## RANCANG BANGUN SISTEM PEMANTAUAN DI MUSEUM  LAMPUNG  UNTUK  JUMLAH  PENGUNJUNG DAN  OBJEK  BERHARGA  BERBASIS  INTERNET  OF THINGS (IOT)
Raffi Ramadhan 1* , Ageng Sadnowo R 2 , Syaiful Alam 2
1,2,3 Teknik Elektro, Universitas Lampung; Jl. Prof Sumantri Brojonegoro No.1, Bandar Lampung
Riwayat artikel:
Received: 22 November 2022 Accepted: 29 Desember  2023 Published: 1 Januari  2024

## Keywords:
Taxidermy Animals, Batu Bedil, Visitor Counter, HC- SR04, HC-SR501, DHT11, SW-420, DF Player Mini, LED, ThingsBoard, NodeMCU ESP8266.
Corespondent Email: raffiramadhan2001@gmail.com
Abstrak. Pemantauan keamanan di Museum Lampung meliputi pembatasan jumlah pengunjung yang diizinkan untuk memasuki museum, larangan bagi pengunjung  menyentuh  Batu  Bedil,  dan  pemantauan  temperatur  di  dalam kotak  kaca  hewan  teksidermi.  Saat  ini  aktivitasnya  masih  dilakukan  secara konvensional,  dimana petugas melakukan pengawasan secara langsung atau berkeliling mengawasi pengunjung, sementara temperatur dalam kotak kaca hewan  teksidermi  jarang  sekali  di  monitor  temperaturnya.  Untuk  lebih memudahkan dan meningkatkan kualitas pemantauan maka diusulkan sistem elektronik sebagai pembatas jumlah pengunjung, pemantau temperatur kotak kaca  hewan  teksidermi,  dan  pembatas  area  terlarang  koleksi  Batu  Bedil. Informasi  yang  dipantau  melalui  pembacaan  sensor  dikirimkan  ke ThingsBoard sebagai monitor untuk petugas. Pengujian, alat yang dibangun dapat mendeteksi gangguan pada koleksi hewan teksidermi pada temperature lebih  dari  26℃,  pada  koleksi  Batu  Bedil  alat  dapat  mendeteksi  gangguan hingga 50 cm dari koleksi, dan pada pembatas pengunjung indikator alat akan bekerja  ketika  pengunjung  di  dalam  museum  lebih  dari  200  orang.  Dari pengujian sensor DHT11 didapat nilai rata-rata error sebesar 1,18%, dan pada pengujian sensor HC-SR501 didapat nilai sudut pancar hingga 80,06°.
Abstract. Security  monitoring  at  Lampung  Museum  includes  limiting  the number of visitors who are restricted from entering the museum, prohibiting visitors from touching the Bedil Stone, and monitoring the temperature in the glass box of textidermy animals. Currently, the activities are still carried out conventionally,  where  officers  conduct  direct  supervision  or  go  around watching visitors, while the temperature in the glass box of textidermy animals is rarely monitored. To facilitate and improve the quality of monitoring,  an electronic  system  is  proposed  to  limit  the  number  of  visitors,  monitor  the temperature  of  the  glass  box  of  textidermy  animals,  and  limit  the  restricted area  of  the  Bedil  Stone  collection.  Information  monitored  through  sensor readings  is  sent  to  ThingsBoard  as  a  monitor  for  officers.  Testing,  the  tool built  can  detect  disturbances  in  the  collection  of  textidermy  animals  at temperatures over tahn 26 ℃, on the Bedil Stone collection the tool can detect disturbances up to 50 cm from the collection, and in the visitor counter the tool indicator will work when visitors in the museum over than 200 people. From the DHT11 sensor test, the average error value is 1.18%, and in the HC- SR501 sensor test, the transmit angle value is obtained up to 80.06°.
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062

