## ANALISIS KUALITAS JALUR DISTRIBUSI MENGGUNAKAN ETAP POWER STATION 12.6.0 PADA GARDU POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA
1 HENDRO WIDIARTO, 2 YAYUK SUPRIHARTINI
1,2, Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, Tangerang. Email: hendro.widiarto@ppicurug.ac.id , yayuk.suprihartini@ppicurug.ac.id

## ABSTRAK
Sistem  distribusi  yaitu  sistem  penyalur  tenaga  listrik  dari  sumber  daya  listrik  utama/Induk sampai  dengan  ke  konsumen.  Politeknik  Penerbangan  Indonesia  curug  mempunyai  sumber listrik utama yaitu Gardu induk LGK 35 yang mencakup kebutuhan listrik pada gedung hangar satu teknik pesawat udara, gedung keselamatan penerbangan, gedung PKP-PK, dan warehouse yang memerlukan distribusi jaringan listrik dengan kehandalan yang baik sebagai pendukung kegiatan pembelajaran taruna taruni Politeknik Penerbangan Indonesia curug. Jalur distribusi yang handal memiliki beberapa kriteria yaitu, keandalan kontinuitas dan kecukupan yang harus dipenuhi secara optimal. Untuk memenuhi kehandalan sistem jaringan distribusi listrik maka diperlukan  sistem  keamanan  proteksi  yang  bertingkat  dengan  menggunakan software  ETAP Power  Station  12.6.0 untuk  penghitungan  sumber  listrik  dari  gardu  induk  sampai  dengan konsumen.  Dengan  menggunakan software  ETAP diharapkan  dapat  mengetahui  nilai  aliran daya dan  rugi-rugi daya  yang mengalir pada sistem  tenaga listrik  di Politeknik  Penerbangan Indonesia  curug sehingga apabila  ada gangguan  di  salah satu  jaringan distribusi  listrik  tidak mempengaruhi jaringan distribusi listrik yang lain.
Kata kunci : Analisis, Jalur Distribusi Listrik, ETAP Power Station 12.6.0.

## ABSTRACT
The distribution system is a system of distributing electricity from the main /main power source to the consumer. The Indonesian Aviation Polytechnic Curug has a main power source, namely the LGK 35 substation which includes the electricity needs of the aircraft engineering hangar building, aviation safety building, PKP-PK building, and warehouses that require distribution of  electricity  networks  with  good  reliability  to  support  cadet  learning  activities.  Indonesian Aviation Polytechnic student curug. A reliable distribution channel has several criteria, namely, reliability, continuity and adequacy that must be fulfilled optimally. To meet the reliability of the electricity distribution network system, a  cascading  protection security system  is  needed using  the  ETAP  Power  Station  12.6.0  software  for  calculating  the  power  source  from  the substation to the consumer. By using ETAP software, it is expected to be able to find out the value of power flow and power losses flowing in the electric power system at the Indonesian Aviation Polytechnic waterfall so  that  if there is  a disturbance in  one  electricity distribution network it does not affect other electricity distribution networks.
Keyword : Electrical Distribution Line, ETAP Power Station 12.6.0.

