## PERANCANGAN MONITORING DAN KONTROL TEMPERATUR DAN KELEMBABAN UDARA RUANG KONTROL PANEL MENGUNAKAN RASPBERRY Pi 2 BERBASIS IoT
Riki Sanaji 1) dan Rangga Dipta Azhari 2)
1) Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Semarang Email : dipta_krenzzz@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Internet  of  Things  (IoT)  adalah  hubungan  objek  fisik  yang  terhubung  dengan elektronik, software, sensor, dan hubungan jaringan yang menjadikan objek–objek tersebut dapat  saling  mengumpulkan  dan  mengirim  data.  IoT  memperbaharui  sistem  industri dengan sangat signifikan, konsep pengendalian dan pemonitoran yang disediakan oleh IoT sangat  bermanfaat  untuk  meningkatkan  efisiensi  dunia  monitoring,  salah  satunya  adalah dalam  pemonitoran  dan  pengendalian  kondisi  temperatur  dan  kelembaban  udara  ruang kontrol  panel.  Pengontrolan  udara  sangat  penting  untuk  menjaga  komponen  –  komponen kontrol  panel.  Mesin  akan  bekerja  secara  maksimal  dan  komponen–komponen  kontrol akan  lebih  optimal  saat  mesin  beroprasi  juga  saat  mencapai  beban  yang  sangat  tinggi. Dengan  konsep  IoT,  menggunakan  perangkat  monitoring  dan  kontrol temperature dapat memonitoring  secara  langsung  dan  dapat  di  akses  dari  perangkat  lain.  Data  –  data  hasil pengukuran akan tersimpan pada data base  yang dapat  di  gunakan untuk  analisa udara di ruang  kontrol  panel.  Data  analisa  digunakan  untuk  perawatan  sistem  pendingin  juga memperbaharui sistem pendinginan ruang kontrol panel.
Kata Kunci : Kontrol Panel, IoT , Temperature , Kelembaban, Monitoring.

## 1. PENDAHULUAN
Dewasa  ini,  konsep Internet  of Things  (IoT) semakin  marak  dibahas berbagai bidang seiring dengan perkembangan  dunia  di  era  informasi  ini.
Internet  of  Things adalah  hubungan  objek fisik  yang  terhubung  dengan  elektronik, software,  sensor,  dan  hubungan  jaringan yang  menjadikan  objek-objek  tersebut dapat saling mengumpulkan dan mengirimkan  data  antar  objek  tersebut
(Cornelius, 2016). Konsep IoT ini mewadahi  objek  –  objek  tersebut  dapat terhubung  dan  dapat  di  kontrol  melalui jaringan  internet  yang  terhubung  dengan jaringan sehingga diharapkan dapat meningkatkan  peluang  integrasi  yang semakin  baik  antara  dunia  fisik  dengan dunia  komputer  agar  menghasilkan  suatu pekerjaan atau proses menjadi lebih efisien yang baik dalam aspek energi, akurasi, dan ekonomi.
Konsep monitoring
dan
pengontrolan  yang  di  sediakan  oleh  IoT untuk  mengefisiensikan  di  dunia  industri. Salah satunya adalah memonitoring kondisi temperature dan  kelembaban ruang  kontrol  panel.  Menghindari over heating / panas berlebihan di control panel, yang menyebabkan mesin berhenti bahkan bisa menyebabkan kebakar pada komponen  control.  Ruang  control  panel mempunyai  perang  penting  dalam  suatu simtem  control,  dimana  semua  part  –  part control berada agar terhindar dari
gangguan dari luar. Seperti PLC (Programeble  Logic  Control) ,  maupun inverter yang  membutuhkan temperature maupun  kelembaban  yang  stabil  agar bekerja  dengan  maksimal  dan  dapat memperpanjang umur part kontrol.
Beberapa  rumusan  masalah  yang bisa  diambil  dari  permasalahn  pada pembahasan  latar  belakang  diantanya adalah :
a. Temperature udara  pada  ruang  panel kontrol belum bisa terkontrol sepenuhnya, yang menyebabkan komponen  –  kompunen  kontrol  tidak bisa  bekerja  dengan  baik  bahkan  bisa merusak beberapa perangkat kontrol.
b. Belum  adanya  perangkat  pengontrol temperature udara pada ruang kontrol panel  yang menyebabkan temperature tidak  stabil  maupun  kelembaban  pada ruangan.
Dari  rumusan  masalah  diatas  maka penelitian ini akan dibatasi pada pembuatan  prototape  untuk  memonitoring temperature dan  kelembaban  udara mengunakan  Raspberry  Pi  2  tipe  B berbasis  IoT.  Untuk  mengendalikan  udara pada  ruang  kontrol  panel.  pembatasan waktu yang di gunakan untuk pengambilan data adalah per 1 menit.
Adapun  tujuan  penelitian  yang  akan di capai adalah :
a. Perancangan  perangkat  monitoring temperature dan  kelembaban  untuk memonitoring  udara  ruang  kontrol panel.  Hasil  pengukuran  dapat  di gunakan  untuk  menganalisis  ruang kontrol panel.
b. Perancangan  GUI  ( Graphical  User Interface )  yang  sederhana  untuk mempermudah operator memonitoring
temperature dan  kelembaban  ruang kontrol panel.
c. Perancangan  perangkat  kontrol  untuk mengontrol temperature dan
kelembaban  agar  udara  pada  ruang panel  agar  lebih  stabil  dan  bekerja secara mandiri.

