How to cite: Custodio  Assis  Correia  Ximenes.  et  al  (2022)  Desain  Sistem  Distribusi  Air  Studi  Kasus  di  Post  Admistratif Dom Aleixo Munisipal Dili, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7 (4). E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 4 April 2022

## DESAIN  SISTEM  DISTRIBUSI  AIR  STUDI  KASUS  DI  POST  ADMISTRATIF DOM ALEIXO MUNISIPAL DILI

## Custodio Assis Correia Ximenes, M Arief Budihardjo, Anik Sariminingsih
Master  of  Environmental  Engineering  Study  Program,  Diponegoro  University, Indonesia Department of Environmental Engineering, Diponegoro University, Indonesia Email: custodioassis230119@gmail.com, mbudihardjo@ft.undip.ac.id, anikharieka@gmail.com

## Abstrak
Sistem  penyediaan  air  bersih  di  Post  Admistratif  Dom  Aleixo  belum  terlayani dengan  baik  sehingga  masyarakat  masih  kesulitan  mendapat  air  bersih.  Untuk kebutuhan  sehari-hari  sebagian  masyarakat  masih  menggunakan  sumur  bor  dan mengangkat menggunakan pompa air.pada ,isim kemarau air sumur menjadi kering sehingga  mebuat  masyarakat  kesulitan  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari. Sistem  penyediaan  air  bersih  di  Post  Admistratif  Dom  Aleixo  direncanakan  untuk memenuhi  kebutuhan  hingga  tahun  2030.  Proyeksi  jumlah  penduduk  pada  tahun rencana  dilakukan  menggunakan  analisis  regresi  untuk  memprediksi  jumlah kebutuhan  air  bersih.  Hasil  survey  dan  analisis  menunjukkan  bahwa  jumlah pertumbuhan  penduduk  Post  Admistratif  Dom  Aleixo  hingga  tahun  rencana  2030 adalah 204918 jiwa, dengan jumlah kebutuhan air bersih sebesar 284.61liter/detik, dan  kebutuhan  air  jam  puncak  sebesar  2,10  liter/detik.  Dalam  perencanaan  ini sumber air berasal dari mata air Tohumetan dan Maloa dengan debit sesaat sebesar ± 3,47liter/detik, lebih besar dari debit kebutuhan air. Dengan demikian kebutuhan air  di  Post  Admistratif  Dom  Aleixo  dapat  terpenuhi.  Pipa  transmisi  dan  pipa distribusi  dihitung  secara  manual  menggunakan  rumus  Hazen-Williams,  dan didapat  ukuran  pipa  HDPE  masing-masing  3  inch.  Air  bersih  didistribusikan  ke penduduk secara gravitasi.
Kata kunci ; Dom Aleixo, Sistem Penyediaan, Kebutuhan Air

## Abstract
The clean water supply system at Post Admistratif Dom Aleixo has not been well served  so  people  still  have  difficulty  getting  clean  water.  For  daily  needs,  some people  still  use  drill  wells  and  lift  using  water  pumps.  The  clean  water  supply system  at  Post  Admistratif  Dom  Aleixo  is  planned  to  meet  the  needs  until  2030. Projections  of  population  in  the  year  of  the  plan  are  carried  out  using  regression analysis to predict the amount of clean water needs. The survey results and analysis showed that the number of population growth of Post Admistratif Dom Aleixo until the 2030 plan year was 204918, with a total clean water requirement of 284.61liters / second, and a peak hour water requirement of 2.10 liters / second. In this planning, the water source comes from the Tohumetan and Maloa springs with a momentary discharge of ± 3.47liters / second, greater than the discharge of water needs. Thus
the  water  needs  in  Post  Admistratif  Dom  Aleixo  can  be  met.  Transmission  pipes and  distribution  pipes are  calculated  manually  using  the  Hazen-Williams  formula, and  hdpe  pipe  sizes  of  3  inches  each.  Clean  water  is  distributed to  the  population gravitationally
Keywords: Dom Aleixo, Supply System, Water Requirements

