## Perencanaan Sistem Penyediaan Air Bersih Mukti Desa Tenjowaringin Kabupaten Tasikmalaya
Desty Rahmawati Kusumah 1 , Sulwan Permana 2 , Anjas Ninda Hantari 3
Jurnal Kontruksi Institut Teknologi Garut Jl. Mayor Syamsu No. 1 Jayaraga Garut 44151 Indonesia Email : jurnal@itg.ac.id
1 1911049@itg.ac.id
2 sulwanpermana@itg.ac.id 3 anjas.ninda@itg.ac.id
Abstrak – Air bersih adalah sumber utama dikalangan masyarakat. Namun tidak semua daerah memiliki ketersediaan air bersih yang cukup contohnya Kampung Pangkalan dan Kampung Pasir Mukti  yang  terletak  di  Desa  Tenjowaringin.  Dalam  penelitian  ini  dilakukan  perencanaan ketersediaan air bersih untuk masyarakat kampung Pangkalan dan kampung Pasir Mukti, mata air yang digunakan pada perencanaan yaitu mata air Cipeuti yang sumber air nya sama sekali belum dimanfaatkan. Metode yang digunakan untuk mengetahui jumlah debit yaitu metode volumethic method dengan cara menampung sumber mata air, kemudian air dinaikkan ke reservoir distribusi dengan  menggunakan  pompa,  selanjutnya  air  didistribusikan  dengan  sistem  gravitasi.  Namun, metode  yang  nantinya  akan  digunakan  untuk  distribusi  air  bersih  direncanakan  dengan menggunakan bantuan software Epanet 2.2. Hasil analisis kebutuhan air sampai tahun rencana 2033 diperoleh jumlah penduduk yaitu 474 jiwa menggunakan metode geometrik, untuk debit air sebesar 13140 lt/hari (0,16 lt/det) dengan ketersediaan air Cipeuti sampai tahun 2033 yaitu 0,17 lt/det. Hasil dari perhitungan bahwa ketersediaan air bersih Cipeuti dapat memenuhi kebutuhan air  untuk  masyarakat  kampung  Pangkalan  dan  kampung  Pasir  Mukti.  Untuk  dimensi  bak penampungan yang digunakan yaitu 2,5 m x 2,5 m x 3 m dan dimensi reservoir yang direncanakan yaitu 2,5 m x 2,5 m x 3,5 m, jenis pipa yang digunakan yaitu pipa HDPE yang dimana nilai dari koefisien pipa menggunakan nilai Hazen Williams yang nantinya diaplikasikan dalam aplikasi Epanet 2.2 untuk pendistribusian perpipaan.
Kata Kunci – Air Bersih; Distribusi Air, Epanet 2.2; Perencanaan.

