## TEKNOLOGI SIRKULASI AIR PERMUKAAN (SiAP) UNTUK MENGHAMBAT PERTUMBUHAN ALGA

## SURFACE WATER CIRCULATION TECHNOLOGY TO INHIBIT ALGAL GROWTH
) Ai Yeni 3
1 Aditya Iwan Putro, 2 Syarifah Saitun, 3 Yuliya Mahdalena Hidayat Balai Hidrologi dan Lingkungan Keairan, Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air

## @gmail.com

## Abstrak
Waduk,  sebagai  salah  satu  sumber  daya  alam,  mempunyai  potemsi  strategis  dan  manfaat serbaguna  baik  secara  ekologis  maupun  ekonomis.  Kualitas  air  yang  buruk  berpotensi mengganggu fungsi utama suatu waduk dan mengancam keberlangsungan pengelolaan sumber daya  air  serta  kerusakan  lingkungan.  Permasalahan  yang  terjadi  di  waduk  blooming  algae merupakan  peningkatan  populasi  fitoplankton  secara  berlebihan  karena  kondisi  nutrien  yang tinggi pada lingkungan perairan. Pertumbuhan alga perlu dihambat karena alga hijau biru akan menutupi lapisan permukaan air atas sehingga mengganggu masuknya sinar matahari kedalam air menyebabkan  kondisi  air  pada  kedalaman  tertentu  unocsic  (kekurangan  oksigen)  dan menyebabkan kadar sulfida dalam air akan meningkat. Salah satu metode untuk mengontrol dan mencegah ledakan populasi dari alga biru-hijau dalam badan air tanpa harus mengontrol masukan N  dan  P  dengan  menggunakan  Sirkulasi  Air  Vertikal  (SAV).  SAV  memutarkan  air  pada kedalaman di bawah batas daya tembus cahaya matahari menggunakan alat secchi depth. Saat ini, alat  sirkulasi  air  di  Indonesia  masih  menggunakan  produksi  luar  negeri,  dengan  harga  relatif mahal sehingga diperlukan pengembangan teknologi sirkulasi air vertical dengan produksi dalam negeri).    Hasil  menunjukkan  bahwa  kinerja  alat  tersebut  dapat  menurukan  tingkat  eutrofikasi waduk sehingga pertumbuhan alga berkurang, selain itu parameter N dan P turun. Model fisik ini menghasilkan  modifikasi  alat  sirkulasi  dengan  penggunaan  bahan  lokal,  secara  teknis  alat  ini memiliki kinerja lebih baik ditunjukkan dengan peningkatan putaran motor dari 60 rpm menjadi 100 rpm, menambah jumlah panel surya menjadi empat buah, mengubah bentuk piringan menjadi modul yang bisa dibongkar pasang, serta peningkatan kecepatan aliran dari 22 L/det menjadi 24 L/det.
Kata Kunci : Sirkulasi vertikal, blooming algae, modifikasi

## Abstract
Reservoirs, as one of the natural resources, have strategic potential and complete benefits both ecological and economic. Poor water quality improves the main role of water and prevents the sustainable  management  of  water  resources  and  damages  the  environment.  The  problem  that occurs  in  the  blooming  reservoir  is  an  increase  in  the  population  of  excessive  phytoplankton because it requires high nutrition in the fishing environment. Everything that needs to be inhibited because blue-green algae will replace the top and top layers. Upward sunlight due to water at a certain level and low oxygen levels. One method for controlling and preventing the release of blue-green algae in a body of water without having to control N and P inputs by using Vertical Water Circulation (SAV). SAV rotates air at depths below the permeability of the sun using the depth  of  the  instrument.At  present,  air  circulation  equipment  in  Indonesia  still  uses  foreign production,  with  relatively  expensive  prices,  so  it  requires  the  development  of  vertical  air circulation technology with domestic production). The results that show the performance of this tool can reduce the eutrophication level of the reservoir so that algal growth decreases, besides the N and P parameters go down. This physical model results in a modification of the tool with local fuel, using technical tools it has more than 60 rpm to 100 rpm, increasing the number of
solar  panels  to  four,  changing  the  shape  of  the dish  into  modules  that  can  be  assembled,  and increasing the flow rate from 22 L / det becomes 24 L / sec. Keywords:  Vertical circulation, blooming algae, modification

