## TINJAUAN PENGAMAN GARDU DISTRIBUSI 37A TERHADAP LEDAKAN TRAFO DI SKIP DALAM PALDAM
Denny R. Pattiapon 1) , J. J. Rikumahu 2)
1,2) Teknik Elektro, Politeknik Negeri Ambon
1) redgiecilia@gmail.com

## ABSTRACT
Electrical  power  from  Perusahaan  Listrik  Negara  (PLN)  is  distribute  to  load  use  distribution  transformer. Electrical power  that distribute  to load with distribution substation often causes fault on transformer. Based on the  experience,  fault  on  transformer  can  caused  by  several  factors  such  as  unstable  power  transformer,  load unbalance, overload of transformer, less  maintenance of transformers equipment,  or other problems at the load side. From the result of the analysis, should be emphasized the load to balance and maintane the equipment of transformers  to  improve  continuity  of  power  supply  for  customers.  There  are  some  types  of  breaker  at transformer is used for certain condition. Grounding on distribution substation purpose to secure the transformer and its conductive parts from touch voltage. Installation of distribution substation panel should be appropriate in order to secure for people.

## ABSTRAK
Daya  listrik  yang  dewasa  ini  digunakan  bersumber  dari  Perusahaan  Listrik  Negara  (PLN),  selanjutnya  daya listrik  tersebut  didistribusikan  ke  pusat-pusat  beban  melalui  transformator  distribusi. Sistem  pendistribusian energi  listrik  ke  pusat  beban  melalui  gardu  distribusi  sering  kali  menyebabkan  terjadinya  gangguan  pada transformator  distribusi.  Berdasarkan  pengalaman  yang  sering  terjadi  di  lapangan  dimana  terjadi  permasalahan pada  trafo  disebabkan  oleh  beberapa  faktor  diantaranya  trafo  daya  tidak  stabil,  beban  tidak  seimbang, pembebanan  yang  melebihi  kapasitas  trafo  dan  masalah  lain  yang  sering  terjadi  pada  pusat-pusat  beban,  serta kurang  terpeliharanya  peralatan-peralatan  transformator  distribusi.  Dari  hasil  analisis  perlu  ditekankan  dalam menjaga keseimbangan beban serta pemeliharaan peratatan gardu distribusi demi meningkatkan pelayanan yang aman dan baik bagi konsumen. Sebuah transformator memiliki berbagai jenis pengaman yang digunakan untuk masing-masing  kondisi  serta  waktu  tertentu.  Pembumian  pada  gardu  distribusi  bertujuan  untuk  mengamankan trafo serta bagian-bagian dari peralatan yang konduktif dari bahaya tegangan sentuh. Penyusunan peralatan pada panel gardu harus diatur sedemikian rupa sehingga aman bagi manusia.
Kata Kunci : Pengaman Gardu; Trafo Distribusi

