## Analisis Perencanaan Pembagian Beban Elektrikal pada Panel SDP Gedung Universitas Sutomo
Barru Arrosyid 1 , Wisnu Ayodya 2
1,2 Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Pamulang Jl. Raya Puspitek, Buaran, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15310 INDONESIA Email: 2 wisnuayd98@gmail.com
Abstract- Sub Distribution Panel (SDP) is a panel that functions as a  divider  of  electricity  flow  from  the  main  low  voltage  panel (LVMDP) to other panels in smaller areas or units. However, in SDP panel planning there is a problem related to unbalanced load sharing between its phases. This can certainly lead to several problems, such as: the emergence of currents on the neutral side which can result in power  losses,  damage  to  electrical  equipment,  and  increased temperature in the conductor cable line. The purpose of this research is  to  ensure  that  each  phase  in  the  SDP  panel  has  an  even  and balanced  load  in  order  to  minimize  interference  by  using  a calculation formula that is in accordance with electrical standards. This research uses quantitative methods and data collection is done by  interview,  observation,  and  documentation.  The  results  of  this study  obtained  the  total  power  requirements  of  the  2nd  floor  of Sutomo  University  which  amounted  to  162,801  Watt.  The  type  of conductor used in the SDP panel is a copper busbar (Cu) with a size of 30x5 mm2. The safety rating as the main safety of the SDP panel uses MCCB 3P/400 A. The load imbalance value in the SDP panel of 0.6% is in accordance with the IEEE 1159-2009 standard, which states that the value of load imbalance between phases is a maximum of 30%. The results of the analysis and calculation in this study can be used as a reference for the design of the SDP panel of the Sutomo University building.
Abstrak-  Sub  Distribution  Panel  (SDP)  merupakan  panel  yang berfungsi  sebagai  pembagi  aliran  listrik  dari  panel  utama tegangan  rendah  (LVMDP)  ke  panel  lainnya  di  area  atau  unit yang  lebih  kecil.  Tetapi,  pada  perencanaan  panel  SDP  terdapat suatu  permasalahan  terkait  pembagian  beban  yang  tidak seimbang antar fasanya. Hal tersebut tentu dapat mengakibatkan beberapa masalah, seperti: timbulnya arus pada sisi netral yang dapat  mengakibatkan  rugi-rugi  daya,  kerusakan  peralatan kelistrikan,  dan  meningkatnya  suhu  pada  saluran  kabel penghantar.  Tujuan penelitian  ini  untuk  memastikan  bahwa setiap  fasa  pada  panel  SDP  memiliki  beban  yang  merata  dan seimbang  demi  meminimalisir  gangguan  dengan  menggunakan rumus  perhitungan  yang  sesuai  dengan  standar  kelistrikan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini didapatkan total kebutuhan daya lantai 2 Universitas Sutomo yaitu sebesar 162.801 Watt. Jenis penghantar yang  digunakan  pada  panel  SDP  yaitu  busbar  tembaga  (Cu) dengan  ukuran  30x5  mm 2 .  Rating  pengaman  sebagai  pengaman utama  panel  SDP  menggunakan  MCCB  3P/400  A.  Nilai ketidakseimbangan  beban  pada  panel  SDP  sebesar  0,6%  telah sesuai dengan standar IEEE 1159-2009, yang menyatakan bahwa nilai  ketidakseimbangan  beban  antar  fasa  yaitu  maksimal  30%. Hasil  dari  analisis  dan  perhitungan  pada  penelitian  ini  dapat digunakan sebagai acuan untuk perancangan panel SDP gedung Universitas Sutomo.
Kata  Kunci:  SDP,  pembagian  beban,  ketidakseimbangan  beban, perancangan panel SDP.

## I. P ENDAHULUAN
SDP  merupakan  panel  yang  berfungsi  sebagai  pembagi aliran  listrik  dan  mendistribusikan  listrik  dari  panel  utama tegangan  rendah  (LVMDP)  ke  area  atau  sub-sub  panel  yang lebih  kecil  [1].  Selain  itu,  panel  SDP  juga  berfungsi  sebagai pengaman sirkit dan peralatan listrik dari gangguan-gangguan yang  dapat  terjadi,  dengan  mekanisme  pengamanan  yaitu dengan mematikan daya listrik dengan cepat [2].
Panel SDP menjadi hal terpenting dalam hal distribusi daya listrik pada suatu gedung, karena untuk mendistribusikan aliran listrik  dari  sumber  tenaga  listrik  ke  peralatan  listrik  yang digunakan  [3].  Gedung  Universitas  Sutomo  saat  ini  belum memiliki panel SDP untuk menyalurkan daya listrik ke beban atau  peralatan  listrik  yang  digunakan  pada  lantai  2  gedung Universitas Sutomo. Universitas Sutomo merupakan salah satu perguruan  tinggi  swasta  baru  yang  terletak  di  Kota  Serang, Banten.
Pada  perancangan  panel  SDP  terdapat  beberapa  masalah terkait  kerapihan  jalur  instalasi  listrik  dan  pembagian  beban yang  tidak  seimbang  antar  fasanya  [4].  Beban  yang  tidak seimbang adalah kondisi di mana nilai arus atau tegangan pada salah satu fasa R-S-T mengalami perbedaan. Beban yang tidak seimbang  ini  umumnya  disebabkan  karena  tidak  meratanya distribusi pembagian beban [5].
Hal ini tentu dapat menyebabkan beberapa masalah, seperti: timbulnya arus pada sisi netral yang dapat mengakibatkan rugi- rugi daya, kerusakan peralatan kelistrikan, meningkatnya suhu pada  saluran  kabel  penghantar,  dan  kurang  efisien  mengingat daya  listrik  yang  di  dapat  tidak  digunakan  sebagaimana mestinya  [6].  Dalam  kondisi  beban  seimbang,  nilai  arus  pada netral  adalah  0,  sedangkan  dalam  beban  tidak  seimbang  nilai arus pada netral ≠ 0 [7].
Oleh  sebab  itu  pada  perencanaan  ini  dibutuhkan  metode perhitungan  yang  sesuai  dalam  perancangan  panel  SDP  guna memastikan  bahwa  setiap  fasa  R-S-T  pada  panel  SDP mempunyai  beban  yang  seimbang  demi  meminimalisir gangguan  atau  kerusakan  yang  dapat  terjadi.  Adapun  metode yang  digunakan  ini  bertujuan  untuk  menentukan  kabel penghantar  yang  digunakan,  kapasitas  rating  pengaman  yang digunakan,  dan  keseimbangan  beban  pada  setiap  fasa  R-S-T pada panel SDP.