## 1. PENDAHULUAN
Sistem  keamanan  pada  Museum  Lampung saat  ini,  cenderung  konvensional.  Beberapa koleksi  peninggalan  sejarah  penempatannya tidak  dalam  perlindungan  atau  pengamanan yang  ketat.  Sementara  itu,  pengawas  yang bertugas  memantau  dari  kamera  pengawas. Pada sebagian objek-objek yang ada di Museum Lampung, sistem keamanan dari objek tersebut hanya ditutupi kaca bening sebagai pelindung. Dibagian lain, ada beberapa objek peninggalan bersejarah yang tidak terlindungi dengan baik, dimana  objek  tersebut  hanya  menggunakan sebuah papan peringatan saja, seperti himbauan agar  tidak  menyentuh  objek  tersebut  yang dikhawatirkan dapat merusak atau menurunkan kualitas dari objek tersebut.
Pada  objek  hewan  yang  sudah  diawetkan temperatur  atau  suhu  ruangan  pada  tempat penyimpanan  hewan-hewan  tersebut  harus terjaga  dengan  stabil,  jika  suhu  pada  ruangan penyimpanan  hewan  yang  telah  diawetkan tersebut  tidak  stabil  dikhawatirkan  dapat merusak koleksi hewan yang telah diawetkan di Museum  Lampung.  Namun  pada  Museum Lampung  tidak  memiliki  alat  yang  dapat memantau  suhu  pada  ruangan  tersebut  secara realtime.  Pada  Museum  Lampung  juga memiliki  batasan  pengunjung  yang  dapat masuk  kedalam  gedung  koleksi  sebanyak  200 orang  jika  sudah  ada  sebanyak  200  orang  di dalam  gedung  koleksi  maka  penjaga  akan meminta  pengunjung  yang  akan  memasuki gedung koleksi agar menunggu terlebih dahulu, hal  ini  dikarenakan  agar  suhu  pada  museum terjaga dengan stabil.
Namun  dalam  melakukan  pembatasan jumlah  pengunjung  tersebut  masih  dilakukan secara konvensional hal ini dapat menyebabkan kesalahan atau human error saat penjaga sedang tidak  fokus.  Melihat  kondisi  ini,  dibutuhkan tambahan  sistem  keamanan  yang  dapat menigkatkan  perlindungan  keamanan  pada objek-objek  berharga  serta  dapat  memantau jumlah pengunjung yang ada di dalam gedung koleksi dan dapat memantau suhu pada ruangan secara realtime.
2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Penelitian Terdahulu
Sistem monitoring keamanan sudah banyak digunakan  dan  dikembangkan  dalam  banyak aplikasi.  Penelitian  pertama  sebagai  referensi
pada penelitian ini berjudul “Rancang Bangun Sistem  Keamanan  dan  Monitoring  Rumah Menggunakan  Sistem  Internet  of  Thing  (IoT) Dengan Radio Frequency Identification (RFID) Berbasis Mikrokontroler” yang dilakukan pada tahun 2020. Penelitian ini menggunkan Sensor PIR  (Passive  Infra  Red)  dan  Sensor  RFID (Radio Frequency Identification) [1].
Penelitian  kedua  sebagai  referensi  pada penelitian  ini  berjudul  “Rancang  Bangun Sistem Keamanan Pada Smart Building Dengan Penerapan  IoT  (Internet  of  Things)”  yang dilakukan tahun 2017. Penelitian ini menggunakan  sensor  PIR  sebagai  pendeteksi keberadaan  manusia  dan  sensor  api  YL-38 sebagai pemantau api pada ruangan [2].
Penelitian  ketiga  sebagai  referensi  pada penelitian  ini  berjudul  “Monitoring  Ruangan Berbasis  Internet  of  Things  Menggunakan ThingsBoard dan Blynk” yang dilakukan tahun 2020.  Penelitian  ini  menggunakan  Sensor  PIR sebagai sebagai pendeteksi adanya manusia dan Sensor suhu MCP9700 sebagai pendeteksi suhu dalam ruangan tersebut tersebut [3].
Penelitian  keempat  sebagai  referensi  pada penelitian  ini  berjudul  “Rancangan  Bangun Prototype  Monitoring  Kualitas  Udara  dalam Ruang” yang dilakukan tahun 2022. Penelitian ini  memakai  3  (tiga)  sensor,  sensor  seri  MQ yang  digunakan  adalah  MQ-4,  MQ-135  dan MQ-7, mikrokontroler Arduino Uno, NodeMCU  ESP8266  serta  LCD  dengan  I2C Bus, serta ThingsBoard sebagai monitoring dari sistem yang dibuat. [4].
Penelitian  kelima  sebagai  referensi  pada penelitian  ini  berjudul  “Rancang  Bangun  Alat
Penghitung Jumlah
Pengunjung Di Perpustakaan  Politeknik  Negeri  Bengkalis Berbasis Mikrokontroler” yang dilakukan tahun 2021.  Penelitian  ini  menggunakan  Sensor ultrasonik  sebagai  sebagai  pendeteksi  adanya manusia yang masuk kedalam ruangan tersebut tersebut [5].
Gambar 2.1 Konsep Rancangan Sistem Keamanan
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
Pada  Gambar  2.1.  Objek  terdeteksi  oleh sensor,  kemudian  data  pembacaan  dari  sensor akan  diproses  apakah  ada  suatu  objek  yang melewatinya atau tidak. Jika terdeteksi adanya objek  yang  melewati,  maka  prosesor  akan memberikan  sinyal  aktif  untuk  memberikan notifikasi kepada website IoT.
Pada  penelitian  ini  diusulkan  gagasan modifikasi konsep, yaitu melakukan pemasangan  sistem  keamana  dan  pembatas jumlah  pengunjung  menggunakan  beberapa sensor  seperti  Sensor  PIR,  Sensor  DHT11, Sensor  Getar,  dan  Sensor  Ultrasonik  pada Museum  Lampung  atau  lebih  tepatnya  pada objek-objek yang tidak terlindungi dengan baik di Museum Lampung.

