## MENENTUKAN DAERAH OPERASI POMPA JENIS SLIDE CHANNEL TIPE P-12/S DENGAN METODE PENGUJIAN INSTALASI
Romi Wilza, A Junaidi, Tri Widagdo* )
*) Staf Edukatif Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Sriwijaya Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139 Telp: 0711-353414, Fax: 0711-453211

## RINGKASAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karekter pompa jenis Jenis Slide Channel Tipe P-12/S yang banyak dijumpai di masyarakat. Luaran penelitian berupa data- data pengujian pompa yang dapat dijadikan acuan untuk pengoperasian pompa agar efisien dan tahan lama. Kegiatan dimulai dengan rancang bangun instalasi perpipaan yang dilengkapi dengan alat ukur dan sistem keamanan. Signifikansi data-data pengujian diperikasa menggunakan uji statistik. Selanjutnya, secara matematik ditentukan korelasi antara data yang ditetapkan sebagai variabel bebas dan data yang dianggap terikat. Korelasi yang dihasilkan adalah:
- Untuk Karakter pompa:
H = -0,000001 Q 2 – 5076 Q + 45,73
η = -0,0000001 Q 2 + 66706 Q + 0,635 η max = 78,23 % pada debit, Q = 0,0215 m 3 /det Korelasi ini berguna sebagai rujukan untuk pengoperasian pompa yang hemat - Untuk NPSH) NPSH = 11,21e -0,02 t
Korelasi tersebut berguna bagi pemakai pompa agar pompa dapat beroperasi secara aman tanpa terjadi kavitasi
Kata kunci: Karakteristik, pompa, NPSH, kavitasi

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Pompa adalah mesin konversi energi yang beguna untuk mengubah energi mekanik (Energi gerak) menjadi energi bagi fluida cair. Definisi lain tentang pompa adalah mesin,
dengan mekanisme tertentu, berfungsi untuk mengalirkan fluida cair. Energi mekanik pompa bisa berasal dari mesin pembangkit daya, seperti motor bensin, motor Disel, turbin dan lain-lain, atau dari motor listrik.
Pompa jenis slide chanel adalah pompa yang bekerja secara rotasi, masuk kategori Non Possitive displacement
Pump. Dibandingkan dengan pompa sejenis lainnya, pompa ini memiliki kelebihan dapat beroperasi self- priming,.
Penelitian dilkukan untuk menjawab keingintahuan peneliti berkaitan dengan pengoperasian pompa jenis Slide Channel tipe P-12/s yang aman, efektif dan efisien. Hasil penelitian akan dijadikan rekomendasi untuk pengoperasian pompa kepada masyarakat umum sebagai pengguna pompa. Proses identifikasi permasalahan
dilakukan dengan cara wawancara
langsung kepada para pengguna pompa.
Gambar 1. Konstruksi pompa jenis Slide chanel

## Perumusan Masalah
Hasil wawancara dengan beberapa pengguna pompa jenis Slide Channel
Jenis P-12/s mengindikasikan adanya pendapat yang beragam. Permasalahan yang dihadapi masyarakat adalah boros listrik dan usia pakai pendek. Hal ini bermula dari ketidak tahuan masayrakat
akan kondisi optimum yang harus dipatuhi ketika pompa dioperasikan.