## PENDAHULUAN
Waduk, sebagai salah satu sumber daya alam,  mempunyai  potemsi  strategis  dan manfaat  serbaguna  baik  secara  ekologis maupun  ekonomis.  (Lehmusluto, dkk.,  1995 dalam  Eko  Winar  Irianto,  2010).  Selain berfungsi  sebagai  pengendali  banjir  dan pembangkit  listrik  tenaga  air  (PLTA)  waduk juga dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan  rumah  tangga,  irigasi,  industri, transportasi, perikanan, dan pariwisata. (Machbub,dkk.,   2003  dalam  Eko  Winar Irianto, 2010).
Sebagai  satu  kesatuan  sistem  aliran sungai,  sesuai  siklus  hidrologi,  waduk merupakan  tempat  penampungan  aliran  yang berasal  dari  aliran  permukaan  dan  air  tanah. (Straskabadan Tundisi,1999 dalam Eko Winar Irianto, 2010)
Permasalahan  yang  terjadi  di  waduk menurut Jorgensen (2001) dalam  Eko Winar Irianto  dan  R.W.  Triweko  (2011)  antara  lain sedimentasi,  terdeteksinya  proses  asidifiksi, terdegradasinya  kualitas  perairan  waduk akibat pencemaran, timbulnya proses eutrofikasi dan menimbulkan blooming algae dan  terjadi  perubahan  total  pada  ekosistem dalam kasus ekstrim.
Kualitas  air  yang  buruk  berpotensi mengganggu  fungsi  utama  suatu  waduk  dan mengancam  keberlangsungan  pengelolaan sumber  daya  air  serta  kerusakan  lingkungan. Gangguan terhadap fungsi-fungsi waduk dapat menimbulkan  kerugian  yang  besar  seperti terganggunya  sistem  irigasi,  terganggunya pasokan air baku untuk  warga sekitar maupun industri,  rusaknya  turbin  pembangkit  listrik tenaga air (PLTA); tingginya biaya pemeliharaan  sejumlah  pintu  air  bendungan tidak  dapat  dioperasikan  otomatis  dan turunnya umur ekonomis peralatan ( life cycle )
akibat korosi (Hamzah, 2016)
Menurut Anggita Wahyuningtyas (2016) Blooming algae merupakan peningkatan  populasi  fitoplankton  secara berlebihan karena kondisi nutrien yang tinggi pada lingkungan perairan.
Proses alami upwelling berpotensi untuk memicu ledakan alga, namun akan terjadi bila ada  kombinasi  dengan  unsur  pemicu  lain seperti  masukkan  nutrien  yang  tinggi,  suhu yang tepat, tersedianya oksigen, dan intensitas cahaya yang sesuai. (Makmur, 2008)
Pengendalian blooming algae memungkinkan  untuk  dilakukan  dengan memanipulasi variabel-variabel yang mengontrol suksesnya pertumbuhan algae atau fitoplankton tersebut di perairan.. Keseimbangan  nutrien,  faktor  fisik  seperti stabilitas  dan  pengadukan  kolom  air  yang merupakan variable-variabel mengontrol suksesnya  pertumbuhan  algae  di  perairan.
(Sulastri, 2004)
Pada  kondisi blooming  algae ,  tingkat kecerahan  perairan  menjadi  rendah  dan kandungan  oksigen  menjadi  tinggi  yang diperoleh  melalui  proses  fotosintesis.  Proses selanjutnya  terjadi  penyusutan  alga  dan pengendapan alga yang sudah mati. Pada fase ini  kecerahan  perairan  meningkat  kembali. Alga  yang  mati  mengalami  pembusukan, jumlah bakteri meningkat dan terjadi penurunan  oksigen  karena  dimanfaatkan bakteri pada proses dekomposisi alga tersebut. Adanya  proses  pengadukan  kolom  perairan oleh  angin,  maka  oksigen  yang  rendah  pada kolom  dalam  perairan  naik  keatas  dan menyebabkan  kematian  ikan  secara  masal (Sulastri, 2004)
Pertumbuhan  alga  perlu  dihambat karena  alga  hijau  biru  akan  menutupi  lapisan permukaan  air  atas  sehingga  mengganggu masuknya  sinar matahari kedalam  air menyebabkan  kondisi  air  pada  kedalaman
tertentu unocsic (kekurangan  oksigen)  dan menyebabkan  kadar  sulfida  dalam  air  akan meningkat.  (Pusair,  2018)  Salah  satu  metode untuk  mengontrol  dan  mencegah  ledakan populasi  dari  alga  biru-hijau  dalam  badan  air tanpa  harus  mengontrol  masukan  N  dan  P dengan  menggunakan  Sirkulasi  Air  Vertikal (SAV). SAV memutarkan air pada kedalaman di  bawah batas  daya tembus  cahaya matahari menggunakan alat secchi depth . (Pusair, 2018) Prinsip  dari  teknologi  sirkulasi  air  adalah memutarkan  air  dari  kedalaman  yang  tidak tembus  cahaya  matahari  kearah  permukaan atau area yang masih tembus cahaya matahari, dan  sebaliknya,  sehingga  kehidupan  algae akan  terganggu,  dan  menyebabkan  populasi algae akan berkurang. Jadi metoda sirkulasi air waduk yang dilakukan dengan memutarkan air waduk  pada  arah  vertikal,  dapat  mengontrol dan mencegah ledakan populasi dari alga biru- hijau dalam badan air tanpa harus mengontrol masukan N dan P pada waduk tersebut (Pusair, 2012)  Pengembangan  teknologi  SAV  oleh Puslitbang Sumber Daya Air sudah dilakukan sejak tahun 2012.
Tahun  2018  dilakukan  modifikasi dengan metode ATM (Amati, Tiru, Modifikasi)  dari  Teknologi  SAV  yang diproduksi  oleh  Solarbee  Inc.  dari  Amerika Serikat.
Modifikasi  bertujuan  untuk  mengha- silkan SAV dengan penggunaan material lokal serta  jangkauan  sirkulasi  yang  lebih.  Ujicoba kinerja  dilakukan  di  Waduk  Saguling. Penetapan  lokasi  kegiatan  ini  berdasarkan kondisi arus sedang, kedalaman perairan lebih besar  dari  10  m,  aliran  kontinyu  sepanjang musim,  akses  jalan  menuju  lokasi  bagus  dan landai  sehingga  memudahkan  pengangkutan dan penerapan SAV.

