## ANALISA KEBUTUHAN AIR UNTUK HYDRANT DAN SPRINKLER DI TRANSMART MALL PALEMBANG
Erny Agusri 1 , Sudirman Kimi 2
Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Palembang, Jln. Jend. A. Yani 13 Ulu Palembang 30263,
E-mail: ernybasir280863@gmail.com

## Abstrak
Transmart Mall Palembang berada di jalan radial merupakan salah satu pusat perbelanjaan (mall) yang  ada  di  kota  Palembang.  Transmart  mall  ini  berdiri  di luasan  lahan  24.157,50  m 2 dengan  tinggi gedung 32,5 m dan terdiri dari 5 lantai yang didukung dengan berbagai fasilitas didalamnya.
Salah satu fasilitas yang tersedia di Transmart Mall ini untuk kenyamanan pengunjung dari bahaya kebakaran telah disediakan  Alat Pemadam  Api Ringan (APAR), sistem hydrant dan sprinkler dalam upaya realisasi tindakan pengamanan, upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
Analisa yang dilaksanakan yaitu meliputi analisa kebutuhan air untuk hydrant box , hydrant pillar dan sprinkler ,  serta  kapasitas  pompa  terhadap  pendistribusian  air.  Dari  hasil  analisa  didapat  data kebutuhan  air  untuk hydrant  box maximum yaitu  48  m 3 , hydrant  pillar  maximum yaitu  273,6  m 3 , sprinkler maximum yaitu 403,4 m 3 dan perhitungan kapasitas pompa adalah sebesar 38,506 hp untuk daya air (P w ) maximum dan 55,008 hp untuk daya poros (P) maximum .
Kata Kunci: Transmart Mall Palembang, sistem hydrant dan sprinkler , analisa kebutuhan air, kapasitas pompa

## PENDAHULUAN
Pusat  perbelanjaan  sering  disebut  dengan mall,  yang  merupakan  jenis  dari  pusat perbelanjaan  yang  secara  arsitektur  berupa bangunan tertutup dengan suhu yang diatur dan memiliki jalur untuk berjalan jalan yang teratur sehingga berada di antara toko-toko kecil yang berhadapan. Karena bentuk arsitektur bangunannya  yang  melebar  (luas),  umumnya sebuah  mall  memiliki  tinggi  minimal  tiga lantai.  Kegiatan  yang  dilakukan  oleh  para customer (pengunjung)  dalam  mall  sangat banyak, antara lain adalah berbelanja, menghabiskan waktu bermain permainan yang ada, bersantai sambil menikmati makanan dan minuman  favorit  di  tempat  makan  yang  ada dalam  mall  tersebut  atau  hanya  sekedar berjalan-jalan.
Perkembangan keberadaan pusat perbelanjaan mall, di Palembang semakin lama semakin meningkat dan banyak. Adapun yang ada  di  Palembang  adalah  antara  lain:  IP (International  Plaza),  PIM  (Palembang  Indah Mall),  PTC  (Palembang  Trade  Center),  PS (Palembang Square), PI (Palembang Icon), OPI mall dan yang terbaru diremiskan pada tanggal 20  Oktober  2018  yaitu  Transmart  PCC  mall yang  berada  di  jalan  radial  palembang. Transmart mall ini memiliki bangunan dengan
tinggi  5  lantai  ( basement ,  lantai  dasar,  lantai satu, lantai dua dan lantai tiga) yang dilengkapi carefour, bioskop, tempat makan (restoran) dan wahana  permainan  trans  studio  mini,  yang berdiri di luasan lahan 24.157,50 m 2 .
