## EFEKTIVITAS PENGOLAHAN LIMBAH CAIR DALAM MENURUNKAN KADAR FENOL DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ZAINOEL ABIDIN (RSUDZA) BANDA
ACEH
(Effectiveness of Wastewater Processing Of Fenol in RSUD dr. Zainal Abidin (RSUDZA) Banda Aceh)
Cut Yulvizar
Jurusan Biology, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Syiah Kuala Email: yunda_mnz@yahoo.com

## Abstract
The  aims  of  this  research  were  to  determine  the  effectiveness  of  waste  water  processing  in reducing content of phenol in RSUDZA. Research  was conducted from June to September 2009. This research used 2 locations sampling  which consist the  tub before processing (inlet) and after processing  (outlet),  then  data  taken  in  10  repetition  consecutive  days.  The  observed  parameter ware  phenol  content  and  parameter  like  pH,  BOD  ( Biochemical  Oxygen  Demand ),  COD ( Chemical  Oxygen Demand )  dan  TSS  ( Total  Suspendid  Solid )  content.  Data  were  analyzed  by using  paired  t  test  (P<0,05).  The  result  show  that  fenol  content  were  significant  different  before and  after  the  processing.  Phenol  content  decreased  from  32%  to  96.4%.  Phenol  content  (0.020 mg/L) outlet had fulfilled the quality standard already established. These refer as judged effective values  the  pH  parameters  show  that  there  were  increasing.  The  result  also  show  that  not  only phenol content decrease but also BOD, COD and TSS content.
Key words: Fenol, Waste water processing, RSUD dr. Zainal Abidin.

## PENDAHULUAN
Rumah  Sakit  merupakan  sarana kesehatan  dalam  melaksanakan  fungsinya menghasilkan  buangan  yang  berupa  limbah, baik  limbah  padat,  limbah  cair  dan  gas (Soewarso,  1996).  Limbah  cair  rumah  sakit adalah  semua  limbah  cair  yang  berasal  dari proses satuan kerja seluruh lingkungan rumah sakit  yang  kemungkinan  mengandung  bahan kimia  berbahaya  (Agnes  dan  Azizah,  2005). Pengelolaan limbah cair rumah sakit merupakan  bagian  yang  berfungsi  untuk melindungi masyarakat dari bahaya pencemaran lingkungan, sehingga diperlukan
penanganan  yang  baik  dan  benar  melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Prinsip  dasar  pengolahan  limbah cair  adalah  pengelolaan  menyeluruh  dari proses kegiatan operasional rumah sakit baik medis  maupun  non-medis.  Limbah  tersebut diolah  di  dalam  IPAL  rumah  sakit  dimulai dari  unit-unit  penghasil  limbah  cair  dengan cara  pembersihan  secara  fisik  terhadap bahan-bahan  organik,  secara  mikrobiologis oleh bakteri dan diakhiri pembunuhan kuman dengan cara klorinasi (Said,1999).
Rumah  Sakit  Umum  Daerah  dr.
Zainoel Abidin (RSUDZA) merupakan rumah  sakit  pemerintahan  di  kota  Banda Aceh  yang  menghasilkan  limbah  cair. Berdasarkan observasi di lapangan RSUDZA melakukan
pengolahan limbah cair menggunakan  1  unit  IPAL  dengan  metode lumpur aktif dengan  kapasitas ± 260 m3/hari yang  telah  dibangun  sejak  tahun  1996. Rumah  Sakit  Umum  Daerah  dr.  Zainoel Abidin (RSUDZA) menggunakan desinfektan yang  sebagian  besar  mengandung  senyawa- senyawa fenol. Diduga bahan pencemar yang ada  dalam  limbah  cair  di  RSUDZA  Banda Aceh banyak mengandung senyawa fenol.
Fenol  merupakan  asam  karbolat yang  sering  digunakan  sebagai  desinfektan. Banyak  senyawa  fenol  dan  turunannya  yang digunakan sebagai desinfektan, seperti kresol, fenilfenol  dan  hesaklorofen  (Pelczar  dan Chan,  2005).  Jika  kandungan  fenol  dalam limbah  cair  konsentrasinya  tinggi  dapat menyebabkan  gangguan  pada  badan  air  dan menjadi  toksik  bagi  mikroorganisme  yang berfungsi  mengolah  limbah.  Fenol  bersifat karsinogen  dan  korosif  pada  tubuh  manusia (Kusumastuti,  2006).  Untuk  menentukan keefektifan  sistem  pengolahan  limbah  cair sebelum  dibuang  dari  bak  pengolahan, konsentrasi standar maksimum fenol
berdasarkan keputusan Menteri Negara
Kependudukan  dan  Lingkungan  Hidup  tahun 1991  bagi  kegiatan  yang  sudah  beroperasi yaitu  sebesar  0,01  sampai  2,00  mg/L (Fardiaz,  1992).  Sedangkan  untuk  mengukur bahan  pencemar  dalam  limbah  cair  rumah sakit  digunakan  parameter  pH,  BOD,  COD dan  TSS  yang  didasarkan  pada  Keputusan Menteri  Negara  Lingkungan  Hidup  no.  58 tahun  1995  tanggal  21  Desember  1995 (Anonimus, 1995).