## I. PENDAHULUAN
Air bersih sangatlah penting bagi kehidupan manusia terutama dikalangan masyarakat yang notabennya tidak dapat  dipisahkan. Air  bersih  dijadikan  sumber  utama bagi  kelangsungan  hidup manusia  terutama  dari segi konsumsi yang dimana air bersih harus bebas dari kuman – kuman, anoganik tidak berwarna serta tidak berasa [1]. Penyediaan air bersih dikalangan masyarakat masih menjadi permasalahan yang cukup kompleks, karena kurangnya ketersediaan air baku dan menurunnya kualitas untuk air bersih yang bisa disebabkan oleh beberapa faktor yaitu perubahan cuaca, kondisi lingkungan, keterbatasan potensi air baku, dan lain sebagainya [2].
Kampung Pangkalan dan kampung Pasir Mukti terletak di daerah dataran tinggi dan merupakan bagian dari wilayah Desa Tenjowaringin Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya. Dari data yang diperoleh, kampung Pangkalan dan kampung Pasir Mukti dengan luasan 320 Ha dan total jumlah penduduk sampai tahun 2023 yaitu 780 jiwa. Untuk memenuhi kebutuhan air sehari – hari masyarakat mengandalkan sumber mata air yang berasal  dari  kaki  Gunung  Cikuray.  Namun,  air  tersebut  tidak  bisa  dibilang  bersih  dan  tidak  layak  untuk
dikonsumsi, karena air tersebut mengalir melalui pesawahan dan selokan sehingga ketika adanya pembajakan sawah  maka  air  tersebut  akan  berubah  menjadi  keruh.  Sedangkan  untuk  kebutuhan  air  yang  sifatnya dikonsumsi, penduduk mengandalkan sumur air milik salah satu warga desa dengan biaya perminggu sekitar 5–7  ribu  rupiah  itupun  masih  menjadi  permasalahan  karena  terbatasnya  air  yang  didistribusikan  ke permukiman warga.
Berdasarkan  pernyataan  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  terdapat  perbedaan  dengan  penelitian  terdahulu  yaitu Anastasya  Feby  Makawimbang  Lambertus  Tanudjaja,  2017 dan Amrul,  Muhammad  Alfarisy  Haribowo, Riyanto  Sholichin,  Moh . ayanan,  2022  [3],[4],  perbedaan  hasil  dari  kebutuhan  air  bersih  dengan  peneliti terdahulu,  hal  tersebut  dipengaruhi  karena  adanya perbedaan  lokasi  yang  dilakukan  peneliti  dan  perbedaan hasil perhitungan serta analisis dari debit air yang tersedia dan debit air yang dibutuhkan. Dengsn demikian, penyediaan  air  bersih  kampung  Pangkalan  dan  kampung  Pasir  Mukti  yang  ada  tidak  dapat  memenuhi kebutuhan air bersih sehari – hari. Sehingga, perlu direncanakan distribusi air bersih dengan jaringan pipa di kampung Pangkalan dan kampung Pasir Mukti.

## II. METODOLOGI PENELITIAN

## A.  Tahap Penelitian
Berikut merupakan bagan alir penelitian dalam perencanaan ketersediaan dan kebutuhan air bersih di kampung Pangkalan dan kampung Pasir Mukti Desa Tenjowaringin Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya yang dapat dilihat pada gambar 1.

## B.  Lokasi Penelitian
Perencanaan dilakukan di Desa Tenjowaringin Kabupaten Tasikmalaya khususnya daerah Kampung Pangkalan dan Kampung Pasir Mukti. Untuk luas wilayah Kampung Pangkalan dan Kampung Pasir Mukti yaitu 320 Ha dengan jumlah penduduk780 jiwa. Berikut merupakan peta lokasi Kampung Pangkalan dan Kampung Pasir Mukti.
Sumber: Gogle Earth Pro , 2023
Gambar 2: Lokasi Penelitian
Sumber: Survey Lokasi, 2023 Gambar 3: Lokasi Sumber Air Cipeuti