## Pendahuluan
Air adalah salah satu kebutuhan yang terpenting dari makhluk hidup yang ada di bumi ini. Untuk memenuhi kebutuhannya manusia dapat menentukan jumlah air bersih yang berguna bagi kehidupan sehari-hari.
Post  Admistratif  Dom  Aleixo  adalah  salah  satu  Post  Admistratif  yang  berada  di Ibu  Kota  Negara  Timor  Leste  yaitu  Ibu  Kota  Dili.  Post  Admistratif  Dom  Aleixo berdasarkan  letak  topografinya  berada  pada  kawasan  daerah  hasil  pembentukan  Delta. Di  daerah  ini  belum  terpenuhi  sistem  penyediaan  air  bersih  secara  merata.  Untuk kebutuhan  sehari-hari  sebagian  masyarakat  menggunakan  sumur  namun  jika  terjadi kemarau maka air sumur menjadi kering, sebagian masyarakat juga harus membeli air.
Mengingat peran air bersih yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia maka perlu upaya pengadaan perencanaan sistem penyediaan air bersih yang sumber air bakunya adalah mata air yang berlokasi di lereng gunung dengan jarak tempuh ±8 km untuk kelangsungan hidup masyarakat di Post Admistratif Dom Aleixo.
Tujuan  Penelitian untuk  Menganalisis  kebutuhan  air  bersih  di  Post  Admistratif Dom  Aleixo  sampai  pada  tahun  2030.  Manfaat  dari  penelitian  ini  yaitu  diharapkan menjadi  bahan  kajian  untuk  mendukung  perencanaan  distribusi  air  bersih  yang memenuhi dan tersalur dengan baik di Post Admistratif Dom Aleixo.
a. Definisi Air Bersih
Air  bersih  adalah  air  yang  digunakan  untuk  keperluan  sehari-hari  yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan akan menjadi air minum setelah dimasak terlebih dahulu. Air minum adalah air yang  kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. (Radianta Triatmadja, 2008)
b. Kebutuhan Air Domestik dan Kebutuhan Air Non Domestik
1. Kebutuhan Air Domestik
Kebutuhan  air  domestik adalah  kebutuhan  air  bersih  bagi  keperluan  rumah tangga  yang  dilakukan  melalui  Sambungan  Rumah  (SR)  dan  kebutuhan  umum yang disediakan melalui fasilitas Hidran Umum (HU) atau Kran Umum(KU).
Qd = Y × Sd (1) Dimana : Qd = Debit kebutuhan air domestik (liter/hari)
Sd = Standart kebutuhan air domestik (liter/hari) Y  = Jumlah penduduk (orang)

## 2. Kebutuhan Air Non Domestik
Kebutuhan  air  non-domestik  adalah  kebutuhan  air  bersih  untuk  sarana  dan prasarana daerah yang teridentifikasi ada atau bakal ada berdasarkan rencana tata
ruang.  Sarana  dan  prasarana  berupa  kepentingan  sosial/umum  seperti  untuk pendidikan, tempat ibadah, kesehatan dan juga untuk kepentingan komersil seperti untuk perhotelan, kantor, restoran dan lain-lain.
Qn = Qd × Sn (2) Dimana : Qn = Debit kebutuhan air non domestik (liter/hari) Qd = Debit kebutuhan air domestik (liter/hari)
Sn = Standart kebutuhan air non domestik (%)
Tabel 1 Pedoman Konsumsi Air Berdasarkan Kategori Kota No  Kategori kota Jumlah Penduduk Kebutuhan air (liter/hari) 1 Metropolitan >1.000.000 150 2 Kota Besar 500.000 ± 1.000.000 130 3 Kota Sedang 100.000 ± 500.000 110 4 Kota Kecil 10.000 ± 100.000 90 5 Pedesaan 3000 ± 10.000 60 Sumber: Sumber : Dirjen Cipta Karya DPU Tabel 2 Kriteria Disain Sistem Penyediaan Air Bersih Pedesaan SPABP Keterangan Kran Umum atau Hidran Umum • Cakupan pelayanan 60 - 100% jumlah penduduk • Jarak minimum penempatan minimal 200 meter • Pelayanan 30 – 60 l/hari/jiwa • Faktor Kehilangan air 15% dari total kebutuhan air
• Faktor hari maksimum 1,1
• Faktor jam puncak 1,2
• Periode desain 5 – 10 tahun
Sumber: Petunjuk Praktis Perencanaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih Pedesaan, 2006