Melihat  dampak  yang  ditimbulkan  oleh senyawa  fenol  maka,  penelitian  ini  perlu dilakukan  untuk  mengetahui  kesesuaian sistem  pengolahan  limbah  cair  di  RSUDZA Banda  Aceh  dalam  mengurangi  senyawa- senyawa  fenol.  Penelitian  ini  dilakukan sebelum adanya relokasi  ke bangunan rumah sakit yang baru.

## Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas  pengolahan  limbah  cair  RSUDZA dalam  menurunkan  kadar  fenol  setelah dibandingkan  dengan  baku  mutu  yang ditetapkan  pemerintah  yaitu:  Menteri  Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor : KEP-03/MENKLH/II/1991.

## METODE Waktu dan Tempat
Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Juni sampai Februari 2009 di UPTD Laboratorium Kesehatan dan Laboratorium Bapedal (Badan Pengendalian  Dampak  Lingkungan)  NAD untuk pengukuran sampel, sedangkan pengambilan  sampel  dilakukan  di  RSUDZA Banda Aceh.

## Bahan dan Alat
Sampel  penelitian  adalah  limbah cair RSUDZA sebelum diolah ( inlet ), limbah cair sesudah diolah ( outlet ), akuades, nitrifications hemmistof , tablet natrium hidroksida, larutan digesti (campuran K2Cr2O7,  dan  HgSO4),  larutan  feroin, larutan Ferro Amonium Sulfat (FAS), larutan campuran  H2SO4  dan  Ag2SO4,  fenol reagent  powder  pillows, fenol reagent powder  pillows,  hardness  buffer ,  kloroform dan  metanol.  Alat  yang  digunakan  yaitu, botol  bekas  (aqua),  botol winkler ,  pH  meter merk  Hach  230  At,  gelas  beaker  250  mL, kuvet, fotolap S12, labu ukur 164 mL, oxytop (botol  sampel,  penutup oxytop ,  kapsul  karet dan Inductive  Stirring  System ),  magnetik stirer,  inkubator,  termoreaktor,  tabung  COD, pipet  tetes,  buret,  corong,  gelas  ukur  1000 mL labu pisah 300  mL, labu  Erlenmeyer (50
mL), tabung spekrofotometer, kertas saring 1 Phase  Separators (PS)  yang  berukuran  125 mm dan spektrofotometer merk DR 2800.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode eksperimen  dengan  2  perlakuan  yaitu  pada bak  sebelum  pengolahan  ( inlet) dan  bak sesudah  pengolahan  ( outlet). Data  diambil selama10 hari berturut-turut.

## Parameter yang diukur
Parameter  yang  diukur  adalah  kadar fenol  (mg/L)  pada  limbah  cair  rumah  sakit. Sedangkan  parameter  tambahan  adalah  pH, BOD (mg/L), COD (mg/L) dan TSS (mg/L).

## Prosedur Penelitian Pengambilan Sampel
Sampel  penelitian  adalah  limbah cair  sebelum  pengolahan (Inlet) dan  sesudah pengolahan (Outlet) .  Pengambilan  sampel Inlet dilakukan pada bak sebelum pengolahan
(bak pengumpul utama), sedangkan pengambilan  sampel Outlet dilakukan  pada bak  sesudah  pengolahan  (bak  uji  biologis) IPAL RSDUZA Banda Aceh. Untuk pemeriksaan  fenol  sampel  diambil  sebanyak 600  mL  dan  dimasukkan  ke  dalam  botol bekas  (aqua),  sedangkan  untuk  melakukan pemeriksaan  pH,  BOD,  COD  dan  TSS sampel  diambil  dan  dimasukkan  ke  dalam  4 botol winkler yang  sudah  dibilas  dengan  air. Sampel  diambil  setiap  hari  sebanyak  2  kali yaitu  pada  pukul  10.00  WIB  pada  bak sebelum  pengolahan  dan  pada  pukul  14.00 WIB  pada  bak  sesudah  pengolahan  (Interval waktu  didasarkan  pada  proses  pengendapan di RSUDZA selama 4 jam) selama 10 hari.