## 2. METODE PENELITIAN
Ruang kontrol adalah tempat operator melakukan operasi pabrik dengan menggunakan  sistem  kontrol  setiap  hari, dan  lingkungan  yang  aman,  nyaman,  dan fungsional membantu operator menjalankan  pabrik  lebih  efisien.  Oleh karena  itu,  ruang  kontrol  harus  dirancang sesui  kondisi  (  Takasi  dkk,  2011).  Pada penelitian  Takasi  dkk  focus  pada  disain kontrol panel  center, dengan penelitian ini dapat  mengembangkan  agar  bisa  lebih efisien dalam menjaga control panel.
Sistem monitoring sangat dibutuhkan dewasa ini, di  mana sistem ini akan bekerja sebagai alat pembantu tenaga manusia  untuk  mengawasi  keadaan  suatu objek,  namun  efisiensi  tenaga  dan  waktu untuk  melihat  data  dari  sistem  terkadang masih  diabaikan.  Maka  dibuatlah  sebuah sistem  yang  dapat  mengirimkan  data  dari jarak  jauh  dan  diakses  melalui  jaringan komputer,  dan  akan  menampilkan  kondisi suhu  ruang  dan  kondisi  suhu  ruangan  itu sendiri  secara  realtime  tanpa  dibatasi  oleh
jarak, ruang, dan waktu (Rianto dan Rama, 2011).