## 3. Kehilangan Air
Kehilangan  air  pada  umumnya  disebabkan  karena  adanya  kebocoran  air pada pipa transmisi dan distribusi serta kesalahan dalam pembacaan meter. Angka presentase  kehilangan  air  untuk  perencanaan  sistem  penyediaan  air  bersih perkotaan yaitu sebesar 15% dari kebutuhan rata-rata dimana kebutuhan rata-rata
adalah  jumlah  dari  kebutuhan  domestik  ditambah  dengan  kebutuhan  non domestik. (Pedoman Teknis Air Bersih IKK Pedesaan, 1990)
Qa= (Qd + Qn) × ra (3) Dimana : Qa= Debit kehilangan air (liter/hari)
Qd = Debit kebutuhan air domestic (liter/hari)
Qn = Debit kebutuhan air non domestic (liter/hari)
Ra = Angka prosentase kehilangan air (%)
4. Kebutuhan Total untuk Air Bersih
Kebutuhan air total adalah total kebutuhan air baik domestik, non domestik ditambah kehilangan air. (Pedoman Teknis Air Bersih IKK Pedesaan, 1990).
Qt = Qd + Qn + Qa (4) Dimana :
Qt = Debit kebutuhan air total (liter/hari) Qd = Debit kebutuhan air domestic (liter/hari) Qn = Debit kebutuhan air non-domestik (liter/hari) Qa = Debit kehilangan air (liter/hari)
5. Sistem Distribusi dan Sistem Pengaliran Air Bersih
1) Sistem Distribusi Air Bersih
Sistem  distribusi  adalah  sistem  yang  langsung  berhubungan  dengan konsumen,  yang  mempunyai  fungsi  pokok  mendistribusikan  air  yang  telah memenuhi  syarat  ke  seluruh  daerah  pelayanan.  Dua  hal  penting  yang  harus diperhatikan  pada  sistem  distribusi  adalah  tersedianya  jumlah  air  yang  cukup dan tekanan yang memenuhi (kontinuitas pelayanan), serta menjaga keamanan kualitas air yang berasal dari instalasi pengolahan.
2) Sistem Pengaliran Air Bersih
Sistem  pengaliran  dalam  sistem  distribusi  air  bersih  dapat  diklasifikasikan sebagai berikut :
- Cara Gravitasi
Cara  pengaliran  gravitasi  digunakan  apabila  elevasi  sumber  air mempunyai  perbedaan  cukup  besar  dengan  elevasi  daerah  pelayanan, sehingga  tekanan  yang  diperlukan  dapat  dipertahankan.  Dalam  sistem perpipaan gravitasi adapun elemen – elemen yang ada antara lain:
1. Bak Penangkap / Broncaptering
Bak ini berfungsi melindungi dan untuk mengumpulkan air dari mata air.
2. Bak Pengumpul / Tangki Hider
-  Mencegah  peningkatan  secara  tibatiba  di  mata  air  apabila  ada penyumbatan  pada  jaringan  perpipaan,  sehingga  tidak  menimbulkan tekanan balik pada sumber air.
-  Merupakan  tempat  pengendapan  apabila  ada  pasir  atau  lumpur  yang terbawa dari sumber air sebelum air masuk kedalam pipa.
- Menstabilkan Aliran air yang datang dari sumber air.
3. Jaringan Pipa Transmisi
- Berfungsi mengalirkan air menuju pemakai atau ke bak penampung bila ada.
4. Bak Penampung / Reservoir
-  Berfungsi  menyimpan  air  apabila  kebutuhan  pemakai  rendah,  dan menyediakan air bila kebutuhan pemakai meningkat.
- Berfungsi juga sebagai tempat pengendapan sendimensendimen kecil.
5. Bak Pelepas Tekanan (BPT)
- Berfungsi menjadikan tekanan menjadi 0 (nol).
-  Melepas  tekanan  yang  melebihi  nominasi  presure  (tekanan  yang melebihi  kuat  tahan  dari  pipa)  agar  tidak  mengakibatkan  kerusakan pada pipa dan asesoriesnya akibat tekanan yang tinggi.
6. Pipa Distribusi
-  Berfungsi  mengalirkan  air  dari  bak  penampungan  ke  Tugu  Kran Umum/Hidran Umum tempat pengambilan akhir.
7. Tugu Kran Umum / Hidran Umum
- Tempat pengambilan air yang dilengkapi dengan mata kran untuk buka tutup air.
6. Kehilangan Energi
a) Kehilangan energi utama (major)
Kehilangan  energi  major  disebabkan  oleh  gesekan  atau  friksi  dengan dinding  pipa.  Kehilangan  energi  oleh  gesekan  disebabkan  karena  cairan  atau fluida mempunyai kekentalan, dan dinding pipa tidak licin sempurna.
Persamaan Hazen Williams dapat ditulis sebagai berikut:
Q = C u C HW D 2,63 i 0,54 (5)
Dengan C u = 0,2785, maka persamaan diatas dapat ditulis sebagai berikut:
Q = 0,2785 C HW D 2,63 i 0,54 (6)
Dimana : CHW = koefisien Hazen Williams
I  = kemiringan atau slope garis tenaga
D  = diameter pipa Q  = debit aliran
Besarnya  kehilangan  energi  pada  pipa,  ditentukan  dengan  persamaan  sebagai berikut:
(7)