## Pemeriksaan kadar fenol
Pengukuran  kadar  fenol  dengan menggunakan metode spektrofotometri. Sebelum  digunakan  semua  alat-alat  yang digunakan  dibilas  dengan  akuades,  metanol dan  kloroform.  Sampel  sebanyak  300  mL dimasukkan  ke  dalam  labu  pisah,  lalu diteteskan  sebanyak  5  mL hardness  buffer (untuk  mengatur pH 10,1), kemudian ditutup dan  dikocok.  Setelah  sampel  homogen, dimasukkan  fenol reagent  powder  pillow sebanyak  50  mg  dan  ditambahkan  fenol  2 reagent  powder  pillow sebanyak  50  mg,  lalu dihomogenkan kembali. Dimasukan kloroform  sebanyak  30  mL  ke  dalam  labu pisah,  kemudian  dikocok  selama  30  detik. Kloroform  digunakan  sebagai  penangkap fenol.  Setelah  dikocok  akan  terbentuk  2 lapisan. Lapisan atas berupa larutan
campuran  dari  reagent  dan  lapisan  bawah adalah larutan campuran kloroform dan fenol. Dibuka  kran  yang  terdapat  pada  labu  pisah, lalu diambil lapisan bawahnya yang mengandung fenol, kemudian dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer dengan cara menyaringnya  dengan  menggunakan  kertas saring 1 Phase Separotors (PS) 125 mm, lalu filtrat  yang  berwarna  kuning  muda  jernih tersebut
dimasukkan ke tabung spektrofotometer  sebanyak  10  mL,  lalu dibersihkan  bagian  luar  dari  tabung  tersebut.
Diulangi untuk blanko (menggunakan akuades) dengan cara  yang sama. Maka  nilai layar tersebut menunjukkan kadar dari fenol.
Derajat Keasaman (pH) Pengukuran pH limbah cair
dilakukan dengan metode elektrometri menggunakan  pH  meter.  Sebelum  digunakan pH  meter  dikalibrasi  terlebih  dahulu,  setelah kalibrasi  dimasukkan  elektroda  ke  dalam limbah cair untuk diukur. Setelah angka pada pH  meter  tersebut  stabil,  maka  nilai  pH langsung terbaca dan angka tersebut menunjukkan nilai pH yang diukur (Anonimus, 2004).
Pemeriksaan Biochemical  Oxygen  Demand (BOD)
Pengukuran BOD dengan menggunakan metode oxitop . Sampel dimasukkan  ke  dalam  labu  ukur  sebanyak 164  mL  (sampai  tanda  batas)  di  dalam  labu ukur dipindahan ke botol sampel, lalu ditetesi 20  tetes  dengan nitrifications  hemmistof . Kemudian  dimasukkan  magnetik  stirer  ke dalam  botol  sampel,  lalu  diletakkan  kapsul karet  pada  leher  botol  dan  dimasukkan  2 tablet  natrium  hidroksid  ke  dalam  kapsul karet.  Botol  sampel  ditutup  dengan  penutup oxytop dengan  rapat.  Ditekan  tombol  S  dan M  secara  bersamaan  pada  tutup oxytop sampai  muncul  angka.  Selanjutnya  botol sampel  diletakkan  di  atas Inductive  Stirring System, lalu  dimasukkan  ke  dalam  inkubator selama  5  hari  pada  suhu  20  °C.  Sesudah  5 hari,  ditekan  tombol  S  sebanyak  5  kali. Dicatat hasil dari hari pertama sampai kelima, kemudian dijumlahkan hasilnya untuk menentukan nilai BOD.
Pemeriksaan Chemical  Oxygen  Demand
(COD)
Pengukuran COD menggunakan metode  titrasi.  Diambil  sampel  sebanyak  2,5 mL  dengan  menggunakan  pipet  dimasukkan dalam tabung COD yang telah dibilas dengan
H2SO4  20%,  lalu  ditambahkan  larutan digesti  (campuran  K2Cr2O7  dan  HgSO4) sebanyak  1,5  mL  dan  ditambahkan  larutan campuran  H2SO4  dengan  Ag2SO4  sebanyak 3,5  mL  hingga  larutan  berwarna  kuning, kemudian tabung ditutup rapat dan dihomogenkan.  Untuk  blanko  digunakan  2,5 mL  akuades  dengan  proses  yang  sama.
Selanjutnya,
masing-masing tabung dimasukkan ke dalam termoreaktor COD dan dipanaskan  dengan  suhu  150°C,  dibiarkan tabung  dalam  termoreaktor  selama  2  jam. Apabila  selama  pemanasan  warna  kuning hilang,  ini  berarti  K2Cr2O7  habis,  maka sampel  harus  diencerkan.  Setelah  2  jam dikeluarkan  dan  didinginkan.  Dipindahkan campuran  sampel  ke  dalam  gelas  beaker  dan tambahkan akuades sebanyak volume larutan sampel tadi, kemudian ditambahkan indikator Feroin  sebanyak  3  tetes  dan  dititrasi  dengan larutan Ferro Amonium Sulfat (FAS) 0,10 M. Dititrasi sampai terjadi perubahan warna dari hijau  kebiru-biruan  menjadi  coklat  kemerah- merahan,  diulangi  untuk  blanko  dengan  cara yang sama.
