPI085 Pabrik Air Minum Masale 50 3 33 0 5 425 66.67 3 GT.MPI038 Perum. Spring Mega Country 100 30 6 4 24 374 46.67 4 GT.MPI090 Dr. Herry 100 4 10 2 8 375 41.67 5 GT.MPI061 Pompa Air Zipur 100 50 45 14 12 387 40.98 6 GT.MPI057 Sisipan Billa (SMA 5)
50 58 24 13 47 392 39.30 7 GT.MPI050 Perum. Kariango Residence 100 138 49.7 30.5 103 377 38.71 8 GP.MPI023A PERUM AIRPORT CITY 100 2 9 2 8 380 35.90 9 GP.MPI037A SISIPAN MANJALLING, 160 42 44 16 33 385 35.29 10 GG.MPI101 Kassi-kassi 50 63 49 24 28 377 31.37 11 GT.MPI066 Purnakarya Samping Kantor Desa 100 80 36 27 29 398 28.90 12 GG.MPI084 Pabrik Air Minum Pangembang 25 18 13 8 13 383 25.64 13 GT.MPI026B perum cahaya bumi alam 50 2 13 4 12 396 24.56 14 GT.MPI028 Panasakkang 1 160 93 103 53 49 395 24.10 15 GT.MPI052 PT. Batatex 100 136 90 62 77 392 23.61 16 GG.MPI088 Pangembang 50 18 18 10 16 384 23.19 17 GT.MPI091 Arrak 25 19 9 8 10 385 22.22 18 GG.MPI098 Bonto Panno 50 40 40 23 17 376 22.01 19 GT.MPI007 Graha Cemerlang Batangase 160 141 65 60 29 390 21.55 20 GP.MPI053B perum tanralili permai
100 9.5 7.4 5.2 7 377 19.61 21 GT.MPI094B tala-tala, poros damma masale 50 9 4 4 8 367 19.61 22 GG.MPI086 Sisipan Lokayya
50 17 33 16 17 382 18.18 23 GG.MPI058A Pappojoe, 50 18 15 11 12 373 16.67 24 GT.MPI059 Pasar Carangki 200 198 164 124 92 395 15.64 25 GP.MPI053C pesona tanralili permai 100 0.4 3 1.2 3 377 14.49 26 GT.MPI062 Ciomas Kandang Ayam 100 50 96 52 15 375 14.14 27 GP.MPI067 Komp. Zipur 1 200 38 67 38 37 359 13.52 28 GG.MPI005A telumpoccoe 50 25 15 15 20 398 12.12 29 GT.MPI013 Perum. Griya Maros 2 Luar 200 233 118 133 137 387 11.71 30 GT.MPI081 Taman Wisata Pucak 50 18 11 11 6 370 11.67 31 GG.MPI029 Bombongi
100 70 84 59 41 397 11.27 32 GM.MPI047 Kostrad Kariango 2 250 409 337 286 68 396 11.24 33 GT.MPI020 Perum. Arius Bandara 2 160 33 47 31 30 383 10.81 34 GP.MPI019B lembaga 160 103 68 67 35 397 10.36 35 GT.MPI049 Bira-bira depan asrama 160 154 175 129 82 388 10.33 36 GG.MPI076 Balocci Samping Masjid 25 30 21 20 22 404 10.33 37 GG.MPI018 BTS Telkomsel BONTO RAMBA 100 121 121 96 58 375 9.86 38 GT.MPI014 Perum. Mutiara Mandai 200 213 202 166 59 394 9.52 39 GT.MPI025 Showroom Mobil Makkaraeng 200 74 88 65 14 375 9.40 40 GG.MPI054 Abbekkae 1 100 35 143 72 102 379 9.07 41 GT.MPI005 Palisi 160 135 191 138 4 386 7.18
42 GG.MPI099 Masulangka 50 45 35 34 25 379 7.02 43 GP.MPI050B perum. puri carangki 160 0.5 0.9 0.6 2 380 6.67 44 GT.MPI019 Bonto Ramba 250 126 73 87 65 392 5.83 45 GG.MPI011 Griya Buana Tamarampu 100 64 75 62 40 398 4.98 Rata-Rata Ketidakseimbangan (%) 19.86
Analisis Ketidakseimbangan Beban Pada Penyulang Palisi  PT PLN(Persero)Rayon Maros Sultan 1 *, Rachman 7 6
Tabel 3. Rugi-rugi daya Penyulang Palisi

## c.Solusi Ketidakseimbangan Beban
Sebagai  contoh  upaya  yang  dapat  dilakukan untuk pemerataan beban pada gardu
GTMPI050  yang  ada  pada  penyulang  Palisi dengan  data  arus  beban  pada  setiap,  yaitu arus fasa R = 138 A, fasa S  = 50 A, dan  fasa T  =  31  A.  Maka  total  arus  pada  gardu GTMPI050 adalah 219 A.