## 1. PENDAHULUAN
Daya  listrik  yang  dewasa  ini  digunakan bersumber  dari  Perusahaan  Listrik  Negara  (PLN), selanjutnya  daya  listrik  tersebut  didistribusikan  ke pusat-pusat  beban  melalui  transformator  distribusi. Sistem  pendistribusian  energi  listrik  ke  pusat  beban melalui  gardu  distribusi  sering  kali  menyebabkan terjadinya  gangguan  pada  transformator  distribusi. Berdasarkan  pengalaman  yang  sering  terjadi  di lapangan  dimana  terjadi  permasalahan  pada  trafo disebabkan  oleh  beberapa  faktor  diantaranya  trafo daya  tidak  stabil,  beban  tidak  seimbang,  pembebanan yang  melebihi  kapasitas  trafo  dan  masalah  lain  yang sering  terjadi  pada  pusat-pusat  beban,  serta  kurang terpeliharanya peralatan-peralatan transformator distribusi.
Untuk  menganalisa  permasalahan  yang  terjadi pada    sistem  distribusi  serta  pemeliharaannya  dan dapat  menganalisa  gangguan  yang  terjadi  akibat pembebanan  yang  melebihi  kapasitas  transformator serta pemeliharaan pada peralatan-peralatan transformator distribusi.
2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengaman Transformator
Pengaman Transformator adalah suatu cara yang
digunakan untuk mencegah atau membatasi kerusakan peralatan  terhadap  gangguan  sehingga  kelangsungan penyaluran dapat dipertahankan.
Secara  umum  pengaman  transformator  dapat digolongkan  dalam  2  kelompok  jenis  pengaman, yaitu:
1. Pengaman Obyek, yaitu sistem pengaman transformator  terhadap  gangguan  yang  terjadi  di dalam transformator itu sendiri.
2. Pengaman  Sistem,  yaitu  pengaman  transformator terhadap gangguan yang terjadi dalam sistem tenaga listrik yang terjadi diluar transformator.
Adapun gangguan-gangguan yang sering dijumpai adalah :
1. Terjadinya  arus  lebih  karena  hubung  singkat  atau beban lebih.
2. Terjadinya arus hubung tanah.
3. Terjadinya gangguan di dalam transformator.
4. Terjadinya gangguan disebabkan sambaran petir
Untuk transformator distribusi dengan daya kecil biasanya  untuk  mengamankan  arus  hubung  singkat digunakan sekring saja. Pengaman lebih lengkap akan menjadi  terlampau  mahal  padahal  daya  terpasang
tidak terlalu besar.
2.2. Pengaman Arus
Pengaman  arus  yang  melindungi  transformator umumnya  peka  terhadap  perubahan-perubahan  yang terjadi pada arus listrik yang mengalir. 1. Pengaman Arus Lebih Pada alat pengaman arus lebih terdapat kepekaan terhadap  besar  arus  yang  mengalir,  atau  mendeteksi besaran  arus  yang  melalui  suatu  jaringan  dengan bantuan  trafo  arus.  Alat-alat  pengaman  arus  lebih dapat  dibedakan  menurut  karakteristik  arus  waktu, berupa :
a) Relay arus waktu ( Instantaneous relay ) yaitu : relay yang  bekerja  seketika  (tanpa  waktu  tunda)  ketika arus  yang  mengalir  melewati  nilai settingnya, relay akan  bekerja  beberapa  waktu  mili  detik  (10  -  20 ms), ditunjukkan pada Gambar 1.

## Gambar 1. Karakteristik Waktu Seketika
b) Relay  arus  lebih  waktu  tertentu  ( Defenite  time relay )  yaitu  :  relay  ini  akan  memberikan  perintah pada  PMT  pada  saat  terjadi  gangguan  hubung singkat  dan  besarnya  arus  gangguan  melampaui settingnya  (I s ),  dan  jangka  waktu  kerja  relay diperpanjang  mulai  pick  up  sampai  kerja  relay diperpanjang dengan waktu tertentu tidak tergantung  besarnya  arus  yang  mengerjakan  relay, ditunjukkan pada Gambar 2.

## Gambar 2. Karakteristik Relay Waktu Defenite
c) Relay arus lebih waktu terbalik yaitu : relay yang akan bekerja dengan waktu tunda yang tergantung dan  besarnya  arus  secara  terbalik  (Inverse  time), makin  besar  arus  makin  kecil  waktu  tundahnya.
Karakteristiknya  dibedakan  dalam  tiga  kelompok yaitu  :  standar invers , very  invers , extreemely invers , ditunjukkan pada Gambar 3.
Gambar 3. Karakteristik Relay Waktu Terbalik
Cara kerja relay arus lebih :
Apabila tejadi gangguan arus lebih, baik pada tiap fasa maupun  pada  ketiga  fasanya,  maka  terdapat  aliran arus pada kumparan relay I, ditunjukkan pada Gambar 4.