## PENDAHULUAN
Menurut  Suhadi,  dkk  (2008),  Sistem  distribusi  merupakan  bagian  dari  sistem  tenaga listrik. Sistem distribusi ini berguna untuk menyalurkan tenaga listrik dari pembangkit sampai ke  konsumen.  Tenaga  listrik  yang  dihasilkan  oleh  pembangkit  tenaga  listrik  besar  dengan tegangan  dari  11  kV  sampai  24  kV  dinaikan  tegangannya  oleh  gardu  induk  dengan transformator penaik tegangan menjadi 70 kV ,150kV, 220kV atau 500kV kemudian disalurkan melalui saluran transmisi.
Dari saluran transmisi, tegangan diturunkan lagi menjadi 20 kV dengan transformator penurun  tegangan  pada  gardu  induk  distribusi,  kemudian  dengan  sistem  tegangan  tersebut penyaluran tenaga listrik dilakukan oleh saluran distribusi primer. Dari saluran distribusi primer inilah gardu-gardu distribusi mengambil tegangan untuk diturunkan tegangannya dengan trafo distribusi  menjadi  sistem  tegangan  rendah,  yaitu  220/380Volt.  Selanjutnya  disalurkan  oleh
saluran distribusi sekunder ke konsumen-konsumen. Dengan 7 ini jelas bahwa sistem distribusi merupakan bagian yang  penting dalam sistem tenaga listrik  secara keseluruhan. Suhadi,  dkk (2008).
Gardu  distribusi  adalah  komponen  penting  dalam  penyaluran  pada  sistem  distribusi tenaga listrik yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari tegangan menengah ke tegangan rendah  untuk  disalurkan  dan  digunakan  oleh  pelanggan.  Di  dalam  gardu  distribusi  terdapat beberapa peralatan listrik seperti panel hubung bagi Tegangan Menengah, panel hubung bagi Tegangan Rendah, dan transformator distribusi 20 kV/ 380 V (Rasimun, 2012).
Pada lampiran Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 04 Tahun 2009 Tanggal 20 Februari 2009 Tentang Aturan Distribusi Tenaga Listrik perencanaan sistem distribusi yang dilakukan untuk menjamin keamanan, mutu dan keandalan system distribusi, yaitu dengan mengaji drop tegangan, hubung singkat, ssut distribusi dan keandalan distribusi sehingga kontinyuitas pada perancangan jalur distribusioptimal.
Gardu  LGK  35  PPI  Curug  sebagai  sumber  yang  mencakup  kebutuhan  listrik  pada gedung  hangar  1  TPU,  gedung  keselamatan  penerbangan,  gedung  PKP-PK,  dan  ware  house memerlukan  dukungan  listrik  dengan  keandalan  yang  baik  sebagai  pendukung  kegiatan pembelajaran taruna karena terdapat peralatan sebagai sarana pembelajaran untuk memenuhi syarat  kualifikasi  pendidikan  dan  sebagai  pendukung  kegiatan  yang  melibatkan  instansi  lain dalam  penggunaan  fasilitas  yang  tersedia  pada  jalur  distribusi  tersebutPada  saat  ini  teknisi hanya  mengatahui  ada  salah  satu  fasa  yang  hilang  dalam  sistem  3  fasa,  akan  tetapi  tidak megetahui fasa manakah yang hilang apakah itu fasa R, S atau T.
Peralatan yang di maksud diantaranya simulator dan peralatan praktikum yang sangat penting  sebagai  penunjang  pembelajaran  pada  Program  Studi  PPI  Curug.  Peralatan  terebut digunakan dengan waktu operasi yang cukup lama, yaitu selama jam pendidikan berlangsung. Sehingga  kontinyuitas  jalur  distribusi  pada  gardu  LGK35  sangat  penting  dan  berpengaruh terhadap  hasil  pembelajaran  jurusan  keselamatan  penerbangan  dan  teknik  penerbangan  PPI Curug. Maka dari itu sangat diperlukan dukungan listrik dengan kualitas dan keandalan yang baik pada jalur distribusi gardu LGK 35 sehingga bisa dilakukan pencegahan apabila terdapat hal yang dapat mengganggu keandalan pada jalur distribusi gardu LGK 35.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui voltage  drop pada  jalur  distribusi  dan mendapatkan hasil analisis keandalan jalur distribusi pada gardu LGK 35 PPI Curug dengan menggunakan  etap  power  station  sehingga  hasil  data  yang  diperoleh  di  gunakan  untuk menganalisis kontinyuitas jalur distribusi listrik dengan pengamatan pada SLD jalur distribusi.