## TINJAUAN PUSTAKA
Impeler pompa slide channel bekerja atas dasar pemanfaatan tegangan geser fluida Newton (Fox, 1996) yang harganya berbanding lurus dengan kecepatan gerakan fluida(V)
dan
berbanding kuadrat dengan kekasaran bidang geser.
....................(1) Dimana, τ = tegangan geser fluida £ = koefisien yang berhubungan dengan viskositas fluida
v = kecepatan aliran fluida f = kekasaran bidang geser Harga NPSH pompa diformulasikan oleh Howkin’s (Sularso, 1978) dalam bentuk impiris:
NPSH = f. Q 0,76 . H t -1,34 ....... (2)
Dimana :
f : koefisien sparasi Q : Debit (kapsitas) cairan yang dialirkan, m 3 /det
H t : Head total pompa, m
Gambar 2. Mekanisme gerakan fluida Newton
Pompa jenis slide channel termasuk Non Possitive Displacement (Karasik, 1980) , sehingga terdapat hubungan matematis antara Head (H) dan Debit (Q) dalam bentuk persamaan kuadrat
H = f (Q)\ = aQ 2 + bQ + c .............. (3)
dengan a, b dan c sebagai konstata pengujian
Gambar 3. Kurva pompa dan kurva sistem
Kurva karakteristik pompa akan diperoleh dari data pengujian yang meliputi Head, Debit, Daya listrk serta efisiensi. Perhitungan Head total pompa didasarkan pada perubahan tekanan fluida pada suction dan discharge. Berdasarkan rumus tekanan hidrostatik (Kent,s, 1989):
, m
............. (4)
Dimana,
Suction Discharge impeler
P 2 : tekanan cairan pada discharge P 1 : tekanan cairan pada suction ρ : massa jenis cairan g : konstanta percepatan gravitasi,
m/det 2
Debit (kapasitas) dihitung mengunakan debit meter dalam satuan m 3 /det
Daya listrik ( P) dihitung berdasakan Tegangan listrik (V) dan arus (I):
P = V.I .................... (5)
Energi Potensial yang dihasilkan oleh pompa
E p = ρ.Q.g.H, Watt ................ (6)
Efisiensi (Sularso, 1998) dihitung menggunakan rumus
..... (7)

## Gambar 4. Skema instalasi pengujian pompa
Dengan perhitungan statistik, hasil pengujian akan dituangkan dalam bentuk kurva karakteristik. Sebagai gambaran kurva yang akan dihasilkan oleh pengujian akan berbentuk diagram sebagaimana yang tertera pada gambar berikut.
Gambar 6.
Kurva karakteristik
pompa
Nonpossitive Displacement
NPSH ( Net Positive Suction Head ) didefinisikan sebagai ukuran keamanan pompa terhadap terjadinya kavitasi (Sularso, 1985). Dengan kata lain NPSH adalah head yang dimiliki oleh fluida cair pada sisi isap pompa (ekivalen dengan tekanan mutlak sisi isap pompa) dikurangi dengan tekanan uap jenuh fluida cair pada tempat tersebut. Dalam kasus pompa yang bekerja untuk mengisap air pada tempat terbuka maka NPSH dapat diformulasikan sebagai: .... (8) Dimana, P b :Tekanan barometrik = 101325 N/m 2 (untuk kota Palembang) ρ : massa jenis fluida cair

## Ampermeter
Voltmeter Katup Pengatur aliran Debitmeter Manometer P 2 Pompa Uji
= 1000 kg/m 3 ( air) g : percepatan gravitasi = 9,81 m/det 2
P s : tekanan jenuh air H s :Head isap statik (m) = 1 m (dari rancangan instalasi)
H ls Head kerugian pipa isap (m)= 0,8 m
Pada pengujian ini manometer yang dipakai adalah manometer vakum dengan satuan tekanan inc.Hg. Untuk mendapatkan data P s digunakan formulasi:
................... (9)
Dimana: P v : tekanan vakum (in.Hg)
Untuk menghitung debit dipergunakan rumus:
......(10)
Untuk menghitung Head dipergunakan rumus:
. ................. .(11) Efisiensi pompa dihitung menggunakan rumus:
.............................(12)

## TUJUAN DAN MANFAAT Tujuan Penelitian
Penelitian ini bersifat kaji eksperimental atau induktif dengan mekanisme riset laboratorium, bertujuan untuk mendapatkan data-data dinamik yang berkaitan dengan karakteristik pompa jenis slide channel tipe P-12/s. Data- data tersebut meliputi a. NPSH ( Net Possitive Suction Head) b. Efisiensi Pompa c. Hubungan Head total dan Debit Selanjutnya data-data akan dibuat kurva karakteristik yang dapat dijadikan acuan bagi masyarakat untuk pengoperasian pompa sejenis