## II. M ETODE P ENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kuantitatif, yaitu  metode  penelitian  yang  pengumpulan  dan  analisis  data berupa angka (numerik) untuk mendapatkan hasil objektif yang terukur.  Tahapan-tahapan  pada  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
G AMBAR 1. Diagram Alir Penelitian
Gambar  1  di  atas  merupakan  diagram  alir  penelitian  yang dilakukan pada penelitian ini yang meliputi beberapa tahapan, antara lain:

## A. Studi Literatur
Studi  literatur  merupakan  metode  pengumpulan  data  atau informasi  yang  relevan  dengan  pokok  bahasan  yang  akan diteliti melalui berbagai macam sumber, seperti: jurnal, artikel, dan buku.

## B. Pengumpulan Data
Mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian yang  dilakukan  dengan  berbagai  macam  metode,  seperti: wawancara, observasi, dan dokumentasi.
1)  Wawancara :  yaitu  pengumpulan  data  dengan  cara berbicara secara langsung dengan pihak penanggung jawab di lapangan,  dalam  hal  ini  yaitu  pihak  yang  merencanakan instalasi listrik pada gedung Universitas Sutomo.
2)  Observasi :  yaitu  pengumpulan  data  dengan  cara  survei secara langsung ke tempat yang akan diteliti, yaitu Universitas Sutomo. Universitas Sutomo berlokasi di Jl. Raya Jakarta No.
6, Kec. Walantaka, Kota Serang, Banten 42183.
3)  Dokumentasi :  yaitu  pengumpulan  data  dengan  cara memeriksa  laporan  atau  dokumen  yang  berhubungan  dengan objek yang diteliti, yaitu denah gedung dan spesifikasi beban.

## C. Perhitungan dan Analisa
Perhitungan  dan  analisa  pada  penelitian  ini  yaitu  diawali dengan menghitung total beban terpasang pada lantai 2 gedung Universitas  Sutomo.  Selanjutnya,  menghitung  arus  nominal untuk  menentukan  ukuran  dan  jenis  kabel  penghantar,  rating pengaman, dan keseimbangan beban antar fasa pada panel SDP.
Dari hasil analisis data tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk perancangan panel SDP pada lantai 2 gedung Universitas Sutomo.

## 1)  Arus Nominal (In)
Arus nominal adalah total arus listrik yang mengalir di sirkit atau rangkaian listrik dalam keadaan biasa atau kondisi beban normal. Arus nominal umumnya digunakan untuk menentukan ukuran  kabel  penghantar  dan  rating  pengaman  MCB  yang digunakan dalam instalasi listrik [8]. Rumus perhitungan yang digunakan  untuk  menentukan  arus  nominal  adalah  sebagai berikut [9]:
 Sistem 1 fasa:
𝐈 𝐧 = 𝐏 𝐕 𝐋−𝐍 𝐱 𝐜𝐨𝐬𝛗 (1)
 Sistem 3 fasa:
𝐈 𝐧 = 𝐏 √𝟑 𝒙 𝐕 𝐋−𝐋 𝐱 𝐜𝐨𝐬𝛗 (2)

## 2)  Menentukan Ukuran Penghantar
Untuk  menentukan  ukuran  dan  jenis  penghantar  yang digunakan  perlu  diketahui  terlebih  dahulu  KHA  (Kapasitas Hantar  Arus)  yang  dapat  dilalui  penghantar  tersebut.  KHA penghantar adalah kemampuan maksimal dari suatu penghantar apabila dialiri arus listrik secara kontinu [10]. Menurut standar PUIL 2011 ayat 2.2.8.3, KHA penghantar  yang dibebani arus lebih  adalah  125%  dari  arus  pengenal  beban  maksimal  [11]. Nilai KHA penghantar dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan (3) berikut ini [12]:
𝐈 𝐊𝐇𝐀 = 𝟏𝟐𝟓% 𝐱 𝐈 𝐧 (3)