## METODE PENELITIAN
Kontinyuitas  jalur  distribusi  pada  gardu  LGK  35  sangat  penting  dan  berpengaruh terhadap  hasil  pembelajaran  jurusan  keselamatan  penerbangan  dan  teknik  penerbangan  PPI Curug. Maka dari itu sangat diperlukan dukungan listrik dengan kualitas dan keandalan yang baik pada jalur distribusi gardu LGK 35 sehingga bisa dilakukan pencegahan apabila terdapat hal yang dapat mengganggu keandalan pada jalur distribusi gardu LGK 35.
Penelitian Analisis Kualitas Jalur Distribusi Menggunakan Etap Power Station 12.6.0 di laksanakan pada bulan Juni 2021 untuk mengambil data, mengolah data, dan menganalisa data  yang  berlokasi  di  Gardu  LGK  35  Politeknik  Penerbangan  Indonesia  Curug.  Adapun metode  penelitian  yang  di  gunakan  adalah  Studi  Literature  dengan  mencari  referensi  berupa teori-teori kelistrikan khususnya mengenai sistem distribusi listrik dan menggunakan referinsi jurnal ilmiah sebelum sebagai salah satu ajuan di dalam penelitian. Setelah studi literature di peroleh  Langkah  selanjutnya  peneliti  melakukan  metode  eksperimen  dengan  menggunakan program Etap Power Station 12.6.0.
Dalam  pelaksanaan  penelitian  ini,  penulis  menentukan  waktu  yang  dilakukan  untuk mengambil data, mengolah data, dan menganalisa data yang berlokasi di Gardu LGK 35 PPI Curug sampai penulis menyusun penelitian ini berupa laporan Tugas Akhir yang dimulai dari Januari 2021 sampai dengan Agustus 2021.
No.
Kegiatan
Bulan ke- 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
Identifikasi Masalah
Perencanaan Judul
Pengajuan Judul Tugas Akhir 2 Penulisan Proposal Tugas Akhir Pengumpulan Data dan Teori
Pendukung
3 Sidang Proposal Tugas Akhir
4 Penulisan Tugas Akhir
Pengerjaan Tugas Akhir
5 Pengajuan Sidang Tugas Akhir
6 Sidang Tugas Akhir

## 7 Revisi Tugas Akhir
Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut: 1. Observasi
Observasi dilakukan di Gardu LGK 35 PPI Curug. Dalam observasi ini diperoleh berupa data transformator, data bus, data sistem pengaman, dan data beban di Gardu LGK 35 PPI Curug.
2. Studi Literature
Studi literature dilakukan dengan mencari referensi dari buku, jurnal ilmiah dan sumber- sumber bacaan elektronik yang sesuai dengan permasalahan yang akan peneliti lakukan.
3. Metode Wawancara
Wawancara  dilakukan  dengan  teknisi  unit  listrik  di  Politeknik  Penerbangan  Indonesia Curug untuk pengumpulan data dan informasi terkait jalur distribusi Gardu LGK 35 PPI Curug karena belum adanya data konkrit seperti hardfile ataupun softfile terkait keadaan eksisting pada jalur distribusi gardu LGK 35 PPI Curug.
Data  yang  digunakan  yaitu  data  sekunder  seperti  spesifikasi  peralatan  dan  gambar peralatan yang diambil penulis dengan observasi gardu LGK 35 PPIC dan juga data yang penulis peroleh dari teknisi listrik di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug atau sumber lainnya.
Setelah Teknik pengumpulan data dilakukan langkah selanjutnya adalah peneliti akan melaksanakan penelitian dengan melakukan analisis dan pembahas data-data yang di dapat dari hasil  penelitian  kemudian  akan  ditarik  kesimpulan  berdasaran  dari  referensi  teori  dan  jurnal yang di gunakan sebagai acuan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil a. Single Line Diagram
Jalur  distribusi  pada  gardu  LGK  35  PPI  Curug  disuplai  melalui  feeder  PLN  yang berkapasitas 1.040kVa dengan tegangan 20 kV. Berikut Single Line Diagram jalur distribusi listrik pada gardu LGK 35 PPI Curug. Penyaluran distribusi dari PLN melalui jalur bawah tanah terhubung ke main incoming  cubicle pada  gardu LGK 35 yang terletak di  samping gedung  Hanggar  01  PPI  Curug.  Dari  cubicle  main  incoming  PLN  keluar  menuju  trafo stepdown dengan kapsitas 1000 kVA yang menurunkan tegangan menengah 20kV menjadi tegangan rendah 220/380 V. tegangan yang sudah di turunkan masuk ke LVMDP untuk di distribusikan  ke  beban  yang  mencakup  gedung  Hanggar  01  TPU,  gedung  Keselamatan Penerbangan, gedung PKPPK dan Ware house.

## Gambar 2. Single Line Diagram Jalur Distribusi Gardu LGK 35 PPI Curug
b. Kecukupan Catu Daya PLN
Untuk  menganalisis  kecukupancatu  daya  listrik  dari  PLN  maka  dibutuhkan  penghitungan daya nyata , daya reaktif, dan daya semu pada jalur distribusi. Daya nyata, daya reaktif dan daya semu digunakan untuk mengetahui kebutuhan daya yang terpakai. Daya tersebut yang nantinya  akan  dianalisis  apakah  sudah  tercukupi  dengan  catu  daya  yang  tersedia.  Berikut tabel data hasil penghitungan load flow analysis untuk catu daya PLN sesuai dengan SLD catu daya PLN.