## Gambar 4. Rangkaian Pengaman Relay Arus Lebih
1. Pengaman arus selisih, digunakan 2 buah transformator  arus  yang  ditempatkan  pada  sisi primer  maupun  sisi  sekunder  dan  pada  kedua transformatorm  itu  dihubungkan  dengan  sebuah kumparan.
2. Sekering  ( fuse )  adalah  pengaman  lebur  yang fungsinya  mengamankan  peralatan  listrik  dari gangguan  hubung  singkat.  Dalam  pemasangannya, sekring  dihubungkan  seri  pada  masing-masing hantaran  phasa  yang  tidak  di  ketanakan  (R,  S,  T). berdasarkan bentuknya sekring dapat di klasifikasikan  menurut  tipe  atau  jenisnya  di antaranya tipe ulir, tipe tabung, dan tipe pisau.
a) Tipe Ulir terdiri dari sebuah silinder porselin, di dalamnya  terdapat  selain  kawat  perak  (smel- dreed), juga sebuah kawat tahanan. Ujung kawat itu di soldir pada kontak bawah dan kontak atas pengaman fuse.
b) Tipe  Tabung,  pengaman  lebur  dengan  kapasitas yang  relatif  mulai  kapasitas  pemutusan  yang rendah  hingga  tinggi  dan  dapat  dijumpai  dalam rating  tegangan  extra  rendah,  tegangan  rendah, tegangan  menengah,  ataupun  tegangan  tinggi, ditunjukkan pada Gambar 5.
.

## Gambar 5. Suatu Potongan Penampang Pengaman Tipe Tabung
c) c)Tipe  Pisau  sering  disebut  pula  HRC  ( High Rupturing Capasity ). Sekring tipe ini merupakan jenis  sekring  pengaman  dengan  kapasitas pemutusan tinggi, ditunjukkan pada Gambar 6.
 cos U P I  3 cos  U P
I 

## Gambar 6. Pengaman Arus Tipe Pisau
Untuk  menentukan  kemampuan  hantar  arus  sebuah pengaman  harus  ditentukan  arus  yang  dipakai berdasarkan  daya  beban  yang  dihubungkan,  rumus yang digunakan :
1. Untuk arus bolak-balik fasa satu :
……………………………….. (1)
2. Untuk arus bolak-balik fasa tiga :
………………………….. (2)
Untuk  tegangan  bolak-balik  fasa  satu,  U  adalah tegangan  fasanya,  umumnya  220  V.  Untuk  tegangan fasa  tiga,  U  adalah  tegangan  antar  fasanya  umumnya 380 V. Cara untuk menentukan pengaman utama yang diperlukan adalah
I n = I t x a ….…………………………… (3) Dimana : I n = Ditentukan berdasarkan arus yang dipakai I t =  Jumlah  arus  yang  dipakai,  dihitung  dari  daya beban seluruhnya
a   = Faktor keserempakan
3. Pelebur  ( fuse  cut  out )  adalah  suatu  alat  pemutus, dimana  dengan  meleburnya  bagian  dari  komponen yang  telah  dirancang  khusus  dan  disesuaikan ukurannya  untuk  membuka  rangkaian  dimana pelebur tersebut dipasang dan memutuskan arus bila arus  tersebut  melebihi  suatu  nilai  dalam  waktu tertentu.
4. Pemutus  Balik  Otomatis  ( recioser )  ini  secara  fisik mempunyai  `kemampuan  seperti  pemutus  beban, yang dapat bekerja secara otomatis untuk mengamankan  sistem  dari  arus  lebih  yang diakibatkan adanya gangguan hubung singkat.
5. Saklar  Seksi  Otomatis  ( Sectionaliser )  adalah  alat perlindungan  terhadap  arus  lebih,  hanya  dipasang bersama-sama  dengan  PBO  yang  berfungsi  sebagai pengaman back-upnya.

## 2.3. Pengaman Buchholz
Relay  Buchholz  banyak  dipergunakan  pada transformator  minyak  dan  pada  umumnya  kerusakan- kerusakan pada transformator minyak selalu didahului oleh  timbulnya  gas  dalam  transformator.  Adapun gangguan-gangguan  yang  menyebabkan  timbulnya gas  transformator  adalah  gangguan  pada  sambungan, gangguan  hubung  tanah,  gangguan  hubung  singkat, dan kerusakan minyak transformator.
2.4. Pengaman Termal Dapat saja terjadi sebuah transformator mengalami  beban  lebih  yang  tidak  begitu  besar,  ini tidak  akan  menyebabkan  pengaman  arus  berfungsi. Tetapi beban lebih ini menyebabkan suhu transformator berangsur-angsur naik dan  kenaikan  ini dapat mengakibatkan  kerusakan isolasi transformator. Untuk  mencegah  kemungkinan  demikian  sebuah transformator  biasanya  dilengkapi  dengan  sebuah thermometer  yang  dapat  dibaca  dari  luar.  Cara pengaman  suhu  dengan  alat  ukur  panas  saja  tidak cukup  bagi  transformator  yang  besar  dan  penting apalagi bila gardu tidak dijaga.