## C.  Pengumpulan Data
Teknis pengumpulan data yang dilakukan, agar mencapai tujuan yang diharapkan maka dilakukan beberapa langkah pengerjaan secara sistematik yaitu dengan melakukan pengumpulan data – data primer berupa debit mata air, sedangkan data sekunder yaitu pengolahan jumlah pertumbuhan penduduk dengan menggunakan beberapa  cara  yaitu;  geometrik,  aritmatika  dan  eksponensial.  Tahap  akhir  yaitu  menghitung  jumlah ketersediaan air serta kebutuhan air bersih [3].
Untuk mengetahui prediksi jumlah pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun, maka pada perencanaan ini menggunakan  3  metode  yaitu  Geometik, Aritmatika  dan  Eksponensial  [3],[4].  Setelah  melakukan  anlisis jumlah pertumbuhan penduduk, kemudian hasil dari ketiga metode dilakukan uji kesesuaian proyeksi untuk mengetahui metode yang akan digunakan untuk proyeksi pada tahun 2023 – 2033. Persamaan 3 metode yang digunakan yaitu:
Geometrik: P n = P 0 (1+r) n ...(1)
Aritmatika: P t = P 0 (1+rn) ...(2)
Eksponensial: P n = P 0 . e r.n ...(3)
Analisis  yang  dilakukan  untuk  mendapatkan  data  debit  air  Cipeuti  yaitu  diperoleh  dengan  melakukan pengukuran secara langsung di lapangan. Pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan metode tampung atau disebut volumetric method. Alat yang digunakan pada pengukuran debit air Cipeuti yaitu wadah tampung dengan  ukuran  1,  6  liter  dan stopwatch sebagai  alat  ukur  waktu  [5].  Persamaan  yang  digunakan  untuk menghitung debit air Cipeuti yaitu:
Perhitungan waktu rata – rata menggunakan persamaan sebagai berikut:
𝑇 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 = 𝑆 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢
𝑛 ...(4)
Debit sumber air dapat diketahui dengan hasil:
𝑄 = 𝑉 𝑇 𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 ...(5)
Vol. 21; No. 2; 2023; Hal 196-206

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A.  Analisis Data Penelitian
Data  yang  diperoleh  dari  instansi  terkait  penelitian  ini  yaitu  jumlah  pertumbuhan  penduduk  Kampung Pangkalan  dan  Kampung  Pasirmukti  dari  tahun  2023  –  2018,  serta  data  –  data  lengkap  lainnya  yang mendukung  keberlangsungan  penelitian  ini.  Potensi  sumber  air  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  yaitu sumber mata air Cipeuti, dimana dalam perencanaan sumber air tersebut dapat berlangsung sampai tahun 2033. Data yang didapat akan dianalisis untuk mendapatkan hasil analisis yang diinginkan. Berikut adalah data yang digunakan yaitu:

## Tabel 2: Data Jumlah Penduduk
No Tahun Jumlah (Jiwa) 1 2018 354 2 2019 362 3 2020 369 4 2021 378 5 2022 385 6 2023 390 Sumber: Desa Tenjowaringin, 2023

## B.  Proyeksi Jumlah Penduduk
Hasil  analisis  jumlah  penduduk  berdasarkan  metode  Geometrik  didapat  nilai  korelasi  (R)  =  0,996476383, metode Aritmatika didapat nilai korelasi (R) = 0,977336561, metode Eksponensial didapat  nilai korelari (R) = 0,99633656. Dari hasil perhitungan koefisien korelasi pada 3 metode tersebut, diperoleh hasil yang dipilih untuk  proyeksi  jumlah  penduduk  kampung  Pangkalan  dan  Pasir  Mukti  hingga  tahun  2033  adalah  metode Geometrik,  karena  metode  ini  mendekati  perhitungan  penduduk  dan  memiliki  koefisien  korelasi  yang mendekati +1 (0,996476383). Berdasarkan analisis dan hasil dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun memiliki tingkat pertumbuhan yang signifikan, hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat kebutuhan air bersih yang direncanakan sampai tahun 2033.
Tabel 3: Proyeksi Kebutuhan Air Bersih (liter/hari)
Tahun Jumlan Penduduk (y) Kebutuhan Air Bersih (lt/hr) Ketersediaan Air (lt/hr) 2018 354 9813 14688 2019 362 10035 14688 2020 369 10229 14688 2021 378 10478 14688 2022 385 10672 14688 2023 390 10811 14688 2024 398 11024 14688 2025 406 11241 14688 2026 414 11462 14688 2027 422 11688 14688 2028 430 11918 14688 2029 438 12153 14688 2030 447 12393 14688 2031 456 12637 14688 2032 465 12886 14688 2033 474 13140 14688

## C.  Analisis Debit Ketersediaan Air
Pengukuran  debit  air  dilakukan  untuk  mengetahui  ketersediaan  air  yang  nantinya  akan  disalurkan  ke masyarakat.  Metode  yang  digunakan  untuk  mengetahui  ketersediaaan  debit  air  yaitu volumethric  method dimana alat yang digunakan yaitu alat penampungan air dengan kapasitas 1,6 lt dan alat pengukur waktu yaitu stopwatch . Pengukuran ini dilakukan dengan beberapa percobaan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, data hasil lapangan yaitu:
Tabel 4: Hasil Analisis Debit Air
Pengukuran (n) Waktu (S) Detik Percobaan – 1 9,02 Percobaan – 2 9 Percobaan – 3 9,01 Jumlah 27,03 𝑇 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 = 𝑆 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢
𝑛
𝑇 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 = 27,03 3 𝑇 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 = 9,01 detik atau 9 detik
Volume  air  didapat  dari  volume  alat  tampung  yang  berukuran  1,6  Liter.  Debit  sumber  air  dapat  diketahui dengan hasil:
𝑄 = 𝑉 𝑇 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑄 = 1,6 9 = 0,17 lt/detik.
Berdasarkan hasil analisis debit air Cipeuti, maka dapat direncanakan debit air untuk 10 tahun yaitu:
a. Untuk rencana 10 tahun (2033)
𝑄 = 13140
474 = 27,721 lt/org/hari = 0,03 m 3 /org/hari atau 14,22 m 3 /hari atau 0,16 lt/det.
Berdasarkan hasil perhitungan, maka dapat disimpulkan bahwa debit air Cipeuti dapat memenuhi kebutuhan air masyarakat kampung Pangkalan dan kampung Pasir Mukti dengan debit yang dihasilkan yaitu Qa = 0,17 lt/dtk > Qb = 0,16 lt/dtk.

## D. Kebutuhan Air Domestik dan Non Domestik
Kebutuhan  air  domestik  dan  non  domestik  dihitung  berdasarkan  nominal  penduduk  yang  ada  di  daerah penelitian [6], [7]. Berikut merupakan kebutuhan air domestik dan non domestik:
Debit Air Domestik ( Q d ) = 9954 lt/hari Debit Air Non Domestik ( Q n ) = 995 lt/hari Kehilangan Air ( Qa) = 2190 lt/det Total Kebutuhan air bersih: Qd + Qn + Qa = 13140 lt/hari
Dengan menggunakan proyeksi jumlah penduduk metode Geometrik didapat kebutuhan air pada tahun rencana yaitu  13140  lt/hari,  maka  diperoleh  nilai  kebutuhan  air  pada  tabel  3  dimana  berdasarkan  pertumbuhan penduduk  setiap  tahunnya  mengalami  peningkatan,  maka  dapat  dilihat  kebutuhan  air  pun  terus  meningkat seiring dengan peningkatan penduduk sampai tahun rencana.

## D.  Sistem Penyediaan Air Bersih

## Bak Penampung
Berdasarkan survey lapangan  posisi sumber mata air lebih rendah dari permukiman warga, oleh harena itu tahap  awal  dari  perencanaan  ini  yaitu  membuat  bak  penampung  air  untuk  penampungan  air  dari  bak penangkap,  yang  nantinya  akan  dipompa  dengan  kurun  waktu  3  jam  dari  jam  06.00  –  09.00  kemudian disalurkan ke penyimpanan air. Berikut hasil dari perencanaan bak penampung dan analisis debit pompa yang dibutuhkan:
Q tahun rencana = 14, 22 m 3 /hari Pemompaan 3 jam = 14,22 3 = 4,74 m 3 /jam = 1,32 lt/detik Ukuran dimensi bak penampung: 2,5 m x 2,5 m x 3 m = 18, 75 m 3 , maka debit yang dialirkan:
= 0,79 m 3 /jam = 0,00022 m 3 /dt
Gambar 4: Sketsa Bak Penampung
Berdasarkan hasil diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kapasitas dari bak penampung yaitu 18, 75 m 3 dapat menampung kebutuhan air sampai tahun rencana yaitu dengan debit per hari 14, 22 m 3 /hari. Bak penampung direncanakan dengan kapasitas lebih besar dari ketersediaan air, hal ini dikarenakan agar penyediaan air lebih stabil dalam jangka waktu yang lama, terutama jika ada fluktuasi musiman dalam penyediaan air.

## Pipa Penghubung Dari Bak Penangkap Ke Bak Penampung
Jenis pipa pada perencanaan yaitu menggunakan pipa HDPE dengan ukuran 0,71 in (1”) atau 32 mm.
Persamaan yang digunakan untuk menghitung tekanan pipa yaitu:
𝐶 𝐻𝑊 = 130 (dari tabel HW) [8] L pipa = 4 m (direncanakan) ∆H   = 1,5 m (direncanakan) beda tinggi dari ujung pipa outlet di bak penangkap menuju bak penampung
𝐻𝑓 = 10,67𝑥𝑄 𝑎𝑙𝑖𝑟𝑎𝑛 1,85
𝐶 𝐻𝑊 1,85 𝑋𝐷 4,87 𝑥 𝐿
𝐻𝑓 = 10,67𝑥0,00022 1,85
130 1,85 𝑥0,018 4,87 𝑥 4
𝐻𝑓 = 0,281 m
Maka, ∆H  = 1,5 m Hf = 0,281 m Kontrol: ∆H > Hf 1,5 m > 0,281 m......OK
Dari hasil di atas tipe pengaliran dari bak penangkap ke bak penampung yaitu menggunakan tipe pengaliran gravitasi, karena posisi bak penampung lebih rendah dari bak penangkap dengan hasil tekanan air lebih kecil dari tinggi muka air bak penangkap ke bak penampung. Air dialirkan dari ujung pipa outlet bak penangkap ke ujung pipa inlet bak penampung.

## Pompa Dan Pipa Transmisi
Perencanaan  ini  menggunakan  jenis  pompa  Shimizu  PC  502/503  BIT  dengan  kapasitas  maksimum pemompaan yaitu 100 lt/menit, daya dorong dan daya hilap masing – masing 50 m dan maksmum head yaitu 100 m. Debit yang akan dialirkan ke reservoir distribusi sebesar 1,32 lt/dt dengan jadwal pemompaan yaitu 3 jam. Sedangkan, untuk ukuran pipa transmisi yaitu 2”. Berikut merupakan hasil perhitungan untuk head pompa centrifugal [9]:
a. Suction head ∆H
: 3,5 m
L pipa : 5,57 m 𝐶 𝐻𝑊 : 130
Q : 1,32 lt/det = 0,0013 m 3 /dt D pipa (rencana): 2” atau 0,0508 m
Maka nilai Hf:
𝐻𝑓 = 10,67𝑥𝐿𝑥𝑄 1,85
𝐶 𝐻𝑊 1,85 𝑋𝐷 4,87
𝐻𝑓 = 10,67𝑥 5,57𝑥0,0013 1,85
130 1,85 𝑋0,0508 4,87
𝐻𝑓 = 0,067 m ∑ suction head = ∆H+ 𝐻𝑓 = 3,5 + 0,067= 3,57 m
b. Discharge Head
∆H
: 50 m dari pompa ke ujung pipa outlet reservoir distribusi L pipa : 503,85 m dari ujung pompa ke pipa inlet reservoir 𝐶 𝐻𝑊 : 130
Q : 1,32 lt/det = 0,0013 m 3 /dt D pipa (rencana): 2” atau 0,0508 m
Vol. 21; No. 2; 2023; Hal 196-206
𝐻𝑓 = 10,67𝑥𝐿𝑥𝑄 1,85
𝐶 𝐻𝑊 1,85 𝑋𝐷 4,87
𝐻𝑓 = 10,67𝑥 503,85𝑥0,0013 1,85
130 1,85 𝑋0,0508 4,87 𝐻𝑓 = 6,06 m ∑ discharge head = ∆H+ 𝐻𝑓 = 50 + 6,06 = 56,06 m
c. Total Head = H suction + H discharge = 3,57 + 56,06 = 59,63 m
Berdasarkan hasil perhitungan di atas, total head pompa yaitu 59,63 m dapat dinaikkan ke reservoir distribusi menggunakan pompa Shimizu PC 502/503 BIT dengan spesifik head dari pompa yaitu 100 m. Sedangkan, berdasarkan perencanaan pipa yang digunakan yaitu 2” dapat digunakan untuk pelaksanaan dilapangan dengan debit  yang  akan  dialirkan  yaitu  0,0013  m 3 /dt.  Pompa  yang  digunakan  pada  perencanaan  dan  pipa  yang digunakan  disesuaikan  dengan  kondisi  yang  ada  dilapangan,  dimana  elevasi  sumber  air  lebih  rendah  dari permukiman warga sehingga dibutuhkan pompa dengan spesifikasi yang tinggi.

## Reservoir Distribusi
Reservoir distribusi direncanakan karena elevasi bak penampung dan sumber air lebih rendah dari permukiman warga.  Elevasi  dari  penyediaan  air  direncanakan  lebih  tinggi  dari  permukiman sehingga sistem  pengaliran dapat menggunakan sistem gravitasi. Untuk ukuran kapasitas berguna atau debit yang dibutuhkan pada tahun rencana 2033 yaitu 14,22 m 3 /hari, sedangkan dimensi yang digunakan untuk penyediaan air yaitu 2,5 m x 2,5 m x 3,5 m dengan volume 21,875 m 3 [10].

## Gambar 5: Skema Reservoir Distribusi

## E.   Sistem Jaringan Pipa Menggunakan EPANET 2.2
Untuk perhitungan jaringan distribusi air bersih menggunakan software Epanet 2.2 [11],[12]. Hasil analisis
perhitungan sistem jaringan pipa Kampung Pangkalan dan Kampung Pasir Mukti ialah sebagai berikut:
Tabel 5: Link Parameter Jaringan Kampung Pangkalan dan Pasirmukti
Parameter Jaringan Pipa No ID Panjang (m) Diameter (mm) Nilai Kekasaran Kecepatan (m/s) Kehilangan Tekanan (m/km) Faktor Gesekan Pipe P-1 193.35 60 130 0.04 0.07 0.042 Pipe P-2 52.74 60 130 0.09 0.24 0.037 Pipe P-3 164.23 60 130 0.04 0.07 0.041 Pipe P-4 18.05 60 130 0.10 0.33 0.037 Pipe Transmisi 139.37 60 130 0.04 0.07 0.044 Pipe P-6 67.15 60 130 0.03 0.03 0.045 Pump PUM-1 - - - 0.00 -79.33 0.000
Tabel 6: Link Node Jaringan Air Bersih Kampung Pangkalan dan Pasirmukti
Parameter Jringan Node Node ID Elevasi (m) Kebutuhan Air (lt/dt) Ketinggian Maksimum (m) Tekanan (m) Junc J-1 870 0 949.32 79.32 Junc J-2 865 0.07 949.31 84.31 Junc J-3 855 0.07 949.31 94.31 Junc J-4 850 0.07 949.29 99.29 Junc J-5 0 0 949.33 949.33 Junc J-6 0 0 949.32 949.32 Resvr R-1 (bak penampung) 870 - 870.00 0.00 Resvr R-2 865 - 865.00 0.00
Hasil dari perhitungan manual dengan menggunakan Epanet 2.2 harus sesuai atau mendekati nilainya. Berikut merupakan persamaan untuk kecepatan pengaliran dalam pipa (v) dan headloss ( Hf ). Contah perhitungan yaitu pada pipa transmisi (dari bak penampung ka reservoir), berikut merupakan perbandingan antara perhitungan manual dengan Epanet : L = 139,37 m ~ 0,13937 km Debit (Q)  = 0,132 lt/dt atau 0,000132 m 3 /dt D = 2” atau 0,06 m
Chw = 130 Maka,
a. Hitung Luas (A)
A = 𝜋𝐷 2 4 = 𝜋0,06 2 4 = 0,002826 m
b. Hitung Headloss (Hf)
Hf = 10,67𝑥𝑄 1,852 𝐶 𝐻𝑊 1,852 𝑋𝐷 4,87 𝑥 𝐿
Hf = 10,67𝑥0,000132 1,852 130 1,852 𝑋0,06 4,8704 𝑥 139,37
Hf = 0,01056
Headloss ( Hf) per km = 0,01056 0,13937 = 0,071 m/km atau 0,07 m/km
c. Kecepatan Aliran
Vol. 21; No. 2; 2023; Hal 196-206
V = Q/A
= 0,000132/0,002826 = 0,04 m/dt.
Berdasarkan hasil perhitungan dengan cara manual, diameter pipa yang digunakan yaitu 60 mm dan Q yaitu 0,132 lt/dt didapat hasil dari kecepatan pengaliran (v) dan headloss menggunakan analisis software epanet 2.2 dan perhitungan manual yang diambil dari nilai pipa transmisi yang mengalirkan air dari pompa ke reservoir memiliki hasil yang sama.
Gambar 6: Model Sistem Jaringan Distribusi dengan Elevasi Air Bersih

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  perhitungan  dan  pembahasan  pada  bab  –  bab  sebelumnya,  maka  diperoleh  beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Kebutuhan air bersih Kampung Pangkalan dan Kampung Pasir Mukti pada tahun 2033 dengan jumlah penduudk 474 jiwa yaitu sebesar 13140 lt/hari, kebutuhan harian maksimum sebesar  15110,5 lt/hari dan kebutuhan pada jam puncak sebesar 22994,3 lt/hari.
2. Sistem  penyediaan  air  bersih  untuk  memenuhi  kebutuhan  air  bersih  sebesar  13140  lt/hari  yaitu menggunakan sumber air bauku yaitu mata air tanah Cipeuti yang terletak di Kampung Pasir Mukti. Untuk menangkap air dari sumber air digunakan bak penangkap yang sebelumnya sudah ada dengan ukuran 3 x 3 x 0,75 m. Air dari bak penangkap dialirkan ke bak penampung secara gravitasi dengan ukuran bak 2,5 x 2,5 x 3 m menggunakan pipa 0,71 in (1”) atau 32 mm. Pada perencanaan ini digunakan alat tambahan yaitu pompa. Pompa digunakan karena letak sumber air lebih rendah dari permukiman, oleh karena itu untuk mengalirkan air dari bak penampung ke reservoir dengan ukuran 2,5 x 2,5 x 3,5 m menggunakan pipa HDPE dengan ukuran 2” atau 60 mm dan menggunakan pompa dengan tipe Shimizu PC 502/503 BIT. Air bersih dialirkan secara gravitasi dari reservoir ke permukiman.
3. Ketersediaan air sumber mata air Cipeuti, mampu mencukupi kebutuhan air bersih Kampung Pangkalan dan Kampung Pasir Mukti sampai tahun 2033 dengan kapasitas air yang cukup. Hal ini dibuktikan dengan debit (Qs = 0,17 lt/det) > dari debit kebutuhan (Qb = 0,16 lt/det). Namun, untuk perencanaan sampai tahun 2028 ketersediaan air lebih besar dari tahun 2033 dengan debit kebutuhan air (Qb = 0,13 lt/det) < dari debit sumber ait (Qs = 0,17 lt/det).
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan yaitu:
1. Perlu adanya analisis lanjutan pada perencanaan penyediaan air bersih kampung Pangkalan dan kampung Pasir Mukti dengan sumber mata air yang digunakan mata air Cipeuti.
2. Identifikasi dan tinjau kualitas air Cipeuti untuk memastikan air yang digunakan adalah air yang aman dan dapat digunakan dengan baik.
3. Diharapkan  peran  serta  masyarakat  kampung  Pangklaan  dan  kampung  Pasir  Mukti  dalam  rangka pemeliharaan sistem jaringan air.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Kemenkes  RI,  “PERATURAN  MENTERI  KESEHATAN  Nomor :  416/MEN.KES/PER/IX/1990 Tentang Syarat-syarat Dan Pengawasan Kualitas Air,” Adv. Exp. Med. Biol. , vol. 72, pp. 227–256, 1990.