## Metode Penelitian
Perencanaan sistem penyediaan air bersih dilakukan di Post Admistratif Dom Aleixo. Secara geografis Post Admistratif Dom Aleixo terletak pada 8 0 32’48” Lintang Utara dan 125 0 31’29” E Bujur Timur, dengan luas area 33,12 km 2 , jumlah penduduk pada tahun 2010 adalah 105.154 jiwa.

## Gambar 1 Peta Post Admistratif Dom Aleixo
Sumber: Badan Statistik Timor Leste

## a. Survey dan Analisis Ketersediaan Air Bersih
Pengukuran debit di sumber air di Post Admistratif Dom Aleixo, menggunakan pengukuran  debit  langsung,  dengan  metode  Volumetric  method,  yaitu  pengukuran debit  dengan  stopwatch  dan  wadah  penampung  air.  Sumber  air  bersih  Post Admistratif  Dom  Aleixo  berada  di  lereng  gunung  dengan  debit  mata  air  hasil pengukuran 3,47 liter/detik.
b. Survey dan Analisis Perkembangan Jumlah penduduk
Dari  tahun  ke  tahun  pertumbuhan  penduduk  semakin  meningkat.  Jumlah penduduk disuatu wilayah sangat berpengaruh pada jumlah kebutuhan air di wilayah tersebut  sehingga  perlu  dilakukan  pengambilan  data  jumlah  penduduk  yang  akan digunakan  untuk  proyeksi  jumlah  penduduk  sampai  tahun  rencana  (2030). Perhitungan  jumlah  penduduk  Post  Admistratif  Dom  Aleixo  sampai  10  Tahun  ke depan (Tahun 2030), dibuat dalam 3 proyeksi :
1. Analisis Regresi Linear
2. Analisis Regresi Logaritma
3. Analisis Regresi Eksponensial

## c. Survey dan Investigasi Kebutuhan Air Baku untuk Air Bersih
Survey dan investigasi dilakukan dengan cara wawancara dengan masyarakat, dan  pemerintah  desa.  Berdasarkan  hasil  survey  dapat  diketahui  karakteristik  desa serta taraf hidup masyarakat sehingga besar kebutuhan air bersih rata-rata perkapita dapat diprediksi
d. Desain Sistem Penyediaan Air Bersih
Dalam  perencanaan  sistem  penyediaan  air  baku  untuk  air  bersih,  perlu diketahui  pola  atau  skema  penyaluran  air  bersih  dari  sumber  air  ke  daerah pemukiman penduduk.
Tahapan penyaluran air dari sumber air ke daerah pemukiman penduduk dapat dilihat sebagai berikut:
a) Sumber mata air
Pemilihan sumber air harus dilakukan survey langsung dilapangan. Mencari sumber  air  yang  layak  dan  dapat  memenuhi  jumlah  kebutuhan  air  yang direncanakan.