## METODOLOGI PENELITIAN
Pengembangan  tekonologi  SiAP  ini menggunakan  metode  ATM  (Amati,  Tiru, Modifikasi) dengan mengadopsi teknologi dari luar  negeri  sehingga  dihasilkan  teknologi dengan  produksi  dalam  negeri  yang  tentunya lebih  murah  secara  biaya,  adapun  proses pengembangan SAV melalui  tahapan berikut:
Gambar 1 Pola Aliran Air pada Proses sirkulasi air (sumber : Pusair, 2012)
Mulai Reviu kinerja SAV Solarbee Inc. Perancangan Perakitan Ujicoba Kinerja Alat

## Selesai

## Gambar 2 Diagram Alir Modifikasi Teknologi SAV
Reviu  kinerja  Teknologi  SAV  yang diproduksi  oleh  Solarbee  Inc.  dari  Amerika Serikat  dengan  melihat  perubahan  parameter sebelum  dan  sesudah  alat  dioperasikan. Perancangan  model  fisik  untuk mechanical part menggunakan software Solidwork dengan skala  1:1.  perancangan  a)  proses  mekanikal terdiri dari: laser cutting , pembentukan/pembengkokan ( bending ), proses  pengelasan  ( welding ),  b)  proses elektrikal  terdiri  dari  :  pembuatan  desain elektrikal, pembuatan PCB.
Prakitan dilakukan dengan pemasangan komponen  ke  PCB,  merakit  modul  ke  panel box,  pemasangan  kabel-kabel  ( wiring )  dan menrakit mechanical dan electrical part.
Ujicoba  tekonologi  SiAP  dilakukan dengan  uji  apung  untuk  melihat  daya  apung alat tersebut dan uji coba selama 24 jam untuk melihat kinerja motor dan daya serap solar cell serta baterai sebagai penyimpanan energinya.
Selanjutnya  dilakukan  ujicoba  kinerja SAV,  dengan  menentuan  titik  pengambilan sampling dengan variasi jarak dan kedalaman. Untuk  jarak  pengambilan  contohnya  untuk kualitas air pada jarak 0m, 50m, 100m, 150m dan 200m dengan variasi kedalaman 0m, 6 m dan  9  m.  Ujicoba  dilakukan  di  Waduk Saguling yang berlokasi di Kampung Ugrem, Desa  Bongas,  Kecamatan  Cililin,  Kabupaten Bandung  Barat,  Provinsi  Jawa  Barat  seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3
.
Gambar 3 Lokasi Ujicoba Teknologi SiAP
Gambar 4 Ujicoba SAV Solarbee Inc
Tabel 1. Oksigen Terlarut Sebelum dan Setelah Pengoperasian
Pengoperasian Oksigen Terlarut (mg/L) Siang (12.00) Pagi (06.00) Sebelum 4,6 3,4 12 (dua belas) hari 7,2 3,8 Sumber : Pusair, 2017

## Tabel 2. Kecerahan Sebelum dan Setelah Pengoperasian
Pengoperasian Kecerahan ( m ) Siang (12.00) Pagi (06.00) Sebelum 100 92,5 12 (dua belas) hari 112,5 105 Sumber : Pusair, 2017

## HASIL DAN PEMBAHASAN Reviu Kinerja SAV Solarbee Inc.
Ujicoba  SAV  Solarbee  Inc.  dilakukan pada  tahun  2017  dengan  lokasi  ujicoba  di Waduk Saguling ditampilkan pada Gambar 4. Terhadap 2 (dua) parameter yang direviu yaitu
oksigen terlarut dan kecerahan telah memberikan  gambaran  terhadap  peningkatan kadar  parameter  tersebut.  Peningkatan  kadar Oksigen Terlarut yang cukup signifikan pada siang  hari.  Hal  tersebut  karena  adanya pergerakan  air  secara  vertikal  maupun
horizontal.  Fluktuasi  kadar  oksigen  terlarut sebelum  dan  sesudah  SAV  Solarbee  Inc. Terjadi peningkatan kecerahan air 10 - 20 cm, ini sebagai indikasi meningkatnya kejernihan air karena menurunnya kerapatan alga setelah dioperasikan.