Untuk  mengurangi  ketidakseimbangan  beban perlu  dilakukan  pemerataan  beban  dengan cara  memindahkan  arus  dari  Fasa  R  sebesar 138  yaitu  satu  ke  fasa  S  sebesar  23  A  dan satunya lagi ke fasa T sebesar 42 A, sehingga Arus yang terpasang pada setiap fasa menjadi fasa R = 73 A, fasa S  = 73 A, dan fasa T = 73 A.  Dengan  demikian  pembagian  beban  di gardu GTMPI050 sudah merata.
Dengan  cara  yang  sama,  upaya pemerataan beban untuk gardu yang lain pada penyulang Palisi dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Hasil Pemerataan Beban Penyulang Palisi
Tabel 4. Hasil Pemerataan Beban

## PENUTUP
Pembebanan  trafo  rata-rata  pada Penyulang  Palisi  sebesar  33.81%  dan  masih di  bawah  standar  pembebanan  trafo  yaitu 80%,  persentase  ketidakseimbangan  rata-rata pada  Penyulang  Palisi  sebesar  19.86  %  dan harus  segera  dilakukan  pemerataan  beban agar tidak terjadi rugi-rugi  daya  dan total rugi- rugi  daya  yang  trjadi  pada  penyulang  Palisi sebesar 17843,18 Watt.
Mengurangi ketidakseimbangan beban  yang  terjadi  pada  penyulang  Palisi  di PT  PLN  (Persero)  Rayon  Maros  dengan melakukan pengalihan beban dari fasa R-S, S- T atau T-R .

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Hutajulu, C.A.
(2016). Analisa Pengaruh  Ketidakseimbangan  Beban
Terhadap  Rugi  Daya  Saluran  Netral Pada  Jaringan  Distribusi  Di  PT  Pln (Persero)  Rayon  Rivai  Palembang Menggunakan  Software  Etap  12.6.0. Skripsi Politeknik Negeri Sriwijaya.
[2] Priangga, I.H.M. (2016). Analisa Ketidakseimbangan  Beban  Terhadap Rugi-Rugi  Daya  Pada  Saluran  Dan Transformator  Distribusi  20  kV  (Studi Kasus  Pada  Penyulang  Badai  di Gardu  Induk  Teluk  Betung) .Skripsi Fakultas  Teknik  Universitas  Lampung Bandar Lampung.