## 3)  Menentukan Rating Pengaman
Untuk  menentukan  rating  pengaman  yang  digunakan  pada panel  SDP,  terlebih  dahulu  mencari  nilai  arus  rating.  Arus rating adalah jumlah arus maksimal yang dapat ditangani oleh suatu  komponen  listrik  dengan  aman  tanpa  mengalami kerusakan  [13].  Menurut  standar  PUIL  2011  ayat  2.2.8.3, Gawai  Proteksi  Arus  Lebih  (GPAL)  setidak-tidaknya  adalah 110% - 115% dari arus pengenal beban. Nilai rating pengaman dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan (4) sebagai berikut [14]:
𝐈 𝐑𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 = 𝟏𝟏𝟓% 𝐱 𝐈 𝐧 (4)

## 4)  Menentukan Keseimbangan Beban
Keseimbangan beban adalah suatu keadaan di  mana ketiga fasa R-S-T pada sistem  tiga fasa mempunyai  nilai  yang sama besarnya.  Dalam  keadaan  seimbang,  ketiga  vektor  arus  atau tegangan memiliki nilai yang sama. Ketiga vektor membentuk titik  120º  satu  sama  lain.  Sebaliknya,  dalam  kondisi  tidak seimbang adalah kondisi di mana tidak ada salah satu atau dua kondisi  di  atas  terpenuhi  [15].  Menurut  standar  IEEE  1159- 2009, nilai ketidakseimbangan beban antar fasa yaitu maksimal 30% [16]. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut [17]:
𝐈 𝐫𝐚𝐭𝐚−𝐫𝐚𝐭𝐚 = 𝐈 𝐑 + 𝐈 𝐒 + 𝐈 𝐓 𝟑 (5)
𝐚 = 𝐈 𝐑 𝐈 𝐫𝐚𝐭𝐚−𝐫𝐚𝐭𝐚
(6)
𝐛 = 𝐈 𝐒 𝐈 𝐫𝐚𝐭𝐚−𝐫𝐚𝐭𝐚
(7)
𝐜 = 𝐈 𝐓 𝐈 𝐫𝐚𝐭𝐚−𝐫𝐚𝐭𝐚 (8) 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬𝐞 = [|𝐚 − 𝟏| + |𝐛 − 𝟏| + |𝐜 − 𝟏|] 𝟑 𝐱 𝟏𝟎𝟎% (9)
Jika sistem memiliki nilai ketidakseimbangan beban < 30%, maka sistem tersebut dapat dikatakan seimbang dan memenuhi standar IEEE 1159-2009 [18].

## III. H ASIL DAN P EMBAHASAN

## A. Distribusi Listrik Tegangan Rendah
Distribusi listrik tegangan rendah pada Universitas Sutomo dari panel utama tegangan rendah (LVMDP) ke beberapa sub panel  distribusi  yang  dihubungkan  langsung  ke  beban  listrik ditunjukkan pada Gambar 2 di bawah ini.
G AMBAR 2. D IAGRAM S ISTEM D ISTRIBUSI SDP
Gambar  2  menunjukkan  sistem  distribusi  listrik  tegangan rendah  dari incoming sampai outgoing pada  panel  SDP Universitas  Sutomo. Incoming dari  LVMDP  dihubungkan  ke panel  SDP.  Selanjutnya  dari  SDP  dibagi  lagi  pembagian bebannya  ke  sub-sub  distribusi  panel  (SSDP)  yang  berfungsi mendistribusikan  aliran  listrik  ke  tiap-tiap  beban.  SSDP-PDT untuk  beban  penerangan  dan  kotak  kontak,  dan  SSDP-AC untuk beban pendingin ruangan (AC).

## B. Deskrpsi Gedung Universitas Sutomo
Pada lantai 2 gedung Universitas Sutomo terdapat beberapa ruangan,  diantaranya:  40  ruang  kelas,  1  ruang  hima,  2  ruang panel,  1  ruang  alat,  dan  2  toilet  (pria  dan  wanita).  Seperti ditunjukkan  pada  Gambar  3.  Untuk  peralatan  listrik  yang digunakan  antara  lain:  lampu,  kotak  kontak,  dan  AC.  Terkait besaran daya listrik yang digunakan, dijelaskan pada Tabel 1 di bawah ini.
T ABEL 1. S PESIFIKASI B EBAN No Jenis Beban Daya (Watt) 1 Lampu TL 18 Watt DL 7,5 Watt & 21 Watt 2 Kotak Kontak 300 Watt 3 AC 1 PK 750 Watt
1500 Watt
G AMBAR 3. D ENAH L ANTAI 2 G EDUNG U NIVERSITAS S UTOMO

