SISTEM PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN GENERATOR SET 501-B

## DI PT TITIS SAMPURNA  LPG PLANT LIMAU TIMUR PRABUMILIH

## GENERATOR SET 501-B . MAINTENANCE AND MAINTENANCE SYSTEM AT PT TITIS SAMPURNA LPG PLANT LIMAU TIMUR PRABUMILIH
Diky Pranondo 1) , Afif Ridho Akbar 2)
1,2) Program Studi Teknik Eksplorasi Produksi Migas Politeknik Akamigas Palembang, 30257, Indonesia Corresponding Author E-mail: d.pranondo@gmail.com dan afifridhoakbar@gmail.com
Abstract: PT  Titis  Sampurna  LPG  Plant  Limau  Timur  is  one  of  the  companies  that  manages  natural  gas  into Liquified Petroleum Gas (LPG). A generator set is a combination device between a power generator (generator) and an engine that is combined in a set of units to produce electric power. Generator sets (gensets) are needed because they are able to supply electricity when the main power source goes out, or as a main source of electricity supply if there is no electricity. There are 3 units of generator sets in the company. Efforts to find out how and the working principle of the 501-B  generator  set,  is  that  a  combustion  engine  (diesel  engine  or  gasoline  engine)  will  convert  fuel  energy  into mechanical energy, then  the  mechanical energy is converted or converted by a generator to produce electrical power. The  results  of  field  observations  show  that  generator  set  maintenance  must  be  carried  out  routinely,  namely continuously and periodically according to the instructions in the generator manual book contained in the company. Keywords: Generator Set, Maintenance, Electric Power.
Abstrak : PT  Titis  Sampurna  LPG  Plant  Limau  Timur  adalah  salah  satu  perusahaan  yang    mengelola  gas  bumi menjadi  Liquified  Petroleum  Gas  (LPG).  Generator  set  adalah  perangkat  kombinasi  antara  pembangkit  listrik (generator) dan mesin penggerak yang digabung dalam satu set unit untuk menghasilkan tenaga listrik. Generator set (genset)  sangat  dibutuhkan  karena  mampu  mensuplai  listrik  ketika  sumber  listrik  utama  padam,  atau  justru  sebagai sumber  suplai  listrik  utama  jika  tidak  terdapat  aliran  listrik.  Terdapat  3  unit  generator  set  pada  perusahaan.  Upaya untuk mengetahui cara serta  prinsip kerja generator  set 501-B, adalah sebuah mesin pembakaran (mesin diesel atau mesin bensin) akan mengubah energi bahan bakar menjadi energi mekanik, kemudian energi mekanik tersebut diubah atau dikonversi oleh generator sehingga menghasilkan daya listrik. Hasil observasi lapangan menunjukan maintenance generator  set  harus  di  lakukan  rutin,  yaitu  secara  kontinyu  dan  berkala  sesuai  dengan  petunjuk  pada  buku  manual genset yang terdapat pada perusahaan . Kata kunci: Generator Set, Maintenance, Daya Listrik .

## 1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
PT  Titis  Sampurna  LPG Plant Limau Timur  adalah  salah  satu  perusahaan  yang mengelola  gas  bumi  menjadi Liquified Petroleum Gas (LPG), kondensat dari line gas berupa methane yang  di  distribusikan  ke  PT Pusri.  PT  Titis  Sampurna  di  dirikan  dengan tujuan  untuk  mengolah  gas  bumi  menjadi produk  LPG  serta  sebagai  perusahaan  yang bertugas menunjang program pemerintah yaitu menkonversi  penggunaan  minyak  tanah  ke Liquefied Petroleum Gas (LPG).
Generator set sangat dibutuhkan karena mampu mensuplai listrik ketika sumber listrik  utama  padam  atau  sebagai  sumber
suplai  listrik  utama  jika  tidak  terdapat  aliran listrik.  Perkembangan  genset  kini  semakin pesat  dengan  berbagai  jenis  model  dengan variasi berbagai macam bahan bakar.
Hasil observasi pada saat studi penelitian  di  PT  Titis  Sampurna  LPG Plant Limau Timur, diketahui bahwa terdapat 3 unit genset. Generator  set adalah  perangkat kombinasi antara pembangkit listrik (generator)  dan  mesin  penggerak  yang digabung dalam satu set unit untuk menghasilkan tenaga listrik. Mesin penggerak pada genset umumnya  merupakan  mesin  pembakaran internal  berupa  motor  atau  mesin  diesel dengan  bahan  bakar  solar  dan  mesin  dengan
bahan  bakar  bensin.  Sedangkan  generator adalah perangkat yang memutar magnet dalam kumparan  atau  sebaliknya,  ketika  magnet digerakan  dalam  kumparan  maka  akan  terjadi perubahan fluks gaya magnet (perubahan arah penyebaran medan magnet) di dalam kumparan dan menembus tegak lurus terhadap kumparan. Sehingga menyebabkan beda potensial  antara  ujung-ujung  kumparan  (yang menimbulkan listrik).
Sebagai  pengguna genset ada  baiknya kita  harus  merawat  dan maintenance genset secara  berkala. Genset yang  tidak  di  rawat secara  rutin  dan  teratur  bisa  mengakibatkan kerusakan  dan  bisa-bisa  tidak  dapat  di  pakai kembali.