## A. Hardware ( Perangkat Keras )
Beberapa  perangkat  yang  akan digunakan perancangan pembuatan perangkat  monitoring  dan  kontrol  untuk mendukung penelitian ini, seperti Raspberry Pi 2 untuk memproses data dan komunikasi  antara web  server dengan perangkat,  Arduino  sebagai  pemproses data dari sensor dan pengontrol perangkat, dan  sensor  DHT  22  sebagai  sensor temperature dan  kelembapan  ruangan, cennel  relay modul  yang  berfungsi mengontrol  beban  dan  lainnya  akan  di bahas lebih lanjut di bawah. Raspberry Pi  merupakan  sebuah komputer  sebesar  kartu  kridit  yang  di kembangkan  di  inggris  oleh raspberry Pi Foundation .  Gagasan  di  balik  sebuah komputer  kecil  dan  murah  untuk  anak  – anak  muncul  pada  tahun  2006.  Ide  ini muncul  ketika  mahasiswa  laboratorium computer  di  Universitas  Cambridge,  yaitu Eben Upton, Rob Mullins, Jack Lang, dan AlanMycroft.
Adaptor Nirkabel Nano  USB  TL- WN725N 150Mbps TL-WN725N menghubungkan notebook atau  komputer desktop  Anda  melalui  Wi-Fi  ke  jaringan 11n  atau  lainnya  untuk  aplikasi  seperti streaming video bebas  lag,  game  online , dan  penjelajahan  Internet  yang  aman
(Yang Hongliang. 2015 ).
Sensor  DHT22  adalah  sensor temperatur  dan  kelembapan  udara  dengan output digital  yang  terkalibrasi.  DHT22 mengaplikasikan exclusive  digital-signal collecting-technique dan humidity  sensing technology untuk mengedepankan realibilitas  dan  stabilitas  sensor.  Elemen sensor  dari  DHT  22  terhubung  dengan  8- bit single-chip  computer .  Setiap  model dari  sensor  model  ini  telah  terkompensasi temperatur  dan  terkalibrasi  dengan  akurat, koefisien  kalibrasi  tersebut  disimpan dalam  beberapa  tipe  program  pada  OTP memory.    Ketika  sensor  mendeteksi, sensor  tersebut mengambil koefisien tersebut dari memori.
Channel  Relay  Modul berfungsi sebagai  saklar  otomatis  yang  dapat dikendalikan oleh pengguna melalui Arduino-  memberikan  kemudahan  bagi proses  pengendalian  suatu  alat  elektronis. Relay modul  ini  dapat  menghidupkan  dan mematikan sebuah rangkaian yang memiliki  voltase  hingga  250  VAC  dan memiliki  arus  sebesar  10  A  hanya  dengan menggunakan.  tegangan  sebesar  5  V. Setiap  channel  dari  modul  relay  memiliki 3  koneksi,  yaitu normally  clossed (NC), normally  open (NO),  dan  COM.  Sesuai dengan  trigger  sinyal  input,  rangkaian akan tersambung ketika logika sinyal close pada  NO  dan  sebaliknya.  Gambar  2.10
adalah  tampilan  dari  2 channel  relay modul.
B. Operasi Sistem Raspberry Pi2 Raspberry pi 2 merupakan microcomputer /  komputer  mini  yang membutuhkan  sistem  operasi  agar  bisa dijalankan.  Banyak  penedia  layanan  yang menediakan software / perankat lunak agar bisa berjalan dengan baik. Perangkat lunak yang  disediakan  merupakan open  source yang dapat didapatkan dengan mengunduh di situs resminya tanpa lisensi. Python merupakan bahasa pemograman  yang freeware (perangkat bebas), tidak ada batasan dalam penyalinannya  atau  mendistribusikannya. Lengkap dengan source code nya, debuggerdan  profiler ,  antarmuka  yang terkandung  didalam  untuk  pelayanan antarmukanya, fungsi sistem, GUI ( Graphical  User  Interface )  /  antarmuka pengguna grafis, dan basis datanta. Python menjadi  bahasa  resmi  yang  terintegrasi dalam raspberry pi. Kata Pi pada raspberry pi  merupakan  silang  yang  merujuk  pada “ Python “. Oleh karenanya, tetap dikatakan bahwa Python adalah  bahasa  natural Paspberry pi  (  Edi  Dkk.  2014  ). SQLite  itu  merupakan  sebuah Database  yang  bersifat ACID  –  compliant dan  memiliki  ukuran  pustaka  kode  yang relatif  kecil,  ditulis  dalam bahasa  C. SQLite merupakan proyek yang
bersifat public  domain yang  dikerjakan oleh   D.  Richard  Hipp.  SQLite  adalah sebuah open  source  database yang  telah ada  cukup  lama,  cukup  stabil,  dan  sangat terkenal  pada  perangkat  kecil,  termasuk python .  Python  menyediakan database relasional  yang  ringan  untuk  setiap aplikasi  menggunakan  SQLite.  Aplikasi dapat  mengambil  keuntungan  dari  itu untuk mengatur relational database engine untuk  menyimpan  data  secara  aman  dan efiesien.
Apache  adalah  sebuah  nama web server yang  bertanggung  jawab  pada request  –  response HTTP  dan  logging informasi secara detail.  Selain itu, Apache juga  diartikan  sebagai  suatu web  server yang  kompak,  modular,  mengikuti  standar protokol  HTTP,  dan  tentu  saja  sangat digemari.

