## Jambura Journal of Electrical and Electronics Engineering

## Analisis Konsumsi Energi Listrik dan Sistem Pencahayaan pada Bangunan Gedung Perkantoran PT X Lampung

## Analysis of Electrical Energy Consumption and Lighting Systems in PT X Lampung Office Buildings
Khoirun Naimah*
Prodi Teknik Sistem Energi Institut Teknologi Sumatera
Lampung Selatan, Indonesia khoirun.naimah@tse.itera.ac.id Abri Rahmatullah Prodi Teknik Sistem Energi Institut Teknologi Sumatera Lampung Selatan, Indonesia abri.120340039@student.itera.ac.id Putty Yunesti Prodi Teknik Sistem Energi Institut Teknologi Sumatera Lampung Selatan, Indonesia putty.yunesti@tse.itera.ac.id Diterima : Mei 2024 Disetujui : Juli 2024 Dipublikasi : Juli 2024
Abstrak—  Energi  listrik  menjadi  faktor  yang  penting  dan banyak  dimanfaatkan  dalam  operasional  perusahaan  dan perkantoran.  Data  konsumsi  energi  berdasarkan  sektor commercial  pada  tahun  2022  dari  kementerian  ESDM  bahwa penggunaan  energi  sebesar  49.65  Milion  BOE  (Barrel  Oil Equivalent)  dengan  penggunaan  energi  listrik  sebesar  68.891 GWh.  Pemakaian  peralatan  listrik  yang  berlebihan  akan menyebabkan pemborosan dan tagihan listrik akan meningkat, sehingga,  diperlukan  sistem  yang  efisien  dalam  penggunaan energi listrik baik dalam sistem pencahayaan maupun lainnya. Upaya  yang  dilakukan  untuk  meningkatkan  efisiensi penggunaan energi listrik dengan melakukan konservasi energi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis nilai  Intensitas  Konsumsi  Energi  (IKE),  sistem  pencahayaan dan mengetahui peluang penghematan konsumsi energi listrik yang dapat dilakukan pada Bangunan Gedung Perkantoran PT. X  Lampung.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini dengan melakukan audit energi awal dan pengukuran singkat pada sistem pencahayaan. Hasil pengukuran yang didapatkan pada  sistem  pencahayaan  pada  ke  3  lantai,  hanya  5  ruangan yang  telah  memenuhi  standar  dari  total  13  ruangan. Berdasarkan  hasil  analisis  didapatkan  peluang  penghematan konsumsi energi listrik dengan metode no cost sebesar 8,1% dan metode  low  cost  sebesar  9,1%,  sehingga  diharapkan  dapat dijadikan  rekomendasi  untuk  mencari  peluang  penghematan pada gedung perkantoran di Indonesia.
Kata Kunci—Audit Energi; Konsumsi energi; Konservasi Energi; Sistem Pencahayaan
Abstract—Electricity  plays  a  crucial  role  in  the  operations  of companies and offices, as highlighted in the  2022 data from the Ministry  of  Energy  and  Mineral  Resources.  The  commercial sector recorded an energy usage of 49.65 million BOE (Barrel Oil Equivalent)  and  68.891  GWh  of  electricity  consumption. Excessive use of electrical equipment leads to wastage, resulting in  higher  electricity  bills.  Thus,  there  is  a  need  for  an  efficient system  in  both  lighting  and  other  areas,  with  efforts  focused  on enhancing  energy  efficiency  through  conservation.  This  Final Project  aims  to  determine  and  analyze  Energy  Consumption
Intensity (IKE) values, lighting systems, and identify opportunities for electricity consumption savings at the PT. X Lampung Office Building.  The  research  method  involves  an  initial  energy  audit and brief  measurements  on  the  lighting  system.  Results  indicate that, out of 13 rooms on all three floors, only 5 meet the standards. The  analysis  identifies  opportunities  for  electricity  consumption savings, with a no-cost method at 8.1% and a low-cost method at 9.1%.  These  findings  are  expected  to  serve  as  recommendations for  identifying  energy-saving  opportunities  in  Indonesian  office buildings.
Keywords—Energy  Audit;  Energy  Consumption;  Energy Conservation; Lighting Systems