Perhitungan : COD  mg/l  =  {(A  –  B)  x  N  x  8000  /  mL sampel}x P (bila sampel perlu diencerkan) Keterangan : A : Blanko (mL) B : Sampel (mL) P : Pengenceran N  :  Normalitas  =  FAS  ( Ferro  Amonium Sulfat ) Pemeriksaan Total Suspended Solid (TSS)
Pemeriksaan parameter TSS menggunakan  metode  fotometri  dengan prinsip  kerja,  sinar  dilewatkan  ke  sampel. Sampel dimasukkan ke dalam kuvet. Kemudian dimasukkan ke dalam fotolab S12. Nilai akan terbaca pada layar.

## Analisis Data
Data  yang  diperoleh  dari  hasil pengamatan dianalisis dengan Uji t yaitu uji t untuk  sampel  yang  berpasangan  yaitu mengukur  subjek  yang  sama  akan  tetapi subjek  tersebut  mengalami  perlakuan  yang berbeda, dengan taraf nyata 0,05.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kadar  fenol  Pada  Limbah  Cair  di RSUDZA Banda Aceh
Hasil  analisis  kadar  fenol  pada limbah  cair  yang  diperoleh  dari  IPAL  di RSUDZA  menunjukkan  perbedaan  yang nyata  (P<0,05)  antara  sebelum  dan  sesudah pengolahan.  Dari  20  sampel  yang  diambil hanya  14  sampel  yang  digunakan  yaitu,  7
sampel  pada  bak  pengumpul  utama  ( inlet ) dan  7  sampel  pada  bak  uji  biologis  ( outlet ), hal ini karena pada saat pengambilan sampel pada tanggal 16, 19, 22 turunya hujan. Hujan berpengaruh  terhadap  kepekatan  limbah  cair, semakin  banyak  air  hujan  bercampur  dengan limbah  cair  maka  kepekatan  limbah  cair semakin  berkurang.  Jadi  data  tersebut  tidak digunakan  karena  tidak  valid  (hal  ini  juga dilakukan pada pengukuran pH, BOD, COD, dan  TSS).  Hasil  pengukuran  kadar  fenol ditunjukkan pada Tabel 4.1 berikut:
Tabel 4.1. Hasil pengukuran kadar fenol pada limbah cair di RSUDZA. N o Tanggal Inlet Outl et Penurunan( %) 1 17 Juli 2009 0.05 0.00 6 88 2 18 Juli 2009 0.013 0.00 5 61.5 3 20 Juli 2009 0.145 0.03 2 77.9 4 21 Juli 2009 0.059 0.04 32.2 5 23 Juli 2009 0.165 0.01 5 90.9 6 24 Juli 2009 0.056 0.00 2 96.4 7 25 Juli 2009 0.283 0.04 3 84.8 Rata- rata 0.11 a 0.02 b 75.95
Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang berbeda pada kolom yangberbeda dan baris yang sama menunjukkan bahwa  berbeda nyata.
Hasil  pengukuran  memperlihatkan kadar  fenol  yang  bervariasi  dan  terdapat penurunan kadar fenol dari sebelum pengolahan. Besarnya penurunan  kadar fenol dari sebelum pengolahan berkisar antara 32% sampai  96,4%.  Penurunan  tertinggi  pada tanggal 24 Juli 2009 dan penurunan terendah pada  tanggal  21  Juli  2009.  Terjadinya penurunan  yang  tinggi  pada  tanggal  24  Juli 2009  karena  pada  saat  pengambilan  sampel, pihak  IPAL  RSUDZA  sedang  melakukan penambahan  kaporit  untuk  disalurkan  pada bak klorinasi. Meningkatnya penurunan kadar fenol  ini  diduga  karena  adanya  penambahan kaporit  dalam  bak  klorinasi  sehingga  dapat menurunkan kadar
fenol. Menurut
Soemarwoeto  (1987)  pada  tahap  klorinasi penurunan  kadar  fenol  dilakukan  dengan bantuan  klor  yang  berasal  dari  kaporit.  Klor akan  bereaksi  dengan  fenol  dan  akan  hilang karena  pengaruh  oksidasi.  Pada  tanggal  21 Juli  2009  ditemukan  penurunan  kadar  fenol yang  paling  sedikit,  ini  disebabkan  pada  saat
pengambilan  sampel  outlet  sedang  tidak beroperasinya  pompa  pengolahan  sehingga tidak  dilakukan  pengolahan,  diduga  sedikit kadar fenol yang didapatkan sesudah pengolahan akibat tidak beroperasinya pompa.