## 1.2 Batasan Masalah
Dalam  penelitian  ini  Penulis  lebih memfokuskan  pada  pembahasan  mengenai perawatan  dan  pemeliharan  pada  peralatan generator  set 501-B  di  PT  Titis  Sampurna LPG Plant Limau Timur Prabumulih.
1.3  Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini antara lain:
1. Untuk  memahami  prinsip  dan  cara  kerja dari  peralatan generator  set 501-B yang digunakan oleh PT Titis Sampurna khususnya  di  LPG Plant Limau  Timur Prabumulih.
2. Untuk mengidentifikasi permasalahan- permasalahan  yang  terjadi  pada generator set 501-B.
3. Untuk mengetahui cara melakukan perawatan dan pemeliharaan pada peralatan generator set 501-B.
4. Untuk  menentukan  besarnya  jumlah horse power dari  peralatan generator  set 501-B yang  digunakan  oleh  PT  Titis  Sampurna LPG Plant Limau Timur Prabumulih.
1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini antara lain:
1. Dapat  memahami  prinsip  kerja  dari peralatan generator  set 501-B  yang digunakan  oleh  PT  Titis  Sampurna  LPG Plant Limau Timur Prabumulih.
2. Dapat mengidentifikasi permasalahan- permasalahan  yang  terjadi  pada  peralatan
generator set 501-B.
3. Dapat mengetahui cara melakukan perawatan dan pemeliharaan pada peralatan generator set 501-B.
4. Dapat  menentukan  besarnya  jumlah horse power setiap generator  set 501-B  yang dipakai oleh PT Titis Sampurna LPG Plant Limau Timur Prabumulih.
2. TEORI DASAR 2.1 Generator Set ( Genset ) Generator  set ( genset )  adalah  sebuah perangkat  yang  berfungsi  menghasilkan  daya listrik.  Disebut  sebagai generator  set dengan pengertian  adalah  satu  set  peralatan  gabungan dari  2  perangkat  berbeda,  yaitu engine dan generator atau alternator . Engine sebagai perangkat  pemutar  sedangkan generator atau alternato r  sebagai  pembangkit.  Pada  sebuah sistem generator  set ,  penggerak  atau engine sangat  berpengaruh  terhadapan  sistem  kerja generator  tersebut.  Karena  pada  perputaran generator yang stabil dapat menjadikan output generator tersebut menjadi maksimal.
Generator  menggunakan  Bahan  Bakar Minyak  (BBM)  ataupun  Bahan  Bakar  Gas (BBG)  sebagai  sumber  energinya.  BBG tersebut  dapat  berupa  LPG  ( Liquiefied Petrolium Gas ), LNG ( Liquified Natural Gas ), ataupun  CNG  ( Compressed  Natural  Gas ). Setiap  jenis  BBG  memiliki  karakter  yang berbeda  sehingga  perlu  penyesuaian  kondisi operasi  Genset  seperti  pemanfaatan  ECU- Programable untuk  mevariasikan  sistem pengapian  dan  penambahan blower pada saluran inlet udara  guna  mengatur  campuran bahan bakar dengan udara.
2.2   Pengoperasian Genset Metode pengoperasian genset ini dapat dilakukan secara manual  dan  otomatis.  Secara manual dengan mengoperasikan langsung pada panel  yang  tersedia.  Bahwa  pengoperasian akan  dilakukan  secara  manual.  Dengan  cara otomatis  melakukan setting pada  panel  yang disediakan  pula  bahwa  kerja genset akan dioperasikan secara otomatis. Prosedur pengoperasian generator harus mengikuti SOP
( standard  operation  procedure) yang  ada
sebagai
petunjuk operator
dalam mengoperasikan suatu unit pembangkit. Prosedur pengoperasian dalam suatu     sistem pembangkit  secara  umum  dibagi  menjadi  4 tahapan, yaitu:
1. Tahap persiapan,
2. Tahap menjalankan generator,
3. Tahap pembebanan, dan
4. Tahap menghentikan generator.