## C. Perhitungan Beban
Perhitungan  beban  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  total beban  yang  akan  dilayani  oleh  panel  SDP.  Kebutuhan  beban untuk beban penerangan dan kotak kontak (PDT) ditunjukkan pada Tabel 2 berikut.
T ABEL 2. K EBUTUHAN B EBAN PDT
No Ruang Beban Watt Qty Jumlah Ruang Total Watt 1 Kelas Lampu 18 4 40 2.880 KK 300 3 36.000 2 Hima Lampu 18 2 1 36 KK 300 2 600 3 Panel Lampu 18 1 2 36 4 Alat Lampu 18 1 1 18 5 Toilet Lampu 7,5 20 2 300 6 Lorong 1 Lampu 18 4 1 72 Lampu 21 21 441 KK 300 2 600 7 Lorong 2 Lampu 18 6 1 108 Lampu 21 18 378 8 Lorong 3 Lampu 21 11 1 231 9 Lorong 4 Lampu 18 2 1 36 Lampu 21 15 315 Total 42.051
Besaran  kebutuhan  beban  untuk  penerangan  dan  kotak kontak  pada  lantai  2  yaitu  sebesar  42.051  Watt.  Untuk
MDP SDP SSDP-PDT SSDP-AC Outgoing Incoming
kebutuhan  beban  pendingin  ruangan  (AC)  pada  lantai  2 ditunjukkan pada Tabel 3 berikut.
T ABEL 3. K EBUTUHAN B EBAN AC No Ruang AC Jumlah Ruang Total Watt 750 Watt 1500 Watt 1 Kelas 2 40 120.000 2 Hima 1 1 750 Total 120.750
Besaran  kebutuhan  beban  untuk  pendingin  ruangan  (AC) pada  lantai  2  yaitu  120.750  Watt.  Kebutuhan  beban  AC  ini dibagi  menjadi  beberapa  panel  AC,  seperti  ditunjukkan  pada Tabel 4 berikut.
T ABEL 4. P EMBAGIAN P ANEL AC No Jenis Beban Total Daya (Watt) 1 Panel AC 1 18.000 2 Panel AC 2 18.000 3 Panel AC 3 12.750 4 Panel AC 4 18.000 5 Panel AC 5 21.000 6 Panel AC 6 18.000 7 Panel AC 7 15.000 Total 120.750
Tabel 4 merupakan pembagian panel AC pada lantai 2. Satu panel  AC  terdiri  ±  12  unit  AC.  Total  kebutuhan  beban  listrik pada lantai 2 untuk PDT dan AC ditunjukkan pada Tabel 5.
T ABEL 5. K EBUTUHAN B EBAN T OTAL L ANTAI 2 No Jenis Beban Total Daya (Watt) 1 PDT 42.051 2 AC 120.750 Total 162.801

## D. Perhitungan KHA Penghantar
Kebutuhan beban total pada lantai 2 sebesar 162.801 Watt. Untuk  menentukan  ukuran  dan  jenis  penghantar  utama  yang digunakan  pada  panel  SDP  terlebih  dahulu  mencari  arus nominalnya menggunakan persamaan berikut:
𝐈 𝐧 = 𝐏 √𝟑 𝒙 𝐕 𝐋−𝐋 𝐱 𝐜𝐨𝐬𝛗 = 𝟏𝟔𝟐. 𝟖𝟎𝟏 √𝟑 𝒙 𝟑𝟖𝟎 𝐱 𝟎, 𝟖𝟓

## = 𝟐𝟗𝟏 𝐀
Setelah  diketahui  nilai  arus  nominalnya,  selanjutnya menghitung KHA penghantar utama menggunakan persamaan berikut ini:
𝐈 𝐊𝐇𝐀 = 𝟏𝟐𝟓% 𝐱 𝐈 𝐧 = 𝟏𝟐𝟓% 𝐱 𝟐𝟗𝟏

## = 𝟑𝟔𝟑, 𝟕𝟓 𝐀
Hasil perhitungan di atas didapatkan nilai KHA penghantar utama  yaitu  sebesar  363,75  A.  Ukuran  penghantar  yang digunakan yaitu 30x5 mm 2 dan jenis penghantar yang dipakai yaitu busbar tembaga (Cu).
Dengan menggunakan rumus perhitungan yang sama seperti di atas, untuk ukuran dan jenis penghantar yang digunakan pada panel PDT dan panel AC 1 – 7 ditunjukkan pada Tabel 6 berikut.
T ABEL 6. R EKAPITULASI U KURAN DAN J ENIS P ENGHANTAR No Jenis Panel Total (Watt) Arus Nominal (A) KHA (A) Penghantar 1 PDT 42.051 75,17 93,96 NYY (25mm 2 ) 2 AC 1 18.000 32,18 40,22 NYY (10mm 2 ) 3 AC 2 18.000 32,18 40,22 NYY (10mm 2 ) 4 AC 3 12.750 22,79 28,49 NYY (10mm 2 ) 5 AC 4 18.000 32,18 40,22 NYY (10mm 2 ) 6 AC 5 21.000 37,54 46,92 NYY (10mm 2 ) 7 AC 6 18.000 32,18 40,22 NYY (10mm 2 ) 8 AC 7 15.000 26,81 33,51 NYY (10mm 2 )

## E. Perhitungan Rating Pengaman
Menentukan  rating  pengaman  utama  panel  SDP  terlebih dahulu  mencari  arus  nominalnya  menggunakan  persamaan berikut:
𝐈 𝐧 = 𝐏 √𝟑 𝒙 𝐕 𝐋−𝐋 𝐱 𝐜𝐨𝐬𝛗 = 𝟏𝟔𝟐. 𝟖𝟎𝟏 √𝟑 𝒙 𝟑𝟖𝟎 𝐱 𝟎, 𝟖𝟓

## = 𝟐𝟗𝟏 𝐀
Setelah  diketahui  nilai  arus  nominalnya,  selanjutnya menghitung  arus  rating  pengaman  utama  SDP  menggunakan persamaan berikut ini:
𝐈 𝐑𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 = 𝟏𝟏𝟓% 𝐱 𝐈 𝐧 = 𝟏𝟏𝟓% 𝐱 𝟐𝟗𝟏