## b) Bangunan penangkap air
Bronkaptering  adalah  bangunan  penangkap  mata  air,  bisa  juga  berguna untuk melindungi mata air.
c) Bak Pelepas Tekan (BPT)
Dibuat  untuk  melepas  tekanan  yang  melebihi  nominasi  presure  (tekanan yang  melebihi  kuat  tahan  dari  pipa)  agar  tidak  mengakibatkan  kerusakanpada pipa,  kemudiandidistribusikan  ke  daerah  pelayanan/konsumen  melalui  jaringan pipa distribusi.
d) Desain sistem jaringan pipa (transmisi dan distribusi)
Desain  sistem  jaringan  pipa  dapat  dilakukan  dengan  cara  manual  atau mengunakan rumus Hazen-Williams.
e) Kran Umum
Kran  Umum  adalah  tempat  penampungan  air  untuk  pelayanan  air  kepada masyarakat .

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Potensi Sumber Air
Dari  hasil  survey  sumber  air  yaitu  mata  air  “Tohumetan  dan  Maloa”  yang terletak  ±  8  km  dari  Post  Admistratif  Dom  Aleixo  diperoleh  debit  mata  air  3,47 liter/detik. Pengukuran debit mata air dilakukan  dengan menggunakan Volumetrical Method .  Kawasan  disekitar  hulu  mata  air  masih  terjaga  dengan  baik  sehingga diperkirakan tidak terjadi punurunan debit sampai sepuluh tahun yang akan datang.
2. Analisis Pertumbuhan Penduduk
Jumlah penduduk sangat berpengaruh terhadap kebutuhan air pada masyarakat. Dalam  menganalisa  kebutuhan  air  bersih  penduduk,  maka  perlu  untuk meproyeksikan jumlah penduduk untuk 10 tahun kedepan sesuai dengan perencanaan dalam penelitian ini.
Tabel 3 Data Penduduk Post Admistratif Dom Aleixo No. Suco /Desa Total Penduduk 2010 2015 1 Bairo-Píte 27875 34993 2 Comoro 65404 76681 3 Fatuhada 7178 14890 4 Kampung Alor 4697 3531 5 Madohi - - 6 Bebonuk - - 7 Manleuana - - Total 105154 130095 Sumber : Badan Direktorat Statistik Timor-Leste Tabel 4 Hasil Rekapitulasi Analisa Regresi No  Metode Analisa Regresi Koefisien Korelasi ( r ) Koefisien Determinasi ( r2 ) Standar Error (SE) 1 Linear 1 1 0 2 Logaritma 0.985551 0.94262 0.046571 3 Eksponensial 0.999 0.9969 0.015288
Berdasarkan hasil analisa didapat Analisa Regresi Linear yang memiliki nilai r (koefisien korelasi) yaitu 1 dan yang memiliki standart error (Se) yang sangat yaitu 0 Sehingga  dalam  menghitung  kebutuhan  air  bersih  digunakan  proyeksi  pertumbuhan penduduk berdasarkan Analisa Regresi Linear.
Berikut  ini  adalah  gambar  grafik  proyeksi  pertumbuhan  penduduk  Post Admistratif dari tahun 2020– 2030.
Gambar 2
Grafik Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Post Admistratif Dom Aleixo dengan Analisa linier dari tahun 2020-2030

## 3. Analisis Kebutuhan Air Domestik
Kebutuhan  air  domestik  adalah  kebutuhan  air  bersih  bagi  keperluan  rumah tangga. Layananan air bersih untuk masyarakat Post Admistratif Dom Aleixo adalah melalui  Kran  Umum.  Kebutuhan  air  domestik  diambil  120  liter/orang/hari  lebih besar dari standart perencanaan air bersih dan rata-rata jumlah orang per rumah atau per sambungan adalah 6 (enam) orang.
Untuk  lebih  jelasnya  mengenai  total  penggunaan  air  per  suco  rumah  tangga setiap hari dapat dilihat pada tabele sebagai berikut:
Berikut ini perhitungan debit kebutuhan air domestik untuk tahun 2020.