## 2.3  Tahapan Kontruksi Generator
Generator  terdiri  dari  2  bagian  yang paling utama, yaitu:
1. Bagian yang diam ( stator ), dan 2. Bagian yang bergerak ( rotor ).
Kontruksi bagian-bagian generator dapat dilihat pada gambar 2.2.

## 2.5 Vertical Lift Performance
Sumber: huhugmmagatrika. storyaboutstator. com Gambar 2.2 Kontruksi Generator Sinkron
2.4  Permasalahan  Pada Generator  Set 501- B
Generator  set sangat  berperan  penting dalam  suatu  produksi  di  sebuah  proses pengolahan  gas  untuk  melancarkan  sebuah proses  pengolahan  gas Generator  set harus dalam kondisi baik. Tapi dalam
pengoperasiannya generator  set pada  sebuah proses pengolahan gas terkadang sering terjadi permasalahan  ( troubleshooting) yang  dapat mengganggu  jalan  nya  sebuah  pengoperasian sebuah produksi. Berikut merupakan permasalahan yang  sering  terjadi  pada generator set 501-B :
1. Mesin genset tidak bisa menyala atau tidak bisa dihidupkan.
2. Mesin genset mati ketika sudah dinyalakan.
2.5  Cara  Mengatasi  Permasalahan  Pada Generator set 501-B
Ketika generator set mengalami permasalahan  dalam  beroperasinya  suatu proses  pengolahan  gas,  hal  yang  paling penting adalah mengatasi permasalahan dalam kerusakan generator  set tersebut.  Berikut merupakan  cara  mengatasi  permasalahan dalam beroperasinya generator set .
1. Kerusakan  yang  pertama  adalah  mesin genset  tidak  bisa  dihidupkan,  bermacam kemungkinan  yang  mengakibatkan  mesin genset tidak dapat dihidupkan, yaitu:
a. Cek  pengapian  busi,  jika  kotor  dapat dibersihkan  tetapi  jika  pengapiannya kecil  harus  diganti  dengan  busi  yang baru.
b. Terdapat  berapa  kabel  listrik  yang  tidak tersambung ataupun terdapat  kabel  yang terputus,  maka  dilakukan  pengecekan, jika  terdapat  kabel  yang  terputus  maka harus diperbaiki.
c. Jika  mesin  tidak  bisa  dihidupkan  bisa karena keadaan motor starter yang rusak, untuk mengatasi masalah ini maka perlu dilakukan  penggantian motor  starter yang baru.
2. Kerusakan  yang  kedua  adalah  mesin  yang tiba-tiba  mati  ketika generator  set sedang dinyalakan.  Beberapa  hal  yang  mesti dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut,  yaitu:  mesin genset yang  tiba-tiba mati  setelah  berhasil  dihidupkan  bisa karena  tersumbat  bagian  lubang  ventilasi bahan bakar.
3. Terdapatnya bagian yang tersumbat terhadap  saringan  bahan  bakar,  untuk mengatasi  masalah  ini  dapat  dilakukan
Volume 12 No. 02 Desember 2021
dengan  membersihkan  saringan  tersebut atau  dapat  menggantinya  dengan  saringan yang baru.
4. Permasalahan yang ketiga adalah hilangnya daya mesin, beberpa kemungkinan masalah hilangnya pada genset yaitu : a. Sudah  ausnya  kondisi  plunger  pompa. Lakukanlah pengecekan terhadap bagian pompa serta lakukan penyetelan, apabila ternyata  sulit  diperbaiki.  dapat  diganti dengan yang baru.
b. Komponen  katub nozel kotor  ataupun rusak.  Bersihkan  jika  komponen  katup nozzle  kotor.  Apabila  rusak,  maka  bisa mencoba memperbaikinya dan jika sulit, dapat  diganti  dengan  katup nozel yang baru.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal  14  s.d.  24  Juni  2021  di  PT  Titis Sampurna LPG Plant Limau Timur Prabumulih.