## C. Konsep Secara Keseluruhan
Konsep  ini  merupakan  perancangan system  secara  keseluruhan  agar  perangkat mampu  berjalan  dengan  baik  dan  mampu menyelesaikan  masalah  pada  penelitian ini. Konsep secara keseluruhan bisa dilihat pada  gambar  1  Sistem  Keseluruhan.  Bisa dilihat  pada  gambar  di  bawah,  sensor sebagai inputan temperature dan kelembaban  yang  akan  mengirim  data keadaan  ruang  panel  pada  perangkat monitoring  atau raspberry pi.  Data  hasil
pengukuran  akan  dikirim  pada database SQLite.
Gambar 1. Sistem Keseluruhan
Pada  diagram  di  atas  pengukuran temperature ruang panel sudah di jelaskan pada  penjelasan  di  atas,  pengukuran  akan dijadwalkan setiap 1 menit (bisa disesuikan kebutuhan pengukuran). Ketika pembacaan temperature berjalan  maka ada dua keadaan yaitu eksekusi beban juga penyimpanan data pengukuran.
Sistem  pembacaan  keadaan  ruang panel merupakan pengambilan data temperature dan  juga  kelembaban  udara pada  ruang  panel  untuk  di  simpan  juga  di tampilkan  pada  tampilan  monitoring. Merupakan  proses  pengambilan  data temperature maupun  kelembaban.  Sensor merupakan  input  data  untuk  pengambilan data temperature dan kelembaban. Ketika pembacaan  sensor  maka  ada  beberapa keadaan  yaitu  ketika  perangkat  tidak  bisa membaca temperature maupun kelembaban  maka  perlu  pengecekan  pada perangkat keras.
System kontrol  ini  merupakan sistem  kontrol  eksekusi  beban  pada perangkat monitoring. Sistem ini
menjelaskan  tentang  kontrol fan untuk mengurangi temperature yang  berlebih dan  memberi  peringatan  pada  operator melelui  alaram  maupun bazer yang  ada pada  perangkat.  Lebih  jelasnya  bisa  lihat gambar  2.  Sistem  kontrol  R elay  Fan dan
Alarm , dimana sistem kontrol bekerja juga tindakan  yang  harus  di  lakukan  ketika perangkat tidak merespon.
Gambar 2. Sistem Kontrol Relay Fan dan Alarm.
Perancangan perangkat lunak terbagimenjadi  2  bagian  yaitu  monitor.py sebagai  input  data  juga  sebagai  kontrol. Sedangkan Monitor  Panael.py sebagai aplikasi untuk menampilkan hasil monitoring  melaui  GUI ( Graphical  User Interface) . Sistem berjalan sesui perancangan  maka  membutuhkan  aplikasi pendukung  agar  sistem  berjalan  dengan baik. Aplikasi cronteb sebagai penjadwalan  untuk  menjalankan  program monitor.py dan sedangkan aplikasi SQLite
sebagai penyimpanan data yang dihasilkan oleh program monitor.py, bisa dilihat pada gambar di bawah.
Gambar 3. Perancangan Perangkat Lunak

## 3. PENGUJIAN DAN HASIL
Pengujian  ini  di  tujukan  untuk mempersiapkan  perangkat  benar  –  benar siap  diuji  dan  diaplikasikan.  Ada  bebrapa poin  yang  perlu  pengujian  diantaralain adalah perangkat monitoring yang ditujukan  untuk  persiapan  perangkat  dan pengujian  perangkat  lunak.  Pengujian  ini ditujukan untuk
mempersiapkan pengambilan data untuk analisa pada ruang kontrol  panel.  Uji  perangkat  yang  diuji antara  lain  perangkat  raspberry  pi.  Pada pengujian ini ada beberapa poin yang perlu pengujian  pada  perangkat  monitoring. Koneksi  jaringan  akan  diujikan  untuk memastikan  perangkat  terhubung  dengan perangkat  lain.  Pengujian  GPIO  akan dilakukan untuk mempersiapkan pengontrolan dan pengambilan data. GPIO input yaitu pengujian pembacaan temperature dan kelembaban pada sekitar. GPIO  output  untuk  pengontrolan relay agar memastikan GPIO siap di gunakan.
Ruang yang akan digunakan merupakan  ruang  perbaikan  elektrik  yang mempunyai  unit  AC indoor 2PK  untuk
Riki Sanaji, Rangga Dipta Azhari
mendinginkan ruangan. Pada ruang kontrol panel rata – rata mempunyai 2 – 4 unit AC indoor untuk mendinginkan ruang Kontrol panel. Maka pada ruang perbaikan elektrik bisa  mewakili  untuk  ruang  uji  monitoring panel.  Untuk  penghasil  panas  maka,  akan di  buat  simulasi  5  buah  lampu  yang  akan dinyalakan secara bertahap untuk mewakili setiap keadaan.