## = 𝟑𝟑𝟒, 𝟔𝟓 𝐀
Hasil perhitungan di atas didapatkan nilai rating pengaman utama  SDP  yaitu  sebesar  334,65  A.  Maka  pengaman  yang digunakan yaitu MCCB 3P/400 A.
Dengan menggunakan rumus perhitungan yang sama seperti di atas, untuk rating pengaman yang digunakan pada panel SDP menuju panel PDT dan panel AC 1 – 7 ditunjukkan pada Tabel 7 sebagai berikut.
T ABEL 7. R EKAPITULASI R ATING P ENGAMAN No Jenis Panel Total (Watt) Arus Nominal (A) Arus Rating (A) Pengaman 1 PDT 42051 75,17 86,44 MCCB 3P/125A 2 AC 1 18000 32,18 37 MCCB 3P/63A 3 AC 2 18000 32,18 37 MCCB 3P/63A 4 AC 3 12750 22,79 26,21 MCCB 3P/63A 5 AC 4 18000 32,18 37 MCCB 3P/63A 6 AC 5 21000 37,54 43,17 MCCB 3P/63A 7 AC 6 18000 32,18 37 MCCB 3P/63A 8 AC 7 15000 26,81 30,83 MCCB 3P/63A

## F. Pembagian Beban Panel PDT dan AC
Pembagian  beban  ini  dilakukan  untuk  pemerataan  beban antar  fasa  dan  memudahkan  pemasangan,  pemeliharaan,  dan perbaikan jika terjadi gangguan pada salah satu grup maka tidak akan  mengganggu  grup  lainnya.  Untuk  pembagian  beban penerangan dan kotak kontak ditunjukkan pada Tabel 8 berikut.
T ABEL 8. P EMBAGIAN B EBAN P ANEL PDT No Beban Daya (W) Fasa R S T 1 L. Grup 1 297 297 2 L. Grup 2 432 432 3 L. Grup 3 576 576 4 L. Grup 4 333 333 5 L. Grup 5 420 420 6 L. Grup 6 306 306 7 L. Grup 7 372 372 8 L. Grup 8 258 258 9 L. Grup 9 360 360 10 L. Grup 10 321 321 11 L. Grup 11 453 453 12 L. Grup 12 723 723 13 KK Grup 1 2.700 2.700 14 KK Grup 2 2.700 2.700 15 KK Grup 3 2.700 2.700 16 KK Grup 4 2.700 2.700 17 KK Grup 5 2.700 2.700 18 KK Grup 6 3.000 3.000 19 KK Grup 7 1.800 1.800 20 KK Grup 8 1.800 1.800 21 KK Grup 9 2.700 2.700 22 KK Grup 10 2.700 2.700 23 KK Grup 11 2.700 2.700 24 KK Grup 12 2.700 2.700 25 KK Grup 13 2.700 2.700 26 KK Grup 14 1.800 1.800 27 KK Grup 15 1.800 1.800 Pembagian Beban SSDP-PDT 14.016 14.031 14.004 42.051 Watt
Untuk  pembagian  beban  AC  pada  masing-masing  ruangan ditunjukkan pada Gambar 4.
G AMBAR 4. G ROUPING I NSTALASI AC
Untuk  lebih  jelas  terkait  pembagian  beban  panel  AC  1 ditunjukkan pada Tabel 9 sebagai berikut:
T ABEL 9. P EMBAGIAN B EBAN P ANEL AC 1 No Beban Daya (W) Fasa R S T 1 AC Kelas B1 (1) 1.500 1.500 2 AC Kelas B1 (2) 1.500 1.500 3 AC Kelas B2 (1) 1.500 1.500 4 AC Kelas B2 (2) 1.500 1.500 5 AC Kelas B3 (1) 1.500 1.500 6 AC Kelas B3 (2) 1.500 1.500 7 AC Kelas C1 (1) 1.500 1.500 8 AC Kelas C1 (2) 1.500 1.500 9 AC Kelas C2 (1) 1.500 1.500 10 AC Kelas C2 (2) 1.500 1.500 11 AC Kelas C3 (1) 1.500 1.500 12 AC Kelas C3 (2) 1.500 1.500 Pembagian Beban SSDP-AC 1 6.000 6.000 6.000 18.000 Watt
Untuk pembagian beban panel AC 2 ditunjukkan pada Tabel 10 sebagai berikut:
T ABEL 10. P EMBAGIAN B EBAN P ANEL AC 2 No Beban Daya (W) Fasa R S T 1 AC Kelas F1 (1) 1.500 1.500 2 AC Kelas F1 (2) 1.500 1.500 3 AC Kelas F2 (1) 1.500 1.500 4 AC Kelas F2 (2) 1.500 1.500 5 AC Kelas F3 (1) 1.500 1.500
6 AC Kelas F3 (2) 1.500 1.500 7 AC Kelas F4 (1) 1.500 1.500 8 AC Kelas F4 (2) 1.500 1.500 9 AC Kelas G1 (1) 1.500 1.500 10 AC Kelas G1 (2) 1.500 1.500 11 AC Kelas G2 (1) 1.500 1.500 12 AC Kelas G2 (2) 1.500 1.500 Pembagian Beban SSDP-AC 2 6.000 6.000 6.000 18.000 Watt
Untuk pembagian beban panel AC 3 ditunjukkan pada Tabel 11 sebagai berikut:
T ABEL 11. P EMBAGIAN B EBAN P ANEL AC 3 No Beban Daya (W) Fasa R S T 1 AC Hima 750 750 2 AC Kelas A1 (1) 1.500 1.500 3 AC Kelas A1 (2) 1.500 1.500 4 AC Kelas A2 (1) 1.500 1.500 5 AC Kelas A2 (2) 1.500 1.500 6 AC Kelas A3 (1) 1.500 1.500 7 AC Kelas A3 (2) 1.500 1.500 8 AC Kelas D1 (1) 1.500 1.500 9 AC Kelas D1 (2) 1.500 1.500 Pembagian Beban SSDP-AC 3 4.500 3.750 4.500 12.750 Watt
Untuk pembagian beban panel AC 4 ditunjukkan pada Tabel 12 sebagai berikut:
T ABEL 12. P EMBAGIAN B EBAN P ANEL AC 4 No Beban Daya (W) Fasa R S T 1 AC Kelas D2 (1) 1.500 1.500 2 AC Kelas D2 (2) 1.500 1.500 3 AC Kelas D3 (1) 1.500 1.500 4 AC Kelas D3 (2) 1.500 1.500 5 AC Kelas E1 (1) 1.500 1.500 6 AC Kelas E1 (2) 1.500 1.500 7 AC Kelas E2 (1) 1.500 1.500 8 AC Kelas E2 (2) 1.500 1.500 9 AC Kelas E3 (1) 1.500 1.500 10 AC Kelas E3 (2) 1.500 1.500 11 AC Kelas K2 (1) 1.500 1.500 12 AC Kelas K2 (2) 1.500 1.500 Pembagian Beban SSDP-AC4 6.000 6.000 6.000 18.000 Watt
Untuk pembagian beban panel AC 5 ditunjukkan pada Tabel 13 sebagai berikut:
T ABEL 13. P EMBAGIAN B EBAN P ANEL AC 5 No Beban Daya (W) Fasa R S T 1 AC Kelas M1 (1) 1.500 1.500 2 AC Kelas M1 (2) 1.500 1.500 3 AC Kelas M2 (1) 1.500 1.500 4 AC Kelas M2 (2) 1.500 1.500 5 AC Kelas M3 (1) 1.500 1.500 6 AC Kelas M3 (2) 1.500 1.500
7 AC Kelas L1 (1) 1.500 1.500 8 AC Kelas L1 (2) 1.500 1.500 9 AC Kelas L2 (1) 1.500 1.500 10 AC Kelas L2 (2) 1.500 1.500 11 AC Kelas L3 (1) 1.500 1.500 12 AC Kelas L3 (2) 1.500 1.500 13 AC Kelas K3 (1) 1.500 1.500 14 AC Kelas K3 (2) 1.500 1.500 Pembagian Beban SSDP-AC5 7.500 7.500 6.000 21.000 Watt
Untuk pembagian beban panel AC 6 ditunjukkan pada Tabel 14 sebagai berikut:
T ABEL 14. P EMBAGIAN B EBAN P ANEL AC 6 No Beban Daya (W) Fasa R S T 1 AC Kelas H1 (1) 1.500 1.500 2 AC Kelas H1 (2) 1.500 1.500 3 AC Kelas H2 (1) 1.500 1.500 4 AC Kelas H2 (2) 1.500 1.500 5 AC Kelas H3 (1) 1.500 1.500 6 AC Kelas H3 (2) 1.500 1.500 7 AC Kelas I1 (1) 1.500 1.500 8 AC Kelas I1 (2) 1.500 1.500 9 AC Kelas I2 (1) 1.500 1.500 10 AC Kelas I2 (2) 1.500 1.500 11 AC Kelas G3 (1) 1.500 1.500 12 AC Kelas G3 (2) 1.500 1.500 Pembagian Beban SSDP-AC6 6.000 6.000 6.000 18.000 Watt
Untuk pembagian beban panel AC 7 ditunjukkan pada Tabel 15 sebagai berikut:
T ABEL 15. P EMBAGIAN B EBAN P ANEL AC 7 No Beban Daya (W) Fasa R S T 1 AC Kelas K1 (1) 1.500 1.500 2 AC Kelas K1 (2) 1.500 1.500 3 AC Kelas J1 (1) 1.500 1.500 4 AC Kelas J1 (2) 1.500 1.500 5 AC Kelas J2 (1) 1.500 1.500 6 AC Kelas J2 (2) 1.500 1.500 7 AC Kelas J3 (1) 1.500 1.500 8 AC Kelas J3 (2) 1.500 1.500 9 AC Kelas I3 (1) 1.500 1.500 10 AC Kelas I3 (2) 1.500 1.500 Pembagian Beban SSDP-AC7 4.500 4.500 6.000 15.000 Watt