## 2.5. Pembumian
Pembumian  disini  diartikan  penyambungan rangka  peralatan  ke  tanah..  Adapun  pembumian  di Gardu transformator dapat dilakukan dengan berbagai sistem yaitu :
1. Sistem Pembumian Gabungan
Sistem  pembumian  untuk  Gardu  dengan  dua  atau lebih  kabel  tegangan  tinggi  pada  arah  yang berlawanan  serta  panjang  lebih  3  km  atau  Gardu dengan  kabel  berselubung  logam  (Timah  atau alumunium)  yang  tidak  mengisolasi  atau  Gardu dengan sisi tegangan hantaran udara.
2. Sistem Pembumian Gardu Dengan Hantaran SUTM Sistem  pembumian  ini  dilakukan  apabila  Gardu yang  terhubung  kawat  jaringan  udara  tegangan tinggi dan kabel-kabel tegangan rendah berpelindung logam dimana pemisahan pembumian sistem  tegangan  tinggi  dan  sistem  pembumian tegangan rendah sulit dilakukan.
3. Sistem Pembumian Terpisah Sistem pembumian ini apabila pembumian tegangan tinggi  dan  sistem  pembumian  tegangan  rendah dipisahkan, atau jika sistem pembumian.
4. Gabungan Sistem Pembumian Sistem  gabungan  ini  juga  diantara  pembumian sistem  tegangan  tinggi  dan  sistem  tegangan  rendah sangat sulit.
5. Pembumian Titik Sentral Pembumian titik sentral dari sistem akan menambah dalam  pengaman  dan  kedayagunaan  peralatan pengaman bila terjadi hubung pendek ke tanah pada sistem.
6. Pembumian Tegangan Rendah Pembumian  ini  adalah  pembumian  rangkaian  daya di  setiap  bagian      sistem,  komponen-komponen terdiri dari :
a) Penghantar  Bumi  yaitu  penghantar  utama  yang menuju  ke  batang  pembumian  dan  terhubung pada batang tersebut.
b) Batang Elektroda Pembumian ini berupa sebuah elektroda  pita  besi  yang  ditanamkan  horizontal di  tanah  dan  batang  elektroda  yang  ditanam vertikal ke tanah, ditunjukkan pada Gambar 7.
Gambar 7. Elektroda Bumi
3. METODOLOGI
3.1 Lokasi atau Objek Penelitian
Lokasi  atau  objek  penelitian  pada  Gardu Distribusi 37A di Skip Dalam Paldam.

## 3.2 Identitas Dan Pengukuran Variabel
- Variabel  yang  diamati  adalah  pembebanan  yang melebihi kapasitas transformator distribusi.
- Variabel  yang  dianalisa  adalah  keseimbangan beban  Trafo  yang  meliputi  pemeliharaan peralatan transformator distribusi.
-

## 3.3 Sumber Data
Sumber  Data  Primer  diperoleh  secara  langsung pada  PT.  PLN  (Persero)  Cabang  Ambon  dengan mengadakan peninjauan pada Gardu Distribusi 37A di Skip Dalam Paldam.

## 3.4 Teknik Pengambilan Data
Adapun teknik pengambilan data yang digunakan oleh penulis adalah :
- Observasi  :  Penulis  mengadakan  pengamatan secara langsung pada lokasi penelitian.
- Kepustakaan  :  Menggunakan  referensi  dengan segala teori-teori  yang ada hubungannya dengan penulisan ini.