## A. Pengambilan Data Lingkungan
Pengambilan  data  lingkungan  yang di  maksud  ialah  pengambilan  data  sekitar pada ruangan. Pada AC  indoor ruangan di setting  pada temperature 16  dan  pada kecepatan blower di setting pada auto agar temperature tetap  terjaga.  Bisa  dilihat pada gambar hasil pengukuran di bawah.
Pengukuran diambil dari hasil pengukuran  dan  monitoring  pada  GUI monitoring  panel.  Data  diambil  per 3menit, untuk mempermudah dan memperkecil  pengambilan  data.  bisa dilihat  pada  gambar  5  hasil  pengukuran lingkungan  simulasi  dari  pengukuran temperature mempunyai  nilai  rata  –  rata 26  C°  dan  kelembaban  67%  RH  untuk mendinginkan perangkat simulasi.
Bisa  dilihat  pada  gambar  grafis temperature di  atas  merupakan  data  saat pengambilan tanpa beban. Bisa dilihat saat awal  memiliki  tempersture  paling  tinggi karena  masih  ada  sisa temperature saat
percobaan  sebelumnya.    Bisa  dilihat temperature paling rendah pada titik 25,9 C°  saat  waktu  20:25  dan  20:28.  Pada  titik 26,6  C°  merupakan  naik  dan  turun  pada titik  25,9  C°, temperature terjaga  pada titik tersebut.
Gambar 4. Temperature Lingkungan

## B. Pengambilan  Data  pada  Simulasi Mesin Berjalan
Pengambilan  data temperature dan kelembaban  di  lakukan  saat  2  unit  lampu simulasi  dihidupkan,  panas  pada  lampu akan  memberi  perubahan  keadaan  pada ruang  simulasi.  Kondisi  ini  di  samakan saat  mesin  beroperasi,  karena  saat  mesin beroprasi  ruang  kontrol  panel  akan mengalami  perubahan temperature yang dihasilkan oleh kontrol motor dan komponen  –  komponen  kontrol  lainnya. Bisa  dilihat  pada  gambar  6  pengambilan data simulasi kondisi berjalan.
Pada  percobaan  grafik  di  atas,  pada pukul  21:13 temperature mulai  naik  28.6 C°  dimana  setting  kipas  1  akan  menyala. Bisa  dilihat  kondisi  masih  naik  hingga 30.3  C°  pada  waktu  21:21  walaupun
kondisi  ada  penurunan temperature . Sempat  ada  penurunan  pada  titik  29.3  C° pada  waktu  21:24,  setelah  itu  mulai  naik hingga  31.2  C°  dan  turun  hingga  29.3  C°. bisa dilihat dari grafik mampu mempertahankan temperature pada  titik aman  pada  29  C°,  walaupun  terjadi kenaikan  dan  kipas  pendingin  mampu menurunkan termperature.
Gambar 5. Temperature Simulasi