## G. Perhitungan Keseimbangan Beban
Untuk  menghindari  gangguan-gangguan  yang  dapat  terjadi akibat  beban  yang  tidak  seimbang.  Maka  perlu  dilakukan pembagian  beban  antar  fasa  R-S-T  pada  panel  SDP  seperti ditunjukkan pada Tabel 16 berikut.
T ABEL 16. P EMBAGIAN B EBAN A NTAR F ASA P ANEL SDP No SSDP Fasa R S T
1 PDT 14.016 14.031 14.004 2 AC 1 6.000 6.000 6.000 3 AC 2 6.000 6.000 6.000 4 AC 3 4.500 3.750 4.500 5 AC 4 6.000 6.000 6.000 6 AC 5 7.500 7.500 6.000 7 AC 6 6.000 6.000 6.000 8 AC 7 4.500 4.500 6.000 Daya Aktif (Watt) 54.516 53.781 54.504 Arus (A) 97,45 96,13 97,43 162.801 Watt
Berdasarkan  Tabel  16  di  atas,  diketahui  nilai  arus  pada masing-masing fasa R-S-T pada panel SDP. Untuk menghitung persentase ketidakseimbangan beban pada panel  SDP terlebih dahulu  menghitung  arus  rata-rata  menggunakan  persamaan berikut:
𝐈 𝐫𝐚𝐭𝐚−𝐫𝐚𝐭𝐚 = 𝐈 𝐑 + 𝐈 𝐒 + 𝐈 𝐓 𝟑
= 𝟗𝟕, 𝟒𝟓 +  𝟗𝟔, 𝟏𝟑 +  𝟗𝟕, 𝟒𝟑 𝟑 = 𝟗𝟕 𝐀
Setelah  didapatkan  nilai  arus  rata-rata,  selanjutnya menghitung nilai koefisien a, b, dan c menggunakan persamaan berikut ini:
𝐚 = 𝐈 𝐑 𝐈 𝐫𝐚𝐭𝐚−𝐫𝐚𝐭𝐚 = 𝟗𝟕, 𝟒𝟓 𝟗𝟕 = 𝟏, 𝟎𝟎𝟓 𝐀 𝐛 = 𝐈 𝐒 𝐈 𝐫𝐚𝐭𝐚−𝐫𝐚𝐭𝐚
= 𝟗𝟔, 𝟏𝟑 𝟗𝟕 = 𝟎, 𝟗𝟗𝟏 𝐀 𝐜 = 𝐈 𝐓 𝐈 𝐫𝐚𝐭𝐚−𝐫𝐚𝐭𝐚 = 𝟗𝟕, 𝟒𝟑 𝟗𝟕 = 𝟏, 𝟎𝟎𝟒 𝐀
Berdasarkan  hasil  perhitungan  di  atas  didapatkan  nilai koefisien  a  =  1,005  A,  nilai  koefisien  b  =  0,991  A,  dan  nilai koefisien  c  =  1,004  A.  Selanjutnya  adalah  menghitung persentase ketidakseimbangan beban menggunakan persamaan berikut ini:
𝐏𝐞𝐫𝐬𝐞𝐧 = [|𝐚 − 𝟏| + |𝐛 − 𝟏| + |𝐜 − 𝟏|] 𝟑 𝐱 𝟏𝟎𝟎% = [|𝟏, 𝟎𝟎𝟓 − 𝟏| + |𝟎, 𝟗𝟗𝟏 − 𝟏| + |𝟏, 𝟎𝟎𝟒 − 𝟏|]
𝟑 𝐱 𝟏𝟎𝟎%
= 𝟎, 𝟔 %
Hasil  perhitungan  di  atas  mengidentifikasikan  bahwa pembagian  beban  antar  fasa  pada  panel  SDP  telah  sesuai dengan  standar  IEEE  1159-2009,  yang  menjelaskan  bahwa batas nilai ketidakseimbangan beban yaitu maksimal 30%.