## 3.5 Alat Yang Digunakan
Adapaun alat yang digunakan dalam tinjauan ini yaitu :
- Alat ukur tang Amper.
- Alat ukur multi meter.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Perlengkapan  Komponen  Pengaman  Gardu Distribusi 37A Di Skip Dalam Paldam
Setiap  bagian  perlengkapan  pengaman  peralatan gardu yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik harus  mempunyai  karakteristik  yang  sesuai  dengan nilai  dan  kondisi,  termasuk  memperhatikan  jenis, ukuran,  tegangan  dan  kemampuannya,sehingga  tidak mempengaruhi  dan  tidak  menyebabkan  efek  merusak pada  perlengkapan  lain  atau  mengganggu  suplai selama pelayanan  normal.  Spesifikasi peralatan  gardu distribusi  37A  yang  digunakan  untuk  penyaluran tenaga listrik diantaranya :
a) Trafo 3 Fasa berkapasitas 200 KVA
- Tipe UNINDO.
- Daya 200 KVA.
- Tegangan Impedansi 4 %.
- Tegangan Primer 20 KV.
- Tegangan Sekunder380V.
- Frekuensi 50 Hz.
- Pendinginan Minyak Trafo.
b) Hekbom, sakelar  utama pada gardu trafo distribusi, saklar ini merupakan jenis pemisah yang digunakan untuk  memutus  dan  menghubung  rangkaian  listrik secara manual.
c) Rel  (Pelat  Tembaga), merupakan  pelat  tembaga yang  di  gunakan  yang  berfungsi  sebagai  rak pembagi  tegangan,  dan  rel  ini  di  letakan  diatas isolator tumpu agar tidak bersentuhan dengan panel Gardu.
d) NH  –  Fuse,  pada  umumnya  komponen  pengaman jalur  yang  terdapat  pada  Gardu  Distribusi  Jaringan Tegangan  Rendah  (JTR)  yaitu  pelebur  tegangan rendah,  pelebur  ini  di  pasang  pada  rak  pembagi tegangan rendah di sisi sekunder trafo distribusi. Fungsi dari komponen ini adalah sebagai pengaman dari  terjadinya  hubungan  singkat  pada  semua penyulang  JTR  dari  layanan  dari  gardu  distribusi tersebut.

## 4.2 Analisa Beban
Untuk mencegah atau membatasi kerusakan pada peralatan  dalam  penyaluran  tenaga  listrik  perlu ditekankan  agar  menjaga  keseimbangan  beban berdasarkan hasil pengukuran beban puncak.
Ditunjukan  pada  Tabel  1,  hasil  pengukuran beban  puncak  pada  Gardu  Distribusi  37A  di  Skip Dalam Paldam.

## Tabel 1. Pengukuran Beban Dan Tegangan Ujung Jaring Gardu Distribusi
Total beban pada saat beban puncak untuk masing- masing fasa pada tiap jalur untuk Tabel 1 sebagai berikut :
- Total daya masing - masing fasa pada jalur 1 P R1 daya pada fasa R
P R1 = V R – N . I R1
= 204.194 = 39576 VA
P s1 daya total pada fasa S P s1 = V s – N . I s1 = 214 . 124,3 = 26600,2 VA P T1 daya total pada fasa T P T1 = V T1 – N . I T1 = 213 . 120
= 25560 VA
- Total daya masing-masing fasa pada jalur 2
P R2 daya pada fasa R P R2 = V R – N . I R2
= 204.15 = 3060 VA
P s2 daya total pada fasa S P s2 = V s - N . I S2 = 204 . 37,5 = 37,50 VA P T2 daya total pada fasa T P T2 = V T – N . I T2 = 213 . 27,5 = 5857,5 VA
- Total daya masing-masing fasa pada jalur 3
P R3 daya pada fasa R P R3 = V R – N . I R3
= 204 . 73,4 = 14793,6 VA P s3 daya total pada fasa S P s3 = V s – N . I s3
= 204 . 76
= 15504 VA P T3 daya total pada fasa T P T3 = V T – N . I T3
= 213 . 25,7
= 5474,1 VA
- Total daya masing-masing fasa pada jalur 4 P R4 daya total pada fasa R P R4 = V R – N . I R4 = 123 . 40 = 4920 VA P s4 daya total pada fasa S P s4 = V s – N . I s4 = 123 . 25,6 = 3148,8 VA P T4 daya total pada fasa T P T4 = V T – N . I T4 = 123 . 39,6 = 4870,8 VA
Besar beban pada saat beban puncak untuk masing - masing fasa, ditunjukkan pada Tabel 2.