## Berjalan
C. Pengambilan Data Saat Mesin

## Speedup
Speedup merupakan  tindakan  dimana saat  produksi  sudah  tidak  bisa  memenuhi kebutuhan  produksi. Speedup dilakukan dengan  memaksimalkan  hasil  produksi, seperti  suatu  mesin  menghasilkan  2 m/menit maka mesin di Speedup menjadi
3,5 m/menit agar dapat memenuhi
produksi. Speedup akan  memaksa  mesin beroperasi lebih dari kapasitas sebelumnya, maksimal  75% dari kapasitas mesin. Keadaan ini menyebabkan temperature naik  dan  sebagai  ganti keadaan  ini  maka  pada  simulasi  akan  di tambah  1  unit  lampu  yang  menyala.
Keadaan  ini temperature pada  ruang simulasi akan bertambah.
Gambar 6. Temperature Mesin Speed Up.
Bisa  dilihat  pada  grafik  diatas temperature mulai  naik  hingga  titik 32.3  C°  pada  waktu  21:54.  Titik tersebut merupakan nilai dimana setting fan  2  menyala  untuk  menurunkan temperature agar  tidak  semakin  naik.
Bisa  dilihat  pada  grafik  pada  titik tertinggi  fan  2  dan  fan  1  mampu menurunkan temperature hingga  31.9 C°  dinama  setting  fan  2  mati  karena tempertare  mulai  aman.  Bisa  dilihat pada  grafik temperature dapat  stabil pada  kisaran  31.9  C°  -  32.1  C° merupakan suhu kerja yang baik.
D. Pengambilan Data Simulasi Masalah pada Temperature
Simulasi  masalah  pada temperature disini mempunyai tujuan untuk mengetahui  ketika  terjadi temperature yang melebihi batas. Simulasi ini dilakukan  dengan  menghidupkan  lampu semua lampu pada simulasi dan meningkatkan temperature pada  suhu
Riki Sanaji, Rangga Dipta Azhari
ruangan  dengan  menaikkan temperature pada AC indoor mencapai 25 C°.
Bisa  dilihat  pada  gambar,  dimana temperature mulai  naik  dan  hingga mencapai  nilai  33.7C°.  kipas  1  dan  2 mampu mempertahankan temperature pada  nilai  33.4  C°  –  33.7  C°.  pada  waktu 22:44:07  AC  ruangan  mulai  di  naikkan hungga  25C°,  saat  itu temperature pada simulasi  mulai  naik  hingga temperature 35.3C°  yang  memberi  sinyal  pada  relay  3 untuk  menghidupkan alarm. Kontak alarm bisa  digunakan  sirine  maupun  untuk  di sambungkan  pada  emergency  pada  mesin. Temperature mulai  naik  terus  menerus hingga pengambilan data terakhir 22:55:04 hingga mencapai nilai 37.5 C°. bisa dilihat pada  pada  gambar  4.19  Hasil  Pengukuran Menghidupkan Semua Lampu.
Gambar 8. Terjadi Masalah Pada

## Temperature
Grafik di atas merupakan menujukkan  kenaikan  yang  signifikan pada waktu 22:46 pada nilai 34.1C° hingga 22:55  pada  nilai  37.5C°.  Bisa  dilihat  pada
awal grafik stabil, seperti penjelasan diatas AC  ruangan  di  naikkan  maka  pada  grafik ikut  naik  secara  signifikan. Temperature pada  ruang  sekitar  sangat  mempengaruhi sistem pendingin untuk menjaga temperature pada  ruang  kontrol  panel. keadaan  ini  tdak  baik  untuk  komponen  – komponen pada kontrol panel.