## Tabel 5

## Kebutuhan Air Domestik Posto Admistratif Dom Aleixo
TAHUN Bairro Pite Comoro Fatuhada Kampung Alor TOTAL Kebutuhan air domestik (L/detik) Qd=(Y x (120 L/org/hari)) /(24 x 3600) 2020 42111 87958 22602 2365 155036 215.33 2021 43535 90213 24144 2132 160024 222.26 2022 44958 92469 25687 1899 165012 229.18 2023 46382 94724 27229 1665 170001 236.11 2024 47805 96980 28772 1432 174989 243.04 2025 49229 99235 30314 1199 179977 249.97 2026 50653 101490 31856 966 184965 256.90 2027 52076 103746 33399 733 189953 263.82 2028 53500 106001 34941 499 194942 270.75 2029 54923 108257 36484 266 199930 277.68 2030 56347 110512 38026 33 204918 284.61

## 4. Analisis Kebutuhan Air Non Domestik
Kebutuhan  air  non  domestik  adalah  kebutuhan  air  bersih  untuk  fasilitas pelayanan  umum.  Dalam  analisis  kebutuhan  air  non  domestik,  diambil  berdasarkan standar perencanaan air bersih pedesaan yaitu 5% dari kebutuhan air domestik.
Berikut ini perhitungan debit kebutuhan air non domestik untuk tahun 2020.
Tabel 6 Kebutuhan Air Non Domestik Post Admistratif Dom Aleixo Tahun Jumlah Penduduk (y) Kebutuhan air domestik (L/detik) Qd Kebutuhan air Non domestik (L/hari) Qn = Qd x 5% 2020 155036 215.33 1076.6 2021 160024 222.26 1111.3
2022 165012 229.18 1145.9 2023 170001 236.11 1180.6 2024 174989 243.04 1215.2 2025 179977 249.97 1249.8 2026 184965 256.90 1284.5 2027 189953 263.82 1319.1 2028 194942 270.75 1353.8 2029 199930 277.68 1388.4 2030 204918 284.61 1423.0

## 5. Analisis Kehilangan Air
Kehilangan  air  pada  umumnya  disebabkan  karena  adanya  kebocoran  air  pada pipa  transmisi  dan  distribusi  serta  kesalahan  dalam  pembacaan  meter.  Angka presentase  kehilangan  air  untuk  perencanaan  sistem  penyediaan air  bersih  pedesaan yaitu sebesar 15% dari kebutuhan rata-rata dimana kebutuhan rata-rata adalah jumlah dari  kebutuhan  domestik  ditambah  dengan  kebutuhan  non  domestik. (Pedoman Teknis Air Bersih IKK Pedesaan, 1990)
Berikut ini perhitungan debit kehilangan air untuk tahun 2020.
Tabel 7 Kehilangan Air Post Admistratif Dom Aleixo Tahun Qd Qn Kehilangan Air (Liter/detik) Qa= (Qd+Qn) x 15% 2020 215.33 1076.6 19379.5 2021 222.26 1111.3 20003.03 2022 229.18 1145.9 20626.55 2023 236.11 1180.6 21250.08 2024 243.04 1215.2 21873.6 2025 249.97 1249.8 22497.13 2026 256.90 1284.5 23120.65 2027 263.82 1319.1 23744.18 2028 270.75 1353.8 24367.7 2029 277.68 1388.4 24991.23 2030 284.61 1423.0 25614.75