## Tabel 2. Total Beban
Total beban 3 fasa R S T Jumlah 62529,6 VA 45290,5 VA 41762,4 VA 149582,5 VA
Dari  Tabel  2,  dapat  diketahui  pembebanan  antara ketiga fasa mengalami ketidakseimbangan  beban, hal ini  diperoleh  dari  jauhnya  total  beban  masing-masing fasa yang ditetapkan, karena selisih antara penggunaan beban ketiga fasa antara R dengan fasa S adalah  17239,1  VA  dan  antara  fasa  R  dengan  ketiga fasa  mengalami  ketidakseimbangan    beban,  hal  ini diperoleh dari jauhnya total beban masing-masing fasa yang  ditetapkan,  karena  selisih  antara  penggunaan beban  ketiga  fasa  antara  R  dengan  fasa  S  adalah 17239,1  VA  dan  antara  fasa  R  dengan  fasa  T mencapai 20762,2 VA.
Tabel 3. Pengukuran Beban Dan Tegangan Ujung Jaring Gardu Distribusi 37A Di Skip

## Dalam Paldam
Dari  hasil  pengukuran  beban  pada  Gardu  37A, ditunjukkan  pada  Tabel  3,  dapat  digunakan  rumus hitung  untuk  menghitung  beban  fase  setiap  jalur  dari masing-masing arus yang diukur dengan menggunakan  persamaan  P p =  V p .  I,  yang  dapat dilihat dari hasil analisa di bawah ini. - Total daya masing-masing fasa pada jalur 1
P R1 daya total pada fasa R P R1 = V R – N . I R1 = 216 . 164 = 35.424 VA P s1 daya pada fasa S P s1 = V s – N . I s1 = 216 . 135 = 29.160 VA P T1 daya pada fasa T P T1 = V T – N . I T1 = 216 . 39
= 28.296 VA
- Total daya masing-masing fasa pada jalur 2 P R2 daya total pada fasa R P R2 = V R – N . I R2 = 216 . 39 = 8.424 VA P s2 daya pada fasa S P s2 = V s – N . I s2 = 216 . 3,8
= 820,8 VA
P T2 daya pada fasa T P T2 = V T – N . I T2 = 216 . 7,8 = 1684,8 VA
- Total daya masing-masing fasa pada jalur 3 P R3 daya total pada fasa R P R3 = V R – N . I R3
= 216 . 49,1 = 10605,6 VA P s3 daya pada fasa S P s3 = V s – N . I s3 = 216 . 105 = 22.680 VA P T3 daya pada fasa T P T3 = V T – N . I T3 = 216 . 71,2 = 15379,2 VA
100 x trafo Kapasitas KVA beban Kapasitas 100 200 150 x 1000 3 380 / 94 x 1000 3 380 / 11 x 1000 3 380 / 45
x
Besar  beban  pada  saat  beban  puncak  untuk masing-masing  fase  pada  setiap  jalur  maka  dapat diperoleh  total  beban  keseluruhan  pada  tiga  fase seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.
Tabel 4. Total Beban Tiga Fase TOTAL BEBAN 3 FASE JUMLAH R S T 152.474,4 VA 54.453,6 VA 52.660,8 VA 45.360 VA - Perhitungan beban KVA trafo, ditunjukkan pada Tabel 5.
Kelompok A : (165 + 135 + 131) : (√3 x 380 / 1000) = 94 KVA Kelompok B : (39 + 3,8 + 7,8) : (√3 x 380 / 1000) = 11 KVA Kelompok C : (49,1 + 105 + 71,2) : (√3 x 380 /
1000) = 45 KVA - Persen trafo = =
=  75%
Tabel 5. Total Beban KVA Trafo Layanan Beban KVA Beban Trafo Kelompok A 94 75% Kelompok B 11 Kelompok C 45 Jumlah 150 - Perhitungan Kapasitas Pengaman Kapasitas pengaman dihitung sebagai berikut : Kelompok A : = 142,98 A Kelompok B : = 16,7A Kelompok C : A = 68,4