Rata-rata  penurunan  kadar  fenol antara  sebelum  dan  sesudah  pengolahan didapatkan  bahwa  kadar  fenol  mengalami penurunan  sebesar  75,95%.  Penurunan  kadar fenol  pada  sistem  pengolahan  limbah  cair diduga  akibat  adanya  tahap  aerasi  dan klorinasi.  Menurut  Sugiharto  (1987)  pada tahap  aerasi  senyawa  fenol  akan  diuraikan oleh  mikroorganisme  pada  bak  aerasi  dan pada  tahap  klorinasi  klor  akan  bereaksi dengan  fenol  dan  akan  hilang  karena pengaruh  oksidasi.  Berdasarkan  Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan  Hidup  tahun  1991  tentang  Baku Mutu  Air  Limbah  bagi  kegiatan  yang  sudah beroperasi digunakan kadar fenol golongan II (0,5  mg/L),  karena  limbah  cair  yang dihasilkan  harus  dilakukan  pengolahan. Sedangkan  kadar  fenol  di  RSUDZA  yang didapatkan sesudah pengolahan sebesar 0,020 mg/L. Hal ini berarti bahwa kadar fenol hasil pengolahan  di  IPAL  RSUDZA  Banda  Aceh memenuhi persyaratan baku mutu.
Kadar  pH,  BOD,  COD,  dan  TSS  Pada Limbah Cair di RSUDZA Banda Aceh
Hasil analisis kadar pH pada limbah cair  di  RSUDZA  menunjukkan  perbedaan yang  nyata  antara  sebelum  dan  sesudah pengolahan. Hasil pengukuran pH
ditunjukkan pada Tabel 4.2 berikut: Tabel  4.2.  Hasil  pengukuran  pH  (Derajat Keasaman) No Tanggal Inlet Outlet Penurunan(%) 1 17 Juli 2009 6.11 6.22 1.8 2 18 Juli 2009 6.07 6.11 0.6 3 20 Juli 2009 6.08 6.2 1.9 4 21 Juli 2009 5.29 6.01 11.9 5 23 Juli 2009 4.79 5.66 15.3 6 24 Juli 2009 4.08 5.11 20.1 7 25 Juli 2009 6.13 6.41 4.3 Rata- rata 5.5 a 5.96 a 7.98
Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang  sama  pada  kolom  yang  berbeda  dan  baris yang  sama  menunjukkan  bahwa  tidak  berbeda nyata.
Pada Tabel
4.2 terjadinya peningkatan  nilai  pH  antara  sebelum  dan sesudah  pengolahan  berkisar  antara  0,6% sampai  20,1%.  Terjadi  peningkatan  yang
tinggi pada tanggal 23 dan 24 Juli 2009. Pada tanggal  23  Juli  2009  hasil  pengukuran  nilai pH  yang  didapatkan  sesudah  pengolahan adalah  5,66  dan  terjadi  peningkatan  sebesar 15,3%. Sedangkan pada tanggal 24 Juli 2009 hasil  pengukuran  nilai  pH  diperoleh  sesudah pengolahan  yaitu  5,11  dan  peningkatan  nilai pH  sebesar  20,1%.  Hal  ini  diduga  karena sedikitnya  zat-zat  organik  yang  diuraikan oleh mikroorganisme. Sesuai dengan pernyataan  Sastrawijaya  (2000)  semakin sedikit  zat-zat  organik diuraikan  oleh mikroorganisme  maka  pH  yang  dihasilkan semakin  basa  dan  jika  semakin  banyak  zat- zat  organik  yang  diuraikan  maka  semakin asam  pH  yang  dihasilkan.  Pada  tahap  aerasi mikroorganisme menguraikan zat-zat organik yang  ada  pada  limbah  cair.  Jadi  sedikitnya zat-zat  organik  yang  diuraikan  pada  bak aerasi maka menyebabkan terjadinya peningkatan  nilai  pH.  Dilihat  dari  penurunan kadar  fenol  didapatkan  peningkatan  nilai  pH antara  sebelum  dan  sesudah  pengolahan.  Ini menandakan  bahwa sedikitnya  aktifitas mikroorganisme dalam menguraikan senyawa-senyawa fenol pada bak aerasi. Menurut Menteri Negara
Lingkungan Hidup no. 58 tahun 1995 tanggal 21 Desember 1995  nilai pH maksimum  yang diperkenankan yaitu 6-9. Sedangkan pH yang diperoleh  di  RSUDZA  adalah  5,96.  Hal  ini berarti  bahwa  untuk  kadar  pH  di  IPAL RSUDZA  tidak  memenuhi  persyaratan  baku mutu  yang  telah  ditetapkan.  Hasil  analisis kadar BOD yang diperoleh adanya perbedaan yang  nyata  antara  sebelum  dan  sesudah pengolahan. Hasil pengukuran BOD ditunjukkan pada Tabel 4.3 berikut: Tabel 4.3. Hasil pengukuran BOD
( Biochemical Oxygen Demand) No Tanggal Inlet Outlet Penurunan(%) 1 17 Juli 2009 34 23 32.3 2 18 Juli 2009 28 21 25 3 20 Juli 2009 26 18 30.7 4 21 Juli 2009 63 27 57.1 5 23 Juli 2009 52 34 34.6 6 24 Juli 2009 77 61 20.7 7 25 Juli 2009 46 35 23.9 Rata- rata 46.5 a 31.28 a 7.98
Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang  sama  pada  kolom  yang  berbeda  dan  baris
yang  sama  menunjukkan  bahwa  tidak  berbeda nyata.