NO TRAFO ALAMAT 3 F kVA ARUS (amper) Rugi- Rugi Daya (Watt) R S T N 1 GT.MPI013 Perum. Griya Maros 2 Luar 200 233 118 133 137 1415.18 2 GT.MPI050 Perum. Kariango Residence 100 138 49.7 30.5 103 799.92 3 GG.MPI054 Abbekkae 1 100 35 143 72 102 784.46 4 GT.MPI059 Pasar Carangki 200 198 164 124 92 638.19 5 GT.MPI049 Bira-bira depan asrama 160 154 175 129 82 506.99 6 GT.MPI052 PT. Batatex 100 136 90 62 77 447.05 7 GM.MPI047 Kostrad Kariango 2 250 409 337 286 68 348.65 8 GT.MPI019 Bonto Ramba 250 126 73 87 65 318.57 9 GT.MPI014 Perum. Mutiara Mandai 200 213 202 166 59 262.47 10 GG.MPI018 BTS Telkomsel BONTO RAMBA 100 121 121 96 58 253.65 11 GT.MPI028 Panasakkang 1 160 93 103 53 49 181.04 12 GT.MPI057 Sisipan Billa (SMA 5) 50 58 24 13 47 166.56 13 GG.MPI029 Bombongi 100 70 84 59 41 126.75 14 GG.MPI011 Griya Buana Tamarampu 100 64 75 62 40 120.64 15 GP.MPI067 Komp. Zipur 1 200 38 67 38 37 103.22 16 GP.MPI019B lembaga 160 103 68 67 35 92.37 17 GP.MPI037A sisipan manjalling, 160 42 44 16 33 82.11 18 GT.MPI020 Perum. Arius Bandara 2 160 33 47 31 30 67.86 19 GT.MPI066 Purnakarya Samping Kantor Desa 100 80 36 27 29 63.41 20 GT.MPI007 Graha Cemerlang Batangase 160 141 65 60 29 63.41 21 GT.MPI001 Perum. Bulu Tanae 1 50 46 23 0 28 59.11 22 GG.MPI101 Kassi-kassi 50 63 49 24 28 59.11 23 GG.MPI099 Masulangka 50 45 35 34 25 47.13 24 GT.MPI038 Perum. Spring Mega Country 100 30 6 4 24 43.43 25 GG.MPI076 Balocci Samping Masjid 25 30 21 20 22 36.49 26 GG.MPI005A telumpoccoe 50 25 15 15 20 30.16 27 GG.MPI098 bonto panno 50 40 40 23 17 21.79 28 GG.MPI086 Sisipan Lokayya 50 17 33 16 17 21.79 29 GG.MPI088 Pangembang 50 18 18 10 16 19.30 30 GT.MPI062 Ciomas Kandang Ayam 100 50 96 52 15 16.97 31 GT.MPI025 Showroom Mobil Makkaraeng 200 74 88 65 14 14.78 32 GG.MPI084 Pabrik Air Minum Pangembang 25 18 13 8 13 12.74 33 GT.MPI061 Pompa Air Zipur 100 50 45 14 12 10.86 34 GT.MPI026B perum cahaya bumi alam 50 2 13 4 12 10.86 35 GG.MPI058A Pappojoe, 50 18 15 11 12 10.86 36 GT.MPI091 Arrak 25 19 9 8 10 7.54 37 GT.MPI090 Dr. Herry 100 4 10 2 8 4.83 38 GP.MPI023A perum airport city 100 2 9 2 8 4.83 39 GT.MPI094B tala-tala, poros damma masale 50 9 4 4 8 4.83 40 GP.MPI053B perum tanralili permai 100 9.5 7.4 5.2 7 3.69 41 GT.MPI081 Taman Wisata Pucak 50 18 11 11 6 2.71 42 GG.MPI085 Pabrik Air Minum Masale 50 3 33 0 5 1.89 43 GT.MPI005 Palisi 160 135 191 138 4 1.21 44 GP.MPI053C pesona tanralili permai 100 0.4 3 1.2 3 0.68 45 GP.MPI050B perum. puri carangki 160 0.5 0.9 0.6 2 0.30 NO TRAFO 3 F kVA ARUS (amper) Sebelum Pemerataan Beban TEGANGAN (volt) ARUS (amper) Setelah Pemerataan Beban R S T N PHB F-N PHB F-F R S T 1 GT.MPI001 50 46 23 0 28 226 392 23 23 23 2 GG.MPI085 50 3 33 0 5 215 425 12 12 12 3 GT.MPI038 100 30 6 4 24 217 374 13 13 14 4 GT.MPI090 100 4 10 2 8 215 375 5 5 6 5 GT.MPI061 