## Tabel 1. Hasil Perhitungan Load Flow Analysis Catu Daya PLN
Dapat dilihat pada Tabel Busbar Main Incoming PLN memiliki daya nyata, daya reaktif dan saya semu paling besar yaitu 710kW, 564 kVAR, dan 906 kVA. Jika dibandingkan dengan catu daya PLN yang tersedia, beban 906 kVA yaitu 87,11 % dari kapasitas catu daya PLN yaitu 1040kVA.  Dan  juga  tidak  menunjukan  adanya  indikasi  pada  alert  view.  Apabila  dihitung manual dengan rumus segitiga daya pada daya aktif,daya reaktif dan daya semu, maka akan mendapatkan hasil sebagai berikut:
Tabel 2. Hasil Perhitungan Manual Beban
Dari tabel diatas dapat ditentukan total daya semu pada beban, yaitu: S =
S= S= 944,2 kVA
Total beban pada jalur distribusi Gardu LGK 3 PPI Curug yaitu 944,2 kVA yang dalam persentase adalah 90,7% dari kapasitas PLN yang tersedia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa beban dan peralatan listrik yang terpasang masih tercukupi catu daya listrik dari PLN dengan kapasitas yang tersedia yaitu 1040 kVA.

## Pembahasan
Dalam penelitian ini menggunakan beberapa Teori kelistrikan sebagai berikut :

## Sistem Tenaga Listrik
Sebuah  sistem  tenaga  listrik  adalah  sebuah  jaringan  terinterkoneksi  yang  berfungsi  untuk mendistribusikan listrikdari pembangkit ke pengguna. Sistem tenaga listrik terdiriatas :
a. Pembangkit TenagaListrik
Pusat  pembangkitan  yang  menggunakan  energi  potensi  mekanik  (air,  uap,  panas  bumi, nuklir  dll)  untuk  menggerakan  turbin  yang  porosnya  dikopel  atau  digandeng  dengan generator.  Dari  generator  yang  berputar  menghasilkan  energi  listrik.  Energi  listrik  yang dihasilkan  disalurkan  ke  gardu  induk  melalui  jaringan  transmisi,  kemudian  langsung  di distribusikan ke konsumen melalui jaringandistribusi.
b. Gardu Listrik
Gardu listrik adalah sebuah bagian dari sistem pembangkit, transmisi dan distribusi listrik. Gardu listrik mengubah tegangan listrik dari tinggi menjadi rendah, atau sebaliknya
c. Saluran TransmisiListrik
Transmisi tenaga listrik adalah proses penghantaran tenaga listrik secara besar-besaran dari pembangkit listrik, ke gardu listrik.
d. Saluran Distribusi
Sistem  Distribusi  merupakan  bagian  dari  sistem  tenaga  listrik.  Sistem  distribusi  ini berguna  untuk  menyalurkan  tenaga  listrik  dari  sumber  daya  listrik  besar  (Bulk  Power Source) sampai ke konsumen.

## Aliran daya
Dalam  persamaan  maupun  perhitungan  daya,  hal  pokok  yang  harus  dipahami  adalah dengan  memahami  konsep  segitiga  daya.  Berikut  ini  akan  dijelaskan  tentang  segitiga  daya menggunakan  gambar  disertai  penjelasan  dan  perhitungannya  (Dhimas,  2014:17).  Dalam sistem tenaga listrik dikenal tiga jenis daya, yaitu daya aktif atau real power (P), daya reaktif atau reactive power (Q), dan daya nyata atau apparent power (S). Daya aktif (P) adalah daya listrik yang dibangkitkan di sisi keluaran generator, kemudian termanfaatkan oleh konsumen, dapat dikonversi ke bentuk energi lainnya seperti energi gerak pada motor, bisa juga menjadi energi panas pada heater ataupun dapat diubah kebentuk energi listrik lainnya. Perlu diingat bahwa daya ini memiliki satuan watt (W), kilowatt (kW) atau tenaga kuda (HP) (Sigit, 2015 : hal.19 ).
Sedangkan  daya  reaktif  (Q)  adalah  suatu  besaran  yang  digunakan  untuk menggambarkan  adanya  fluktuasi  daya  pada  saluran  transmisi  dan  distribusi  akibat dibangkitkannya medan/daya magnetik atau beban yang bersifat induktif (seperti : motor listrik, trafo, dan las listrik).Walaupun namanya adalah daya, namun daya reaktif ini tidak nyata dan tidak  bisa  dimanfaatkan.  Daya  ini  memiliki  satuan  volt-ampere-reaktif  (VAR)  atau  kilovar (kVAR). Daya semu (S) merupakan jumlah daya total yang terdiri dari daya aktif (P) dan daya reaktif (Q).