## 6. Analisis Kebutuhan Air Total
Kebutuhan air total adalah total kebutuhan air baik domestik, non domestik ditambah kehilangan air.
Tabel 8 Kebutuhan Air Total Post Admistratif Dom Aleixo TAHUN Qd Qn Qa Kebutuhan Air Total (Liter/detik) Qt =Qd + Qn Qa 2020 215.33 1076.6 19379.5 20671.5 2021 222.26 1111.3 20003.03 21336.6 2022 229.18 1145.9 20626.55 22001.7 2023 236.11 1180.6 21250.08 22666.7 2024 243.04 1215.2 21873.6 23331.8 2025 249.97 1249.8 22497.13 23996.9 2026 256.90 1284.5 23120.65 24662.0 2027 263.82 1319.1 23744.18 25327.1 2028 270.75 1353.8 24367.7 25992.2 2029 277.68 1388.4 24991.23 26657.3 2030 284.61 1423.0 25614.75 27322.4

## 7. Analisis Kebutuhan Air Harian Maksimum
Kebutuhan  air  harian  maksimum  dihitung  berdasarkan  kebutuhan  air  total dikali faktor pengali yaitu 1,1. Kebutuhan air jam puncak adalah kebutuhan air pada jam-jam  tertentu  dalam  satu  hari  dimana  kebutuhan  airnya  akan  memuncak. Kebutuhan  air  jam  puncak  dihitung  berdasarkan  kebutuhan  air  total  dikali  faktor pengali yaitu 1,2. ( Petunjuk Praktis Perencanaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih Pedesaan, 2006)
Tabel 9 Kebutuhan Air Harian dan Jam Puncak TAHUN Qt Kebutuhan air harian maksimum (liter/detik) Qp = 1,1 x Qt Kebutuhan air jam puncak (liter/detik) Qp = 1,2 x Qt 2020 20671.5 22738.6 24805.8 2021 21336.6 23470.2 25603.9 2022 22001.7 24201.8 26402.0 2023 22666.7 24933.4 27200.1 2024 23331.8 25665.0 27998.2 2025 23996.9 26396.6 28796.3 2026 24662.0 27128.2 29594.4 2027 25327.1 27859.8 30392.5 2028 25992.2 28591.4 31190.7 2029 26657.3 29323.0 31988.8 2030 27322.4 30054.6 32786.9

## 8. Sistem Pengambilan Air Baku
Pada  perencanaan  ini,  bangunan  pengambilan  air  baku  (brokaptering)  yang akan  digunakan  yaitu  bronkapter  dari  mata  air  Tohumeta  dan  Maloa  dengan  debit
sesaat  3,47  liter/detik.  Di  rencanakan  brokaptering  sekaligus  bak  penampung  yang berfungsi  sebagai  reservoar  distribusi.  Direncanakan  dimensi  bak  pengambilan  air sebagai berikut:
Panjang : 2 meter Lebar : 1,5 meter Tinggi : 2,5 meter
Volume bak pengambilan air = 2 x 1,5 x 2,5 = 7,5 m 3

## 9. Pipa Transmisi dan Pipa Distribusi
a. Desain Pipa Transmisi dari Bronkaptering ke Bak Pelepas Tekan
Pipa  transmisi  air  baku  mulai  dari  Bronkaptering  sampai  ke  Bak  Pelepas Tekan(BPT)  menggunakan  pipa  jenis  HDPE.  Penggunaaan  pipa  HDPE dikarenakan  pipa  transmisi  air  baku  mulai  dari  bronkaptering  sampai  ke  bak pelepas tekan harus melewati hutan , dan jalan yang berbelok-belok. Dipakai pipa HDPE  karena  sifatnya  lentur.  Perpipaan  dihitung  dengan  persamaan  Hazen  – Williams.
10 Pipa Transmisi dari Bronkaptering ke Bak Pelepas Tekan 1 h1 = 220 m ( Elevasi muka air di dalam bronkaptering ) h2 = 80 m ( Elevasi ujung pipa keluarnya air di BPT 1 )
h = 220 m – 80 m = 140 m
Q  = 3,108 liter/detik = 0,003108 m 3 /detik D   = 3 inch = 0,07628 m
L =  3027  m  +  (3027  m  ×  15%)  =  3.481,05  m  (  Karena  pipa  harus  melewati hutan dengan jalan yang berbelok – belok maka panjang pipa harus ditambah 15% dari panjang pipa)
Chw = 130
Mengalami kehilangan head:
ℎ𝑓 = x 3481,05
ℎ𝑓 = 28.5 𝑚 Kontrol: hf = 28,5 m hf < h (OK) 28,5 m < 99,5m (OK) Menghitung Kecepatan Aliran V = 0,3545 Chw D 0,63 S 0,54
S = = = 0,008
V = 0,3545 × 130 × 0,07628 0,63 × 0.008 0,45
V = 0,68m/det