Tabel  4.3  menunjukkan  bahwa tejadinya penurunan kadar BOD dari sebelum pengolahan  berkisar  antara  20,7%  sampai 57,1%.  Rata-rata  pengukuran  BOD  antara sebelum  dan  sesudah  pengolahan  didapatkan bahwa  kadar  BOD  mengalami  penurunan sebesar  32,04%.  Penurunan  ini  diduga sedikitnya  zat-zat  organik  yang  dioksidasi oleh mikroorganisme. Menurut Fardiaz
(1992)  pada  tahap  aerasi  terjadi  menguraian zat-zat  organik  oleh  mikroorganisme.  Untuk menguraikan  zat-zat  organik  mikrooganisme membutuhkan oksigen agar dapat mengurainya dengan mudah di dalam limbah cair.  Menurut  Pelczar  dan  Chan  (2005) besarnya  nilai  BOD  menyatakan  jumlah kandungan  zat  organik  dalam  limbah  cair. Makin banyak jumlah zat organik yang dapat dioksidasi  dalam  limbah  cair  maka  makin tinggi  nilai  BOD.  Hasil  penurunan  kadar BOD sebesar 32.04% ini menandakan bahwa sedikitnya  zat-zat  organik  yang  dioksidasi oleh  mikroorganisme.  Didapatkan  penurunan kadar  BOD  antara  sebelum  dan  sesudah pengolahan,  menandakan  bahwa  adanya penguraian senyawa
fenol oleh
mikroorganisme  pada  bak  aerasi,  walaupun penurunan  kadar  BOD  diperoleh  dalam jumlah sedikit. Berdasarkan Keputusan Menteri  Negara  Lingkungan  Hidup  no.  58 tahun  1995  tanggal  21  Desember  1995 tentang Baku Mutu limbah cair bagi kegiatan rumah  sakit,  kadar  maksimum  BOD  sebesar 30  mg/L.  Sedangkan  kadar  BOD  sesudah pengolahan  di  RSUDZA  yang  diperoleh sebesar 31,28 mg/L tidak memenuhi persyaratan baku mutu yang ditetapkan. Hasil analisis
kadar COD memperlihatkan perbedaan yang nyata antara sebelum  dan  sesudah  pengolahan).  Hasil pengukuran  COD  pada  limbah  cair  rumah sakit ditunjukkan pada Tabel 4.4.
Pada Tabel 4.4 terjadinya penurunan kadar  COD  antara  sebelum  dan  sesudah pengolahan  berkisar  antara  5,8%  sampai 25%.  Rata-rata  penurunan  kadar  COD  yang diperoleh sebesar 13,18%. Sedikitnya penurunan  kadar  COD  diduga  akibat  dari kurang  suplai  oksigen  pada  bak  aerasi. Menurut  Sugiharto  (1987)  pada  tahap  aerasi terjadi  suplai  oksigen  dari  mesin  blower sehingga  zat  organik  akan  di  hancurkan secara  oksidasi,  dan  terjadinya  penurunan kadar  COD.  Adanya  penurunan  kadar  fenol antara sebelum dan sesudah pengolahan dapat
dikaitkan  dengan  penurunan  COD.  Pada  bak aerasi  kadar  fenol  dapat  diturunkan  secara oksidasi  dengan  bantuan  suplai  oksigen  dari mesin blower pada bak aerasi, sehingga dapat menurunkan kadar fenol. Berdasarkan
Menteri  Negara  Lingkungan  Hidup  no.  58 tahun 1995 tanggal 21 Desember 1995, kadar COD  maksimum  yang  diperkenankan  adalah sebesar  80  mg/L.  Sedangkan  Kadar  COD yang  diperoleh  dari  bak  sesudah  pengolahan adalah  320  mg/L.  Hal  ini  berarti  untuk parameter  COD  tidak  memenuhi  baku  mutu yang ditetapkan.
Tabel 4.4. Hasil pengukuran COD ( Chemical Oxygend Demand) No Tanggal Inlet Outlet Penurunan(%) 1 17 Juli 2009 320 288 10 2 18 Juli 2009 192 160 16.6 3 20 Juli 2009 128 96 25 4 21 Juli 2009 348 352 8.3 5 23 Juli 2009 480 416 13.3 6 24 Juli 2009 544 512 5.8 7 25 Juli 2009 480 416 23.9 Rata- rata 361.14 a 320 a 13.18 Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang  sama  pada  kolom  yang  berbeda  dan  baris yang  sama  menunjukkan  bahwa  tidak  berbeda nyata.