## ETAP Power Station
ETAP atau Electric Transient and Analysis Program merupakan suatu perangkat lunak yang  mendukung  sistem  tenaga  listrik.  Perangkat  ini  mampu  bekerja  dalam  keadaan  offline untuk  simulasi  tenaga  listrik,  online  untuk  pengelolaan  data  real-time  atau  digunakan  untuk mengendalikan sistem secara real-time. Fituryang terdapat di dalamnya pun bermacam-macam antara  lain  fitur  yang  digunakan  untuk  menganalisa  pembangkitan  tenaga  listrik,  sistem transmisi maupun sistem distribusi tenaga listrik.ETAP ini awalnya dibuat dan dikembangkan untuk  meningkatkan  kualitas  keamanan  fasiitas  nuklir  di  Arnerika  Serikat  yang  selanjutnya dikembangkan menjadi sistem monitor manajemen energi secara real time, simulasi, kontrol, dan optimasi sistem tenaga listrik. (Awaluddin,2007) .

## Gambar 1. Tampilan ETAP Power Station
ETAP  yang  di  guanakan  penilis  yaitu  ETAP  Power  Station  12.6.0.  ETAP  mampu bekerja dalam keadaan offline untuk simulasi tenaga listrik, dan online untuk pengelolaan data real-time atau digunakan untuk mengendalikan sistem secara real-time. Fitur yang terdapat di dalamnya  pun  bermacam-macam  antara  lain  fitur  yang  digunakan  untuk  menganalisa pembangkitan tenaga listrik, sistem transmisi maupun sistem distribusi tenaga listrik. Analisa sistem tenaga listrik yang dapat dilakukan ETAP antara lain:
• Analisa alirandaya
• Analisa hubungsingkat
• Arc Flash Analysis
• Startingmotor
• Koordinasiproteksi
• Analisa kestabilan transien
Menurut  Rahman  Adam  pada  tahun  2018,  menyatakan  bahwa  kriteria  yang  harus  dipenuhi untuk mencapai jalur distribusi dengan kualitas yang optimal, yaitu:
a. Kecukupan (adequacy)
Agar  pasokan  listrik  ke  bandara  bisa  memenuhi  kebutuhan  beban  yang  tersedia  ketika pasokan  lebih  rendah  maka  akan  terdapat  peralatan  yang  tidak  dapat  dioperasikan  akibat tidak adanya pasokan listrik, begitu juga sebaliknya.
b. Keandalan (reliability)
Pasokan listrik  yang mengalir ke bandara harus terjaga keandalannya, karena listrik  tidak boleh padam, apabila listrik padam maka harus segera ada yang memback-up pasokan listrik lain dengan jangka waktu yang sesingkat mungkin (Adam,2018).
Berdasarkan  tinjauan  teori  penulis  kan  membahasn  hasil  penelitian  yang  diperoleh sebagai berikut :
a. Keandalan Jalur Distribusi
Untuk menganalisis keandalan pada jalur distribusi dibutuhkan penghitungan tegangan pada busbar dan hasil alert view pada fitur ETAP Power Station 12.6.0 juga pengamatan Single Line Diagram sistem distribusi agar dapat mengetahui apakah terdapat kelemahan dalam sistem distribusi.  Hasil  penghitungan  tegangan  pada  busbar  yang  penulis  lakukan  dalam  software ETAP  Power  Station.  Berikut  hasil  simulasi  load  flow  analysis  untuk  besar  tegangan  pada busbar pada saat di supply oleh catu daya PLN.