## Manfaat Penelitian
Luaran penelitian berupa: a. Prototipe Instalasi pengujian pompa jenis jenis slide channel tipe P-12/s yang dilengkapi dengan sitem pambacaan data serta keamanan yang memadai.. Bermanfaat sebagai alat bantu ajar bagi mahasiswa pada mata kuliah Praktikum Konversi Energi b. Panduan pengoperasian, perawatan dan perbaikan instalai. Bermanfaat untuk memberikan informasi bagi operator pompa
c. Data-data hasil pengujian Pompa.
Bermanfaat untuk dijadikan acuan bagi penelitian lanjutan d. Publikasi hasil openelitian melalui Jurnal ilmiah Nasional maupun Internasional. Bermanfaat untuk sosialisasi Kontribusi hasil penelitian dalam dunia pendidikan adalah untuk mengembangkan ilmu yang berkaitan dengan mesin Konversi Energi, baik bagi mahasiswa maupun kalangan
akademisi yang c oncern pada perkembangan teknologi.

## METODE PENELITIAN
Rancang Bangun Instalasi Pengujian Bertujuan untuk membuat infra strukturdimana komponen mesin akan ditempatkan. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam pembuatan rangka antara lain aspek geometrik (kesejajaran, kesimetrisan,
kesebidangan), aspek konstruksi
(kekuatan, kekakuan, kestabilan dan kekerasan) serta aspek argonomis
(kemudahan dalam mengoperasikan mesin). Pada sistem Rangka terdapat beberapa subsistem, antara lain:

## Pengujian Karakter Pompa
Bertujuan untuk mendapatkan data- data pengujian serta kurva karakteristik pompa uji. Sebelum dilakukan pengujian mula-mula dilakukan mengesetan nol terhadap instrumen yang dipakai. Hal ini diperlakukan agar
dihasilkan pembacaan data yang paling representatip. Signifikansi data-data pengujian diuji secara statistik, selanjutnya di plot pada sistem koordinat Cartesian Metode curve fitting akan ditentukan fungsi aljabar yang menunjukkan trend data-data tersebut, serta akan dihitung harga koefisien korelasi antara fungsi aljabar yang dihasilkan dengan harga numerik data pengujian.
Tabel berikut mengintepretasikan data- data pengujian pompa uji yang menunjukkan karakteristik dasar dari pompa.

## Pengujian Kavitasi
Pengujian ini bertujuan untuk menentukan harga NPSH pompa
dengan prosedur sebagai berikut:
- Temperatur sir pada tabung suction diukur
- Katup pada dischaege dibuka penuh
- Pompa dihidupkan hingga putaran normal
- Ditunggu hingga terjadi buble (pendidihan)
air, lalu dibaca
tekanan vakum yang terjadi
- Prosedur a hingga d diulangi untuk temperatur air yang berbeda.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian
Penelitian telah selesai dilaksanakan di Laboratorium M & R Jurusan Teknik
Mesin Politeknik Negeri Sriwijaya. Kegiatan Penelitian melibatkan seluruh anggota tim peneliti serta dibantu oleh seorang teknisi serta tiga orang mahasiswa. Kegitan dimulai dari rancang bangun instalasi pengujian, dilanjutkan dengan pengujian awal untuk memeriksa kekuatan konstruksi serta kalibrasi alat ukur yang dilibatkan. Kegiatan eksperimen terdiri dari dua subyek penelitian, yaitu pengujian karakter pompa serta pengujian kavitasi.
a. Pengujian Karakter Pompa Pengujian ini
bertujuan untuk mengatahui hubungan variabel Debit dan Head serta untuk mengataui daerah operasi optimum berdasarkan debit dan Head pompa.
Tabel 1. Data pengujian karakteristik pompa uji