Salah  satu  dari  beberapa  aspek  penting dalam  penyelenggaran  bangunan  termasuk rumah  dan  gedung  adalah  pengamanan terhadap  bahaya  kebakaran.  Transmart  PCC mall  ini  untuk  kenyamanan  pengunjung  dari bahaya  kebakaran  telah  disediakan  Alat Pemadam  Api  Ringan  (APAR), hydrant dan sprinkler dalam  upaya  realisasi  tindakan pengamanan, upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Berdasarkan pengamatan  terhadap  kasus-kasus  kebakaran selama ini, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan,  antara  lain  adalah  bahwa  sistem proteksi  kebakaran  tidaklah  cukup  hanya  Alat Pemadam Api Ringan (APAR). Oleh sebab itu diperlukan  sistem  proteksi  kebakaran  yang tersedia  secara  terencana  terutama  yang terpasang  mutlak  harus  diperhatikan.  Instalasi sprinkler kebakaran merupakan sarana pemadan kebakaran yang bekerja secara handal dalam  suatu  ruangan  dalan  bangunan  gedung. Kemampuan  pemadaman  kebakaran  dari instalasi sprinkler ini  dibandingkan  peralatan pemadam  kebakaran  lainnya  telah  terbukti
lebih  efektif.  Sedangkan hydrant adalah instalasi  pemadam  kebakaran  yang  dipasang permanent  berupa  jaringan  pipa  berisi  air bertekanan terus  menerus dan  siap  digunakan. Hydrant dan sprinkler ini  sangat  berguna  dan diperlukan  dalam  keadaan  darurat  seperti kebakaran.  Maksud  dari  penelitian  ini  adalah menganalisa  kebutuhan  air  yang  dibutuhkan untuk perancangan sistem pemadam kebakaran hydran t  dan sprinkler. Adapun  tujuan  dari penelitian  ini  adalah  mengetahui  kapasitas  air dari Ground Water Tank (GWT) untuk hydrant dan sprinkler.

## TINJAUAN PUSTAKA
Definisi Hydrant . Hydrant pemadam  kebakaran  merupakan fasilitas publik yang penting untuk diperhatikan karena
menyangkut keamanan dan kenyamanan  masyarakat.  Saat  ini  banyak tempat publik seperti taman hiburan, mall, jalan pabrik,  gedung,  pasar,  bahkan  rumah  di perkotaan  hingga  desa  bisa  saja  mengalami kebakaran.
Hydrant pemadam  kebakaran  adalah sebuat  alat  atau  terminal  penghubung  untuk bantuan darurat saat terjadi kebakaran. Pasokan air  untuk hydrant gedung  harus  sekurang- kurangnya  400  liter/menit,  serta  mampu mengalirkan  air  minimal  selama  30  menit. Jumlah pasokan air untuk hydrant gedung yang dibutuhkan  ditunjukan  dalam  rumus  sebagai berikut:
V = Q x t (1) Dengan :
V = volume air yang dibutuhkan untuk hydrant (liter). Q = debit aliran untuk hydrant (liter/menit). T = waktu pasokan air simpanan (menit).
Klasifikasi Hydrant.
Berdasarkan klasifikasinya yang mengacu  pada National  Fire  Protection Asociation ( NFPA), hydrant disklasifikasi sebagai berikut:
1. Kelas 1 sistem.
Yaitu hydrant sistem dengan menggunakan koneksi  selang  yang  berukuran  2,5  inchi untuk mensuplai air.
2. Kelas 2 sistem.
Yaitu hydrant sistem dengan menggunakan koneksi  selang  yang  berukuran  1,5  inchi untuk mensuplai air.
3. Kelas 3 sistem.
Yaitu hydrant sistem dengan menggunakan koneksi  selang  yang  berukuran  2,5  inchi dan  1,5  inchi  untuk  mensuplai  air digunakan  oleh  orang-orang  pemula  yang tidak  terlatih  dan  orang-orang  yang memiliki  keahlian  dalam  penanganan kebakaran seperi pemadam kebakaran.
Persyaratan Teknis.
Syarat-syarat khusus ini adalah merupakan ciri hydrant dan harus dilaksanakan dalam pengerjaannya.