## 2.2 Prinsip Sensor PIR (Passive Infra Red)
Sensor PIR (Passive Infra  Red) merupakan komponen  pasif  yang  berperan  sebagai penerima radiasi infra merah dari luar dan tidak menghasilkan  sinar  infra  merah  itu  sendiri , yang  memiliki  artian  bahwa  sensor PIR ini hanya  dapat  berperan  sebagai  penerima  dari sinar  infra  merah  dari  setiap  benda  yang berhasil  dideteksi  oleh  sensor  tersebut.  Benda yang  bisa  dideteksi  oleh  sensor  ini  biasanya adalah tubuh manusia [6].

## 2.3 Sensor Suhu DHT11
Sensor DHT11 adalah  module  sensor  yang berfungsi  untuk  mensensing  objek  suhu  dan kelembaban  yang  memiliki output tegangan analog  yang  dapat  diolah  lebih  lanjut menggunakan  mikrokontroler.  Sensor DHT11 pada  umumya  memiliki  fitur  kalibrasi  nilai pembacaan  suhu  dan  kelembaban  yang  cukup akurat.  Penyimpanan  data  kalibrasi  tersebut terdapat  pada  memori  program  yang  disebut juga  dengan  nama  koefisien  kalibrasi.  Sensor ini  memiliki  4  kaki  pin,  dan  terdapat  juga sensor DHT11 dengan breakout yang terdapat hanya memilik 3 kaki [8].

## 2.4 Sensor Getar SW-420
Sensor SW-420 adalah  sensor  pendeteksi getaran  yang  berekasi  terhadap  getaran  dari berbagai  sudut.  Pada  kondisi  statis  /  tanpa getaran,  komponen  elektronika  berfungsi seperti  saklar  yang  berada  pada  kondisi
menutup  ( normally  closed )  dan  bersifat konduktif, sebaliknya pada terguncang (terpapar getaran). Cara kerja sensor ini adalah dengan  menggunakan  1  buah  pelampung logam yang akan bergetar ditabung yang berisi 2  elektroda  ketika  modul  sensor  menerima getaran / shock . Terdapat 2 output yaitu digital output (0 dan 1) dan analog output (tegangan) [7].