## 4.3 Pemeliharaan Gardu Transformator
Pemeliharaan transformator dibagi atas beberapa bagian  yang  dianggap  penting  dan  sering  terjadi gangguan  di  bagian  -  bagian  tersebut,  pembagian  ini meliputi :
a) Bagian - bagian diluar tangki Transformator Bagian  terminal  dan  isolasi  terminal  merupakan bagian  yang  penting  dan  harus  mendapatkan
perhatian. Apabila terminal beserta isolasinya dalam keadaan kotor, dapat terjadi pelepasan tegangan dari suatu fasa ke tanah.
b) Kumparan Dari Inti Transformator Apabila pada kumparan atau pada inti transformator atau keduanya terdapat kotoran, dapat menyebabkan terjadinya beberapa macam gangguan.
Misalnya  temperatur  meningkat  atau  gangguan hubung  singkat.  Dengan  adanya  gangguan  ini, tegangan akan  menurun dan  arus  masuk bertambah besar.  Ini  berakibat  selain  terganggunya  pelayanan beban juga dapat menyebabkan rusaknya transformator.
c) Minyak Pendingin Transformator Pemeliharaan terhadap minyak pendingin
transformator biasanya dilakukan dengan mengambil  contoh  minyak  di  dalam  tangki  dan diadakan  pengujian  kembali.  Jika  hasil  pengujian baik,  maka  minyak  tidak  perlu  diganti.  Tetapi  jika hasil  jelek,  maka  minyak  harus  segera  diganti dengan yang baru.
d) Alat - alat Pengaman Alat  pengaman  harus  dipelihara  dengan  baik.
Maksudnya  agar  alat-alat  pengaman  dapat  bekerja sesuai dengan fungsinya.
Pemeliharaan alat pengaman ini dengan menghindarkan  alat  tersebut  dari  debu,  sebab  debu dapat  menghambat  mekanisme  kerja  alat  tersebut. Selain  itu  kontaktor  -  kontaktor  harus  dibersihkan dan kemudian diadakan pengujian kembali karakteristik alat - alat pengaman tersebut.

## 5. PENUTUP
5.1 Kesimpulan Kesimpulan yang diambil adalah :
1). Dari  hasil  analisis  perlu  ditekankan  dalam menjaga keseimbangan beban serta pemeliharaan peratatan  gardu  distribusi  demi  meningkatkan pelayanan yang aman dan baik bagi konsumen.
2). Sebuah  transformator  memiliki  berbagai  jenis pengaman yang digunakan untuk masing-masing kondisi serta waktu tertentu.
3). Pembumian  pada  gardu  distribusi  bertujuan untuk  mengamankan  trafo  serta  bagian-bagian dari  peralatan  yang  konduktif  dari  bahaya tegangan sentuh.
4). Penyusunan  peralatan  pada  panel  gardu  harus diatur sedemikian rupa sehingga rapi dan aman.
5.2 Saran Dari beberapa kesimpulan disarankan bahwa :
1). Perlengkapan  gardu  harus  dirancang  sedemikian rupa  sehingga  dalam  kerja  normal  tidak membahayakan  atau  merusak,  dipasang  secara baik  dan  harus  tahan  terhadap  kerusakan mekanis, termal dan kimiawi.
2). Dalam  perencanaan  gardu  distribusi  harus disesuaikan  dengan  PUIL  dan  peraturan- peraturan lain yang berlaku dilingkungan PLN.
3). Pentanahan  pada  gardu  harus  dilakukan  secara baik  agar  terhindar  dari  bahaya  akibat  sambaran petir. Disamping itu, pentanahan yang baik akan
lebih mengakitfkan relay - relay pemutus.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus  Gunawan  Wibisono  Ir.  Sukisno  Ir,  1979, Petunjuk Praktek Industri , Jakarta. Artono  Aris  Munandar.  Prof.  Dr, Teknik  Tegangan Tinggi. Hamzah Berhim, Drs, 1991, Pengantar Teknik Tenaga Listrik , Andi Offset, Yogyakarta. Pabla  A.  S.  Abdul  Hadi  Ir,  1989, Sistem  Distribusi Daya Listrik.
P. Van. Marten, E. Setiawan Ir, 1983, Instalasi Listrik Arus  Kuat  3 ,  Penerbit  CV.  Trimitra  Mandiri,
Jakarta.
Suryatmo F, 2002, Teknik Listrik Instalasi
Penerangan , Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.