Tabel 1. Persyaratan teknis hydrant. Diameter Slag 2,5 inchi 1,5 inchi Minimal debit air 1.892 liter/menit (500 gpm) 378,5 liter/menit (100 gpm) Minimal diameter pipa tegak Bangunan tinggi 4 inchi, bangunan tinggi  B  6 inchi Bangunan rendah 2 inchi, bangunan rendah  A  4 inchi Tekanan maksimal Tidak terbatas  (12 bar) 100  psi  (6,8 kg/cm 2 ) Tekanan minimal 65  psi  (4,42 kg/cm 2 ) 65  psi  (4,42 kg/cm 2 ) Minimal pemakaian 30 menit 30 menit Sumber: SK.GUBK No.877/1981 Definisi Sprinkler. Sprinkler
adalah suatu sistem pemancar  air  pada  sistem  pemadam kebakaran  yang  bekerja  secara  otomatis bilamana  suhu  ruang  mencapai  suhu tertentu. ( sumber: perpustakaan kementerian PU).
Sistem sprinkler adalah  suatu  system yang  bekerja  secara  otomatis  dengan memancarkan air  bertekanan kesegala arah untuk memadamkan kebakaran atau mencegah  meluasnya  kebakaran.  Instalasi sprinkler ini  dipasang  secara  tetap  atau permanen  di  dalam  bangunan  yang  dapat memadamkan  kebakaran  secara  otomatis dengan  menyemprotkan  air  di  segala  arah
ruangan  atau tempat  terjadinya kebakaran. Jumlah pasokan air untuk sistem sprinkler
gedung yang dibutuhkan ditunjukan dalam rumus sebagai berikut:
V = Q x t (2)
Dengan :
V  =  volume  air  yang  dibutuhkan  untuk sprinkler (liter).
Q = debit aliran untuk hydrant (liter/menit). T = waktu pasokan air simpanan (menit).

## METODOLOGI PENELITIAN Pengumpulan Data.
Data  primer  didapatkan  dengan  cara meninjau  langsung  atau  survey  fisik  terhadap obyek  lokasi,  yaitu  gedung  Transmart  Mall Palembang, dimana pada peninjauan obyek ini meliputi  semua  tinjauan  lapangan  yang dilakukan dengan metode wawancara langsung kepada pihak pengelola langsung. Adapun data sekunder yang digunakan yaitu:
a. Data jumlah titik hydrant dan sprinkler pada gedung Transmart Mall
Palembang.
b. Denah  instalasi hydrant dan sprinkler pada gedung Transmart Mall
Palembang.
c. Buku panduan SNI tentang hydrant dan sprinkler .

## Pengolahan Data.
Pengolahan  data  yang  dilakukan  yaitu perhitungan  terhadap  kebutuhan  pasokan  air untuk    alat  pemadam  kebakaran hydrant dan sprinkler di gedung Transmart Mall Palembang.
Langkah perhitungan adalah sebagai berikut: 1. Menentukan  volume  air  yang  dibutuhkan hydrant , baik hydrant gedung atau hydrant box maupun hydrant halaman atau hydrant pillar ,  dengan  mengalihkan  debit  aliran untuk hydrant (liter/detik)  dengan  waktu pasokan air simpanan (detik).
2. Menentukan  jumlah  kebutuhan  kepala sprinkler di  gedung  Transmart  Mall Palembang.
3. Menentukan  daya  pompa  yang  digunkan untuk  alat  pemadam  kebakaran  di  gedung Transmart Mall Palembang.
4. Menentukan  volume  air  maximum  untuk hydrant dan sprinkler ,  sehingga  didapat nilai  kebutuhan  volume ground  water  tank untuk  menampung  kebutuhan  air hydrant dan sprinkler di  gedung  Transmart  Mall Palembang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Ketersediaan  Air Pada Ground  Water  Tank (GWT).
Transmart PCC Mall Palembang tidak ada sumber air sendiri maka dari itu pasokan air dari perusahaan  air  (PDAM)  di  tampung  pada  dua ground  water  tank (GWT),  sedangkan  satu ground water tank dapat menampung  volume air    sebanyak  300  m 3 .  Dengan  spesifikasi ground water tank adalah sebagai berikut:
1. Ground Water Tank : Kapasitas 300 m 3 Panjang : 12,8 meter Lebar : 4,8 meter Kedalaman : 5 meter
Gambar  2. Ground  Water  Tank (GWT) Transmart PCC mall Palembang.
a. Perhitungan  Kebutuhan  Air  Hydrant
Lantai Dasar.