## 3.2 Tahapan Pengolahan Data
Merupakan  tahapan  penelitian  yang
berupa identifikasi permasalahan pada peralatan generator  set 501-B  berupa  sistem pemeliharaan  dan  perawatan  secara  berkala, serta  perhitungan  kebutuhan  total  daya  listrik dari  peralatan.  Kemudian  dilanjutkan  dengan analisa data hasil dan pembahasan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1  Data Spesifikasi Genset  501-B
Generator  set di  PT  Titis  Sampurna LPG Plant Limau  Timur  Prabumulih  secara umum  digunakan  sebagai  sumber  pembangkit listrik.  Dari  data  yang  ada  di  PT  Titis
Sampurna LPG Plant
Limau Timur
Prabumulih  terdapat  3  buah Generator  set ( Genset ) dengan tipe 501-A, 501-B dan 501-C, di  mana  dalam  operasinya  2  digunakan  dan  1 untuk  cadangan.  Dalam  penelitian  ini  genator set yang diamati adalah generator set tipe 501- B,  model  Cat  3512  G  dengan  spesifikasi sebagai berikut:
Tabel 4.1 Spesifikasi Generator Set 501-B Spesifikasi Genset 501 B Model Cat 3512 G Serial Number 7N1OO780 Daya Engine 1.016 HP /758 kW Daya Generator 725 kW Kecepatan Tetap 1.500 rpm Frekuensi 50 – 60 Hz Tegangan 380 Volt Lube Oil NG lube SAE 40 Sumber:  PT Titis Sampurna LPG Plant Limau Timur

## 4.2 Pemeliharaan Genset 501-B
Agar genarator  set selalu  dalam keadaan  baik,  pemeliharaan  rutin genset mutlak  harus  dilakukan.  Perawatan  atau pemeliharaan  harus  dilakukan  dengan  baik sesuai  petunjuk  pada  buku  manual genarator set . Pemeliharaan dilakukan secara rutin, yaitu secara  kontinu  dan  secara  berkala  dengan rincian  pemeliharaan  yang  akan  dijelaskan  di berikut ini:
1. Preventive maintenance , dan
2. Break down maintenance.
Tabel 4.2 Jadwal Pemeliharaan Berkala Generator Set 501-B
Jen is Pe rawa ta n Waktu Services Daily W ee k ly Mo n th ly 6 B u lan an 1 2 b u la n an Level Oli √ Level
Solar √ Filter Udara √
Solar
Pada Filter √ Air Pada Tangki
√ Ganti Oli/Filter √
Ganti
Filter Udara √ Ganti Filter Solar √ Ganti Radiator √

## 4.3 Perawatan Genset 501 – B
Berikut  ini  adalah  daftar  dari  prosedur perawatan  yang  perlu  dilakukan        secara teratur.  Selain  pemeriksaan  ini,  melaksanakan pemeriksaan  daya  secara  mingguan  atau bulanan  bisa  memastikan  bahwa genset dan sistem kontrol dan mentransfer switch beroperasi seperti yang dirancang berikut:
1. Perawatan pada sistem pelumasan,
2. Perawatan pada sistem pendingin,
3. Perawatan sistem bahan bakar, dan
4. Perawatan baterai starter .
4.4 Data  Hasil  Pengukuran  Operasional