## Variabel pengukuran
Pembukaan katub discharge
Pembacaan Falowmeter
V x 10 -3 (m 3 )
Pembacaan manometer pada discharge,
P 2 (psi)
Arus Listrik, I(Amper)
Tegangan listrik, V(Volt) 100% 257 5 2,8 220 75% 213 13 3,1 220 50% 142 32 3,3 220 25% 76 58 3,7 220 0% 0 63 3,7 220
Selanjutnya meggunakan rumus (9), (10) dan (11) diperoleh tabel data karakter pompa.
Tabel 2. Rekapitulasi data Karakteristik Pompa uji
Variabel pengukuran
Pembukaan katub discharge
Debit, Q (m 3 /det)
Head, H (m) Efisiensi, η (%) 100% 0,00428 3,515 23,96 75% 0,00355 9,139 46,66 50% 0,00263 22,496 79,94 25% 0,00127 40,774 62,40
0% 0 44,289 0 y = -1E+06x 2 - 5076,x + 45,73 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 0 0,001 0,002 0,003 0,004 0,005 H ea d, H (m ) Debit, Q(m*3/det) Gambar 3. Kurva H – Q Pompa uji y = -1E+07x 2 + 66706x + 0,635 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 0,001 0,002 0,003 0,004 0,005 Ef is ei ns i, ? (% ) Debit, Q(m*3/det)
Gambar 4 Kurva η – Q Pompa uji
b. Pengujian Kavitasi Pengujian ini bertujuan untuk
mnentukan harga NPSH pompa
dengan prosedur sebagai berikut:
-.Air pada tabung suction diukur temperaturnya -. Katup pada dischaege dibuka penuh -.Pompa dihidupkan hingga putaran normal -.Ditunggu hingga terjadi
buble (pendidihan) air, lalu dibaca tekanan vakum yang terjadi
Untuk menghitung P s menggunakan rumus (8) dan untuk menghitung NPSH menggunakan rumus (9)
Tabel berikut menyajikan data hasil pengujian pompa dilanjutkan dengan perhitungan untuk tekkanan jenuh air dan NPSH. Tabel 3. Data Pengujian untuk menghitung NPSH

## Variabel pengukuran
Temperatur air Tekanan manometer Vakum, P v , inch.Hg Tekana jenuh air, P s (N/m 2 ) NPSH, m
20 0 C 29,5 7916,32 7,73 25 0 C 26,5 17415,08 6,76 30 0 C 24.
25331,21
5,95 35 0 C 22,5. 30080,86 5,46 40 0 C 20 37996,88 5,22 y = 11,21e -0,02x 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 15 20 25 30 35 40 45 N PS H ,m Temp air, C
Gambar 5. Kurva temperatur air - NPSH pompa uji

## Pembahasan
Pengujian untuk menentukan karakteristik pompa telah dilaksanakan dengan hasil berupa tabel data dan kurva karakteristik pompa. Pembacaan data dilakukan menggunakan
instrumen yang sudah dikalibrasi
sehingga keakuratan pembacaan data dapat dijamin.
a. Untuk Kurva Karakter Pompa Uji
Hubungan antara variabel debit (Q) sebagai sumbu datar dan head (H) sebagai sumbu tegak membentuk hubungan matematik fungsi kuadrat:
H = -0,000001 Q 2 – 5076 Q + 45,73
Hal ini membuktikan bahwa pompa uji adalah dari jenis pompa non positip Hubungan antara variabel debit (Q) sebagai  sumbu  datar  dan  efisiensi  (η)
sebagai sumbu tegak membentuk hubungan matematik fungsi kuadrat:
η = -0,0000001 Q 2 + 66706 Q + 0,635
Menggunakan metode turunan pertama diperoleh
data untuk efisiensi
maksimum bernilai:
η max = 78,23 % pada debit,
Q = 0,0215 m 3 /det
Data tersebut berfungsu untuk memndu kepada para pengguna pompa uji untuk menghemat biaya operasi pompa.