Hasil  analisis  kadar  TSS  tidak ditemukan  perbedaan  yang  nyata  antara sebelum  dan  sesudah  pengolahan.  Hasil pengukuran  TSS  ditunjukkan  pada  Tabel  4.5 berikut:
Tabel  4.5.  Hasil  pengukuran  TSS  ( Total
Suspended Solid ) No Tanggal Inlet Outlet Penurunan(%) 1 17 Juli 2009 67 25 62.6 2 18 Juli 2009 56 38 32.1 3 20 Juli 2009 47 26 44.6 4 21 Juli 2009 165 33 80 5 23 Juli 2009 136 84 38.2 6 24 Juli 2009 821 168 79.5 7 25 Juli 2009 70 42 40 Rata- rata 194.5 a 59.42 a 53.85
Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang  sama  pada  kolom  yang  berbeda  dan  baris yang  sama  menunjukkan  bahwa  tidak  berbeda nyata.
Pada Tabel 4.5 terjadinya penurunan kadar  TSS  antara  sebelum  dan  sesudah pengolahan  berkisar  antara  32,1%  sampai 80%.  Rata-rata  penurunan  kadar  TSS diperoleh  sebesar  53,85%.  Penurunan  kadar TSS diduga akibat adanya proses pengendapan  yang  dilakukan  pada  saat pengambilan sampel dari sebelum ke sesudah pengolahan  dengan  interval  waktu  4  jam. Menurut Mukono (2000) waktu pengendapan yang  baik  pada  bak  sendimentasi  minimum adalah selama 2 jam. Seiring penurunan TSS maka  didapatkan  penurunan  kadar  fenol antara  sebelum  dan  sesudah  pengolahan. Penurunan  TSS  akibat  proses  pengendapan lumpur  yang  baik  pada  bak  sendimentasi.
Menurut Sastrawijaya (2000) padatan tersuspensi  dapat  berkurang  melalui  proses pengendapan yang baik pada proses pengolahan  limbah  cair.  Menurut  Keputusan Menteri  Negara  Lingkungan  Hidup  no.  58 tahun 1995 tanggal 21 Desember 1995 kadar TSS  maksimum  yang  diperkenankan  sebesar 30  mg/L,  sedangkan  kadar  TSS  yang diperoleh  di  RSUDZA  sesudah  pengolahan sebesar  59,42  mg/L.  Hal  ini  berarti  untuk kadar TSS tidak  memenuhi persyaratan baku mutu  yang  ditetapkan.  Tabel  4.6  berikut memperlihatkan  rata-rata  hasil  pengolahan limbah  cair  pada  IPAL  di  RSUDZA  Banda Aceh.
Tabel  4.6.  Rata-rata  perubahan  kadar  fenol,
pH, BOD, COD dan TSS No Variabel Inlet Outlet 1 Fenol 0.110 a mg/L 0.020 b mg/L 2 Ph 5.5 a 5.96 a 3 BOD 46.5 a mg/L 31.28 a mg/L 4 COD 361.14 a mg/L 320 a mg/L 5 TSS 194.5 a mg/L 59.42 a mg/L
Keterangan : Superskrip huruf yang berbeda pada baris yang sama memperlihatkan perbedaan yang nyata.
Pada  Tabel  4.6  memperlihatkan perubahan  kadar  fenol,  pH,  BOD  dan  COD antara  sebelum  dan  sesudah  pengolahan berbeda  nyata,  sedangkan  untuk  TSS  tidak diketemukan perbedaan yang nyata.

## Pengolahan  Limbah  Cair  di  RSUDZA Banda Aceh
Pengolahan limbah cair di RSUDZA menggunakan  metode  lumpur  aktif.  Menurut Sugiharto  (1987)  metode  lumpur  aktif  yaitu pengolahan  limbah  cair  untuk  mengurangi zat-zat  organik  yang  terdapat  dalam  limbah cair.  Pada  proses  lumpur  aktif  limbah  cair ditampung  pada  bak  aerasi  dengan  tujuan
untuk memperbanyak jumlah mikroorganisme  dalam  mengurangi  zat-zat organik  yang  terdapat  dalam  limbah  cair. Produksi limbah cair di RSUDZA diperkirakan  ±  126  m3/hari  dari  pemakaian air bersih, penggunaan air bersih diperkirakan ±  500  m3/hari,  sedangkan  kapasitas  IPAL RSUDZA adalah ± 260 m3/hari. Limbah cair yang  berasal  dari  seluruh  kegiatan  dan aktifitas  di  lingkungan  RSUDZA  dialirkan melalui  perpipaan  yaitu  perpipaan  sekunder diantara  ruanganruangan  (berjumlah  131 buah)  dan  menuju  bak  konrol  (lubang pemeriksaan  yang  berjumlah  46  buah).  Bak kontrol tersebut disalurkan melalui perpipaan primer  menuju  ke  sistem  pengolahan  di IPAL.  Limbah  cair  tersebut  masuk  ke  dalam bak  penyaring  ( screen )  untuk  dilakukan penyaringan  terhadap  benda-benda  kasar. Setelah  dilakukan  penyaringan  limbah  cair masuk  ke  dalam  bak  pengumpul  utama sebagai  pencampuran  limbah  cair.  Dari pengumpul  utama  limbah  cair  dinaikkan  ke dalam  bak  aerasi,  terjadi  kontak  antara limbah  cair  dengan  oksigen  yang  disuplai dari  mesin  blower  dan  disalurkan  dengan katup  (nozzel).  Pada  bak  aerasi  akan membentuk  flok  flok  (lumpur  yang  dapat diendapkan),  kemudian  masuk  ke  dalam  bak sendimentasi  melalui  saluran  penghubung, flok-flok dari bak aerasi secara gravitasi akan mengendap  pada  bak  pengendap.  Flok-flok yang  terbentuk  dari  proses  perombakan  zat organik  dari  limbah  yang  terjadi  pada  bak aerasi  mengalir  dan  mengendap  pada  bak sendimentasi  (pengendap),  kemudian  baru disalurkan  ke  bak  penampung  lumpur.  Bak penampung  ini  berfungsi  untuk  menampung lumpur dari bak sendimentasi untuk dipompakan  ke  bak  aerasi  dan  sebagian dipompakan ke dalam bak pengering lumpur.