## I. P ENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  saat  ini  akan  mengalami perubahan  yang  sangat  baik  khususnya  pada  bidang  energi listrik. Energi listrik menjadi faktor yang penting dan banyak dimanfaatkan  dalam  kehidupan  sehari  hari  baik  dari masyarakat,  pemerintah  maupun  perusahaan.  Penggunaan energi  listrik  dalam  sebuah  perusahaan  memiliki  intensitas penggunaan  yang  tinggi  untuk  memenuhi  kebutuhan operasional dari peralatan maupun fasilitas yang digunakan. Pada  sebuah  gedung  penggunaan  energi  sangat  penting, terutama  dari  penggunaan  energi  listrik  yang  memiliki pemakaian  yang  besar  seperti  pada  pemakaian  peralatan seperti lampu, elevator , sistem pengondisian udara, peralatan elektronik dan pompa. Pemakaian peralatan yang berlebihan akan menyebabkan pemborosan dan tentu saja tagihan listrik juga  akan  naik.  Berdasarkan  hal  tersebut  untuk  mengatasi pemborosan  dalam  pemakaian  energi  harus  dilakukan efisiensi  energi.  Salah  satu  metode  yang  dapat  digunakan untuk  mengefisiensikan  pemakaian  energi  listrik  adalah dengan melakukan konservasi energi [1]. Konservasi energi merupakan  kegiatan  peningkatan  efisiensi  energi  yang digunakan atau proses penghematan energi tanpa mengurangi kenyamanan.  Proses  konservasi  energi  meliputi  adanya kegiatan  audit  energi  yang  merupakan  suatu  metode  untuk menghitung tingkat konsumsi energi suatu bangunan gedung.
Penggunaan  energi  yang  berlebihan  pada  sektor komersial berkontribusi besar terhadap emisi gas rumah kaca dan  perubahan  iklim.  Perubahan  iklim  menjadi  ancaman global serius. Oleh karena itu, mengurangi konsumsi energi adalah langkah kunci dalam upaya mitigasi dampak negatif ini.  Konservasi  energi  membantu  mengurangi  jejak  karbon dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Selain memberikan  manfaat  lingkungan,  konservasi  energi  juga memiliki  manfaat  ekonomi  yang  signifikan.  Penggunaan energi yang lebih efisien dapat mengurangi biaya operasional bagi pemilik bangunan komersial. Investasi dalam teknologi efisiensi  energi  dan  praktik  konservasi  dapat  menghasilkan penghematan  yang  signifikan  dalam  jangka  panjang,  serta meningkatkan  profitabilitas  bisnis.  Data  konsumsi  energi pada sektor komersial khususnya energi listrik menunjukkan terjadi peningkatan setiap tahunnya, bahkan pada tahun 2022 mencapai  68,8  Gwh  atau  mengalami  peningkatan  hingga 11% disbanding tahun 2021 [2].
Kegiatan  Audit  energi  bertujuan  untuk  mengetahui profil  penggunaan  energi  pada  suatu  gedung  dan  mencari upaya  apa  saja  untuk  peningkatan  efisiensi  penggunaan energi  tanpa  mengurangi  sedikit  pun  tingkat  kenyamanan pada gedung [3]. Audit energi pada gedung dilakukan dengan menghitung besarnya intensitas konsumsi energi listrik yang hasilnya nanti akan dibandingkan dengan standar yang sudah ditetapkan  jika  hasil  tingkat  konsumsi  energinya  melebihi standar maka akan  dicari cara untuk mendapatkan peluang penghematannya.
Audit Energi termasuk langkah awal dalam melaksanakan  pencatatan  historis  penggunaan  energi, mengidentifikasi sumber pemborosan energi dan menganalisis peluang penghematan energi, serta melakukan perhitungan dari langkah-langkah yang dibutuhkan [4]. Audit energi  dilakukan  untuk  menghitung  menghitung  besarnya penggunaan  energi  serta  mencari  peluang  penghematan energi  pada  gedung  [5].  Audit  energi  dilaksanakan  dengan audit  energi  awal  yang  merupakan  kegiatan  pengumpulan data  awal  yang  dikenal  dengan  audit  singkat.  Kegiatan  ini tidak  memerlukan  kegiatan  pengukuran  melainkan  dengan pengumpulan  data  historis  konsumsi  penggunaan  energi gedung  berdasarkan  data  rekening pembayaran  energi  yang sudah  ada  [6]  maupun  audit  energi  rinci  yang  merupakan kelanjutan  dari  audit  energi  awal  yang  dilakukan  jika  nilai IKE tidak memenuhi target atau nilai IKE jauh dari standar yang ditetapkan [7].
Audit pada sistem pencahayaan bertujuan untuk menilai sejauh mana tingkat pencahayaan dalam suatu ruangan sesuai dengan ketentuan penggunaan dan fungsi ruangannya. Sistem pencahayaan  pada  bangunan  gedung  membantu  dalam  hal aktivitas pekerjaan atau kegiatan agar dapat berjalan dengan efisien  dan  aman.  Sistem  pencahayaan  terbagi  dua,  yaitu sistem  pencahayaan  alami  yang  bersumber  dari  cahaya matahari dan sistem pencahayaan buatan berasal dari lampu.
Besarnya  tingkat  pencahayaan  ruangan  sudah  diatur dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) 6197: 2020 tentang Konservasi  Energi  pada  Sistem  Pencahayaan  dapat  dilihat pada Tabel 1.
T ABEL 1. T INGKAT P ENCAHAYAAN PADA P ERKANTORAN [8]
Perkantoran Tingkat pencahayaan rata- rata minimum (lux) Ruang resepsionis 300 Ruang direktur 350 Ruang kerja 350 Ruang rapat 300
Persamaan  untuk  menghitung  densitas  daya  yang dinyatakan dalam W/m 2 dapat dilihat pada persamaan (1).
Densitas daya = Jumlah lampu × Daya lampu m² (1)
Keterangan:
Densitas daya = W/m 2
Daya lampu    = watt m 2 = Luas
Intensitas  Konsumsi  energi  (IKE)  dalam  audit  energi merupakan hal yang paling penting. Istilah IKE ini digunakan untuk  menyatakan besarnya  jumlah  penggunaan  energi  tiap meter  persegi  bangunan  dalam  waktu  tertentu  [21].  IKE digunakan  untuk  mengetahui  jenis  penggunaan  konsumsi energi  pada  bangunan  tersebut,  apakah  termasuk  kategori boros atau efisien. Pada bangunan gedung di Indonesia nilai standar IKE telah ditetapkan oleh Permen ESDM Nomor 13 Tahun  2012.  Berikut  tabel  Standar  IKE  pada  bangunan gedung di Indonesia yang dapat dilihat pada Tabel 2.
T ABEL 2. S TANDAR IKE U NTUK G EDUNG K ANTOR B ER -AC DAN T ANPA
AC [9] Kriteria Gedung Kantor Ber- AC (kWh/m²/bulan) Gedung Kantor Tanpa AC (kWh/m²/bulan) Sangat Efisien < 8,5 < 3,4 Efisien 8,5 - 14 3,4 – 5,6 Cukup Efisien 14 – 18,5 5,6 – 7,4 Boros/ Belum Efisien > 18,5 > 7,4
Peraturan  Pemerintah  Nomor  33  Tahun  2023  tentang Konservasi  Energi  menjelaskan  bahwa  Konservasi  Energi adalah  upaya  sistematis,  terencana,  dan  terpadu  guna melestarikan  sumber  daya  energi  dalam  negeri  serta meningkatkan  efisiensi  pemanfaatannya  [10].  Konservasi juga  dapat  dilakukan  dengan  mengurangi  konsumsi  dari penggunaan energi, maka didapatkan penghematan [11].
Proses  audit  energi  pada  gedung  di  Indonesia  belum marak  dilakukan  terutama  pada  gedung-gedung  komersial seperti gedung perkantoran, pemerintah maupun perhotelan, karena  permasalahan  audit  energi  yang  masih  jarang dilakukan  tersebut  maka  penelitian  ini  dilakukan  akan membantu mencari peluang penghematan energi listrik pada gedung  serta  mengetahui  dan  menganalisis  sistem pencahayaan.
Penelitian oleh Darul Falah tentang Audit energi listrik yang dilakukan pada gedung perkantoran PT PLN (Persero) Unit  Layanan  PLTA  Bilibili  yang  bertujuan  untuk menentukan  kriteria  intensitas  energi  (IKE)  berdasarkan historis  dan  menentukan  nilai  peluang  hemat  energi  pada sistem  penerangan,  sistem  pengondisian  udara  dan  motor juga  alat  bantu  pembangkit.  Hasil  penelitian  tersebut menunjukkan bahwa nilai IKE gedung kantor tersebut 11,68 kwh/m 2 /bulan pada 2019 dan 11,11 kwh/m 2 /bulan pada 2020 yang termasuk dalam kategori efisien sesuai Permen ESDM
No.13 tahun 2012. Konsumsi energi dari lampu pada gedung tersebut  sebesar  141,638  kwh/hari.  Peluang  penghematan yang dilakukan adalah mengganti lampu TL (36 Watt 2500 lumen)  menjadi  LED  (16,5  Watt  2500  lumen)  dengan penghematan 34,34 kwh/hari serta mengurangi jumlah listrik yang dikonsumsi mendapatkan penghematan hingga 19,15% dari total penggunaan listrik pada sistem pencahayaan [12].
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Moch  Fajar  A  dkk melakukan    audit  sistem  pencahayaan  ruangan  di  Gedung Perkantoran PT. Varia Usaha Beton Plant Tambakoso Waru. Penelitian  ini  menggunakan  metode  audit  energi  dengan menghitung  nilai  Intensitas  Konsumsi  Energi  (IKE)  untuk proses efisiensi energi listrik. Hasil penelitian diperoleh nilai intensitas pencahayaan dari hasil perhitungan sebesar 347,69 lux , dan setelah dilakukan penggantian lampu nilai intensitas pencahayaan  menjadi  358,9 lux dan  sudah  sesuai  dengan minimal  standar  SNI  6197:2020  yaitu  350 lux .  Hasil perhitungan  nilai  IKE  pada  gedung  ini  sebesar  254,68 kWh/m 2 /tahun, nilai tersebut melebihi standar dari ASEAN- USAID sebesar 240 kWh/m 2 /tahun. Upaya konservasi energi yang  dilakukan  pada  sistem  pencahayaan  dengan  cara mengganti  lampu  CFL  ke  LED.  Hasil  nilai  IKE  setelah dilakukan  konservasi  sebesar  229,7  kWh/m 2 /tahun  dan termasuk efisien (dibawah standar ASEAN-USAID) [13].
Penelitian oleh Sonden Winarto yang melakukan audit energi  pada  gedung  perkantoran  PPSDM  MIGAS menggunakan  metode  pengukuran  langsung  pada  panel kelistrikan  di  gedung  PPSDM  Migas.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  pada  bagian  pencahayaan,  meskipun sebagian ruangan telah menggunakan lampu LED,, beberapa masih  menggunakan  lampu  jenis  CFL  dan  T.  Daya pencahayaan  pada  ruang  kerja  seperti  pada  ruang  humas (10,91  W/m 2 )  dan  ruang  rapat  (2,31  W/m 2 )  sudah  sesuai dengan SNI yaitu berada dibawah 12 W/m 2 [14] .
Penelitian  oleh  Rosnita  Rauf  yang  melakukan  analisis konservasi  energi  Listrik  pada  gedung  kantor  Kementerian lingkungan hidup Sumatera barat melalui observasi terhadap penggunaan  Listrik  dan  perhitungan  IKE,  diperoleh  hasil bahwa  Lantai  II  memiliki  IKE  terbesar  sebesar  11,455 kWh/m 2 /bulan,  sementara  Lantai  I  memiliki  IKE  terendah sebesar  11,081  kWh/m 2 /bulan.  Hanya  Lantai  I,  yang termasuk sebagai gedung kantor dengan dan tanpa AC, yang menunjukkan  penggunaan  listrik  yang  efisien.  Peluang penghematan  biaya  yang  dapat  di  peroleh  sebesar  Rp. 3.787.118,83 per bulan. Rekomendasi yang dilakukan untuk meningkatkan  efisiensi  energi  pada  pencahayaan  dapat dilakukan  dengan  cara  menyalakan  lampu  hanya  saat diperlukan,  merencanakan  pencahayaan  di  ruangan  untuk meminimalkan  kerugian  dan  kelebihan  pencahayaan, memindahkan  peralatan  agar  tidak  menghalangi  cahaya, menambah  atau  mengganti  lampu  di  area  yang  tidak mendapatkan  cukup  cahaya,  dan  beralih  dari  pencahayaan lampu TL ke lampu LED [15].
Penelitian  oleh  Afyudin  M.  Umanailo  dkk  yang melakukan audit energi di gedung kantor walikota manado, Sulawesi  utara  menunjukkan  bahwa  nilai  IKE  ruang Inspektorat sebesar 0,77 kWh/m²/bulan dan ruang studio big data  sebesar  9,83  kWh/m²/bulan.  Hasil  pengukuran  tingkat pencahayaan pada beberapa ruangan berada dibawah standar SNI  350  lux  seperti  di  Ruang  Sekretariat  48  lux,  Ruang Kepala  Departemen  77  lux,  Ruang  Kasir  Umum  35  lux, Ruang  Kasir  Program  &  Perencanaan  31  lux,  Ruang  Kasir
Evaluasi 37 lux, Ruang Kasir Bendahara 45 lux, Ruang Kerja 1  77  lux, dan  Ruang  Kerja  247  lux.  Selain  itu,  Ruang  Unit Bisnis 94 lux, ruang asisten II 41 lux, ruang asisten III 120 lux,  dan  ruang  asisten  IV  37  lux.  Rekomendasi  yang  dapat dilakukan adalah mengganti lampu yang sesuai agar  tingkat pencahayaan sesuai dengan SNI [16].

## II. METODE
Diagram  alir  dari  proses  pelaksanaan  penelitian  yang dilakukan  dapat  dilihat  pada  Gambar  1.  Penelitian  ini dilakukan  beberapa  tahap  mulai  dari  identifikasi  masalah, studi  literatur,  pengumpulan  data  konsumsi  energi, perhitungan intensitas konsumsi energi, pengukuran tingkat pencahayaan,  analisis  nilai  intensitas  konsumsi  energi  dan tingkat pencahayaan, identifikasi upaya peluang penghematan energi, dan rekomendasi penghematan energi.
A. Identifikasi Masalah
Tahapan  ini  adalah  melihat  dan  mengidentifikasi masalah masalah yang ditemukan untuk menjadi bahan pada penelitian.  Adapun  hasil  identifikasi  ini  adalah  ditemukan bahwa  di  gedung  belum  pernah  dilakukan  audit  energi  dan upaya konservasi energi.

## B. Studi Literatur
Tahap  ini  peneliti  melakukan  pencarian  sumber informasi,  refrensi,  dan  survei  lokasi.  Hal  ini  dilakukan sebagai  bahan  pendukung  pada  penelitian  ini.  Adapun sumber referensi dan informasi yang didapatkan berasal dari berbagai jurnal nasional maupun internasional dan buku.

## C. Pengumpulan Data Konsumsi Energi
Pada tahap ini pelaksanaan pengumpulan data yaitu :
1. Data historis pemakaian energi listrik
2. Rekening listrik
3. Denah gedung
4. Luas ruangan
D. Menghitung Intensitas Konsumsi Energi
Menghitung  besarnya  IKE  (Intensitas  Konsumsi Energi)  pada  gedung  dengan  menggunakan  data  historis rekening  listrik  1  tahun  terakhir.  Perhitungan  IKE berdasarkan  Permen  ESDM  Nomor  13  Tahun  2012 menggunakan  persamaan  (1)  digunakan  pada  bangunan gedung  untuk  ruangan  ber-AC  dan  pada  bangunan  gedung untuk ruangan tanpa AC.  Kategori bangunan gedung disebut perkantoran  ber-AC  jika  persentase  luas  lantai  ber  AC terhadap  luas  lantai  total  >  90%.  Persentase  perbandingan luas  lantai  ber  AC  terhadap  luas  lantai  total  <  10  %  maka termasuk kategori bangunan gedung perkantoran tanpa AC.
IKE = Total Konsumsi Energi (kWh)
Luas Lantai (m²) (2)
Persamaan  2  dan  3  adalah  rumus  Intensitas  Konsumsi Energi (IKE)  pada bangunan gedung perkantoran ber AC dan gedung perkantoran tanpa AC jika persentase luas lantai yang menggunakan  AC  terhadap  luas  lantai  total  gedung  10% (sepuluh  persen)  sampai  dengan  90%  (sembilan  puluh persen), maka gedung tersebut termasuk gedung perkantoran ber AC dan gedung perkantoran tanpa AC.
A. Konsumsi  energi  spesifik  per  luas  lantai  tanpa  AC adalah :

## IKE =
Total Konsumsi Energi ( kWh ) - Konsumsi Energi AC (kWh) Luas Lantai Total (m2) (3) B.
Konsumsi energi spesifik lantai ber AC adalah :
IKE = Konsumsi Energi AC (kWh) Luas lantai Ber AC(m 2 ) + Total Konsumsi Energi ( kWh ) - Konsumsi Energi AC (kWh) Luas Lantai Total (m 2 ) (4)

## E. Pengukuran Tingkat Pencahayaan
Prosedur  pengukuran  menggunakan  SNI  7062:2019. Metode  pengukuran  intensitas  pencahayaan  di  tempat  kerja dengan  menggunakan lux meter.  Jumlah  titik  pengukuran dihitung  dengan  mempertimbangkan  bahwa  satu  titik pengukuran mewakili area maksimal 3 m 2 . Titik pengukuran merupakan titik temu antara dua garis diagonal panjang dan lebar  ruangan.  Luas  ruangan  50  m 2 -100  m 2 ,  Jumlah  titik pengukuran  minimal  25  titik.  Jumlah  titik  pengukuran minimal 36 titik untuk luas ruangan > 100 m 2 .

## F. Analisis IKE dan Tingkat Pencahayaan
Nilai  intensitas  Konsumsi  Energi  Listrik  (IKE)  yang didapatkan  pada  proses  perhitungan  akan  dibandingkan dengan standar IKE sesuai dengan Permen ESDM Nomor 13 Tahun  2012.  Nilai  intensitas  cahaya  yang  didapatkan  pada proses  pengukuran  akan  dibandingkan  dengan  standar  nilai intensitas cahaya sesuai SNI 6197:2020 tentang Konservasi Energi pada Sistem Pencahayaan.

## G. Identifikasi Upaya Peluang Penghematan
Setelah  diketahui  nilai  IKE  dan  tingkat  pencahayaan yang  didapatkan  maka  akan  diidentifikasi  seluruh  upaya untuk  peluang  penghematan  sehingga  mendapatkan  hasil yang lebih baik dan efisien.

## H. Rekomendasi Peluang Penghematan Energi
Memberikan  rekomendasi  terbaik  sesuai  dengan keadaan  lingkungan,  kondisi,  dan  anggaran.  Rekomendasi akan  diberikan  dengan  tingkat  kesesuaian  yang  paling mungkin  untuk  dilakukan  dalam  waktu  dekat  yaitu  melalui No cost dan Low cost.
Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Analisis Intensitas Konsumsi Energi (IKE) Audit Energi Awal
1) Profil Bangunan Gedung
PT.  X  Lampung  merupakan  gedung  perkantoran  yang digunakan sebagai Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Listrik Lampung yang dibangun sejak tahun 2017 dan memiliki daya terpasang  dengan  beban  yang  terdiri  dari,  AC  (Air Conditioner),  sistem  pencahayaan  lampu  dan  peralatan lainnya  yang  terpasang  pada  ruangan  gedung  tersebut. Gedung  kantor  ini  terdiri  dari  3  lantai  (15  ruangan)  yang digunakan  sebagai  ruangan  kerja.  Orientasi  letak  bangunan gedung  terlihat  pada  Gambar  2  menghadap  ke  arah  barat daya, sehingga pada sore hari akan menerima sinar matahari secara  langsung  dan  pencahayaan  alami  di  dalam  gedung dapat maksimal.
Pada gedung ini diketahui berdasarkan kWh meter, daya yang terpasang sebesar 105 kVA dengan golongan tarif B2- TR dengan biaya pemakain 1.444,70 (Rp/kWh).
Mulai Identifikasi Masalah Studi Literatur Pengumpulan data Konsumsi Energi Menghitung IKE Pengukuran Tingkat Pencahayaan Analisis IKE Analisis Tingkat Pencahayaan Identifikasi Upaya Peluang Penghematan Energi Selesai Rekomendasi Peluang Penghematan Energi

## Gambar 2. Lokasi Gedung

## 2) Konsumsi Energi Listrik
Analisis konsumsi energi berdasarkan data historis pada periode  waktu  bulan  Agustus  hingga  juli  tahun  2021-2022. Berdasarkan data tersebut pemakaian energi listrik tiap bulan berbeda beda seperti yang terlihat pada Gambar 3 cenderung tidak stabil dan penggunaan rata rata konsumsi energi listrik sebesar 12.558 kWh.

## Gambar 3. Konsumsi Energi Tahun 2021-2022
Pada  periode  tahun  2021-2022  terlihat  berdasarkan gambar  3  terdapat  peningkatan  dan  juga  penurunan  dari konsumsi  energi.    Konsumsi  energi  tertinggi  terjadi  pada bulan  November  tahun  2021  dengan  penggunaan  energi listrik sebesar 13.293 kWh, konsumsi yang tinggi pada bulan november  dikarenakan  aktivitas  para  pegawai  yang  tinggi seperti  melakukan  pekerjaan  tambahan  dan  pelaporan  akhir tahun.  Konsumsi  energi  listrik  terendah  terjadi  bulan  maret 2022  sebesar  11.698  kWh,  penggunaan  energi  yang  rendah pada bulan maret 2022 karena pada bulan tersebut aktivitas pegawai  banyak  dilakukan  pada  kegiatan  luar  lapangan seperti  melaksanakan  pengecekan  maupun  melaksakan kerjasama dengan pihak-pihak tertentu.
Analisis konsumsi energi berdasarkan data historis pada periode  waktu  bulan  Agustus  hingga  juli  tahun  2022-2023 dapat  dilihat  pada  gambar  4.  Berdasarkan  data  tersebut pemakaian  energi  listrik  tiap  bulan  berbeda  beda  dan  ada peningkatan  konsumsi  energi  dari  periode  sebelumnya. Konsumsi energi pada periode ini cenderung stabil, adapun peningkatan  dan  penurunan  konsumsi  tidak  mengalami perubahan  yang  signifikan.  Penggunaan  rata  rata  konsumsi energi listrik sebesar 13.654 kWh.
Pada  periode  tahun  2022-2023  terlihat  berdasarkan Gambar 4 konsumsi energi tertinggi terjadi pada bulan Juni tahun 2023 dengan penggunaan energi listrik sebesar 15.418 kWh, penggunaan energi yang tinggi disebabkan oleh adanya kegiatan  khsusus  seperti  siaga  pada  saat  ada  acara  besar maupun acara lainnya pada kantor tersebut. Konsumsi energi listrik terendah terjadi bulan Maret 2022 sebesar 12.619 kWh karena  aktivitas  pegawai  pada  bulan  tersebut  banyak dilakukan di luar kantor seperti kegiatan survei pengamatan sebuah  proyek,  melakukan  kordinasi  kerja  sama  dengan pihak luar.

## Gambar 4. Konsumsi Energi Tahun 2022-2023
Berdasarkan  Gambar  5  terlihat  penggunaan  konsumsi energi selama 3 tahun (2021-2023) yang telah diurutkan dari pemakain  terendah  hingga  pemakain  tertinggi.  Penggunaan energi  paling  rendah  selama  periode  waktu  tersebut  terjadi pada bulan maret tahun 2022 dan penggunaan energi tertinggi terjadi pada bulan Juni 2023. Konsumsi energi yang tertinggi pada  tahun  2021  terjadi  pada  bulan  November,  tahun  2022 pada bulan Agustus dan tahun 2023 pada bulan Juni.

## Gambar 5. Konsumsi Energi 3 Tahun (2021-2023)
Diagram perbandingan data konsumsi energi yang dapat dilihat  pada  Gambar  6  telah  terjadi  peningkatan  dari  tahun 2022-2023.  Pada  tahun  2023  terlihat  berdasarkan  data perbandingan  konsumsi  energi  tertinggi  pada  bulan  Juni sebesar  15.418  kWh,  konsumsi  energi  ini  meningkat  dari tahun  2022  di  bulan  yang  sama  yakni  bulan  Juni  sebesar 13.178 kWh. Peningkatan ini terjadi disebabkan oleh faktor penambahan pada peralatan yang digunakan untuk kebutuhan kantor dan juga konsumsi energi pada tahun 2023 bulan Juni disebabkan  oleh  aktivitas  yang  terjadi  pada  bulan  tersebut lebih  tinggi  dibandingkan  pada  bulan  lainnya  seperti  masa siaga ketika ada acara atau event besar, para pegawai banyak mengadakan  rapat  pertemuan  dan  bekerja  lebih  lama untuk memastikan  keadaan  dan  keandalan  dari  sistem  distribusi tenaga listrik Lampung. Berdasarkan hal tersebut, pada bulan
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 P EN G G U N A A N EN ER G I L IS T R IK ( K W H ) BULAN
Juni tahun 2023 ditemukan fenomena peningkatan konsumsi energi  listrik.  Konsumsi  energi  listrik    terendah  periode  ini sama  sama  terjadi  pada  bulan  Maret  dikarenakan  aktivitas pegawai  pada  bulan  tersebut  banyak  dilaksanakan  diluar kantor seperti mengadakan kerja sama dengan pihak luar.

## Gambar 6. Perbandingan Konsumsi Energi Periode 2022-2023 pada Bulan yang Sama
Peningkatan  konsumsi  energi  listrik  disebabkan  oleh beberapa  faktor  lain  yang  berpengaruh  seperti  pola penggunaan dari AC dan lampu yang belum efisien. Melalui analisis  konsumsi  dan  memahami  pola  penggunaan  energi listrik pada gedung ini serta faktor-faktor yang mempengaruhi  konsumsi,  dapat  mengembangkan  upaya peluang  yang  sesuai  untuk  mengurangi  konsumsi  energi listrik pada gedung.

## 3) Perhitungan Intensitas Konsumsi Energi (IKE)
Profil  pemakain  energi  pada  gedung  kantor  PT  X Lampung  berdasarkan  Tabel  3  bahwa  penggunaan  energi yang  terbesar  berasal  dari  AC  sebanyak  61,67%,  untuk pemakain  konsumsi  energi  lampu  sebanyak  3,97%  dan peralatan lainnya (Komputer,server dll) sebanyak 34,36%.
T ABEL 3 P ROFIL P EMAKAIAN L ISTRIK Komponen Peralatan Listrik Pemakaian Energi (kWh/bulan) % Pemakaian Energi Lampu 541,68 3,97 AC 8420,4 61,67 Peralatan lain 4691,92 34,36 Total Konsumsi Listrik 13654 100,00
Berdasarkan  pengukuran  dan  perhitungan  didapatkan bahwa  total  luas  lantai  ber  AC  adalah  430,71  m²  (78,98%) dan  total  luas  lantai  Tanpa  AC  sebesar  49,375  m²  (9,05%) dengan rata-rata penggunaan energi listrik per bulan sebesar 13.654 kWh/bulan. Gedung ini termasuk gedung perkantoran ber  AC  dan  gedung  perkantoran  tanpa  AC  dikarenakan persentase luas lantai yang menggunakan AC terhadap luas lantai total gedung 10% (sepuluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen).
Hasil  nilai  Intensitas  Konsumsi  energi  dapat  dicari menggunakan  persamaan  (3)  dan  (4)  sehingga  didapatkan nilai IKE dapat dilihat pada Tabel 4.
T ABEL 4 I NTENSITAS K ONSUMSI E NERGI G EDUNG
IKE Tanpa AC kWh/m²/Bulan IKE Ber AC kWh/m²/Bulan 9,597 29,147
Tabel  4  merupakan  hasil  perhitungan  Intensitas Konsumsi Energi (IKE). Berdasarkan data tersebut hasil nilai IKE  masuk  kedalam  kategori  boros/belum  efisien  baik dari IKE ber AC maupun tanpa AC berdasarkan Permen ESDM No 13 Tahun 2012.
Nilai  IKE  Tanpa  AC  berada  dalam  kategori boros/belum efisien dipengaruhi oleh konsumsi energi lampu sebesar  541,68  kWh/bulan,  penggunaan  ini  diakibatkan ruangan toilet dan koridor yang menyala 24 jam meski dalam kondisi  yang  tidak  terpakai.  Pemakain  lampu  juga dipengaruhi  oleh  jam  kerja  pegawai  jika  banyak melaksanakan  lembur  dan  kesadaran  pegawai  untuk mematikan  lampu  pada  saat  meninggalkan  ruangan  juga berpengaruh  pada  konsumsi  energi  tersebut.  Kondisi  yang berpengaruh  lainnya  terdapat  pada  peralatan  lainnya  yang menyala 24 jam seperti  komputer, server dan monitor yang menjadi kebutuhan pada gedung tersebut sehingga konsumsi energi  yang  digunakan  tergolong  banyak  dengan  konsumsi energi  listrik  sebesar  4691,92  kWh/bulan.  Berdasarkan perhitungan nilai ini termasuk tinggi dan mempengaruhi nilai IKE Tanpa AC.
Nilai  IKE  Ber  AC  yang  boros/belum  efisien  pada gedung ini dipengaruhi oleh pola penggunaan dari Ac pada ruangan yang menyala hingga 24 jam di lantai 3 pada ruangan DCC ( Distribution Control Centre ), LCC ( Lampung Comand Centre )  dan  ruang  server  sehingga  konsumsi  energi  yang dipakai sangat banyak dan berpengaruh pada nilai IKE untuk ruangan Ber AC. Pengurangan jam nyala yang dilakukan dari sisi  AC  untuk  lantai  3  ini  tidak  banyak  dilakukan  karena menjadi kebutuhan pegawai dalam hal kenyamanan bekerja. Prinsip  konservasi  energi  adalah  dengan  mengurangi  lama penggunaan dan mengubah pola operasi peralatan tetapi tidak mengurangi  atau  menghilangkan  kenyamanan  dari  sisi pengguna gedung.
Pola  operasi  nyala  AC  dan  lampu  pada  ruang  kerja diketahui  dinyalakan  pada  pukul  06.00  dan  dimatikan  pada jam  20.00,  maka  yang  dapat  dilakukan  dengan  mengubah pola operasi nyala menjadi pukul 08.00 dan mematikan pada jam pulang kantor di jam 17.00.

## 4) Data Penggunaan Lampu dan AC
Gedung ini memakai beberapa tipe lampu terlihat pada tabel 7 dan beberapa tipe AC seperti terlihat pada Tabel 5 dan Tabel 6.
T ABEL 5. D ATA J ENIS L AMPU Jenis Lampu Jumlah Daya (W) Merk Lumen LED 60 12 Philips 1360 LED Kecil 9 5 Renesola 450 TL 48 18 Philips 1050
T ABEL 6. D ATA J ENIS AC Jenis AC Jumlah Daya (W) Merk Split 19 1090 SHARP Cassete 1 1890 DAIKIN
Peluang  penghematan  yang  dilakukan  berfokus  pada sistem  pencahayaan  buatan  (Lampu)  yang  akan  dianalisis karena  berdasarkan  observasi  dan  audit  dari  sistem  lampu ditemukan  penggunaan  yang  masih  belum  efisien.  Peluang penghematan  dari  sisi  AC  juga  dilakukan  berdasarkan  data pemakain  menjadi  faktor  penggunaan  energi  terbesar  dari konsumsi  energi  pada  gedung.  Penggunaan  beban  lainnya
seperti komputer, UPS, printer dan monitor tidak dilakukan karena  memang  menjadi  kebutuhan  pada  gedung  tersebut yang tidak dapat dihindarkan. Berdasarkan analisis tersebut, dapat  disimpulkan  bahwa  sistem  AC  dan  lampu  adalah prioritas utama untuk menghemat energi listrik.
B. Analisis Sistem Pencahayaan
1) Tingkat Pencahayaan (Lux) Ruangan
Pengukuran pencahayaan yang dilakukan pada gedung perkantoran  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  sistem pencahayaan  apakah  sudah  sesuai  dengan  standar  SNI  atau belum  sesuai  dengan  standar.  Selain  itu,  pengukuran pencahayaan juga dilakukan untuk memastikan kenyamanan para  pegawai  saat  bekerja.  Berdasarkan  pengamatan bahwa aspek  kenyamanan  telah  terpenuhi  dikantor  tersebut,  maka pengukuran  pencahayaan  dilakukan  untuk  memastikan bahwa  sistem  pencahayaan  di  Gedung  Perkantoran memenuhi standar SNI.
Pengambilan data dilakukan pada ke 3 lantai selama 6 hari  berturut  turut  dan  dilakukan  pada  jam  kerja  untuk memperoleh  hasil  pengukuran  yang  akurat.  Pengukuran pencahayaan dilakukan mengikuti langkah-langkah pengukuran pada SNI 7062:2019 dengan menggunakan alat ukur lux  meter. Penentuan  titik  pengukuran  pada  ruangan terlebih  dahulu  dibuat  pada software autocad dan pengambilan data dilakukan sebanyak 3 kali pada setiap titik pengukuran. Saat melakukan pengukuran, ruangan dikondisikan pada keadaan seharusnya yakni seluruh lampu pada  ruangan  di  nyalakan  dan  pencahayaan  alami  yang berasal dari jendela. Hasil pengukuran yang didapatkan dapat dilihat pada Tabel 7.
T ABEL 7. D ATA T INGKAT P ENCAHAYAAN T IAP R UANGAN
Lt Ruangan Tingkat Pencahayaan (Lux) Agustus 2023 Stan dar Tanggal : 1 2 3 4 5 6 1 Lobby 355 344 297 383 388 385 300 Rapat 119 114 53 56 54 52 300 K3 umum 362 359 108 311 264 381 350 Pengadaan 670 648 266 558 589 596 350 2 Manager 293 252 156 345 353 518 350 Rapat 2 146 144 129 203 193 184 350 Har 352 385 52 247 351 680 350 Perencanaan 180 109 36 120 78
81 350 Fasop 214 149 67 141 155 190 350 3 DCC
75 73 65 67 68 71
350 Operasi 1 117 112 93 108 102 105 350 Operasi 2 109 93 95 104 107 116 350 LCC 118 105 71 100 96 103 350 Keterangan warna: Putih : Memenuhi Standar Abu
: Dibawah Standar
Merah  : Melebihi Standar
Hasil  pengukuran  yang  didapatkan  pada  lantai  1 terdapat ruangan yang belum memenuhi standar SNI yakni di ruang  rapat  dan  menunjukan  tingkat  pencahayaan  yang terendah dibandingkan ruangan lainnya. Pada ruangan lobby , K3  dan  pengadaan  sudah  memenuhi  standar  tingkat pencahayaan,  namun  terdapat  hari  tertentu  pada  ruangan tersebut tingkat pencahayaan tidak memenuhi standar namun dengan  nilai  yang  tidak  berbeda  jauh.  Lantai  1  pada  ruang pengadaan  memiliki  tingkat  pencahayaan  yang  lebih  besar dibandingkan  ruangan  lainnya  karena  memiliki  sumber pencahayaan alami dari jendela yang besar sehingga cahaya
dapat  masuk  maksimal,  sedangkan  ruangan  lain  memakai jendela yang normal dan terhalang oleh gorden.
Tingkat  pencahayaan  pada  lantai  2  terdapat  ruangan yang  belum  memenuhi  standar  yakni  ruang  rapat, perencanaan  dan  fasop.  Ruangan  yang  memenuhi  standar hanya  2  ruangan  saja  yakni  ruang  manager  dan  ruang  har, namun  hanya  pada  hari  tertentu  ruangan  tersebut  tingkat pencahayaannya  memenuhi  standar.  Lantai  2  pada  ruang manager  memiliki  intensitas  cahaya  yang  tinggi  karena cahaya  alami  yang  masuk  ke  ruangan  lewat  jendela  dapat maksimal.
Hasil tingkat pencahayaan pada lantai 3 bahwa semua ruangan  dilantai  ini belum memenuhi  standar.  Nilai  tingkat pencahayaan lantai 3 dapat dikatakan jauh dari nilai standar yang  ditetapkan.  Rendahnya  tingkat  pencahayaan  pada ruangan  disebabkan  karena  lampu  yang  terpasang  belum mampu  menerangi  dengan  maksimal.  Pencahayaan  alami juga tidak dapat maksimal karena minimnnya jendela.
Hasil  total  pengukuran  tingkat  pencahayan  yang didapatkan pada ke 3 lantai pada gedung ini hanya 5 ruangan saja yang telah memenuhi standar dengan persentase hanya 38,4% dari total 13 ruangan. Ruangan yang telah memenuhi standar SNI yakni ruang lobby, K3, pengadaan, manager dan Pemeliharaan.

## 2) Densitas Daya
Berdasarkan pengukuran luas ruangan dan perhitungan jumlah daya lampu pada persamaan (1) maka dapat dihitung daya  pencahayaan  dengan  hasil  yang  diilustrasikan  pada Gambar 7.

## Gambar 7. Densitas Daya Ruangan
Sesuai  dengan  standar  SNI  6197-2020,  tingkat pencahayaan maksimum untuk ruang kerja adalah maksimal 7,53  W/m 2 .  Berdasarkan  perhitungan  didapatkan  bahwa ruangan  pada  gedung  kantor  PT  X  Lampung  sudah memenuhi standar dengan nilai tidak ada yang melebihi dari 7,53W/m 2 . Hasil densitas daya ini sangat berbanding terbalik dengan  tingkat  pencahayaan  pada  beberapa  ruangan  yang masih dibawah nilai standar.

## C. Peluang Penghematan Energi
1) No Cost
Peluang no cost artinya tanpa mengeluarkan biaya sama sekali, dengan cara mengurangi  lama penggunaan peralatan elektronik  terutama  lampu  yang  terlalu  boros  agar  lebih efisien  dalam  penggunaannya  [15,  17,  18].  Peluang  yang
0.000 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 P E NG AD AA N K3 R APAT T OI L E T KO R IDO R P E R E NC AN AA N HAR F ASOP M A NA GE R R APAT T OI L E T KO R IDO R T O IL E T … DC C L C C 1 L C C 2 OPE R ASI 1 O PE R A SI 2 T OI L E T -DA P UR KO R IDO R De n si tas Da y a L am pu M aks im um (W /m 2) Hasil Perhitungan Standar Maksimal
dapat dihemat jika menggunakan metode no cost dapat dilihat pada Tabel 8 dan Tabel 9.
T ABEL 8. P ELUANG P ENGHEMATAN L AMPU N O C OST Penggunaan Lama Penggunaan Jam/hari Pemakaian kWh/Bulan Biaya Rp/bulan Sebelum 361 541,68 802.848 Sesudah 201 318,18 557.083 Hasil Penghematan 160 223,5 355.179
Berdasarkan Tabel 8 peluang penghematan pada lampu bisa dilakukan dengan mengubah kebiasaan dan  menambah kepedulian pegawai terhadap penggunaan lampu yang masih boros. Pengurangan pada toilet dapat dilakukan ketika malam hari dan siang hari dengan mematikan lampu pada saat selesai digunakan  dan dimatikan  jika  tidak  digunakan  pada  malam hari.  Penghematan  pada  ruang  kerja  dengan  konservasi dilakukan  dengan  mematikan  lampu  pada  saat  jam  istirahat selama  2  jam  dan  ketika  akan  meninggalkan  ruangan, kemudian  ruangan  kerja  yang  semula  dihidupkan  pada  jam 06.00 menjadi jam 08.00. Dari kegiatan tersebut didapatkan penghematan  yang  didapatkan  perbulan  adalah  223,5  kWh atau dapat menghemat biaya sebesar Rp. 355.179,50.
T ABEL 9. P ELUANG P ENGHEMATAN AC N O C OST Penggunaan Lama Penggunaan Jam/hari Pemakaian kWh/Bulan Biaya Rp/bulan Sebelum 220 8420,4 13.381.447 Sesudah 192 7468 11.867.921 Hasil Penghematan 28 952,4 1.513.525
Berdasarkan  Tabel  9  Peluang  penghematan  pada  AC bisa  dilakukan  dengan  mengubah  kebiasaan  pada  saat menyalakan  AC.  Berdasarkan  pengamatan  dan  wawancara, diketahui bahwa di kantor tersebut AC dinyalakan pada jam 06.00,  hal  ini  dapat  diubah  dan  sebaiknya  AC  dinyalakan pada jam  08.00 saat pegawai mulai masuk kerja. Pada pagi hari  dapat  menggunakan  udara  segar  dari  luar  sebelum  AC dinyalakan.  Peluang  penghematan  dengan  mengubah  jam nyala  dari  AC  didapatkan  sebesar  952,4  kWh  atau menghemat biaya sebesar Rp. 1.513.525.
Setelah mengetahui peluang penghematan dari No Cost maka  nilai  IKE  dihitung  ulang  dengan  berdasar  kondisi setelah  penghematan  dengan  metode No  Cost yang  dapat dilihat  pada  Tabel  10.  Nilai  IKE  setelah  dilakukan penghematan No  Cost dapat  diturunkan  tetapi  masih termasuk dalam kategori boros/belum efisien.
T ABEL 10. N ILAI IKE SETELAH P ENGHEMATAN N O C OST IKE Sebelum Penghematan IKE Setelah Penghematan Tanpa AC Ber AC Tanpa AC Ber AC 9,59 29,15 9,18 26,52

## 2) Low Cost
Upaya  penghematan  energi  listrik  dengan Low  Cost dilakukan  dengan  mengganti  jenis  lampu  yang  digunakan dengan lumen/watt yang lebih besar agar lebih hemat energi [12, 19, 18]. Berdasarkan data pada Tabel 11 diketahui pada kantor tersebut menggunakan jensi lampu TL 18-watt 1050 Lumen sebanyak 46 lampu yang belum LED, oleh karena itu upaya  yang  dilakukan  dengan  mengganti  jenis  lampu  yang digunakan.
T ABEL 11. P ERUBAHAN J ENIS L AMPU TL Penggunaan Jenis Lampu Daya (W) Lumen Lumen/ Watt Harga Sebelum Philips TL Lampu Neon 18W 1050 58,33 30.000 Sesudah Master LED Tube 600 mm 10W 865 T8 | W 10 W 1050 105 130.000
Dari jenis lampu yang digunakan, masih terdapat lampu TL  Neon  yang  merupakan  lampu  dengan  konsumsi  energi listrik  relatif  besar  dibandingkan  lampu  LED  dengan  nilai intensitas  cahaya  yang  sama.  Oleh  karena  itu  lampu  TL sebaiknya  diganti  dengan  lampu  LED.  Beberapa  penelitian juga  telah  menjelaskan  bahwa  lampu  LED  lebih  baik disbanding jenis lainnya [12, 13, 14, 15, 16, 20]. Untuk lampu TL Neon kapasitas 18W dengan lumen 1080 lm, dapat diganti dengan lampu LED kapasitas 10W dengan lumen 1080 lm. Pergantian lampu dengan menggunakan intensitas yang sama dikarenakan  pada  gedung  tersebut  menggunakan  rumah lampu berukuran 600mm dan lampu yang cocok dan sesuai dengan  ukuran  adalah  lampu  yang  telah  disebutkan  diatas. Penghematan yang terjadi jika mengganti semua lampu dapat dilihat pada Tabel 12.
T ABEL 12. P ELUANG P ENGHEMATAN L AMPU L OW C OST Penggunan Pemakain kWh/Bulan Biaya Rp/bulan Sebelum 505,2 802.848,68 Sesudah 249,86 397.070,02 Hasil Penghematan 291,82 463.751,59
Peluang  yang  didapatkan  dari  mengganti  jenis  lampu neon  ke  lampu  TL  dikombinasikan  dengan  konservasi pengurangan lama penggunaan lampu berdasarkan tabel 4.15 mendapatkan peluang penghematan sebesar 249,86 kWh atau menghemat biaya sebesar Rp. 463.751,59.
Peluang  hemat  energi  dan  biaya  operasional  harus dianalisis sebelum melakukan perhitungan untuk mengetahui efektivitas energi dalam jangka panjang dan kapan investasi akan  menghasilkan  keuntungan,  dengan  demikian  dapat ditentukan  berapa  besar  keuntungan  energi  dalam  jangka panjang  dan  berapa  lama  waktu  yang  dibutuhkan  untuk mendapatkan  balik  modal.  Periode  pengembalian  investasi dapat dilihat pada Tabel 13.
T ABEL 13. P AYBACK P ERIOD L AMPU
Investasi Awal (Rp) Jumlah Keuntungan Penghematan per Bulan (Rp) Payback Period (Bulan ke) 6.240.000 463.751,59 14
Berdasarkan  investasi  awal  dan  biaya  penghematan yang dilakukan dengan memasang lampu dengan watt yang lebih  rendah  yakni  10W  didapatkan  waktu  pengembalian investasi atau Payback Period adalah pada bulan ke 14 atau selama 1 tahun 2 bulan.
Setelah  mengetahui  peluang  penghematan  dari Low Cost maka nilai IKE dihitung ulang dengan berdasar kondisi setelah  penghematan  dengan  metode Low  Cost yang  dapat dilihat  pada  Tabel  14.  Nilai  IKE  setelah  dilakukan penghematan  kombinasi  no-cost  dan  low-cost  dapat diturunkan  tetapi  masih  termasuk  tinggi  sehingga  tetap berada dalam kategori boros/belum efisien.
Penggunaan  konsumsi  energi  listrik  yang  dihasilkan peralatan tersebut memang tinggi, tetapi tidak mungkin untuk memisahkan  atau  mengurangi  penggunaan  karena  memang diperlukan  untuk  aktivitas  kerja.  Penggunaan  energi  yang tinggi  dari  peralatan  ini  bukanlah  merupakan  hasil  sebuah dari  pemborosan  yang  tidak  perlu,  namun  ini  merupakan langkah  yang  harus  dilakukan  untuk  menjaga  kelancaran berjalannya  operasi  sistem  distribusi  tenaga  listrik.  Hal  ini sesuai  dengan  prinsip  konservasi  energi  yakni  penggunaan energi  secara  bijak  (ada  penghematan  yang  bisa  dilakukan) tanpa mengorbankan produktivitas dan kenyamanan.
T ABEL 14. N ILAI IKE SETELAH P ENGHEMATAN L OW C OST IKE Sebelum Penghematan IKE Setelah Penghematan Tanpa AC Ber AC Tanpa AC Ber AC 9,59 29,15 9,06 26,40
Profil  pemakain  energi  yang  didapatkan  berdasarkan skema penghematan yang telah dijelaskan jika menggunakan skema No Cost maka penghematan yang didapatkan sebesar 8,6%  dan  menggunakan  skema Low  Cost sebesar  9,1%. Penurunan konsumsi energi listrik berdasarkan skema dapat terlihat pada Gambar 8.
Gambar 8. Perbandingan Penggunaan Energi Listrik

## D. Rekomendasi
Berdasarkan  hasil  yang  telah  dibahas  dan  melakukan analisis  pada  penelitian  ini  berhasil  mengidentifikasi beberapa poin yang dapat ditingkatkan, dengan mempertimbangkan  seluruh  faktor  sehingga  memberikan beberapa  rekomendasi  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan efektivitas pelaksanaan di masa yang akan datang.
1. Pengurangan konsumsi energi menggunakan skema No Cost dapat  dicapai  dengan  mengubah  kebiasaan mematikan  lampu  dan  AC  ruangan  di  Bangunan Gedung  jika  tidak  dipergunakan.  Mengubah  pola operasi  nyala  AC  ketika  pada  jam  kerja  di  jam  08.00, sebelum  jam  tersebut  dapat menggunakan  udara  segar dari  alam.  Pola  operasi  lampu  juga  dapat  dinyalakan pada saat jam kerja di jam 08.00 dan mematikan lampu ruangan  maupun  toilet  jika  meninggalkan  ruangan. Toilet  dan  koridor  pada  malam  hari  sebaiknya dimatikan. Penghematan sebesar 8.6%.
2. Pengurangan  konsumsi  energi  juga  dapat  dilakukan dengan skema Low Cost mengganti lampu menggunakan lampu hemat energi yang menggunakan Watt rendah dengan intensitas pencahayaan yang sama dan  dikombinasi  dengan  pola  skema No  Cost . Penghematan sebesar 9,1%.
3. Sebaiknya memanfaatkan cahaya alami (matahari) pada siang  hari  dengan  membuka  tirai  jendela  secukupnya sehingga  tingkat  cahaya  memadai  untuk  melakukan kegiatan  pekerjaan.  Menggunakan  jenis  kaca  ataupun menggunakan kaca film yang dapat mengurangi panas matahari yang masuk ke dalam ruangan.