## Genset
Dari  hasil  pelaksanaan  pengukuran operasional  pada  peralatan generator  set 501- B  yang digunakan di  PT Titis  Sampurna  LPG Plant Limau Timur Prabumulih, diperoleh data dan  parameter  pengukuran  pada  bulan Oktober, November dan Desember 2020.
Dari  tabel  4.3  dapat  dihitung  daya generator  set berdasarkan  catatan  waktu operasional.  Berdasarkan  waktu  operasional bulan Oktober:
Tabel 4.3 Data Pengukuran Operasional Genset 501-B
Tabel 4.4 Data Hasil Perhitungan Daya Waktu Daya Oktober November Desember 01:00 308,14 279,1 294,12 05:00 305,88 311,11 313,95 09:00 229,17 300 305,88 13:00 239,58 244,44 294,12 17:00 239,58 216,67 294,12 21:00 284,1 227,91 294,12
Dari  analisis  grafik  pada  gambar  4.2 antara  waktu  operasional  peralatan  terhadap daya  (kVA)  pada  bulan  Oktober,  November, dan Desember tahun 2020 diperoleh daya rata- rata  pada  bulan  oktober  sebesar  267,74  kVA
W ak tu ( W IB ) Bulan Oktober November
Desember
k W C o s φ R u n n in g H o u rs k W C o s φ R u n n in g H o u rs k W C o s φ R u n n in g H o u rs 0 1 :0 0 2 6 5 0 ,8 6 25 .869 2 4 0 0 ,8 6 70 .373 2 5 0 0 ,8 5 60 .464 0 5 :0 0 2 6 0 0 ,8 5 25 .873 2 8 0 0 ,9 70 .378 2 7 0 0 ,8 6 68 .468 0 9 :0 0 2 2 0 0 ,9 6 25 .877 2 7 0 0 ,9 70 .382 2 6 0 0 ,8 5 68 .472 1 3 :0 0 2 3 0 0 ,9 6 25 .881 2 2 0 0 ,9 70 .386 2 5 0 0 ,8 5 68 .476 1 7 :0 0 2 3 0 0 ,9 6 25 .885 1 9 5 0 ,9 70 .390 2 5 0 0 ,8 5 68 .480 2 1 :0 0 2 5 0 0 ,8 8 25 .889 1 9 6 0 ,8 6 70 .394 2 5 0 0 ,8 5 68 .492
bulan  November  sebesar  263,21  kVA  dan bulan  Desember  sebesar  299,39  kVA.  Daya tertinggi  terjadi  pada  jam  05:00  WIB  bulan Desember  sebesar  313,95  kVA  dan  daya terendah  terdapat  pada  jam  17:00  WIB  bulan November sebesar 216,67 kVA.
Gambar 4.2 Grafik Hubungan Waktu dan
Daya
Dari  analisis  grafik  akumulasi running hours pada  gambar  4.3  pada  bulan  Oktober, November  dan  Desember,  dapat  diketahui bahwa generator  set pada  bulan  November dan  Desember  dalam  keadaan running , sedangkan  pada  bulan  Oktober generator  set tersebut dalam keadaan standby .
Gambar 4.3 Grafik Akumulasi Running
Hours
Pada  PT  Titis  Sempurna,  terdapat  3 jenis generator  set ,  yaitu  pada genset tipe  A, tipe  B,  dan  tipe  C.  Pada  pembahasan  kali  ini, genset yang  dianalisis,  yaitu  pada  tipe  B, dimana  saat generator  set tipe  A  dan  tipe  C sedang  keadaan running ,  maka generator  set tipe  B  dalam  keadaan standby .  Hal  ini  terjadi
pada  bulan  Oktober  dengan  nilai running hours yang  hanya  menyentuh  nilai  rata-rata 2.000.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  pada bahwa generator  set 501-B  di  PT  Titis Sampurna LPG Plant Limau Timur besar daya yang  digunakan  rata-rata  240  kW.  Ini menunjukkan masih di bawah daya maksimum desain  sebesar  725  kW  dan  tegangan  yang digunakan dalam keadaan stabil tidak melebihi tegangan  maksimum  desain  380  Volt.  Untuk tiga  bulan  pemakaian generator  set 501-B  di PT  Titis  Sampurna  LPG Plant Limau  Timur dalam  keadaan  normal  karena generator  set bekerja tidak melebihi batas maksimum desain untuk  meminimalisir  terjadinya  kerusakan pada generator set.

## 5. KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan dan,  maka  Penulis  dapat  menarik  kesimpulan sebagai berikut:
1. Prinsip  kerja generator  set adalah  sebuah mesin pembakaran (mesin diesel atau mesin bensin) akan mengubah energi bahan bakar menjadi  energi  mekanik,  kemudian  energi mekanik  tersebut  diubah  atau  dikonversi oleh generator sehingga menghasilkan daya listrik.
2. Generator  set harus  selalu  dalam  keadan baik.  Pemeliharaan  rutin generator  set harus  dilakukan  dengan  baik  sesuai petunjuk  pada  buku  manual  g enerator  set dilakukan  secara  rutin,  yaitu  kontinu  dan berkala.
3. Generator  set yang  digunakan  di  PT  Titis
Sampurna  LPG Plant Limau  Timur  adalah jenis generator  set  mechanic dengan  Merk Caterpillar  3512  G  sebagai  sumber  tenaga untuk  peralatan-peralatan  penunjang  sistem produksi.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardian, Aan. 2017. Perawatan dan Perbaikan Mesin. Yogyakarta:
Fakultas
Teknik Universitas Negeri Yogyakarta.
Farid.  2005. Sistem  Bahan  Bakar  Trouble Shooting  Mesin  Cat. Semarang:  Universitas Semarang.
Marlinah.
2012. Analisa Performansi Generator Sinkron Pada Kinerja Genertor Set Pada Bandar Udara Internasional Kualanamu. Medan:  Jurusan  Teknik  Mesin. Fakultas Teknik Politeknik Negeri Medan.
Supraptono. 2004. Bahan Bakar dan Pelumas. Semarang:  Teknik  Mesin  Fakultas  Teknik Universitas Negeri Semarang.
Zuhal,  T  dan  Amran.  2009. Dasar-dasar Tenaga  Listrik  Teori  dan  Aplikasi .  Edisi  4. Penerbit ITB, Bandung.
.