## Perancangan dan Perakitan
Perancangan  desain  dilakukan  dengan melakukan  modifikasi  dari  beberapa  bagian alat  SAV  produksi  solarbee  Inc.  adapun modifikasi yang dilakukan  ditampilkan pada
.
.  dan  secara  desain  digambarkan  pada Gambar 5. Setelah rancangan desain dilakukan maka dilakukan proses pembuatan
mechanical part dengan  proses laser cutting untuk  pemotongan  plat stainless  steel
kemudian  dilakukan  proses  bending  lalu proses welding kemudian dilakukan perakitan dan  perapihan  seperti  Gambar  6.  Komponen dari teknologi SiAP ditampilkan pada
Gambar 7 .
Uraian SAV Solarbee Inc. Teknologi SiAP Ket. Impeller 60 rpm 70-110 rpm Baling-baling pendorong air Solar cell 3 buah @80 watt 4 buah @100 watt Menangkap energi matahari Lengan pelampung 3 buah 4 buah Pelampung Alat Sirkulasi Air Piringan pendistribusian air/ Distribution disc 1 modul 8 modul Mendistribusikan Aliran Air Diameter piringan 5 m 4,2 m - Solar charger dan control digital Kecepatan tidak bisa diatur Kecepatan bisa diatur - Motor DC 36/7 (V/A) 24/10,4 (V/A) - Volume aliran 9470 liter/menit 10.286 liter/menit - Berat alat 380 kg 400 kg - Jangkauan alat 14 Ha 15 Ha -
Sumber : Pusair, 2018
Gambar 5 Desain SAV Solarbee Inc (a) dan Modifikasi SAV (b)
Gambar 6 Proses Mechanical Part Teknologi SiAP

## Gambar 7 Komponen Teknologi SiAP

## Gambar 8 Alur Proses Electrical Part
Setelah perakitan mechanical part , dilakukan proses perakitan electrical part . Alur proses electrical  part ,  yaitu  4(empat)  buah  solar  panel  yang  berfungsi  menyerap  sinar  matahari,
Keterangan:
(1) S olar cell
(2) Penyangga
(3) Pelampung
(4) Hanger
(5) Hose
(6) Distribution disc
(7) Motor
(8) Angkur
selanjutya  masuk  ke  solar charger .  Dari solar  charger sebagian  arus  listrik  disalurkan  untuk menggerakkan  tekonologi  SiAP  melalui main  controller .  Perlengkapan  lainnya  terdiri  dari pengatur kecepatan motor, on/off serta indikator lampu penanda. Apabila lampu penanda mati, berarti sistem alat berhenti dan sebagian arus listrik akan disimpan di baterai.  Kemudian setelah sistem  semua  menyala  akan  menggerakan driver motor  dan  motor  juga  akan  bergerak,  proses sistem electrical dapat dilihat dalam
Gambar  8 .  Adapun  proses  perakitan electrical  part ditampilkan  pada Error! Reference  source  not  found. .  Adapun beberapa komponen pada electrical part antara laian  modul  booster  berfungsi  menaikkan tegangan  input  12  vdc  menjadi  tegangan output 24 vdc berjumlah 1 (satu) buah lalu ada solar  panel charger berjumlah  2  (dua)  buah yang  berfungsi  mengontrol  proses  pengisian baterai  oleh solar  cell .  Sera  potensiometer yang berfungsi untuk mengatur rpm motor.
Pengujian  apung  dilakukan  untuk memastikan  model  fisik  bisa  terapung  di perairan, juga dilakukan uji electrical dengan menyalakan  baterai  selama  24  (dua  puluh
empat)  jam.  Dari  hasil  pengujian mechanical dan electrical ,  alat  modifikasi  berfungsi dengan baik.

## Ujicoba kinerja model fisik
Ujicoba  teknologi  SiAP  dilakukan  di Waduk  Saguling  yang  berlokasi  di  Kampung Ugrem,  Desa  Bongas,  Kecamatan  Cililin, Kabupaten  Bandung  Barat,  Provinsi  Jawa Barat.  Pemilihan  lokasi  tersebut  didasarkan pada kondisi arus yang tenang juga kedalaman air  yg  lebih  dari  6  m,  selain  itu  akses  jalan menuju lokasi lebih landai sehingga memudahkan untuk mobilisasi alat SAV.
Gambar 9  Proses Perakitan Electrical Part
Gambar 10 Ujicoba modifikasi SAV di Waduk Jatiluhur
Ujicoba  dilakukan  dengan  pengukuran kualitas  air  baik  parameter  lapangan  maupun parameter  yang  dianalisis  di  laboratorium sebanyak 4 (empat) kali yaitu T0 (sebelum alat sirkulasi air dioperasikan), T1 (12 hari setelah alat  dioperasikan),  T2  (23  hari  setelah  alat dioperasikan),  dan  T3  (30  hari  setelah  alat dioperasikan).    Dan  pengukuran  kualitas  air dilakukan sebanyak 4 kali dalam 1 hari, yaitu pada jam 12.00, jam 18.00, jam 00.00 dan jam 06.00.    Pengujian  per  kedalaman  dari kedalaman 0m, 6m, dan 9m, terkecuali untuk klorofil-a pengujian hanya dilakukan kedalaman  0m.  Pengujian  kualitas  air  waduk atau  danau  perlu  dilakukan  sebelum  dan sesudah alat teknologi SiAP beroperasi. Pada suhu diatas 20 o C, alga akan tumbuh selama 1- 2  minggu  (IACR,  1999  dalam  Febrianty, 2011).  Oleh  karena itu,  setelah  alat  teknologi SiAP beroperasi selama 2 (dua) minggu, perlu dilakukan pengambilan contoh air. Pengambilan contoh air dilakukan pada daerah sekitar  pemasangan  alat  teknologi  SiAP dengan  variasi  jarak  tiap  50  meter,  yaitu  50 meter, 100 meter, 150 meter, dan 200 meter (
Gambar 11 ). Variasi kedalaman
pengambilan contoh air bergantung pada hasil pengujian kecerahan dengan Secchi disc . Parameter Sulfida (H 2 S) merupakan gas yang  dihasil  dari  dekomposisi  bahan  organik yang  dilakukan  oleh  bakteri  anaerob  dan merupakan  gas  yang  sangat  berbahaya  bagi biota  perairan  serta  menghasilkan  bau  yang tidak enak. Penyumbang terbentuknya hidrogen  sulfida  berbesar  yaitu  kawasan pemukiman,  pelabuhan  dan  industri.  Sulfida yang tidak terionisasi bersifat toksik terhadap kehidupan  biota  perairan.  (Baigo  Hamuna, 2018) Sebelum alat teknologi SiAP
dioperasikan  kadar  sulfida  di  permukaan tertinggi  0,715  mg/L,  dan  terendah  0,231 mg/L.  Setelah alat  Sirkulasi  Air  dioperasikan pada  7  hari  (T1)  kadar  sulfida  menjadi  1,14 mg/L  pada  jam  12.00,  dan  terendah  0,380 mg/L  pada  jarak  200  m.  Seterusnya  kadar sulfida pada T2 tertinggi adalah 2,8 mg/L, dan terendah  0,38  mg/L  pada  jarak  200  meter. Demikian pula pada T3 tertinggi adalah 0,762 mg/L dan terendah 0,380 mg/L pada jarak 200 meter Gambar 12

## Gambar 11 Jarak Pemantauan Teknologi SiAP
.

## Gambar 12 Kadar Sulfida di Bagian Permukaan

## Gambar 13 Kadar Sulfida pada Kedalaman 6 Meter
Sebelum  teknologi  SiAP  dioperasikan, kadar  sulfida  di  kedalaman  6  meter  tertinggi 0,760  mg/L.  Setelah  alat  Sirkulasi  Air
dioperasikan  7  hari  (T1)  kadar  sulfida  0,760 mg/L  pada  jam  12.00,  dan  terendah  0,380 mg/L pada jarak 200 m.
0,000 0,500 1,000 1,500 2,000 2,500 0 meter dari Alat Sirkulasi - Waduk Saguling
50 meter dari Alat Sirkulasi arah Barat - Waduk Saguling 100 meter dari Alat Sirkulasi arah Barat - Waduk Saguling 150 meter dari Alat Sirkulasi arah Barat - Waduk Saguling 200 meter dari Alat Sirkulasi arah Barat - Waduk Saguling

## Sulfida variasi jarak
Series1 Series2
Series3 Series4
Kadar  sulfida  pada  T2  tertinggi  adalah 2,28  mg/L,  dan  terendah  1,140  mg/L  pada jarak  200  meter.  Demikian  pula  pada  T3 tertinggi  adalah  0,762  mg/L  dan  terendah 0,380  mg/L  pada  jarak  200  m,  dapat  dilihat pada  Gambar  13.  Sebelum  teknologi  SiAP dioperasikan  kadar  sulfida  di  kedalaman  9 meter  tertinggi  0,715  mg/L.  Setelah  alat
Sirkulasi  Air  dioperasikan  pada  7  hari  (T1) kadar  sulfida  menjadi  0,760  mg/L  pada  jam 12.00,  pada  jarak  200  m.  Seterusnya  kadar sulfida  pada  T2  tertinggi  adalah  2,28  mg/L, dan terendah 0,00 mg/L. Demikian pula pada T3  tertinggi  adalah  0,762  mg/L  dan  terendah 0,380  mg/L  pada  jarak  200  meter,  grafik dilihat pada Gambar 14
.

## Gambar 14 Kadar Sulfida pada Kedalaman 9 meter

## Gambar 15 Grafik DO Berdasarkan Variasi Jarak
Dari  hasil  pengujian  parameter  sulfide, teknologi SiAP dapat membantu menurunkan kadar  sulfida  dan  melepaskan  ke  udara, sehingga dapat menurunkan tingkat korosifitas terhadap logam dan semen. Hal ini telah sesuai dengan  penelitian  sebelumnya  bahwa  pada konsentrasi  kadar  sulfida  sebesar  1-2  mg/L
yang terlarut didalam air membuat air menjadi korosif terhadap logam dan semen.
Paramater  Oksigen  terlarut  ( Dissolved Oxygen/DO) adalah total jumlah oksigen yang ada  (terlarut)  di  air.  DO  dibutuhkan  oleh semua  jasad  hidup  untuk  pernapasan,  proses metabolisme  atau  pertukaran  zat  yang kemudian menghasilkan energi untuk
0,00 0,60 1,20 1,80 2,40 3,00 3,60 4,20 4,80 5,40 6,00 6,60 7,20 7,80 8,40 0 meter dari Alat Sirkulasi - Waduk Saguling
50 meter dari Alat Sirkulasi arah Barat - Waduk Saguling 100 meter dari Alat Sirkulasi arah Barat - Waduk Saguling 150 meter dari Alat Sirkulasi arah Barat - Waduk Saguling 200 meter dari Alat Sirkulasi arah Barat - Waduk Saguling

## DO permukaan variasi jarak
Series1
Series2
Series3
Series4
pertumbuhan  dan  pembiakan.  Disamping  itu, oksigen juga dibutuhkan untuk oksidasi bahan- bahan  organik  dan  anorganik  dalam  proses aerobik.  Umumnya  oksigen  dijumpai  pada lapisan  permukaan  karena oksigen  dari  udara di  dekatnya  dapat  secara  langsung  larut berdifusi  ke  dalam  air  laut  (Hutabarat  dan Evans,  1985  dalam  Baigo  Hamuna,  2018). Kebutuhan  organisme  terhadap  oksigen terlarut relatif bervariasi tergantung pada jenis, stadium  dan  aktifitasnya  (Gemilang  et  al., 2017 dalam Baigo Hamuna, 2018).
Berdasarkan hasil pengukuran DO pada permukaan  dengan  variasi  jarak  40,  80,  120, 160,  200  meter  dari  lokasi  penempatan  alat, telah  terjadi  perubahan  DO  dan  kecerahan, setelah  12  hari  alat  dioperasikan,  selain  itu kadar  Oksigen  terlarut  (DO)  di  permukaan mengalami kenaikan secara signifikan (T1, T2 dan  T3)  dibandingkan  sebelum  alat  Sirkulasi Vertikal dioperasikan.
Sebelum  teknologi  SiAP  dioperasikan kadar  DO  di  permukaan  tertinggi  5,7  mg/L pada  jam  12  siang,  dan  terendah  0,4  mg/L. Setelah  alat  dioperasikan  pada  7  hari  (T1) kadar DO menjadi 7,8 mg/L pada jam 12 siang, dan  terendah  5,86  mg/L  pada  jarak  200  m. Kadar DO pada T2 tertinggi adalah 7,9  mg/L pada  jam  12  siang,  terendah  5,2  mg/L  pada
jarak 200 m. Demikian pula pada T3 tertinggi adalah  7,9    mg/L  pada  jam  12  siang  dan terendah 6,02 mg/L pada jarak 200 m, dilihat pada Gambar 15.
Sebelum  teknologi  SiAP  dioperasikan kadar DO pada kedalaman 6 m tertinggi 0,54 mg/L  pada  jam  12  siang,  dan  terendah  0,41 mg/L. Setelah alat Sirkulasi Air dioperasikan 7 hari  (T1)  kadar  DO  menjadi  0,49  mg/L  pada jam  12  siang,  dan  terendah  0,41  mg/L  pada jarak  200  m.  Kadar  DO  pada  T2  tertinggi adalah 0,43  mg/L pada jam 12 siang, terendah 0,39  mg/L  pada  jarak  200  m.  Demikian  pula pada T3 tertinggi adalah 0,58  mg/L pada jam 12 siang dan terendah 0,42 mg/L jarak 200 m, dilihat pada Gambar 16.
Sebelum  teknologi  SiAP  dioperasikan kadar  DO  kedalaman  9  meter  tertinggi  0,51 mg/L  pada  jam  12  siang,  dan  terendah  0,41 mg/L. Setelah alat Sirkulasi Air dioperasikan 7 hari  (T1)  kadar  DO  menjadi  0,48  mg/L,  dan terendah 0,41 mg/L pada jarak 200 m.  Kadar DO pada T2 tertinggi adalah 0,48  mg/L pada jam  12  siang, terendah  0,41  mg/L pada jarak 200  meter.  Demikian  pula  pada  T3  tertinggi adalah  0,86  mg/L  pada  jam  12  siang  dan terendah  0,48  mg/L  pada  jarak  200  meter, dapat dilihat pada Gambar 17.
Gambar 16 Grafik DO pada Kedalaman 6 Meter
Gambar 17 Grafik DO pada Kedalaman 9 Meter

## Gambar 18 Grafik Klorofil-a
Konsentrasi  DO  mengalami  penurunan dengan  bertambahnya  kedalaman.    Hal  ini diduga  karena  suplai  oksigen  dari  proses fotosintesis  dan  difusi  menurun.    Pada kedalaman  6  meter  kadar  oksigen  terlarut sebelum pemasangan Modifikasi SAV sebesar 0  mg/L  dan  setelah  pemasangan  alat menjadi 0,37  mg/L  pada  pengamatan  pertama  dan meningkat  menjadi  0,39  dan  0,42  mg/L  pada pengamatan  kedua  dan  ketiga.    Hal  ini menunjukkan  bahwa  Teknologi  SiAP  ini sangat  berguna  untuk  meningkatkan  kadar oksigen terlarut dalam air.
Klorofil-a merupakan pigmen fitoplankton  yang  berperan  dalam  proses fotosintesis.  Deteksi  konsentrasi  klorofil-a melalui satelit hanya dapat menduga konsentrasi  klorofil-a  permukaan  dan  bukan produktivitas  primer.  Produktivitas  primer dapat berlangsung sampai kedalaman kompensasi atau kedalaman dimana intensitas cahaya  tinggal  1%  dari  intensitas  cahaya permukaan (Mulkam Nuzapril, 2017)
Salah satu indikator kesuburan perairan adalah  ketersediaan  klorofil-a  di  perairan. (Sanusi,  2004  dalam  Hayatun  Nufus,  2017), tingkat kesuburan suatu perairan pesisir dapat
- 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 0 meter dari Alat Sirkulasi - Waduk Saguling 50 meter dari Alat Sirkulasi arah Barat - Waduk Saguling 100 meter dari Alat Sirkulasi arah Barat - Waduk Saguling 150 meter dari Alat Sirkulasi arah Barat - Waduk Saguling 200 meter dari Alat Sirkulasi arah Barat - Waduk Saguling 50 meter dari Alat Sirkulasi arah Utara- Waduk Saguling 100 meter dari Alat Sirkulasi arah Utara- Waduk Saguling 50 meter dari Alat Sirkulasi arah Selatan- Waduk Saguling 100 meter dari Alat Sirkulasi arah Selatan- Waduk Saguling Klorofil-a Series1 Series2 Series3
Series4
dinilai dari karakteristik biologi maupun kimia terutama  dari  ketersediaan  zat  hara  esensial. (Nybakken,  1992  dalam  Hayatun  Nufus, 2017),  faktor  biologis  yang  mempengaruhi tingkat  kesuburan  suatu  perairan  adalah klorofil-a. Klorofil-a merupakan pigmen yang mampu melakukan fotosintesis dan terdapat di seluruh  organisme  fitoplankton.  (Hayatun Nufus,  2017)    Sebelum  teknologi  SiAP dioperasikan  kadar  klorofil-a  tertinggi  47,5 mg/m 3 , dan terendah 15,8 mg/m 3 . Setelah alat Sirkulasi  Air  dioperasikan  7  hari  (T1)  kadar klorofil-a  nya  menjadi  27,4  mg/m 3 ,  dan terendah 11,3 mg/m 3 . Kadar klorofil-a pada T2 tertinggi adalah 10,4 mg/m 3 , dan terendah 5,96 mg/m 3 .  Demikian  pula  pada  T3  tertinggi adalah  4,7  mg/m 3 dan  terendah  1,52  mg/m 3 pada jarak 200 m pada Gambar 18.
Ketiga  parameter  yang  dilakukan pengujian dapat menujukkan bahwa parameter tersebut  mempengaruhi  kesuburan  perairan, dimana  apabila  perairan  menjadi  subur  maka alga akan tumbuh vberkembang dengan pesat, apabila  kita  dapat  menghambat  pertumbuhan alga maka alga blooming bisa tidak terjadi. Hal ini  dilihat  dari  parameter  klorofil-a.  nilai tambah dari modifikasi ini, selain menurunkan nilai klorofil sebagai indicator penurunan alga juga dapat menurunkan sulfide, dimana sulfide ini merupaka parameter yang dapat menyebabkan  korosi  bada  hidromechanical yang ada di waduk/danau seperti turbin, pintu dll.