## 2.5 Sensor Ultrasonik HC-SR04
Sensor HC-SR04 adalah  sebuah  sensor  yang berfungsi untuk mengubah besaran fisis (bunyi) menjadi  besaran  listrik  dan  sebaliknya.  Cara kerja  sensor  ini  didasarkan  pada  prinsip  dari pantulan suatu gelombang suara sehingga dapat dipakai  untuk  menafsirkan  eksistensi  (jarak) suatu benda dengan frekuensi tertentu. Disebut sebagai  sensor  ultrasonik  karena  sensor  ini menggunakan  gelombang  ultrasonik  (bunyi ultrasonik).
Pada  sensor  ultrasonik,  gelombang  ultrasonik dibangkitkan melalui sebuah alat yang disebut dengan piezoelektrik dengan frekuensi tertentu. Piezoelektrik ini akan menghasilkan gelombang  ultrasonik  (umumnya  berfrekuensi 40 kHz) ketika sebuah osilator diterapkan pada benda  tersebut.  Secara  umum,  alat  ini  akan menembakkan  gelombang  ultrasonik  menuju suatu area atau suatu target. Setelah gelombang menyentuh permukaan target, maka target akan memantulkan  kembali  gelombang  tersebut. Gelombang pantulan dari target akan ditangkap oleh  sensor,  kemudian  sensor  menghitung selisih  antara  waktu  pengiriman  gelombang dan waktu gelombang pantul diterima [9].

## 2.5 NodeMCU ESP8266
NodeMCU  ESP8266 adalah  sebuah platform IoT yang  bersifat open  source .  Terdiri  dari perangkat  keras  berupa System  On  Chip ESP8266  dari  ESP8266  buatan Esperessif
System . NodeMCU ESP8266 bisa dianalogikaan  sebagai board arduino  yang terkoneksi dengan ESP8622. NodeMCU ESP8266 telah me- package ESP8266 ke dalam sebuah  board  yang  sudah  terintegrasi  dengan berbagai  fitur  selayaknya  mikrokontroler  dan kapasitas akses terhadap internet dan juga chip komunikasi yang berupa USB ( Universal Serial Bus )  to  serial.  Sehingga  dalam  pemograman hanya dibutuhkan kabel data USB [10].
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062

## 2.6 ThingsBoard
Aplikasi ThingsBoard ini adalah platform (IoT) Internet  of  Thinks bersifat open  source . ThingsBoard ini adalah web server yang dapat dipergunakan  untuk platform visualisasi  data berbasis website ,  pengumpulan  data,  dan managemen device .  Pembacaan  data  oleh sensor  lalu  dikirimkan  ke web  server ThingsBoard [11].

## 3. METODE PENELITIAN

## 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian
Pelaksanaan  penelitian  ini  dilakukan  sejak Mei  2023  sampai  dengan  September  2023 bertepat  di  Museum  Negeri  Lampung,  Bandar Lampung dan Laboratorium Teknik Elektronika,  Laboratorium  Teknik  Elektro, Jurusan Teknik Elektro Universitas Lampung.

## 3.2 Konsep Sistem Keamanan

## Gambar 3.1 Konsep Sistem Keamanan

## 3.3 Perancangan Alat
Perancangan  alat  merupakan  tahapan  yang dilakukan  dalam  sistem  untuk  memberikan gambaran mengenai alat yang dapat direpresentasikan  dalam  diagram  blok  seperti pada Gambar 3.2 sebagai berikut:
Gambar 3.5 Blok Diagram Rancangan Sistem

## 3.4 Diagram Alir Sistem

## Gambar 3.6 Diagram Alir Sistem
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1  Pengujian  Jangkauan  Sensor  PIR  Pada Batu Bedil
Pengujian  jangkauan  sensor PIR pada  Batu Bedil  dilakukan  dengan  cara  mengambil  data sebanyak  10  kali  percobaan  dengan  jarak
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
percobaan  10  cm  --  100  cm  dari  koleksi  Batu Bedil  menggunakan  alat  ukur  roll  meter. Pengujian  jangkauan  sensor PIR pada  Batu Bedil dapat dilihat pada data seperti pada tabel 4.1 sebagai berikut:
Tabel  4.1 Hasil  Pengujian  jangkauan  sensor
PIR pada Batu Bedil Percobaan Jarak jangkauan dari Batu
Bedil (cm)
Kondisi Df Player Mini Kondisi LED 1 10 Aktif Aktif 2 20 Aktif Aktif 3 30 Aktif Aktif 4 40 Aktif Aktif 5 50 Aktif Aktif 6 60 Tidak aktif Tidak aktif 7 70 Tidak aktif Tidak aktif 8 80 Tidak aktif Tidak aktif 9 90 Tidak aktif Tidak aktif 10 100 Tidak aktif Tidak aktif Berdasarkan  data  pada  Tabel  4.1  dilakuakn sebanyak 10 kali percobaan pengujian jangkauan sensor PIR pada Batu Bedil dengan jarak jangkauan dari Batu Bedil sejauh 10 cm - -  100  cm  dengan  memperhatikan  indikator kondisi DF Player Mini dan kondisi LED dapat dilihat  pada  table  di  atas  bahwa  indikator  DF Player  Mini  dan  LED  akan  aktif  ketika  suatu gangguan berada pada jarak 10 cm – 50 cm dari koleksi  Batu  Bedil,  namun  pada  rentang  jarak 60  cm  –-  100  cm  dari  koleksi  Batu  Bedil indikator DF Player Mini dan LED tidak aktif.