## H. Diagram Garis Tunggal SDP
Rancangan diagram garis tunggal panel SDP untuk lantai 2 gedung  Universitas  Sutomo  ditunjukkan  pada  Gambar  5  di bawah ini.
G AMBAR 5. R ANCANGAN D IAGRAM G ARIS T UNGGAL P ANEL SDP
Gambar  5  di  atas  merupakan  rancangan  diagram  garis tunggal  panel  SDP  lantai  2  Universitas  Sutomo.  Terdapat delapan  jalur outgoing dari  panel  SDP  menuju  panel  SSDP- PDT dan SSDP-AC1 s/d SSDP-AC7. Ditambahkan dengan dua cadangan ( spare ) apabila di masa depan ada penambahan beban pada lantai 2 Universitas Sutomo.

## IV. K ESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  perhitungan  pada  panelitian ini didapatkan total kebutuhan beban yang di suplai oleh panel SDP  untuk  beban  penerangan,  kotak  kontak,  dan  pendingin ruangan (AC) pada lantai  2 Universitas Sutomo yaitu sebesar 162.801  Watt.  Jenis  dan  ukuran  penghantar  yang  digunakan pada panel SDP yaitu busbar tembaga (Cu) dengan ukuran 30x5 mm 2 . Untuk rating pengaman  sebagai  pengaman  utama panel SDP  menggunakan  MCCB  3P/400  A.  Nilai  persentase ketidakseimbangan  beban  sebesar  0,6%  telah  sesuai  dengan standar  IEEE  1159-2009,  yang  menyatakan  bahwa  nilai ketidakseimbangan beban yaitu maksimal 30%.

## U CAPAN T ERIMA K ASIH
Terima  kasih  disampaikan  kepada  semua  pihak  yang  telah memberikan  semangat  dan  dukungan  sehingga  penelitian  ini bisa  diselesaikan  dengan  baik.  Terima  kasih  disampaikan kepada  pihak  manajemen  Universitas  Sutomo  yang  telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian di Universitas Sutomo.  Terima  kasih  disampaikan  kepada  Tim  JTE  UNIBA yang telah meluangkan waktu untuk membuat template ini dan mempublikasikan penelitian ini.