## 11 Pipa  distribusi  dari  Bak Pelepas  Tekan  ke  daerah  pelayanan/konsumen  (Kran Umum)
Kran  umum  direncanakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  air  dari  seluruh penduduk.  Perencanaan  Kran  Umum  menggunakan  Kriteria/Standar  Perencanaan Sistem  Penyediaan  Air  Bersih  Pedesaan,  dengan  jumlah  perkran  umum  adalah  100 orang/unit.
Jumlah penduduk: 204918 Jiwa Jumlah Kran: 204918 / 100 = 2049,18
Pipa  distribusi  utama  mulai  dari  Bak  Pelepas  Tekan  sampai  ke  konsumen menggunakan  pipa  jenis  HDPE.  Perpipaan  dihitung  dengan  persamaan  Hazen  – Williams.

## Kesimpulan
Dari hasil analisis diperoleh kesimpulan perencanaan sistem penyediaan air bersih di Post Admistratif Dom Aleixo, memanfaatkan sumber air Tohumetan dan Maloa dan mampu melayani kebutuhan air bersih sampai tahun 2030.
Perhitungan  proyeksi  jumlah  penduduk  yang  digunakan  adalah  analisa  regresi linear.
Untuk menangkap air dari mata air, menggunakan bronkaptering yang dilengkapi dengan  bak  pengumpul,  kemudian  air  dialirkan  secara  gravitasi  ke  BPT  menggunakan pipa transmisi HDPE 3 inch.
Air  bersih  didistribusikan  ke  penduduk  secara  gravitasi  dari  BPT  melalui  pipa distribusi utama HDPE 3 inch dan berakhir pada 2049,18 kran

## BIBLIOGRAFI
Constitucional  do  Governo  Timor-Leste,  Decreto-Lei  No.    2/  2017  de  22  de  Março Aprova o Sistema de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos, Jornal da Repúblika, Vol. I, No. 11, pag. 344-347, 2017.
Depertemen  Pekerjaan  Umum,  2006. “Petunjuk  Praktis  Perencanaan  Pembangunan Sistem  Penyediaan  Air  Bersih  Pedesaan” ,  Modul:  1,  Direktorat  Jendral  Cipta Karya, hal 9-11.
General Directorate of Statistics, 2015 ,”Timor-Leste Population And Housing Census:
Data sheet, Statistics Timor-Leste” , Dili, 2015.
Jurnal  Republica  de  Timor  Leste  Decreto-Lei  n.º  5/2009, “Regulamento  do Licenciamento, Comercialização e Qualidade da Água Potável”
Kalensun, H., Kawet,L., Halim, F., “ Perencanaan Sistem Jaringan Distribusi Air Bersih Di  Kelurahan  Pangolombian  Kecamatan  Tomohon  Selatan ”  Fakultas  Teknik, Jurusan Teknik Sipil, Universitas Sam Ratulangi, Jurnal Sipil Statik Vol.4 No.2 Februari 2016.
Kusuma,  B.  S.  (2011).  “ Tesis  Perancangan  Sistem  Distribusi  Air  Bersih  Di  PDAM Tittanadi.  Medan ”:  Program  Studi  Teknik  Sipil  Fakultas  Teknik  Universitas Sumatera Utara.
Paranoan,  A,  (2018),  “ Analisa  Kinerja  Jaringan  Sistem  Distribusi  Air  Bersih  Di Kabupaten Ende” Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar
Makawimbang A.F., Tanudjaja L., Wuisan L.E., 2017, “Perencanaan sistem penyediaan air bersih di desa soyowan kecamatan ratatotok kabupaten minahasa tenggara”, Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Sipil, Universitas Sam Ratulangi

## Copyright holder:
Custodio Assis Correia Ximenes, M Arief Budihardjo, Anik Sariminingsih (2022)
First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: