## STUDI TINGKAT KESADAHAN PADA AIR MINUM DI NAGARI MUARO PINGAI KECAMATAN JUNJUNG SIRIH KABUPATEN SOLOK
(Studi Kasus Pengelolaan Air Minum Oleh Nagari)”

## Hana Pertiwi
Wakil Kurikulum SMA Olahraga Surya Bhakti Kota Padang Sumatera Barat e-mail: 21hanapertiwi@gmail.com
Diterima 23 Oktober 2016, Direvisi 4 November 2016, Disetujui Publikasi 15 Desember 2016

## ABSTRACT
This  study  aimed  to  obtain  information  and  analyzes  about:  Conditions  Chemical  Calcium (Ca2  +),  Magnesium  (Mg  2+),  manganese  (Mn  2+),  iron  (Fe  2+)  and  Hardness  Total drinking  water  managed Nagari,  Nagari  Muaro  Pingai  the  District  uphold  Sirih  Solok District .This method of  chemical analysis of water quality parameters Ca ++, Mg ++, Fe ++, Mn ++ and total hardness is done by analysis of labor. Results are based on data and direct observation in the field, the temperature, taste, smell and color of drinking water in the village is managed by physical qualities, both samples qualify the quality of drinking water. Chemical  elements  studied  were  Ca,  Mg,  Mn,  Fe  and  the  total  hardness,  the  results of research on a sample I and sample II, 4 elements (Mg, Mn, and the total hardness fe) does not  qualify  the  quality  of  drinking  water.  While  the  element  of  Ca  qualify  the  quality  of drinking water.
Keywords : Characteristics of Water Chemistry and Level Hardness

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk mendapatkan  informasi  dan  menganalisis  tentang:  Kondisi kimia Kalsium (Ca 2+ ), Magnesium (Mg 2+ ), Mangan (Mn 2+ ), Besi (Fe 2+ ) dan Kesadahan Total pada  air  minum  yang  dikelola  Nagari,  di  Nagari  Muaro  Pingai  Kecamatan  Junjung  Sirih Kabupaten  Solok.Metode Analisa  kualitas  air  secara  kimia  dengan  parameter  Ca ++ ,  Mg++, Fe++,  Mn++  dan  Kesadahan  Total  dilakukan  dengan  analisis  labor.  Hasil  Penelitian  adalah berdasarkan  data  dan  hasil  pengamatan  langsung  di  lapangan maka    suhu,  rasa,  bau  dan warna  air  minum  yang  dikelola  oleh  nagari  pada  kualitas  fisik,  kedua  sampel  memenuhi syarat kualitas air minum. Unsur kimia yang diteliti yaitu Ca, Mg, Mn,Fe dan kesadahan total ,dari hasil penelitian pada sampel I dan sampel II ,4 unsur ( Mg, Mn, fe dan kesadahan total) tidak  memenuhi syarat  kualitas air minum. Sedangkan  Unsur Ca memenuhi syarat kualitas air minum.
Kata Kunci : Karakteristik Kimia Air dan Tingkat Kesadahan
A. Pendahuluan
Dalam memenuhi kebutuhan air, manusia  dapat  memperoleh  air  tersebut  dari waduk,  sumur  galian  dan  dari  sungai, walaupun kadang sulit untuk
memperolehnya.  Selain  itu  juga  sulit  untuk mendapatkan  pasokan  air  bersih  yang  di harapkan dan di butuhkan tubuh.
Air minum  yang  sehat  memenuhi persyaratan  fisik,  kimia  dan  mikrobiologi

## Artikel ilmiah Pendidikan Geografi
berdasarkan Peraturan  Mentri  Kesehatan  RI Nomor  :  01/BIRHUKMAS/I/1975. Untuk mengatasi  semua  problem  ketersediaan  air bersih  baik  untuk  di  konsumsi,  dan  MCK, maka  perlu  pengujian  dalam  pengambilan sumber air yang di butuhkan masyarakat. Air harus aman dari segi sanitasi untuk di minum dan di sesuaikan dengan standarnya.
Nagari Muaro Pingai adalah salah satu Nagari  yang  berada  di  Kecamatan  Junjung Sirih  Kabupaten  Solok  yang  menyediakan pasokan  air  bersih  untuk  masyarakatnya, yang di salurkan atau di distribusikan kepada masyarakat  melalui  perpipaan,  untuk  di konsumsi  dan  pemenuhan  kebutuhan  sehari- hari  masyarakat,  seperti  memasak,  mencuci dan lain-lain.
Dikhawatirkan adanya kandungan mineral – mineral  tertentu  yang  terdapat  di dalam  air,  diperkirakan  mineral  itu  adalah ion  kalsium  (Ca 2+ )  dan  magnesium  (Mg 2+ ) dalam  bentuk  garam  karbonat.  Hal  ini  dapat dilihat  bila  sabun  atau  deterjen  yang  di gunakan  sukar  berbusa  dan  di  bagian  dasar peralatan yang di pergunakan untuk merebus air terdapat kerak atau endapan.
Selain  itu  juga  dikhawatirkan  adanya kandungan  ion  mangan  (Mn 2+ )  dan  besi (Fe 2+ )  yang  memberikan  rasa  anyir  pada  air dan  berbau,  serta  akan  menimbulkan  noda – noda  kuning  pada  peralatan  dan  pakaian yang  di  cuci.  Meskipun  ion  kalsium,  ion magnisium,  ion  besi  dan  mangan  diperlukan oleh tubuh kita. Air yang banyak
mengandung  ion-ion  tersebut  tidak  baik untuk  di  konsumsi.  Karna  dalam  jangka panjang  akan  menimbulkan  kerusakan  pada ginjal dan hati.
Dengan  kondisi  ini  maka  penulis tertarik  untuk  meneliti  dan  menulis  tentang “Studi Tingkat  Kesadahan  Pada  Air Minum Di Nagari Muaro Pingai Kecamatan  Junjung  Sirih  Kabupaten Solok  (Studi  Kasus  Pengelolaan  Air Minum Oleh Nagari)”

## B. Kajian Pustaka
Dari segi  kualitas  air  minum  harus memenuhi  persyaratan  kimia,  persyaratan fisik dan persyaratan biolgis.
a. Persyaratan  Kimia Air.
Air minum tidak boleh mengandung racun, zat - zat  mineral  atau  zat - zat  kimia  tertentu  dalam jumlah  melampui  batas  yang  telah ditentukan diantara zat kimia itu antara lain:
1). Calcium(Ca)
Calcium  adalah  merupakan  sebagian komponen  dari  penyebab  kesadahan.    Ca merupakan kandungan yang sangat diperlakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan  akan  unsur  tersebut, yang khususnya  diperlukan  untuk  pertumbuhan tulang dan gigi.
Untuk  menghindari  efek  yang  tidak  di inginkan  akibat  dari  terlalu  rendah  atau terlalu tingginya kadar Ca dalam air minum, ditetapkanlah standar persyaratan konsentransi Ca sebagaimana yang
ditetapkan  oleh  Departemen  Kesehatan Republik  Indonesia  sebesar  75 – 200  ml/  l. Standar  yang  di  tetapkan  oleh  WHO  Inter- Regional  Water  Study-Group  adalah  sebesar 75 – 150 mg/l. (Sutrisno Totok ,2006) b). Magnesium (Mg)
Magnesium  merupakan  bagian  dari komponen  penyebab  kesadahan  pada  air. Dengan  sendirinya  efek  umum  yang  dapat ditimbulkan oleh adanya unsur ini dalam  air adalah serupa dengan efek umum yang dapat ditimbulkan oleh pengaruh kesadahan. Dalam  jumlah  kecil  Mg  dibutuhkan  oleh tubuh untuk pertumbuhan tulang, akan tetapi dalam  jumlah  yang  lebih  besar  150  mg/l dapat  menyebabkan  rasa  mual.  (Sutrisno Totok ,2006)
c). Besi (Fe)
Zat  besi  merupakan  suatu  unsur  yang penting  dan  berguna  untuk  metabolisme tubuh. Untuk keperluan ini tubuh memerlukan  7 - 35  Mg/hari,  yang  tidak hanya  diperoleh  saja  oleh  air.  Konsentrasi unsur  ini  dalam  air  yang  melebihi  ±  2  mg/l akan  menimbulkan  noda – noda  pada peralatan  dan  bahan – bahan  yang  berwarna putih. Adanya unsur ini dapat mengakibatkan  bau  dan  warna  pada  air minum,  warna koloid pada air.
Selain itu konsentrasi  yang lebih besar dari    1  mg/l  dapat  menyebabkan  warna  air menjadi  kemerah - merahan,  memberi  rasa yang  tidak  enak  pada  minuman,  kecuali dapat  membentuk  endapan  pada  pipa – pipa
logam dan bahan cucian. Standar konsentrasi maksimum  besi  dalam  air  minum  oleh Departemen  Kesehatan  Republik  Indonesia, sebesar  0,1 – 1,0  mg/l.  (Sutrisno  Totok ,2006)
d). Mangan (Mn)
Endapan  MnO 2 akan  memberikan noda-noda  pada  bahan  /  benda-benda  yang berwarna  putih.  Adanya  unsur  ini  dapat menimbulkan  bau  pada  rasa  minuman. Konsentrasi  Mn  yan  lebih  besar  dari  0,5 mg/l,  dapat  menyebabkan  rasa  yang  aneh pada  minuman  dan  menimbulkan  rasa kecoklat – coklatan pada pakaian cucian, dan dapat  juga  menimbulkan  kerusakan  pada hati.
Konsentrasi  standar  maksimum  yang ditetapkan  Departemen  Kesehatan  Republik Indonesia.  Untuk  Mn  adalah  sebesar  0,05 – 0,5 mg/l. Adalah batas konsentrasi maksimal yang  dianjurkan,  sedang  0,5  mg/l  adalah merupakan batas konsentrasi maksimal  yang diperbolehkan. (Sutrisno Totok ,2006)
b. Persyaratan  Fisik Air
Air  minum  yang  berkualitas  air  harus memenuhi persyaratan fisik sebagai berikut: 1). Suhu
Suhu  air  sebaiknya  sejuk  atau  tidak panas  terutama  agar  tidak  terjadi  pelarutan zat kimia yang ada pada saluran / pipa, yang dapat membahayakan kesehatan dan menghambat pertumbuhan mikro organisme. Temperatur  yang  baik  adalah  50ºF - 60ºF
atau  10ºC - 15ºC.  Tapi  iklim  setempat  akan mempengaruhi  temperatur  ini.  (Sutrisno Totok ,2006)
2). Warna
Air  minum  sebaiknya  tidak  berwarna untuk  alasan  estetis  dan  untuk  mencegah keracunan  dari  berbagai  zat  kimia  maupun mikroorganisme  yang  berwarna.  Secara alamiah,  warna  dapat  disebabkan  adanya tannin  dan  asam  humat  yang  terdapat  di  air rawa;  bewarna  kuning  muda,  menyerupai urin,  oleh  karenanya  orang  tidak  mau menggunakannya.  Selain  itu,  zat  organik  ini bila terkena khlor dapat membentuk senyawa – senyawa khloroform  yang beracun. Warna pun dapat berasal dari buangan industri.(Juli,2011)
3). Rasa
Secara  fisika,  air  bisa  di  rasakan  oleh lidah, air yang terasa asam, manis, pahit, atau asin, menunjukan bahwa kualitas air tersebut tidak  baik.  Rasa  asin    disebabkan  adanya garam – garam tertentu yang larut dalam air, sedangkan  rasa  asam  di  akibatkan  adanya asam  organik  maupun  asam  anorganik. (Slamet,2002 Dalam Febi 2010)
4). Bau
Air  yang  baik  memiliki  ciri  tidak berbau  bila  dicium  dari  jauh  maupun  dari dekat.  Air  yang  berbau  busuk  mengandung bahan  organik  yang  sedang  mengalami dekomposisi (Penguraian) oleh mikroorganisme  air.  (Kusnadi,2010:9  dalam Desi,2010)
c. Kesadahan(hardness)
Kesadahan adalah  merupakan  sifat  air yang  di  sebabkan  oleh  adanya  ion – ion (Kation)  logam  valensi  dua.  Kation – kation penyebab utama dari kesadahan Ca ++ , Mg ++ , Fe ++ ,  dan  Mn ++ .  Kesadahan  dalam  air sebagian besar adalah berasal dari kontaknya dengan  tanah  dan  pembentukan  batuan. Tingkat  kesadahan  di  berbagai  tempat perairan  berbeda – beda,  pada  umumnya  air tanah,  mempunyai  tingkat  kesadahan  yang tinggi,  hal  ini  terjadi,  karena  air  tanah mengalami kontak dengan batuan kapur yang ada pada lapisan yang dilalui air.
Air  permukaan  tingkat  kesadahannya rendah  (air  lunak),  kesadahan  non  karbonat dalam air permukaan bersumber dari kalsium sulfat  yang  terdapat  dalam  tanah  liat  dan endapan  lainnya.  Pada  umumnya  air  sadah berasal  dari  daerah  dimana  lapis  atas (topsoil)  tebal, dan  ada  pembentukan  batu kapur.
Kesadahan  total  adalah  kesadahan yang  di  sebabkan  oleh  adanya  ion  Ca ++ dan Mg ++ secara bersama – sama. Ini disebabkan karena  kebanyakan  kesadahan  dalam  air adalah  disebabkan  oleh  dua  kation  tersebut. Ketentuan standar dari Departemen Kesehatan  untuk  kesadahan  pada  air  minum adalah 5 - 10º C. (Sutrisno Totok ,2006)
Jenis  dan  karakteristik  kesadahan  air secara libih rinci kesadahan dibagi dalam dua tipe yaitu:
1) Kesadahan umum (general hardness atau GH)

## 2) Kesadahan  karbonat  (carbonate  hardness
atau KH)
Disamping dua tipe kesadahan tersebut,  di  kenal  pula  tipe  kesadahan  yang lain  yaitu  yang  disebut  sebagai  kesadahan total  atau total  hardness.  Kesadahan  total merupakan  penjumlahan  dari  Kesadahan Umum dan Kesadahan Karbonat. Kesadahan umum  atau  “ General  Hardness” merupakan ukuran yang menunjukan jumlah ion kalsium (Ca ++ )  dan ion magnesium (Mg ++ ) dalam air.
Kesadahan  Umum  dinyatakan  dalam satuan  ppm  (part  per  milion  /  satu  persejuta bagian)  Kalsium  Karbonat  (CaCO 3 ),  tingkat kekerasan  (dH),  atau  dengan  menggunakan Konsentrasi Molar CaCO 3. Satuan Kesadahan  Jerman  atau  dH  sama  dengan  10 Mg  CaO  (Kalsium  Oksida)  per  liter  air. Kesadahan  pada  umumnya  menggunakan satuan ppm CaCO 3 , dengan demikian Jerman (dH)  dapat  di  ekspresikan  sebagai  17.8  ppm CaCO 3. Sedangkan satuan Konsentrasi Molar dari 1 mili ekuivalen = 2.8 dH = 50 ppm Satuan ukuran kesadahan ada 3 yaitu: 1. Derajat Jerman, dilambangkan dengan ºD
2. Derajat Inggris, dilambangkan dengan ºE
3. Derajat Perancis, dilambangkan dengan ºF
Dari  ketiganya  yang  sering  digunakan adalah  derajat  Jerman,  dimana  1ºD  setara dengan  Mg  CaO  perliter.  Artinya  jika  suatu air  memiliki  kesadahan  1ºD  maka  di  dalam
air  tersebut  mengandung  10  Mg  CaO  dalam setiap liternya.
Tabel 1 Standar Kesadahan Air
NO Tingkat Kesadahan WHO ,1984 E.Merck,19 47 EPA ,194 7 Ppm ºD ppm CaC O 3
ppm CaC O 3 CaCO 3 1 Sangat lunak - 0 – 4 0 – 71 - 2 Lunak 0 - 60 4 - 8 71 – 142 0 – 75 3 Agak Sadah 60 - 120 8 - 18 142 – 320 75 – 150 4 Sadah 120 – 180 18 - 30 320 – 534 150 – 300 5 Sangat sadah >180 >30 >534 >300
Sumber:http://.scribd.com/doc/27047145/kes adahan-air-yg-bwt-maju.Octaviri 2010
Tingkat kesadahan air dapat dinyatakan  dalam  satuan  mg/l  CaCO 3 atau ppm  CaCO 3 atau  dalam  satuan  Grain  atau derajat.  Hubungan  antara  satuan – satuan tersebut adalah sebagai berikut :
1. 1 grain per US galon
= 1º (derajat) = 17,1 ppm CaCO 3 2. 100 ppm CaCO 3 = 40 ppm kalsium 3. 1 derajat (Inggris) = 10 mg CaCO 3 / 0,71 l air
= 14,3 mg CaCO 3 / l air 4. 1 derajat (Jerman) = 10 mg CaCO 3 = 17,8 mg CaCO 3 / l air 5. 1 derajat (Perancis)= 10 mg CaCO 3 / l air

## C.Metode Peneitian
Metod  dan  teknik  penelitian  ini mencakup bagaimana memperoleh data, cara yang digunakan dan alat – alat  yang dipakai untuk  pelaksanaan  pengukuran  dilapangan serta  analisa  laboratorium,  sehingga  dapat dicapai  tujuan    penelitian.  Adapun  metoda yang  di  lakukan  yaitu  penelitian  bertujuan untuk  mengetahui  keberadaan  objek  di lapangan terutama dalam usaha
pengumpulan data.
a. Alat dan Bahan Penelitian
Alat  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah:
1. Botol Aqua untuk menyimpan sampel air
2. Thermometer air untuk mengukur suhu air
3. Kamera  untuk  mengambil  profil  sampel air 4. Buku, spidol, Pena dll
b.Lokasi Penelitian
Penelitian  dilakukan  di  Nagari Muaro  Pingai  Kecamatan  Junjung  Sirih Kabupaten  Solok.  Adapun  penentuan  lokasi didaerah  Muaro  Pingai  dikarenakan  sumber air  berasal  dari  wilayah  Muaro  Pingai Kecamatan  Junjung  Sirih  Kabupaten  Solok. Apabila  masyarakat  di  daerah  Muaro  pingai tetap menggunakan air minum yang di kelola oleh nagari ini dikhawatirkan dapat berdampak negatif bagi kesehatan masyarakat  terutama  gangguan  pada  tulang, ginjal  dan  pencernaan,  oleh  karena  itu  perlu dilakukan  penelitian  pada  daerah  Muaro
pingai  Kecamatan  Junjung  Sirih  Kabupaten Solok.
Gambar 1. Daerah Penelitian c.Jenis Data
Ditinjau  dari  sumber  ,  maka  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  dapat dikelompokan  menjadi  dua  data  yaitu  data primer dan data sekunder.
1. Data Primer
Data  primer  adalah  data  yang diperoleh  secara  langsung  dilapangan  dan analisa  laboratorium. Dalam  hal  ini  yang dapat di ukur dan diamati adalah data primer dapat  diperoleh  dari  kondisi  fisik  pada  air minum (Warna, Rasa, Suhu  dan  Bau) dan dari  kondisi  kimia  pada  air  minum meliputi Calcium, Magnesium, Mangan, Besi  dan Kesadahan Total.
2. Data Sekunder
Data  sekunder  adalah  data  sumber sebagai  acuan  dan  analisis  yang  diperoleh dari  perpustakaan  dan  instansi  terkait  yang termasuk data sekunder adalah:
a) Peta jenis batuan  yang diperoleh dari peta geologi
b) Data standarisasi mengenai persyaratan kualitas air minum menurut  Peraturan  Mentri  Kesehatan Nomor 01/BIRHUKMAS/I/1975

## d. Cara Pengambilan Sampel Air
Cara  pengambilan  sampel  air  yang akan  diteliti  di  lakukan  dengan  langkah- langkah sebagai berikut:
1. Kualitas Kimia
a) Siapkan botol  sampel  (Botol  aqua)
dan plastik hitam yang steril.
b) Bilas  botol  dengan  air  yang  akan  di ambil  agar  air  yang  akan  di  uji  tidak terkontaminasi dengan zat – zat lain.
c) Ambil sampel  dengan  mengisi  botol sampai penuh dan usahakan tidak ada gelembung udara di dalam botol.
d) Tutup botol rapat – rapat dan dilapisi botol  dengan  plastik  hitam  untuk menghindari  pencahayaan  matahari utuk  menghindari  perubahan  kondisi air.
e) Kemudian bawa sampel ke labor dan
langsung di analisa
2. Kualitas fisika air
Paramerter  fisika  terdiri  dari    rasa, bau, warna dapat menggunakan indra. Sedangkan suhu air di uji menggunakan termometer air.

## e.Analisa Data
Analisa  kualitas  air  secara kimia dengan parameter Ca ++ , Mg++, Fe++, Mn++ dan Kesadahan  Total dilakukan  dengan analisis  labor. Cara  Kerja,  alat  dan  bahan penentuan kadar mineral  Ca ++ , Mg++, Fe++,
Mn++ dengan cara sebagai berikut:
1) Alat
a. Gelas Piala 100 ml
b. Kaca Alogi
2) Bahan
a. HNO 3 Ml x 2 Sampel
3) Cara Kerja
b. Ambil  sampel  50  ml  masukkan  kedalam gelas piala 100 ml
c. Tambah 5 ml HNO 3 pekat d. Tutup dengan Kaca Alogi
e. Panaskan sampai sisa volume 15 – 20 ml
f. Pindahkan  dalam  Labu  ukur  50  ml  dan saring bila perlu
g. Kemudian  tambah  dengan  air  bebas mineral sampai tanda tera
h. Sampel siap di ukur dengan ASS.(Pengukuran  masing - masing kadar mineral    Ca ++ ,  Mg++,  Fe++,  Mn++ di bedakan dengan lampu katodanya saja)
Untuk  penentuan  Kesadahan  Total menggunakan  metoda  sederhana  dengan menjumlahkan  jumlah Ca ++ dan  Mg++,  atau menggunakan  Metode  Kalkulasi,  didasarkan pada analisis sejumlah kation divalent dalam air  dengan  menngunakan  instrument  khusus seperti ASS. Kesadahan dihitung menggunakan rumus umum sebagai berikut:
Keasadahan  (mg/l)  sbg  CaCO 3 =  M 2+ (mg/l) x 50/ BE M 2+ .
= M 2+ adalah logam divalent=
Sedangkan  analisa  kualitas  air  secara fisika (warna, bau, rasa) dengan menggunakan panca indra, warna menggunakan  indra  penglihatan  yaitu  mata, bau  menggunakan  indra  penciuman  yaitu hidung dan rasa menggunakan indra pengecap yaitu lidah, sedangkan pengukuran suhu  air  menggunakan  termometer  air. Analisa kualitas air secara fisika dilakukakan dilapangan  pada  saat  pengambilan  sampel setelah itu disesuaikan dengan hasil keputusan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 01/BIRHUKMAS/I/1975.
.

## D.Hasil dan Pembahasan
Pembahasan  yang  dilakukan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui  tingkat  kesadahan  pada  air minum  yang  di  kelola  Nagari  Muaro  Pingai Kecamatan  Junjung  Sirih  kabupaten  Solok yang  ditinjau  dari  sifat  kimia  dan  fisika  air minum.  Analisa  2  sampel  dilakukan  uji laboratorium  di  Labolatorium  Kopertis Wilayah  X  yang  berada  di  Jl.  Khatib Sulaiman  Padang.    Dari  hasil  penelitian menunjukan bahwa hanya sebagian kecil dari unsur air minum yang di kelola Nagari  yang memenuhi standar yang telah ditentukan oleh Permenkes
RI
Nomor : 01/BIRHUKMAS/I/1975. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan berikut ini.
1.Kualitas  Kimia  Air  Minum  Yang  di Kelola Oleh Nagari
a. Calcium
Kandungan Calcium  yang  terdapat pada    air  minum  yang  dikelola  Nagari di daerah  penelitian  berkisar  antara    173,  Mg/l sampai dengan  192,9  Mg/l  sedangkan standar  yang  ditetapkan  oleh  Permenkes  RI Nomor  :  01/BIRHUKMAS/I/1975  dimana air  untuk  konsumsi  harus  mengandung Calsium berkisar antara 70 Mg/l – 200 Mg/l. Maka  Kandungan  Calsium  yang  terdapat pada  daerah  penelitian  berada  pada  standar yang  ditetapkan.  Jadi  kebutuhan  Calsium untuk  pertumbuhan  tulang  dan  gigi  dapat terpenuhi bagi masyarakat yang mengkonsumsi  air  yang  di  kelola  oleh Nagari Muaro Pingai.
b. Magnesium
Kandungan Magnesium yang terdapat  pada  air  minum  yang  dikelola Nagari  di  daerah  penelitian  berkisar  antara 7.714  Mg/l  samapai  dengan  8,296  Mg/l, sedangkan  standar  yang  ditetapkan  oleh Permenkes
RI
Nomor : 01/BIRHUKMAS/I/1975  dimana  air  untuk konsumsi  harus  mengandung  Magnesium berkisar  antara  30  Mg/l – 150  Mg/l.  Maka kandungan  Magnesium  yang  terdapat  pada daerah  penelitian  lebih  rendah  dari  standar yang  ditetapkan,  kandungan  Mg  dibutuhkan oleh  tubuh  untuk  pertumbuhan  tulang,  akan tetapi dalam jumlah yang lebih dari 150 Mg/l dapat menyebabkan  rasa mual.
c. Besi (Fe)
Zat  besi  merupakan  unsur  yang sangat  penting  untuk  metabolisme  tubuh. Konsentrasi  unsur  ini  dalam  air    yang melebihi ± 2 Mg/l akan menimbulkan noda – noda  pada  peralatan  dan  bahan – bahan berwarna  putih.  Adanya  unsur  ini  dapat mengakibatkan  bau  dan  warna  pada  air minum, warna koloid pada air.
Kandungan  besi  yang  terdapat  pada air  minum  yang  dikelola  nagari  di  daerah penelitian berkisar antara 0.011 Mg/l sampai dengan 0,020 Mg/l . sedangkan standar yang ditetapkan  oleh  Permenkes  RI  Nomor  : 01/BIRHUKMAS/I/1975  dimana  air  untuk konsumsi  harus  berkisar  antara  0,1  Mg/l – 1,0  Mg/l.  Maka  kandungan  besi  yang terdapat  pada  air  di  daerah  penelitian  lebih rendah  dari  standar  yang  ditetapkan.  Untuk mengatasi  kekurangan  zat  besi  agar  tidak membahayakan bagi tubuh dapat mengkonsumsi  sayuran  dan  buah – buahan yang mengadung zat besi.
d. Mangan
Unsur  Mangan  dalam  air  dapat menimbulkan  bau  pada  rasa  minuman, menimbulkan  warna  kecoklatan  pada  cucian dan dapat menimbulkan kerusakan pada hati. Kandungan  Mangan  yang  terdapat  pada  air minum  dikelola  nagari  di  daerah  penelitian berkisar  antara  0.011  Mg/l  sampai  dengan 0,255 Mg/l sedangkan standar yang ditetapkan  oleh  Permenkes  RI  Nomor  : 01/BIRHUKMAS/I/1975  dimana  air  untuk
konsumsi  harus  berkisar  antara  0,05  Mg/l – 0,5 Mg/l. Dari hasil analisa maka kandungan Mangan pada sampel I dan sampel II  berada di bawah standar yang telah ditentukan.
e. Kesadahan Total
Kesadahan  total  adalah  kesadahan yang  di  sebabkan  oleh  adanya  ion Ca ++ dan Mg ++ secara bersama – sama. Ini disebabkan karena kebanyakan  kesadahan  dalam  air adalah  disebabkan  oleh  dua  kation  tersebut. Air  sadah  yang  banyak  mengandung  ion – ion  tersebut  tidak  baik  untuk  di  konsumsi, karna  dalam  jangka  waktu  panjang  akan menimbulkan kerusakan pada ginjal dan hati, selain  itu  juga terjadinya  pemborosan  pada pemakaian sabun deterjen.
Kandungan kesadahan  yang terdapat pada  air  minum  yang  dikelola  nagari  di daerah  penelitian  berkisar  antara  467,860 Mg/l  sampai  dengan  513,860  Mg/l  . sedangkan  standar  yang  ditetapkan  oleh Permenkes
RI
Nomor :
01/BIRHUKMAS/I/1975  dimana  air  untuk konsumsi harus berkisar antara 5 0 D – 10 0 D dengan  memakai  Satuan  Derajat  Jerman setara  dengan  50  Mg/l  sampai  dengan  100 Mg/l Maka kandungan kesadahan total  yang terdapat  pada  air  di  daerah  penelitian  lebih tinggi dari standar yang ditetapkan.
2.  Kualitas  Fisik  Air  Minum  Yang  di Kelola Oleh Nagari
a. Suhu
Suhu  udara  di  ukur  langsung  pada waktu  pengambilan  sampel  berdasarkan
penelitian  yaitu  pada  air  yang  belum didistribusikan  kepada  masyarakat    pada sampel  I,  pengambilan  sampel  air  pada  jam 15.30  WIB  suhu  udara  30 o C,  sedangkan suhu air 23 o C. Pada sampel II,  air yang telah didistribusikan  kepada  masyarakat  dilkukan pada jam 7.00 WIB dengan suhu udara 29 o C, sedangkan  suhu  air  26 o C.  Dari  hasil penelitian  dilapangan  dapat  kita  lihat  bahwa suhu  air  lebih  rendah  dari  pada  suhu  udara, oleh  karena  itu air  minum  yang  dikelola nagari  di  Nagari  Muaro  Pingai  Kecamatan Junjung  Sirih  Kabupaten  Solok  sesuai dengan standar yang ditetapkan. b. Warna
Air  yang  normal  sebaiknya  tidak berwarna  untuk  alasan  estetis  dan  untuk mencegah keracunan dari berbagai zat kimia maupun  mikroorganisme  yang  berwarna. Dari  hasil  penelitian  mengungkapkan  air minum  yang  di  kelola  oleh  nagari  pada kedua  sampel  tidak  berwarna  ,  maka  air minum  yang  dikelola  nagari  memenuhi syarat untuk di konsumsi.
c. Rasa
Secara fisika, air bisa di rasakan oleh lidah, air yang terasa asam, manis, pahit, atau asin, menunjukan bahwa kualitas air tersebut tidak  baik. Dari  hasil  penelitian  dapat diketahui  bahwa  air  minum  pada  kedua sampel  penelitian  tidak  berasa,  maka  air minum  yang  dikelola  oleh  nagari  memenuhi syarat untuk di konsumsi
d. Bau
Air  yang  baik  memiliki  ciri  tidak berbau  bila  dicium  dari  jauh  maupun  dari dekat. Dari  hasil  penelitian  dapat  diketahui bahwa  air minum  yang  dikelola nagari tidak berbau  dan  memenuhi  syarat  untuk  di konsumsi.

## 3.Tingkat Kesadahan
Berdasarkan  Permenkes  RI  Nomor  : 01/BIRHUKMAS/I/1975  dimana  air  untuk konsumsi harus berkisar antara 5 0 D – 10 0 D dengan  memakai  Satuan  Derajat  Jerman setara  dengan  50  Mg/l  sampai  dengan  100 Mg/l Maka kandungan kesadahan total  yang terdapat  pada  air  di  daerah  penelitian  sangat tinggi dari standar yang ditetapkan. Sedangkan berdasarkan tingkat kesadahan air minum yang dikelola oleh Nagari berdasarkan tabel di atas berada pada tingkat sangatt sadah.

## E.Kesimpulan Dan Saran

## a. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil pengamatan  dan analisa  Laboratorium  yang  telah  dilakukan dapar ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Berdasarkan  data  dan  hasil  pengamatan langsung  di  lapangan  maka    suhu,  rasa, bau  dan  warna  air  minum  yang  dikelola oleh  nagari  pada  kualitas  fisik,  kedua sampel  memenuhi  syarat  kualitas  air minum.
2. Unsur  kimia  yang  diteliti  yaitu  Ca,  Mg,
Mn,Fe  dan  kesadahan total  ,dari  hasil penelitian pada sampel  I dan sampel II ,4 unsur  (  Mg,  Mn,  fe  dan  kesadahan  total) tidak    memenuhi  syarat  kualitas  air minum.  Sedangkan  Unsur  Ca  memenuhi syarat kualitas air minum.

## b. Saran
1. Dari  kesimpulan  di  atas,  semua  syarat fisik air minum pada kedua sampel yaitu air  yang  belum  didistribusikan  kepada masyarakat dan air yang telah didistribusikan kepada masyarakat memenuhi  syarat  kualitas  air  minum. Hendaknya  masyarakat  dan  pengelola air minum nagari tetap menjaga kebersihan  dan  kelestarian  sumber  air agar tidak tercemar dan terkotaminasi.
2. Untuk  mengatasi  kekurangan  zat  besi (fe), Mn dan Mg dalam air supaya tidak membahayakan tubuh dapat
mengkonsumsi sayuran dan buah-
buahan  yang  mengandung  zat  besi  dan mengandung kalsium.
3. Untuk mengatasi tingkat kesadahan pada air  minum  dapat  dihilangkan  atau dilunakan  dengan  cara:  Pemanasan, Proses pengendapan kimia dan pertukaran ion( ion Exchange)

## Daftar Pustaka
Kunedi. 2010. Analisis Nilai Indeks Kualitas Tanah Entisol Pada Penggunaan Lahan Analisis  Kimia  Tanah,  Tanaman, Air dan  Pupuk.  Jurnal  Unand.  Padang Sumatera Barat
Sutrisno, C Totok. 2006. Teknologi
Penyediaan Air Bersih. Jakarta : Rineka. Cipta
Peraturan Mentri Kesehatan RI Nomor : 01/BIRHUKMAS/I/1975.Kualitas Air. http://.scribd.com/doc/27047145/kesadahan- air-yg-bwt-maju.Octaviri 2010
Tabel 2. Hasil Pengukuran Tingkat Kesadahan Sampel Lokasi Kesadahan Mg /l Standar Permenkes RI Nomor : 01/BIRHUKMAS/I/1975 1 Belum di distribusi 513,860 5 – 10 ºD 2 Sudah di distribusi 467,25 5 – 10 ºD
Sumber : Pengelolaan data Primer 2012