[2] H.  Rabbany  and  S.  Permana,  “Analisis  Kebutuhan  dan  Ketersediaan  Air  Bersih  di  Kecamatan Samarang  Kabupaten  Garut,” J.  Konstr. ,  vol.  19,  no.  2,  pp.  288–297,  2022,  doi: 10.33364/konstruksi/v.19-2.883.
[3] E. M. W. Anastasya Feby Makawimbang Lambertus Tanudjaja, “Perencanaan Sistem Penyediaan Air Bersih,” J. sipil statik , vol. 5, no. 1, pp. 985–994, 2017.
[4] M.  A.  Amrul,  R.  Haribowo,  and  M.  Sholichin,  “Perencanaan  Jaringan  Distribusi  Air  Bersih  di Perumahan  Grand  Arfa  Wulandira  Kabupaten  Serang  dengan  Aplikasi  WaterCAD  CONNECT Edition,” J.  Teknol.  dan  Rekayasa  Sumber  Daya  Air ,  vol.  2,  no.  1,  pp.  1–54,  2022,  doi: 10.21776/ub.jtresda.2022.002.01.04.
[5] D. Rahmawati, B. Mayasari, U. S. Saputri, and S. A. Amdani, “Perencanaan Penyediaan Air Bersih Kampung Padangenyang Desa Cipelang Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor,” J. TESLINK  Tek. Sipil dan Lingkung. , vol. 2, no. 2, pp. 51–62, 2020, doi: 10.52005/teslink.v2i2.20.
[6] MuhammadIrfan1, Ishak2, and 3 , Surya Eka Priana, “Ensiklopedia Research and Community Service Review  ISSN :  2809-0446  Lembaga  Penelitian  dan  Penerbitan  Hasil  Penelitian  Ensiklopedia Ensiklopedia Research and Community Service Review ISSN : 2809-0446 Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensi,” vol. 1, no. 2, pp. 172–178, 2022.
[7] SNI 7381-2012, SNI 7831-2012 Perencanaan sistem penyediaan air minum . 2012.
[8] Badan Standarisasi Nasional, “Tata Cara Perencanaan Teknik Jaringan Distribusi dan Unit Pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum,” Standar Nas. Indones. , p. 28 hal, 2011.
[9] L. A. Hendratta and J. S. F. Sumarauw, “TEKNO Vol.13/No.63/Agustus 2015,” pp. 70–80.
[10]  K. Bryan, C. Wuisan, E. M. Wuisan, and A. Binilang, “Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih Kota Tomohon,” vol. 5, no. 4, pp. 195–204, 2017.
[11]  L. A. Rossman, Epanet 2 Users Manual Versi Bahasa Indonesia , no. September. 2012.
[12]  D. S. Novianti et al. , “Perencanaan System Jaringan Pipa Air Bersih Di Desa Wringinagung Dengan Menggunakan Software Epanet Jurnal Smart Teknologi,” J. Smart Teknol. , vol. 3, no. 6, pp. 652–660, 2022.