## R EFERENSI
[1] S.  A.  Abdul  Rohman,  “Analisis  Perencanaan  Undrground Distribution  Cluster  Golf  Residence  3  (Town  House)  Kawasan Perumahan Graha Candi Golf Semarang,” Elektrika , vol. 3, 2019.
[2] M.  Ardiansyah  and  N.  Rosyidi,  “Analisa  Pembebanan  Daya  Total Terhadap Transformator,” Progr. Stud. Tek. Elektro - ISTN Sinusoida , vol. XXIII, no. 1, pp. 22–31, 2021.
[3] F.  Junaidi,  T.  Bini,  and  H.  Rudito,  “Studi  Tata  Letak  Komponen Instalasi  Penerangan  dan  Tenaga  Pada  Gedung  Teknik  Kimia Kampus  2  Politeknik  Negeri  Ujung  Pandang,” Semin.  Nas.  Tek. Elektro dan Inform. , pp. 29–36, 2020.
[4] A. B. C. Dien, V. C. Poekoel, and M. Pakiding, “Redesain Instalasi Listrik Dikantor Pusat Universitas Sam Ratulangi,” Redesain Instal. List. Dikantor Pus. Univ. Sam Ratulangi , vol. 7, no. 3, pp. 303–314, 2018.
[5] G.  A.  K.  Sari,  “Analisa  Pengaruh  Ketidak  Seimbangan  Beban Terhadap Arus Netral Dan Losses pada Trafo Distribusi Studi Kasus Pada  PT.PLN  (Persero)  Rayon  Blora,” Naskah  Publ.  Tek.  Elektro Univ. Muhammadiyah Surakarta , pp. 1–14, 2018.
[6] M.  F.  A.  Akbar,  P.  Iswahyudi,  and  L.  S.  Moonlight,  “Rancang Bangun  Kontrol  Dan  Monitoring  Sistem  Proteksi  Beban  Tidak Seimbang  Berbasis  Programmable  Logic  Controller,” SNITP ,  vol. Vol. 2, No, no. September, pp. 1–6, 2018.
[7] Z.  Tharo,  A.  D.  Tarigan,  and  R.  Pulungan,  “Pengaruh  Pemakaian Beban  Tidak  Seimbang  Terhadap  Umur  Peralatan  Listrik,” RELE
(Rekayasa Elektr. dan Energi)  J. Tek. Elektro , vol. 1, no. 1, pp. 10– 15, 2018, doi: 10.30596/rele.v1i1.2256.
[8] Arpiansyah,  A.  Asni,  and  A.  Fattah,  “Perencanaan  Instalasi  Listrik Sistem Pendingin Pada Kantor PT. Sanggar Sarana Baja Balikpapan,” JTE UNIBA , vol. 3, no. 2, pp. 29–35, 2019.
[9] U.  A.  AlFaruq,  B.  Santoso,  and  C.  H.  B  Apribowo,  “Perencanaan Sistem Elektrikal pada Apartemen Menara One Surakarta,” Mek. Maj.
Ilm. Mek. , vol. 17, no. 1, 2018, doi: 10.20961/mekanika.v17i1.35045.
[10] A.  E.  P.  Lestari  and  P.  Oetomo,  “Analisis  Pemilihan  Penghantar Tenaga Listrik Paling Effisien Pada Gedung Bertingkat,” Progr. Stud. Tek. Elektro - ISTN Sinusoida , vol. XXIII, no. 2, pp. 61–68, 2021.
[11] S.  N.  Indonesia, Persyaratan  Umum  Instalasi  Listrik  2011  (PUIL 2011) . Jakarta: BSN, 2011.
[12] R.  Gobel,  S.  Humena,  F.  E.  P.  Surusa,  and  A.  R.  F.  Karinda,
“Perancangan  Sistem  Elektrikal  Gedung  Asrama  Terpadu  Man  1 Kota Gorontalo,” vol. 11, no. November, pp. 60–66, 2022.
[13] S.  Hardi,  M.  Adam,  and  I.  Arisandy,  “Analisis  Kerja  Rele  Overall Diferensial Pada Generator Dan Transformator PLTG Paya Pasir PT.
PLN Persero,” RELE (Rekayasa Elektr. dan Energi)  J. Tek. Elektro , vol. 2, no. 2, pp. 58–65, 2020, doi: 10.30596/rele.v2i2.4418.
[14] T. M. Mujahid, A. S. Setiyoko, and P. Darmajanti, “Analisis Teknis Dan Simulasi Load Flow Penerapan Shore Connection Di Pelabuhan Terminal Berlian-Surabaya,” Je-Unisla , vol. 7, no. 2, p. 83, 2022, doi: 10.30736/je-unisla.v7i2.855.
[15] M. S. Djalil and Suratno, “Analisis Akibat Ketidakseimbangan Beban dan Losses Daya pada Penghantar Netral Gardu Induk Kota Bangun,”
JTE UNIBA , vol. 5, no. 2, 2021.
[16] IEEE  1159-2009, Recommended  Practice  for  Monitoring  Electric Power Electric . New York: IEEE.
[17] J.  Rumakat  and  D.  Fauziah,  “Analisis  Beban  Tidak  Seimbang Terhadap  Arus  Netral  dan  Rugi-Rugi  pada  Penghantar  Netral Transformator di Rayon Baguala Ambon,” Pros. Semin. Nas. Energi, Telekomun. dan Otomasi SNETO 2021 , pp. 334–345, 2021.
[18] A.  Hermawan,  Mudjiono,  C.  Wiharya,  and  S.  Seftiana,  “Analisis Keseimbangan  Beban  dan  Harmonisa  Di  Gedung  Graha  Polinema Politeknik Negeri Malang,” ELPOSYS J. Sist. Kelistrikan , vol. 8, no. 3, pp. 47–52, 2021, doi: 10.33795/elposys.v8i3.76.