## E. Simulasi untuk Menurunkan

## Temperature
Pengambilan  data  ini  di  tujukan untuk  mengetahui  sebarapa  cepat  untuk mendinginkan ruang simulasi. Simulasi ini dilakukan  dengan  mengurangi  beban lampu  secara  berahap.  Lampu  simulasi akan  dikurangi  2  unit  lampu  selama  10 menit  dan  mengurangi  2  lagi  selama  10 menit, yang terakhir tanpa memberi lampu.
Gambar 9. Penurunan Temperature
Grafik temperature mengalami penurunan  secara  berlahan  pada  waktu 23:00 pada nilai 38.9C° hingga 23:10 pada nilai 34.2C°. ketika beban lampu dimatikan  seperti  diterangkan  di  atas, grafik  turun  signifikan  pada  jangka  waktu
28 30 32 34 36 38 22:21:04 22:24:04 22:27:03 22:30:06 22:33:04 22:36:03 22:39:03 22:42:03 22:45:03 22:48:06 22:51:04 22:54:04 ℃E L C IUS WAKTU Temperature 0 20 40 60 23:00:04 23:02:04 23:04:06 23:06:03 23:08:04 23:10:04 23:12:04 23:14:06 23:16:06 23:18:09 23:20:09 23:22:03 23:24:03 ℃E L C IUS WAKTU Temperature
6  menit  menurunkan  dari  34.2C°  hingga 28.6C°.setelah  itu temperature mulai stabil.  membutuhkan  waktu  25  menit untuk  menurunkan  dari  38.9C°  hingga 28C°.

## 4. PEMBAHASAN
Temperature lingkungan mempunyai  pengaruh  besar  terhadap sistem  pendinginan  udara  sekitar.  Ketika udara  ruangan  naik  maka temperature pada  ruang  pendingin  akan  ikut  naik  dan dapat  mengganggu  sistem  pada  ruang kontrol  panel,  komponen  –  komponen pada kontrol akan mendeteksi temperature yang  tinggi  menyebabkan  mesin  off.  Bisa dilihat  pada  gambar  4.2  hasil  pengukuran lingkungan  simulasi  merupakan  hasil pengukuran temperature udara pada ruang simulasi.  pada  pengukuran temperature ruangan  termasuk  sudah  mencukupi  untuk mempertahankan temperature udara  pada ruang kontrol panel. Selama uji temperature udara  mempunyai  nilai temperature udara  rata  –  rata  26C°.  Bisa dilihat  pada  gambar  4.2  hasil  Pengukuran Lingkungan  Simulasi, temperature udara stabil pada nilai 26C°.
Pengambilan tindakan untuk menjaga temperature sesui  data  analisa pada ruang uji. Pada pengambilan tindakan akan mengambil dari data – data dari data analisa  di  atas.  Bisa  dilihat  point  diatas,
temperature udara  lingkungan  sangat menetukan juga sistem pendingin mempengaruhi  ruang  uji.  Pada  point  4 dimana temperature ruang  dinaikkan posisi  2C°  maka temperature didalam ruang ujiikut naik. Maka untuk pengecekan awal yaitu menentukan sirkulasi  pada  ruang  kontrol  panel  apakah masih  layak  atau  tidak.  Sirkulasi  udara menggunakan  AC  bisa  di  cek  dan  service untuk  menjada temperature tetap  dingin dan  bisa  menjaga temperature tetap terjaga.

## 5. KESIMPULAN
Kesimpulan  dari  pada  penelitian perancangan  perangkat  monitoring  pada ruang kontrol panel adalah:
1. Perangkat  monitoring temperature dan  kelembaban  dapat  digunakan untuk menganalisa udara sekitar untuk bahan pertimbangan perubahan sirkulasi  udara  pada  ruang  kontrol panel.  Tujuan  utama  mengontrol temperature udara pada ruang kontrol panel  agar  komponen  terap  terjaga temperature nya.  Karena  komponen akan  cepat  rusak  ketika temperature pada perangkat tidak terpenuhi.
2. Perancangan  GUI  sangat  sederhana dam mudah untuk mengetahui keadaan  udara  pada  ruang  kontrol panel  operator  bisa  melihat  kondisi
temperature dan  kelembaban  udara pada waktu tertentu,  yaitu nilai paling tinggi  maupun  nilai  paling  rendah operator juga bisa melihat temperature maupun kelembaban rata –  rata  pada  pengukuran.  Dengan tampilan grafis operator dapat memonitoring dengan mudah.
3. Kontrol  pada  perangkat  monitoring dapat berjalan secara automatis sesuai dengan  settingan  yang  diberikan.
Perangkat monitoring kontrol panel di lengkapi  dengan  beberapa  kontak untuk  mengontrol  udara  pada  ruang kontrol  panel  yang  bisa  dimanfaatkan untuk  menobtrol  udata.  Kontrol  pada perangkat  mempunyai  2  tingkatan untuk  mengontrol  udara  agat  udara tetap stabil dan kontak alaram. Ketika kontrol tidak mampu untuk mengontrol maka alaram akan memberi  tahu  kalau  terjadi  masalah pada udara telah melampaui batas.