100 50 45 14 12 214 387 36 36 37 6 GT.MPI057 50 58 24 13 47 229 392 31 32 32 7 GT.MPI050 100 138 50 31 103 219 377 73 73 72 8 GP.MPI023A 100 2 9 2 8 221 380 4 4 5 9 GP.MPI037A 160 42 44 16 33 220 385 34 34 34 10 GG.MPI101 50 63 49 24 28 211 377 46 45 45 11 GT.MPI066 100 80 36 27 29 220 398 48 48 47 12 GG.MPI084 25 18 13 8 13 221 383 13 13 13 13 GT.MPI026B 50 2 13 4 12 219 396 6 6 7 14 GT.MPI028 160 93 103 53 49 230 395 83 83 83 15 GT.MPI052 100 136 90 62 77 228 392 96 96 96 16 GG.MPI088 50 18 18 10 16 218 384 15 15 16 17 GT.MPI091 25 19 9 8 10 219 385 12 12 12 18 GG.MPI098 50 40 40 23 17 218 376 34 34 35 19 GT.MPI007 160 141 65 60 29 229 390 89 89 88 20 GP.MPI053B 100 9.5 7.4 5.2 7 220 377 7 7 8 21 GT.MPI094B 50 9 4 4 8 214 367 5 6 6 22 GG.MPI086 50 17 33 16 17 219 382 22 22 22 23 GG.MPI058A 50 18 15 11 12 227 373 14 15 15 24 GT.MPI059 200 198 164 124 92 217 395 162 162 162 25 GP.MPI053C 100 0.4 3 1.2 3 221 377 2 1 1 26 GT.MPI062 100 50 96 52 15 217 375 66 66 66 27 GP.MPI067 200 38 67 38 37 209 359 48 48 47 28 GG.MPI005A 50 25 15 15 20 229 398 18 18 19 29 GT.MPI013 200 233 118 133 137 221 387 161 162 161 30 GT.MPI081 50 18 11 11 6 216 370 13 13 14 31 GG.MPI029 100 70 84 59 41 229 397 71 71 71 32 GM.MPI047 250 409 337 286 68 217 396 344 344 344 33 GT.MPI020 160 33 47 31 30 223 383 37 37 37 34 GP.MPI019B 160 103 68 67 35 227 397 80 79 79 35 GT.MPI049 160 154 175 129 82 225 388 153 153 152 36 GG.MPI076 25 30 21 20 22 231 404 24 23 24 37 GG.MPI018 100 121 121 96 58 215 375 112 113 113 38 GT.MPI014 200 213 202 166 59 226 394 194 194 193 39 GT.MPI025 200 74 88 65 14 380 375 76 75 76 40 GG.MPI054 100 35 143 72 102 221 379 83 84 83 41 GT.MPI005 160 135 191 138 4 231 386 155 154 155 42 GG.MPI099 50 45 35 34 25 219 379 38 38 38 43 GP.MPI050B 160 0.5 0.9 0.6 2 221 380 0.6 0.7 0.7 44 GT.MPI019 250 126 73 87 65 224 392 96 95 95 45 GG.MPI011 100 64 75 62 40 219 398 67 67 67
[3] Saputro, A.E.Y (2018). Analisis
Pengaruh  Ketidakseimbangan  Beban Terhadap Efisiensi Transformator Distribusi Di PT. PLN (Persero) Rayon Palur  Karanganyar .    Skripsi  Jurusan Elektro  Universitas  Muhammadyah Malang. [4] Sari,  G.A.K  (2018). Analisa  Pengaruh Ketidakseimbangan  Beban  Terhadap Arus  Netral  Dan  Losses  Pada  Trafo Distribusi  Studi  Kasus  Pada  PT.  PLN
(Persero) Rayon Blora. Skripsi Jurusan Elektro
Universitas Muhammadyah Malang [5] Setiadji,J.S.,  Machmudsyah,  T.  & Isnanto, Y.(2006). Pengaruh
Ketidakseimbangan  Beban  Terhadap Arus  Netral  dan  Losses  pada  Trafo Distribusi .  Jurnal Teknik Elektro, 6(1),
68 – 73.
[6] Simamora,Y.  &  Tobing,  P.S..M.L. Tobing (2014).
Analisis Ketidakseimbangan Beban Transformator Distribusi Untuk
Identifikasi  Beban  Lebih  Dan  Estimasi
Rugi-Rugi  Pada  Jaringan  Tegangan Rendah. Singuda  Ensikom,  7(3),  137- 142.