Limbah cair  yang tersisa pada bak pengering lumpur  dialirkan  kembali  ke  dalam  bak pengumpul utama
untuk dilakukan pengolahan  kembali.  Cairan  bagian  atas  dari bak  sendimentasi  yang  sudah  jernih  masuk kedalam bak klorinasi. Bahan yang digunakan untuk klorinasi adalah klorin yang terbentuk  garam  yaitu  kaporit.  Setelah diklorinasi  limbah  cair  masuk  langsung  ke bak  uji  biologis  dan  disalurkan  ke  saluran umum.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka  dapat dsimpulkan  bahwa  hasil  pengukuran  kadar
fenol ditemukan penurunan yang nyata antara sebelum  dan  sesudah  pengolahan  dan  hasil sesudah  pengolahan  yang  diperoleh  sebesar 0,020  mg/L  memenuhi  persyaratan  baku mutu  yang  ditetapkan.  Hasil  pengukuran parameter  tambahan  diperoleh  kadar  pH, BOD,  COD  dan  TSS  tidak  memenuhi persyaratan baku mutu yang ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agnes, A.R, dan R. Azizah. 2005. Perbedaan Kadar  BOD,  COD,  TSS  dan  MPN Coliform  Pada  Limbah  cair,  Sebelum dan  Sesudah  Pengolahan  di  RSUD Nganjuk . Jurnal Kesehatan Lingkungan, 2 (1) : 97-110
Anonimus.  1995. Baku  Mutu  Limbah  Cair bagi  Kegiatan  Rumah  Sakit. Keputusan Menteri  Negara  Lingkungan  Hidup  No. 58 Thn 1995 , Jakarta Anonimus.  2004.  Air  dan  Limbah  cair. SNI 06-6989.11.  Badan  Standar  Nasional (BSN), Jakarta.
Fardiaz,  S.  1992.  Polusi  Air  dan  Udara . Kanisius, Yogyakarta Kusumastuti,  A.  2006.  Studi  Komparasi Metode  Ekstraksi  Cair  Dengan  Metode Membran  Cair  Emulsi  pada  Pemulihan Fenol  dalam  Limbah  cair .  Skripsi. Falkultas  Teknik  Universitas  Negeri
Semarang, Semarang
Mukono,  H.  J.  .  2000.  Prinsip  Dasar
Kesehatan Lingkungan. Airlangga
University Press, Surabaya.
Pelczar,  M.  J.,  dan  E.  C.  S.  Chan.  2005.
Dasar-Dasar  Mikrobiologi , Edisi  2. Terjemahan dari Elements of Microbiology, oleh Ratna siri Hadioetomo, UI-Press, Jakarta Said,  N.  I.  1999.  Teknologi  Pengolahan Limbah  cair  Rumah  Sakit  dengan Sistem “biofilter
anerob-aerob”.
Seminar  Teknologi  Pengolahan  Limbah
II :  Prosiding ,  Jakarta,  16-17  Februari 1999 Sastrawijaya. 2000. Pencemaran Lingkungan.
PT Rineka Cipta, Jakarta
Soemarwoto.  1987.  Memanfaatkan  Limbah cair . Yayasan Obor Indonesia, Jakarta Soewarso.  1996.  Limbah  Rumah  Sakit Permasalahan  dan  Penanggulangannya . Buletin Kesehatan Lingkung an Masyarakat,  Purwokerto,  8  November 1996. Sugiharto. 1987. Dasar-Dasar Pengolahan Air Limbah. UI-Press, Jakarta.