Pada  Transmart  PCC  Mall  lantai  dasar memiliki luasan lahan 5480 m 2 .
Tabel 2. Jumlah hydrant box di lantai dasar.
Letak titik terpasang Jumlah hydrant terpasang Samping ruang panel 1 Samping tangga escalator 2 Lobby belakang 1 Hydrant pillar 4
Gambar  3.  Instalasi  hydrant  lantai  dasar Transmart PCC mall Palembang.
Jadi  kebutuhan  volume  air  (V)  di  lantai  dasar adalah sebagai berikut:
Q = 400 liter/menit = 6,667 liter/detik T  = 30 menit = 1800 detik
V = 6,667 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 ⁄ 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘 𝑥 1800 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘
V = 12000 liter
4 Unit (Hydrant Box) = 4 x V = 4 x 12000 liter
= 48000 liter
Hydrant pillar/ halaman Q = 38 liter/detik t  = 30 menit = 1800 detik
V = 38 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘
⁄ 𝑥 1800 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘
V = 68400 liter
4 Unit (Hydrant Pillar) = 4 x V
= 4 x 68400 liter
= 273600 liter
a. Perhitungan  Kebutuhan  Air  Hydrant
Lantai satu.
Pada Transmart PCC Mall lantai satu memiliki luasan lahan 6000 m 2 .
Tabel 3. Jumlah hydrant box di lantai satu.
Letak titik terpasang Jumlah hydrant  box terpasang Depan interogation room 1 Lobby depan 2 Lobby belakang 1
Gambar  4.  Instalasi  hydrant  lantai  satu Transmart PCC mall Palembang.
Jadi  kebutuhan  volume  air  (V)  di  lantai  satu adalah sebagai berikut:
Q = 400 liter/menit = 6,667 liter/detik T = 30 menit  = 1800 detik
V = 6,667 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 ⁄ 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘 𝑥 1800 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘
V = 12000 liter
4 Unit (Hydrant Box) = 4 x V
= 4 x 12000 liter
= 48000 liter
a. Perhitungan  Kebutuhan  Air  Hydrant Lantai dua.
Pada Transmart PCC Mall lantai dua memiliki luasan lahan 6000 m 2 .
Tabel 4.4: Jumlah hydrant box di lantai dua.
Letak titik terpasang Jumlah hydrant box terpasang Depan fit lift 1 Lobby depan 2 Lobby belakang 1
Gambar  5.  Instalasi  hydrant  lantai  dua Transmart PCC mall Palembang.
Jadi  kebutuhan  volume  air  (V)  di  lantai  dua adalah sebagai berikut:
Q = 400 liter/menit = 6,667 liter/detik T = 30 menit  = 1800 detik
V = 6,667 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 ⁄ 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘 𝑥 1800 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘
V = 12000 liter
4 Unit (Hydrant Box) = 4 x V
= 4 x 12000 liter
= 48000 liter
a. Perhitungan  Kebutuhan  Air  Hydrant lantai tiga.
Pada Transmart PCC Mall lantai dua memiliki luasan lahan 4928 m 2 .
Tabel 4. Jumlah hydrant box di lantai tiga.
Letak titik terpasang Jumlah hydrant box terpasang Depan ruang engineering room 1 Lobby depan 1 Depan fit lift 1 Lobby belakang 1
Gambar  6.  Instalasi  hydrant  lantai  tiga Transmart PCC mall Palembang.
Jadi  kebutuhan  volume  air  (V)  di  lantai  tiga adalah sebagai berikut:
Q = 400 liter/menit = 6,667 liter/detik T = 30 menit = 1800 detik
V = 6,667 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 ⁄ 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘 𝑥 1800 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘 V = 12000 liter
4 Unit ( Hydrant Box ) = 4 x V
= 4 x 12000 liter = 48000 liter Perhitungan Kebutuhan Air Untuk Sprinkler. Menurut peraturan SNI-03-3989-2000 sprinkler dengan sistem terbuka membutuhkan debit  air  (Q)  =  28  liter/menit. Sprinkler yang digunakan  pada  Transmart  PCC  mall  ada  dua jenis yaitu pendant dan upright yang diletakan pada  setiap  lantai  mall,  dengan  spesifikasi sprinkler sebagai berikut:
a. Perhitungan  Kebutuhan  Air Sprinkler Lantai Basement .
Pada  Transmart  PCC  Mall  lantai basement memiliki luasan lahan 5360 m 2 .
Tabel  5.  Jumlah  titik sprinkler di  lantai basement. Ruang/ tenant Jumlah titik Musholla 2 Wc pria dan wanita 3 Building management 2 Gudang 2 House keeping 3 Lobby basement 16 Area parkir 452 Jumlah 480
Gambar  7.  Instalasi sprinkler lantai basement Transmart PCC mall Palembang.
Jadi  kebutuhan  volume  air  (V)  di  lantai basement adalah sebagai berikut:
V = Q x T Q = 28 liter/menit = 0,4667 liter/detik T = 30 menit = 1800 detik
V = 0,4667 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘 ⁄ 𝑥 1800 𝑑𝑒𝑡𝑖 k V = 840 liter 480 titik sprinkler = 480 x V = 480 x 840 liter = 403200 liter.
a. Perhitungan  Kebutuhan  Air Sprinkler
Lantai Dasar.
Pada Transmart PCC Mall lantai dasar memiliki luasan lahan 5480 m 2 .
Tabel 6. Jumlah titik sprinkler di lantai dasar.
Ruang/ Tenant Jumlah titik Wendys 9 Imperial  kitchen  dan dimsum 9 Gili trawangan 6 Bale soto 6 Pempek wawa 6 Solaria 6 Pop chop chicken 3 Sri melayu 10 Xo suki 6 Martabak har 4 Sumo bento 4 Old town white coffe  6 Pempek saga 4 Barong cafe 8 Ichiban sushi 6 The coffe bean 7 Bank mega 4 Baskin robbins 2 Lobby depan 105 Lobby belakang 70 Jumlah 281
Gambar  8.  Instalasi sprinkler lantai  dasar Transmart PCC mall Palembang.
Jadi  kebutuhan  volume  air  (V)  di  lantai  dasar adalah sebagai berikut:
V = Q x T Q = 28 liter/menit = 0,4667 liter/detik T = 30 menit = 1800 detik V = 0,4667 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘
⁄ 𝑥 1800 𝑑𝑒𝑡𝑖 k
V = 840 liter
281 titik sprinkler = 281 x V = 281 x 840 liter = 236040 liter
a. Perhitungan  Kebutuhan  Air Sprinkler Lantai Satu.
Pada Transmart PCC Mall lantai satu memiliki luasan lahan 6000 m 2 .
Tabel 7. Jumlah titik sprinkler di lantai satu. Ruang/ Tenant Jumlah titik Ware house 18 Stock room 34 CCD 11 Trans hello 21 Lobby depan 169 Lobby belakang 125 Jumlah 378
(Sumber:  hasil  perhitungan  penelitian  di Transmart PCC mall)
Gambar  9.  Instalasi sprinkler lantai  satu Transmart PCC mall Palembang.
Jadi  kebutuhan  volume  air  (V)  di  lantai  satu adalah sebagai berikut: V = Q x T Q = 28 liter/menit = 0,4667 liter/detik T = 30 menit = 1800 detik V = 0,4667 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘 ⁄ 𝑥 1800 𝑑𝑒𝑡𝑖 k V = 840 liter 378 titik sprinkler = 378 x V = 378 x 840 liter = 317520 liter
b. Perhitungan  Kebutuhan  Air Sprinkler Lantai dua.
Pada Transmart PCC Mall lantai dua memiliki luasan lahan 6000 m 2 .
c. Perhitungan Kebutuhan Air Sprinkler Lantai dua.
Pada  Transmart  PCC  Mall  lantai  dua memiliki luasan lahan 6000 m 2 .
Tabel 8. Jumlah titik sprinkler di lantai
dua. Ruang/ Tenant Jumlah titik Furniture 27 Storage dan stationery 56 D’ authentic 18 Salt grocery 34 Breakfast 21 Sport and biycle 30 Kitchen ware 35 Lobby depan 82 Lobby belakang 57 Pelantaran samping  16 Jumlah 376
Gambar  10.  Instalasi sprinkler lantai  dua Transmart PCC mall Palembang.
Jadi  kebutuhan  volume  air  (V)  di  lantai  dua adalah sebagai berikut:
V = Q x T Q = 28 liter/menit = 0,4667 liter/detik T = 30 menit = 1800 detik V = 0,4667 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘 ⁄ 𝑥 1800 𝑑𝑒𝑡𝑖 k
V = 840 liter 376 titik sprinkler = 376 x V = 376 x 840 liter = 315840 liter
d. Perhitungan  Kebutuhan  Air Sprinkler
Lantai tiga.
Pada Transmart PCC Mall lantai dua memiliki luasan lahan 4928 m 2 .
Tabel 9. Jumlah titik sprinkler di lantai tiga. Ruang/ tenant Jumlah titik Musholla 2 Koridor toilet 7 Toilet pria dan wanita 2 Lift room 2 Gudang 3 Koridor  kantor  kid city 3 Finance 1 HRD 2 Customer service 1 Engineering room 4 Janitor 2 Party room 6 Ayam gepuk 1 Bakul sunda 1 Mie ayam kimbi 1 Dokar 1 Ring bar 1 Trans studio mini 323 Jumlah 366
Gambar  11.  Instalasi sprinkler lantai  tiga Transmart PCC mall Palembang.
Jadi  kebutuhan  volume  air  (V)  di  lantai  tiga adalah sebagai berikut:
V = Q x T Q = 28 liter/menit = 0,4667 liter/detik T = 30 menit = 1800 detik V = 0,4667 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘 ⁄ 𝑥 1800 𝑑𝑒𝑡𝑖 k = 840 liter 366 titik sprinkler = 366 x V = 366 x 840 liter = 307440 liter
Perhitungan  Kebutuhan  Air Maximum Pemadam Kebakaran.
Tinggi bangunan Transmart PCC mall dari  lantai  dasar  sampai  atap  yaitu  32  m 2 , memliki  5  lantai  dan  pada  setiap  lantainya terpasang  alat  pemadam  kebakaran  ( hydrant dan sprinkler ).  Dalam  pengoperasiannya, dibutuhkan  air  yang  dapat  mengoperasikan
pemadam  kebakaran  ( hydrant dan sprinkler ) dalam waktu 30  menit. Volume kebutuhan air pemadam kebakaran perlu diperhatikan sehingga tidak menyebabkan kelebihan air atau kekurangan air pada sistem pemadam kebakaran.  Secara  spesifik  jumlah  alat pemadam  kebakaran (hydrant dan sprinkler ) dapat di lihat pada tabel bawah ini:
Tabel 10. Jumlah hasil perhitungan alat pemadam kebakaran.
Lantai Luas lantai Hydrant terpasang Sprinkler terpasang Box Pillar Basement 5360 m 2 4 0 480 Lantai dasar 5880 m 2 4 4 281 Lantai 1 6000 m 2 4 0 378 Lantai 2 6000 m 2 4 0 376 Lantai 3 4928 m 2 4 0 366 Jumlah 28128 m 2 20 4 1881
(Sumber: hasil perhitungan penelitian di Transmart PCC mall)
Tabel 11. Jumlah hasil perhitungan volume air.
Lantai Volume Air (liter) Hydrant box Hydrant pillar Sprinkler Basement 48000 0 403200 Lantai dasar 48000 273600 236040 Lantai 1 48000 0 317520 Lantai 2 48000 0 315840 Lantai 3 48000 0 307440
Maka  dari  perhitungan  kebutuhan volume  air  (V)  maximum  alat  pemadam kebakaran adalah :
V 1 = 48000 liter ( hydrant box ) V 2 = 273600 liter ( hydrant pillar ) V 3 = 403200 liter ( sprinkler ) V (kebutuhsn air max) = V 1 + V 2 + V 3 = 48000 liter + 273600 liter + 403200 liter = 724800 liter = 724,800 m 3 ~ 725 m 3 .
Reservoir Hydrant Dan Sprinkler. Volume ground water tank di Transmart PCC Mall adalah 600 m 3 , pada saat mall  beroperasi  maka  air  yang  tersedia  pada ground  water  tank sekitar  75%,  jadi  air  yang ada pada GWT saat mall beroperasi adalah 450 m 3 . Dengan  volume  450  m 3 pada ground water  tank pada  saat  mall  beroperasi  bisa mencukupi  untuk  memadamkan  kebakaran  di Transmart  PCC  Mall  apabila  terjadi  pada sebagian  ruang,  akan  tetapi  apabila  terjadi
kebakaran  pada  satu  lantai  maka  air  tersebut tidak dapat mencukupi pasokan air. Kebutuhan pasokan air maximum untuk waktu pemadaman selama  30  menit  adalah  724800  liter  atau 724,800 m 3 atau dibulatkan 725 m 3 . Sedangkan untuk  memenuhi  kekurangan  air  tersebut  di Transmart  PCC  mall  tersedia  sistem siamese connection .

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan.
Berdasarkan  hasil  dari  perhitungan kebutuhan  air  untuk  alat  pemadam  kebakaran hydran t  dan sprinkler di  Transmart  Mall Palembang  dapat  diambil  kesimpulan  sebagai berikut :
 Sprinkler  yang  digunakan  adalah sprinkler  type  upright  dan  pendant dengan kepekaan terhadap suhu 65˚ C dan warna cairan dalam tabung merah.
 Bak  penampungan  air  ( reservoir ) untuk alat pemadam kebakaran dan air bersih  yang  digunakan  untuk  sehari  – hari digabung menjadi satu.
 Kapasitas volume air di Ground Water Tank (GWT)  di  transmart mall  adalah 450 m 3 . Sedangkan kebutuhan volume air  maximun  yang  dibutuhkan  adalah 725 m 3 .

## Saran.
Dalam  penulisan  tugas  akhir  analisa kebutuhan  air  untuk  hydrant  dan  sprinkler  di transmart  mall  palembang  ini  masih  banyak kekurangan  yang  mana  nantinya  dapat ditambahkan  lagi.  Untuk  saran  yang  perlu diperhatikan adalah :
 Sebaiknya jenis sprinkler yang digunakan  harus  lebih  sensitive  lagi terhadap kepakaan suhu yaitu 53˚C dan warna  cairan  dalam  tabung  warna jingga.
 Sebaiknya  tempat  penampungan  air untuk  pemadam  kebakaran  dipisah dengan penampungan air untuk
kebutuhan  sehari  –  hari  agar  apabila terjadi keadaan darurat maka air untuk pemadam  kebakaran  tidak  kurang, Berdasarkan  peraturan  SNI-03-3989- 2000  tentang  tata  cara  pemasangan instalasi alat pemadam kebakaran)
 Untuk  menanggulangi  kekurangan  air seabaiknya  dibangun  atau  ditambah lagi  bak  penampungan  air  ( reservoir ) yang  digunkan  untuk  memadamkan kebakaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Septiani Yelly, 2014, “Analisa Kebutuhan Air Untuk Hydrant Dan Sprinkler Di  Hotel Santika Jalan Radial Palembang”. Fakultas Teknik Jurusan Sipil Universitas Muhammadiyah Palembang.