## b. Untuk kurva NPSH Pompa
Hubungan antara variabel temperatur (t) sebagai sumbu datar dan NPSH sebagai sumbu tegak membentuk hubungan matematik fungsi eksponensial: NPSH = 11,21e -0,02 t
Dapat disimpulkan bahwa antara variabel temperatur dan NPSH memiliki hubungan negatip eksponensial. Data tersebut berguna bagi pemakai pompa agar pompa dapat beroperasi secara aman tanpa terjadi kavitasi.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Penelitian sudah dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan prosedur yang sudah ditetapkan.
Kendala
dan hambatan yang terjadi dapat diatasi
sehingga penelitian ini menghasilkan luaran yang diharapkan. yaitu:
 Hubungan antara variabel debit (Q) sebagai sumbu datar dan head (H) sebagai sumbu tegak membentuk hubungan matematik fungsi kuadrat: H = -0,000001 Q 2 – 5076 Q + 45,73 Hubungan ini bermanfaat untuk merancang instalasi perpipaan
 Hubungan antara variabel debit (Q) sebagai sumbu datar dan efisiensi (η) sebagai sumbu tegak membentuk hubungan matematik fungsi kuadrat: η  = -0,0000001 Q 2 + 66706 Q + 0,635
Hubungan ini berguna untuk
menhitung pemakaian energi listrik ketika pompa beroperasi.
 Nilai Efisiensi maksimum η max = 78,23 % pada debit, Q = 0,0215 m 3 /det
Data tersebut berfungsu untuk
memndu kepada para pengguna pompa uji untuk menghemat biaya operasi pompa.
 Untuk kurva NPSH Pompa Jenis Slide Channel tipe P-12/S sebagai fungsu temperatur air (t) NPSH = 11,21e -0,02 t
Hubungan tersebut berguna bagi pemakai pompa agar pompa dapat beroperasi secara aman tanpa terjadi kavitasi
Saran Kepada para pembaca, berkaitan dengan pengoperasian pompa jenis slide chanel P-12/s penulis memberikan saran, antara lain:
 Pemeriksaan secara rutin pipa suction, untuk menghindari kebocoran .
 Sebelum pompa dihidupkan,
periksa jumlah air pada bagian casing. Jika jumlah air tidak
mencukupi lakukan pengisian agar pompa memiliki kempuan untuk melakukan self priming r.
 Periksa tegangan listrik yang akan dipakai untuk menghidupkan
pompa. Jika tegangan sudah
sesuai dengan Spsification pompa dapat dihidupan.
 Jika karena sesuatu dan lain hal pompa dalam kondisi hidup sedangkan air tidak mengalir, maka matikan pompa dengan segera agar tidak terjadi overheated

## DAFTAR PUSTAKA
Fox. D and Smith, N.,, 1978, Fundamenthal Fluid Mechanics, 6 th Edition, John-Willey Publisher, Toronto Holman,J.P.,alih bahasa Suprapto, 1990, ‘ Perrpindahan Panas’., edisi 4, Pradnya Paramita, Jakarta
Kent’s, 1988, Mechanical Engineering Handbook, 5 th edition, McGraw-Hill bokk Co, Toronto
Reynolds and Perkins, alih bahasa Harahap.P., dan Silaban P., 1992,
‘ Termodinamika Teknik”, Penerbit Airlangga, Jakarta Sularso, 1985, Prosedur Operasi Perawatan dan Perbaikan Pompa dan Kompresor, Airlangga, Jakarta
Zuhal, Ir, Msc, 2002, ‘ Dasar-dasar Tenaga Listrik’ , edisi ke-5, Penerbit ITB
Ucapan terima kasih ( Uknowladgment) Atas terlaksanaya kegiatan penelitian ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:
1. DP2M Dikti melalui Dana DIPA
Polsri sebagai penyandang dana
2. Institusi Polsri selaku fasilitator Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam penelitian ini.

## Dokumentasi Penelitian
Foto1. Instalasi Pengujian (Tampak Depan)
Foto 2. Instalsi Pengujian (tampak samping)