## Tabel 3. Hasil Persentase Tegangan pada Busbar Catu Daya PLN
Besar  tegangan  yang  baik  pada  busbar  adalah  besar  tegangan  yang  sesuai  dengan spesifikasi tegangan menengah yang diinginkan yaitu 20kV. Besar tegangan dikatakan kurang baik apabila persentase pada busbar dibawah 90% atau melebihi 105% sesuai dengan Standar PLN.
Voltage  drop adalah  jatuh  tegangan  merupakan  besarnya  tegangan  yang  hilang  pada suatu  penghantar.  Jatuh  tegangan  pada  saluran  tenaga  listrik  secara  umum  berbanding  lurus dengan  panjang  saluran  dan  beban  serta  berbanding  terbalik  dengan  luas  penampang penghantar. Besarnya jatuh tegangan dinyatakan baik dalam persen atau dalam besaran Volt. Besarnya  batas  atas  dan  bawah  ditentukan  oleh  kebijaksanaan  perusahaan  kelistrikan. Perhitungan  jatuh  tegangan  praktis  pada  batas-batas  tertentu  dengan  hanya  menghitung besarnya tahanan masih dapat dipertimbangkan, namun pada sistem jaringan khususnya pada sistem  tegangan  menengah  masalah  indukstansi  dan  kapasitansinya  diperhitungkan  karena nilainya cukup berarti (PT.PLN (Persero),2010: hal20) .
Tegangan jatuh secara umum adalah tegangan yang digunakan pada beban. Tegangan jatuh  ditimbulkan  oleh  arus  yang  mengalir  melalui  tahanan  kawat.  Tegangan  jatuh  V  pada penghantar  semakin  besar  jika  arus  I  di  dalam  penghantar  semakin  besar  dan  jika  tahanan penghantar Rℓ semakin besar pula . Tegangan jatuh merupakan penanggung jawab terjadinya kerugian pada penghantar karena dapat menurunkan tegangan pada beban. Akibatnya hingga berada di bawah tegangan nominal yang dibutuhkan. Atas dasar hal tersebut maka tegangan jatuh yang diijinkan untuk instalasi arus kuat hingga 1.000 V yang ditetapkan dalam persen dari tegangan kerjanya (Daryanto,2010: hal 18 & 42) .
Terdapat beberapa aturan sebagai standart kualitas yang baik, diataranya; SPLN 1:1978 Pasal 4 Variasi Tegangan Pelayanan merupakan perubahan nilai tegangan pelayanan pada kerja normal  terhadap  tegangan  nominal  yang  disebabkan  oleh  perubahan  beban  (tidak  termasuk gejala  transien  dan  abnormal)  dan  usaha  pengaturan  tegangan.  Sedangkan  ketentuan  variasi tegangan pelayanan ditetapkan maksimum +5% minimum -10% terhadap tegangan nominal.
Pada hasil tabel diatas dapat disimpulkan bahwa range tegangan pada jalur distribusi gardu LGK 35 PPI Curug dalam keadan baik karena besar tegangan tidak dibawah 90% atau melebihi  105%  sesuai  dengan  Standar  tegangan  yang  di  tentukan  oleh  PLN.  Sedangkan penelitian  sebelumnya  minimum  yang  dihasilkan  algoritma  MST  dapat  mempengaruhi penurunan  tegangan  pada  jaringan  listrik  distribusi  primer  rata-rata  sebesar  10,062  %  dari tegangan sumber (Hardianto, 2015).
b. Kontinuitas Jalur Distribusi
Dari hasil pengamatan jalur distribusi pada SLD gardu LGK 35 PPI Curug menunjukan adanya kelemahan terkait kontinyuitas pada jalur tersebut yaitu kurangnya sumber catu daya cadangan  pada  jalur  distribusi  listrik  menuju  gedung  Keselamatan  Penerbangan.  Pada  jalur distribusi  listrik  di  gardu  LGK  35  PPI  Curug,  hanya  terdapat  dua  buah  Generator  dengan