## 4.2 Pengujian Sistem Keamanan Batu Bedil
Pengujian  secara  keseluruhan  ini  bertujuan untuk mengetahui sistem kerja dan kemampuan rancangan  yang  telah  dibuat  sehingga  layak digunakan  dalam  jangka  waktu  yang  panjang
dan berkelanjutan serta dapat berfungsi dengan baik.  Pengujian  sistem  secara  keseluruhan dilakukan  selama  6  hari  dan  didapatkan  data seperti pada tabel 4.2 sebagai berikut :
Tabel  4.2  Hasil  pengujian  sistem  keamanan koleksi Batu Bedil.
Tanggal Sensor PIR Sensor Getar Kondisi Df Player Mini Kondisi LED 2023-08- 08 09:14:11 1 0 Aktif Aktif 2023-08- 08 09:20:55 1 0 Aktif Aktif 2023-08- 08 09:21:09 1 0 Aktif Aktif 2023-08- 08 09:30:07 1 1 Aktif Aktif 2023-08- 08 09:38:27 1 0 Aktif Aktif 2023-08- 08 09:40:33 1 1 Aktif Aktif 2023-08- 08 09:43:09 1 0 Aktif Aktif 2023-08- 08 09:48:17 1 0 Aktif Aktif 2023-08- 08 10:03:11 1 0 Aktif Aktif 2023-08- 08 11:23:11 1 0 Aktif Aktif 2023-08- 08 11:25:05 1 1 Aktif Aktif 2023-08- 08 11:26:36 1 0 Aktif Aktif 2023-08- 09 08:11:56 1 0 Aktif Aktif 2023-08- 09 08:12:03 1 1 Aktif Aktif 2023-08- 09 08:12:48 1 0 Aktif Aktif
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
Tanggal Sensor PIR Sensor Getar Kondisi Df Player Mini Kondisi LED 2023-08- 09 08:28:39 1 1 Aktif Aktif 2023-08- 09 08:32:11 1 0 Aktif Aktif 2023-08- 09 11:28:06 1 0 Aktif Aktif 2023-08- 09 13:27:39 1 0 Aktif Aktif 2023-08- 10 08:03:19 1 1 Aktif Aktif 2023-08- 10 08:10:23 1 1 Aktif Aktif 2023-08- 10 08:14:54 1 0 Aktif Aktif 2023-08- 10 08:17:09 1 0 Aktif Aktif 2023-08- 10 10:33:19 1 0 Aktif Aktif 2023-08- 10 12:48:54 1 0 Aktif Aktif 2023-08- 10 13:37:02 1 0 Aktif Aktif 2023-08- 11 08:00:39 0 0 Tidak Aktif Tidak Aktif 2023-08- 11 09:30:15 0 0 Tidak Aktif Tidak Aktif 2023-08- 11 10:03:56 0 0 Tidak Aktif Tidak Aktif 2023-08- 11 12:30:38 0 0 Tidak Aktif Tidak Aktif 2023-08- 11 13:40:43 0 0 Tidak Aktif Tidak Aktif 2023-08- 12 09:10:19 1 0 Aktif Aktif
Tanggal Sensor PIR Sensor Getar Kondisi Df Player Mini Kondisi LED 2023-08- 12 09:12:05 1 1 Aktif Aktif 2023-08- 12 10:03:44 0 0 Tidak Aktif Tidak Aktif 2023-08- 12 11:00:39 0 0 Tidak Aktif Tidak Aktif 2023-08- 12 11:48:55 1 0 Aktif Aktif 2023-08- 12 12:39:07 1 0 Aktif Aktif 2023-08- 13 08:49:35 1 0 Aktif Aktif 2023-08- 13 09:03:57 1 1 Aktif Aktif 2023-08- 13 09:30:22 0 0 Tidak Aktif Tidak Aktif 2023-08- 13 09:49:08 1 1 Aktif Aktif 2023-08- 13 11:22:05 1 0 Aktif Aktif 2023-08- 13 12:00:06 0 0 Tidak Aktif Tidak Aktif 2023-08- 13 12:30:56 0 0 Tidak Aktif Tidak Aktif 2023-08- 13 13:01:57 0 0 Tidak Aktif Tidak Aktif 2023-08- 13 13:22:39 1 0 Aktif Aktif 2023-08- 13 13:37:09 1 0 Aktif Aktif
Berdasarkan  data  pada  Tabel  4.2  dapat dilihat  bahwa  alat  sistem  keamanan  dapat berjalan  dengan  baik  terbukti  dengan  semua komponen  dapat  berjalan  dengan  baik  sesuai dengan  perancangan  sebelumnya.  Apabila sensor PIR tidak mendeteksi adanya pergerakan dan  sensor  getar  SW-420  tidak  mendeteksi
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
adanya  getaran,  maka  Df  Player  Mini  tidak aktif, serta LED tidak aktif. Kemudian apabila sensor PIR mendeteksi adanya pergerakan dan sensor  getar  SW-420  mendeteksi  adanya getaran, maka Df Player Mini akan aktif, serta LED  akan  aktif  sebagai  pertanda  terdapat gangguan pada koleksi Batu Bedil.