## SIMPULAN
Peningkatan  hasil  Teknologi  SiAP untuk pengukuran parameter lapangan : terjadi peningkatan kadar oksigen terlarut di permukaan  semula  2,8  mg/L  menjadi  7,0 mg/L; Semula kecerahan air atau daya tembus cahaya  matahari  dari  30  cm  menjadi  80  cm; penurunan kadar sulfida dari 2,8 mg/L menjadi 0,38  mg/L.  Teknologi  SiAP  ini  juga  dapat menurunkan kadar klorofil-a 9,30 mg/m3 dan kadar sulfide hingga 0,381 mg/liter. Spesifikasi  teknologi  SiAP  ini  juga  mampu
meningkatkan  kecepatan  aliran  hingga  24 liter/sekon  dan  dapat  meingkatkan  jarak jangkauan  hingga  15  Ha  dengan  diameter 200m.  Harga  teknologi  SiAP  ini  lebih terjangkau  karena  dapat  diproduksi  di  dalam negeri  dan  menggunakan  bahan-bahan  lokal. Secara  teknis  terjadi  peningkatan  :  jumlah putaran  semula  60  rpm  menjadi  70-110  rpm, perubahan  3  pelampung  menjadi  4  buah pelampung  akan  memudahkan  pengecekan alat elektrikal, battery/accu ditempatkan diatas dalam box yang kedap air, perubahan 3 panel surya menjadi 4 buah panel surya yang dapat meningkatkan energi listrik.
Modifikasi  alat  memiliki  keuntungan karena  untuk  pemakaian  alat  tersebut  tidak perlu diimpor, selain itu secara ekonomis lebih murah serta secara teknis memiliki keunggulan lebih dari alat aslinya.

## SARAN PENGEMBANGAN
Teknologi alat Sirkulasi Air Permukaan ini  masih  dapat  dikembangkan  dengan menambah  sensor  parameter  kualitas  air sehingga dapat melakukan pengukuran secara real time.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih disampaikan kepada Agus Hermana,  Evaluator  Pusat,  Narasumber, Kepala Balai Litbang Lingkungan Keairan atas arahan yang telah diberikan dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Eko Winar Irianto dan R.W. Triweko. (2011).
Eutrofikasi  Waduk  dan  Danau  : Permasalahan,  Pemodelan  dan  Upaya Pengendalian. Pusat  Litbang  Sumber Daya Air.
Anggita  Wahyuningtyas,  H.  C.  (2016).
Konsentrasi  Nitrat  dan  Ortofosfat  di Muara  Sungai  Banjir  Kanal  Barat  dan Kaitannya dengan Kelimpahan Fitoplankton  Harmful  Alga  Blooms
(HABS). Indonesian Journal of Fisheries  Science  and  Technology ,  40- 48. Eko Winar Irianto, R. W. (2010). Pengembangan  Kriteria  Status  Mutu
Ekosistem  Danau  Sebagai  Bagian  Dari Pengelolaan  Terpadu  Wilayah  Sungai.
Jurnal Teknik Hidraulik Vol. 1 . Hamzah,  M.  M.  (2016).  Status  Mutu  Air Waduk Jatiluhur dan Ancaman Terhadap  Proses  Bisnis  Vital. Jurnal Sumber Daya Air , 47-60.
Makmur,  M.  (2008).  Pengaruh  Upwelling Terhadap  Ledakan  Alga  (Blooming Algae)  di  Lingkungan  Perairan  Laut. Seminar Nasional Teknologi Pengolahan Limbah VI. Pusair. (2012). Output Teknologi Pengendalian Eutrofikasi Waduk
dengan Metode Sirkulasi Air . Bandung:
Pusat Litbang Sumber Daya Air.
Pusair.  (2017).  Output  Model  Fisik  Sirkulasi
Vertikal  Untuk  Perbaikan  Kualitas  Air Waduk/Danau.  Bandung:  Puslitbang Sumber Daya Air. Pusair. (2018). Output Model Fisik Pengembangan  Teknologi  Sirkulasi Untuk  Perbaikan  Kualitas  Air  dengan Menghambat  Pertumbuhan  Alga  di Waduk/Danau. Bandung: Pusat Penelitian  dan  Pengembangan  Sumber Daya Air. Sulastri,  A.  A.  (2004).  Blooming  Alga
Dinoflagelata  Ceratium  Hirudinella  di Waduk  Karangkates,  Malang,  Jawa
Timur. Oseonologi  dan  Limnologi  di Indonesia , 52-67.
https://doi.org/10.35760/dk.2020.v19i1.3 449