## IV. K ESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  yang  telah  dilakukan, maka  mendapatkan  kesimpulan  bahwa:  (1).  Berdasarkan pengukuran  dan  perhitungan  didapatkan  bahwa  gedung tersebut  termasuk  kategori gedung  perkantoran ber  AC  dan gedung  perkantoran  tanpa  AC.  Total  luas  lantai  ber  AC adalah  430,71  m²  (78,98%)  dan  total  luas  lantai  Tanpa  AC sebesar 49,375 m² (9,05%). Hasil nilai Intensitas Konsumsi energi  Tanpa  AC  dengan  menggunakan  persamaan didapatkan  nilai  IKE  sebesar  9,597  kWh/m²/Bulan.  Hasil nilai  Intensitas  Konsumsi  Energi  Ber  AC  didapatkan  nilai IKE sebesar 29,147 kWh/m²/Bulan. Nilai IKE pada gedung ini  termasuk  dalam  kategori  boros/belum  efisien  sesuai dengan  Permen  ESDM  No  13  Tahun  2012;  (2).  Terdapat ruangan  yang  memiliki  tingkat  pencahayaan  yang  sudah sesuai memenuhi standar dan belum sesuai standar SNI 6197- 2020.  Hasil  pengukuran  yang  didapatkan  pada  ke  3  lantai hanya 5 ruangan saja yang telah memenuhi standar dari total 13  ruangan.  Ruangan  yang  telah  memenuhi  standar  SNI yakni  ruang  lobby,  K3,  pengadaan,  manager  dan Pemeliharaan.  Ruangan  yang  belum  memenuhi  standar adalah ruang rapat lantai 1 dan 2, perencanaan, fasop, DCC, LCC,  operasi  1  dan  2.  Sistem  pencahayaan  yang  ada  di Gedung Kantor PT X Lampung masih belum bisa dikatakan baik  ditinjau  dari  teknologi  lampu  yang  digunakan  dan cahaya  alami  yang  masuk  ke  ruang  kerja  sangat  minim, contohnya  untuk  dilantai  2  dan  3  karena  nilai  tingkat pencahayaan  masih  di  bawah  standar  minimum  SNI 6197:2020;  (3).  Peluang  penghematan  energi  listrik  yang didapatkan menggunakan skema No cost dengan konservasi energi  dengan  mengurangi  pemakain  konsumsi  lampu  dan AC didapatkan persentase penghematan sebesar 8,6% dengan pemakaian  12.478,1  kWh.  Peluang  penghematan  dengan skema Low  Cost dengan  mengganti  lampu  dan  juga  di kombinasi  dengan  mengurangi  pemakain  didapatkan persentase  penghematan  sebesar  9,1%  dengan  pemakaian 12.409,78 kWh.

## R EFFERENSI
[1] Fadliyansyah,  "Analisa  Kebutuhan  dan  Konservasi Energy  Listrik  pada  Museum  Provinsi  Kalimantan Barat," Jurnal Teknik Elektro Universitas Tanjungpura, vol. 2, 2019.
[2]  Handbook  Of  Energy  &  Economic  Statistic  of Indonesia, Jakarta: Ministry of Energy and Mineral Resources Republic of Indonesia, 2022.
[3]  M. A. Raharjo and S. Riadi, "Audit Konsumsi Energi Untuk  Mengetahui  Peluang  Penghematan  Energi Pada  Gedung  PT  Indonesia  Caps  Anf  Closures," Jurnal PASTI, vol. X, 2015.
13654 12478.1 (8,6%) 12409.78 (9,1%) 11500 12000 12500 13000 13500 14000 Pe n gg un aa n E n erg i Lis trik (k W h) Pemakaian

## Pemakaian Eksisting Pemakain No Cost
Pemakain Low Cost
[4]  Stephan,  "Audit  Energi  Pada  Gedung  B  Politeknik Negeri Bengkalis," INOVTEK POLBENG, vol. 8, p. 138, 2018.
[5]  Gusnaidi,  R.  Gianto  and  M.  I.  Arsyad,  "Analisa Audit Energi Pada Gedung Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah," Teknik Elektro Universitas TanjungpurA, vol. 2, 2021.
[6]  I.  W.  A.  Sutresna,  I.  A.  Weking  and  I.  W.  Rinas, "Audit Energi Untuk Efisiensi Energi Pada Gedung Pt. Sejahtera Indobali Trada," Spektrum, vol. 5, 2018.
[7]  N.  S.  Baskara,  "Analisis  Audit  Energi  dan  Peluang Hemat Energi Menggunakan Kipas Angin Otomatis Berbasis  Arduino  dan  Sensor  Suhu  di  Daerah Sendangguwo, Semarang," Universitas Islam Indonesia, 2019.
[8]  "SNI-6197-2020  Konservasi  energi  pada  sistem pencahayaan," Badan Standardisasi Nasional, Jakarta, 2020.
[9]  "Peraturan  Menteri  Energi  Dan  Sumber  Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang  Penghematan  Pemakaian  Tenaga  Listrik," Jakarta, 2012.
[10]  K.  S.  N.  R.  INDONESIA,  "Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Konservasi EnergI," Jakarta, 2023.
[11]  N. N. Rahayu, D. Suhendi and E. Wismiana, "Audit Energi  Listrik  Pada  PT.  X," Jurnal  Online Mahasiswa Bidang Teknik Elektro, vol. 1.
[12]  D.  Falah,  "Analisis  Audit  Energi  Listrik  pada  PT PLN  (Persero)  Unit  Layanan  PLTA  Bilibili  Kab. Gowa,"  in Prosiding  Seminar  Nasional  Teknik Elektro dan Informatika , Makassar, 2021.
[13]  M. F. A, G. Budiono, K. Hariadi and S. Yuliananda, "Audit  Sistem  Pencahayaan  dan  Sistem  Pendingin Ruangan  dalam  Upaya  Efisiensi  Energi  Listrik  di Gedung  Perkantoran  PT.  Varia  Usaha  Beton  Plant Tambakoso Waru," Jurnal EL Sains, vol. 3, 2021.
[14]  S.  Winarto,  "Audit  Energi  pada  Gedung  PPSDM MIGAS," vol. 9, 2019.
[15]  R.  Rauf,  "Analisis  Konservasi  Energi  Listrik  pada Kantor  Kementrian  Lingkungan  Hidup  (KLH) Sumatera Barat," Ekasakti Engineering Journal, vol. 1, no. 1, pp. 10-21, 2021.
[16]  A. M. Umanailo, M. Rumbayan and V. C. Poekoel, "Audit  Energi  Di  Kantor  Walikota  Manado, Sulawesi  Utara," Jurnal  Teknik  Elektro  dan Komputer, vol. 7, no. 2, pp. 113-122, 2018.
[17]  K.  Naimah,  I.  D.  Arirohman,  M.  R.  Zen,  R.  M. Wicaksono  and  F.  N.  Soelami,  "Analysis  of Electrical Energy Consumption in Office Buildings of  the  Institute  Technology  of  Sumatra  in  Energy Conservation  and  Efficiency  Efforts," Jurnal Edukasi Elektro, vol. 7, no. 2, pp. 181-194, 2023.
[18]  G.  S.  Fahmi,  D.  Suhardi  and  Widianto,  "Analisis Audit dan Peningkatan Efisiensi Penggunaan Energi Listrik  Pada  Sistem  Pencahayaan  dan  Air Conditioning (AC) di Gedung Kantor BPJS Daerah Kota  Malang  dengan  Pendekatan  AHP," SinarFe7, vol. 4, no. 1, pp. 335-343, 2021.
[19]  A.  P.  Ningrum  and  M.  Ali,  "Audit  Energi  Untuk Pencapaian  Penghematan  Penggunaan  Energi  Pada Bangunan  Gedung  Perkantoran," Jurnal  Universal Technic, vol. 3, no. 1, pp. 78-91, 2024.
[20]  N. Murdiyansyah, E. Yandri, D. P. Y. Lodewijk and R. Ariati, "Leading Light: The Impact of Advanced Lighting  Technologies  on  Indonesia's  Office Industry," Leuser Journal of Environmental Studies, vol. 2, no. 1, pp. 1-11, 2024.