## 4.3 Pengujian Sistem Keamanan Kotak Kaca Hewan Teksidermi
Pengujian  secara  keseluruhan  ini  bertujuan untuk mengetahui sistem kerja dan kemampuan rancangan  yang  telah  dibuat  sehingga  layak digunakan  dalam  jangka  waktu  yang  panjang dan berkelanjutan serta dapat berfungsi dengan baik.  Pengujian  sistem  secara  keseluruhan dilakukan  selama  6  hari  dan  didapatkan  data seperti pada table 4.3 sebagai berikut :
Tabel  4.3  Hasil  pengujian  sistem  keamanan kotak kaca hewan teksidermi
Tangg al Temperatur Kondisi LED Kondi si Df Player Mini Suhu ℃ Kelemb aban RH % Mer ah Hij au 2023- 08-08 08:00
:05 26 53 off on Tidak Aktif 2023- 08-08 11:53 :33 26,9 51 on off Aktif 2023- 08-08 14:00 :01 24,8 55 off on Tidak Aktif 2023- 08-09 08:00 :01 25,3 54 off on Tidak Aktif 2023- 08-09 12:00 :04 25,7 53 off on Tidak Aktif 2023- 08-09 14:00 :02 24,3 55 off on Tidak Aktif 2023- 08-10 24,6 54 off on Tidak Aktif
Tangg al Temperatur Kondisi LED Kondi si Df Player Mini Suhu ℃ Kelemb aban RH % Mer ah Hij au 08:00 :02 2023- 08-10 12:00 :06 25,3 54 off on Tidak Aktif 2023- 08-10 13:48 :32 26,7 51 on off Aktif 2023- 08-11 08:00 :03 25 54 off on Tidak Aktif 2023- 08-11 12:00 :01 25,8 53 off on Tidak Aktif 2023- 08-11 14:00 :02 25,4 52 off on Tidak Aktif 2023- 08-12 08:00 :05 25,8 53 off on Tidak Aktif 2023- 08-12 12:22 :07 26,9 51 on off Aktif 2023- 08-12 14:00 :03 25,5 53 off on Tidak Aktif 2023- 08-13 08:00 :03 26 53 off on Tidak Aktif 2023- 08-13 12:00 :04 25,7 52 off on Tidak Aktif 2023- 08-13 14:00 :01 26 53 off on Tidak Aktif
Berdasarkan  data  pada  Tabel  4.3  dapat dilihat  bahwa  alat  sistem  keamanan  dapat berjalan  dengan  baik  terbukti  dengan  semua komponen  dapat  berjalan  dengan  baik  sesuai
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
dengan  perancangan  sebelumnya.  Apabila sensor DHT11 tidak  melebihi  batas/normal, maka Df  Player  Mini tidak  aktif,  serta LED hijau  akan  aktif  sementara LED merah  akan mati.  Pada  saat  sensor DHT11 melebihi batas/normal, maka Df Player Mini aktif, maka LED hijau  akan  mati  sementara LED merah akan  aktif  hal  ini  sebagai  indikator  kepada petugas  museum  agar  memperhatikan  suhu pada  ruangan  kotak  kaca  hewan  teksidermi tersebut ketika suhu di dalam ruangan tersebut tidak pada batas yang seharusnya.