kapasitas  500  kVA  untuk  mem-backup  sebagian  beban  pada  gedung  Hanggar  01  TPU  dan 250kVA  untuk  mem-backup  beban  pada  gedung  PKPPK.  Sedangkan  jalur  distribusi  listrik LGK 35 PPI Curug mencakup gedung Hanggar 01 TPU, gedung Keselamatan Penerbangan, Gedung  PKPPK  dan  Ware  House  yang  mayoritas  adalah  sarana  pendidikan  yang  sangat berperan penting dalam pelaksanaan pembelajaran taruna. Sehingga jika catu daya PLN tidak beroperasi  maka  gedung  yang  tidak  memiliki  catu  daya  cadangan  sehingga  tidak  dapat beroperasi dan menghambat proses pembelajaran seperti praktikum yang rutin dilakukan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa hasil analisis aliran daya pada jalur distribusi gardu LGK 35 PPI Curug dalam perhitungan mengunakan ETAP Power Station 12.6.0 nilai penggunaan beban terpasang yaitu 87,11 % dari kapasitas catu daya PLN yaitu 1040 kVA, sedangkan perhitungan manual nilai penggunaan beban terpasang yaitu 90,7% dari kapasitas PLN yaitu 1040kVA. Dari hasil perhitungan tersebut tidak memiliki selisih yang besar,  maka  hasil  tersebut  jelas  menunjukan  bahwa  catu  daya  PLN  saat  ini  masih  dapat mencukupi kebutuhan beban. Hasil analisis tegangan pada busbar jalur distribusi gardu LGK 35 PPI Curug turunnya perentase tegangan paling besar berada pada busbar 1 dengan 94,08 % dari tegangan nominal 0,4 kV. Persentase tegangan tersebut masih dalam keadan baik karena besar tegangan tidak dibawah 90% atau melebihi 105% sesuai dengan Standar PLN 1 : 1978.
Kontinyuitas jalur distribusi gardu LGK 35 PPI Curug berdasarkan hasil pengamatan jalur  distribusi  pada  Single  Line  Diagram  gardu  LGK  35  PPI  Curug  menunjukan  adanya kelemahan dengan tidak ada nya catu daya cadangan untuk mem-backup catu daya utama pada jalur distribusi menuju gedung Keselamatan Penerbangan. Sehingga jika catu daya utama tidak beroperasi  maka  beban  pada  gedung  yang  tidak  memiliki  catu  daya  cadangan  tidak  dapat beroperasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdillah,  Anif.  (2019) Rancang  Bangun  Alat  Proteksi  Pemindahan  Dari  Catu  Daya  Utama (PLN)  ke  Catu  Cadangan  (Genset)  Secara  Otomatis  Berbasis  Arduino  Mega . Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas sains dan Tekhnologi Vol. 1 No. 1. H Hardianto. (2015). Penentuan Penurunan Tegangan Berdasarkan Minimum Spanning Tree Pada Jaringan Listrik Distribusi Primer . Jurnal Teknik Elektro Vol. 15 No. 01. Jhonson  M.  Siburian,  Thamrin  Siahaan  &  Johannes  Sinaga.  (2020). Analisis  Peningkatan Kinerja  Jaringan  Distribusi  20KV  Dengan  Metode  Thermovisi  Jaringan  PT.  PLN (Persero) Ulp Medan Baru . Jurnal Teknologi Energi Uda Volume 9, Nomor 1, 8-19 Kadir, A. (2017). Distribusi Tenaga Listrik Lesnanto, M. & Aridani, R. P. (2013). Modul Pelatihan ETAP. In Jurusan Teknik Eektro dan Teknologi Informasi; Uniiversitas Gadjah Mada . Muhammadiyah, U. (2019) Buku Panduan Praktikum Analisis Sistem Tenaga. Nigara.  (2015). Analisis  Aliran Daya Sistem Tenaga Listrik Pada Bagian Texturizing  Di PT Asia  Pasific  Fibers  Tbk  Kendal  Menggunakan  Software  Etap  Power  Station  4.0., Universitas Negeri Semarang . Pandapotan, S. (2014). Penggunaan ETAP 12.6 Sebagai Software Analisis Power Quality . 123– 127
S., Arief, J., & Hakim, R. (n.d.). (2016). MONITORING KUALITAS DAYA OUTPUT TRAFO DISTRIBUSI BERBASIS MIKROKONTROLER VIA WIFI Dika Mahendra Anggiyatna , Ikhlasul Amal , Ir . Josaphat Pramudijanto , M . Eng . 1–6.
Sekretariat Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Aturan Distribusi Tenaga Listrik . 8. Jakarta.
Suhadi,  &  Wrahatnolo, T. (2012). Teknik  Distribusi  Tenaga Listrik. In Journal of  Chemical Information and Modeling (Vol. 53, Issue 9).