## DAFTAR PUSTAKA
Andika  Putra,  2015.  Sitem  monitoring Pengukuran  Pasang  Surut  Air  Laut Berbasis  Sms  Menggunakan  Sensor Ultrasonik dan Komputer Mini. Jurnal Teknik  Elektro,  Universitas  Maritim Raja Ali Haji. Riau.
Cornelus Steven
Sanjaya, 2016. Perancangan Komponen  Penunjang Sistem Pengendalian dan Pemonitoran Temperature dan  Kelembaban  Udara Gedung  Penyimpanan  Beras  Berbasis IOT. Penelitian, Teknik Elektro Universitas  Gajah  Mada.  S1-2016- 333590-bibliography. Yogyakarta.
Dayat  Kurniawan,  2016.  Membangun
Aplikasi
Elektronika dengan Raspberry  Pi  2  dan  Whatsapp. Penerbit  PT  Elekmedia  Komputindo Jakarta. ISBN: 978 – 602 – 02 – 8911 – 3. Jakarta.
Edi  Rakhman,  Faisal  Candrasyah,  dan Fajar  D.  Sutera,  2014.  Raspberry  Pi Microkontroler  Mungil  yang  Serba Bisa.  Penerbit  Andi  Yogyakarta. ISBN:  978  –  979  –  29  4712  –  0. Yogyakarta.
Felix  Agni  Gunawan,  2012.  Perancangan Sistem Pengendali Suhu dan Kelembaban  untuk  Budidaya  Jamur Kuping.  Jurusan  Teknik  Industri, Fakultas  Teknik.  Universitas  Sebelas Maret  Surakarta.  Daftar  Pustaka  13 (2003 – 2011).
Gia  Anggraini,  Siti  Ardianty,  Eka  Puji Widiyanto,  2014.  Rancang  Bangun Aplikasi Pengenalan Pariwisata
Sumatera  Selatan  Berbasis  Sistem Operasi Android. PS Teknik Informatika. STMIK Global Informatika  MDP,  Palembang.  Jurnal
Seminar  Perkembangan  dan  Hasil Penelitian  Ilmu  Komputer  (SPHP- ILKOM). ISSN: 2407-1102.
Jeckson Silitonga, Eka Suswaini, ST, MT, dan  Hendra  Kurniawan,  S.Kom.,
M.Sc.Eng. 2013. Pendaftaran
Mahasiswa  Baru  Berbasis  Mobile (Studi  Kasus  :  Universitas  Maritim Raja  Ali  Haji).  Teknik  perangkat Lunak,  Fakultas  Teknik,  Universitas Maritim Raja Ali Haji.
Mark  Hydeman,  P.E.,  Davide  Swenson, 2010.  Hummidity  Control  For  Data Center.  ASHAE  Jornal.  Copyright 2010  American  Society  of  Heating, Refrigeration  and  Air  –  Conditioning Enggenering, inc.
Muhammad  Fahmi  Awaj.  2008.  Sistem Pengukur  Suhu  dan  Kelembaban Ruang Server. Semarang : Universitas
Diponegoro.
Riny  Sulistyowati,  Dedi  Dwi  Febriantoro,
2012.  Perancangan  Prototipe  Sistem Kontrol  dan  Monitoring  Pembatasan Daya Listrik Berbasis Microkontroler. Jurusan  Teknik  Elektro  Fakultas Teknik  Industri,  Institut  Teknologi Adhi  Tama  Surabaya,  Jurnal  IPTEK, Jurnal IPTEK Vol.16 No,1 Mei 2012.
Takashi  N,  Naoto  T,  Eiichirou  I,  dan Abdelmoumène  H,  2011.  Control Room  Design  for  Efficient  Plant Operation. Yokogawa Technical
Report  English  Edition  Vol.54  No.1. rd-te-r05401-008. Yokogawa.