## 4.4  Pengujian  Sistem  Pembatas  Jumlah Pengunjung
Pengujian  secara  keseluruhan  ini  bertujuan untuk mengetahui sistem kerja dan kemampuan rancangan  yang  telah  dibuat  sehingga  layak digunakan  dalam  jangka  waktu  yang  panjang dan berkelanjutan serta dapat berfungsi dengan baik.  Alat  ini  akan  memberikan  peringatan berupa  lampu  LED  yang  akan  menyala  ketika kapasitas  di  dalam  ruangan  museum  telah melebihi  batas  yang  telah  di  tentukan  yaitu sebanyak  200  orang.  Pengujian  sistem  secara keseluruhan  dilakukan  selama  6  hari  dan didapatkan  data  seperti  pada  table  4.4  sebagai berikut :
Tabel  4.4  Hasil  pengujian  sistem  keamanan pembatas jumlah pengunjung
Tanggal Pengu njung Di Dalam Pengunj ung Masuk Pengun jung Keluar Kondi si LED 2023- 08-08 08:15:0 5 2 2 0 Tidak Aktif 2023- 08-08 10:15:0 5 28 179 153 Tidak Aktif 2023- 08-08 12:00:0 3 8 211 203 Tidak Aktif 2023- 08-08 14:00:0 1 3 217 214 Tidak Aktif 2023- 08-09 20 47 27 Tidak Aktif
Tanggal Pengu njung Di Dalam Pengunj ung Masuk Pengun jung Keluar Kondi si LED 09:15:0 8 2023- 08-09 10:00:0 1 32 94 62 Tidak Aktif 2023- 08-09 13:28:0 4 27 97 70 Tidak Aktif 2023- 08-09 14:00:0 2 2 111 109 Tidak Aktif 2023- 08-10 08:30:0 2 1 1 0 Tidak Aktif 2023- 08-10 10:12:0 2 20 34 15 Tidak Aktif 2023- 08-10 12:00:0 6 2 38 36 Tidak Aktif 2023- 08-10 14:00:0 2 4 42 38 Tidak Aktif 2023- 08-11 08:00:0 3 0 0 0 Tidak Aktif 2023- 08-11 10:00:0 3 2 2 2 Tidak Aktif 2023- 08-11 12:00:0 1 3 5 2 Tidak Aktif 2023- 08-11 14:00:0 2 5 8 3 Tidak Aktif 2023- 08-12 08:00:0 5 2 2 0 Tidak Aktif 2023- 08-12 5 11 6 Tidak Aktif
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
Tanggal Pengu njung Di Dalam Pengunj ung Masuk Pengun jung Keluar Kondi si LED 10:00:0 5 2023- 08-12 12:00:0
1 12 28 16 Tidak Aktif 2023- 08-12 14:00:0 3 6 35 29 Tidak Aktif 2023- 08-13 08:00:0 3 29 29 0 Tidak Aktif 2023- 08-13 10:00:0 3 20 45 25 Tidak Aktif 2023- 08-13 12:00:0 4 5 68 63 Tidak Aktif 2023- 08-13 14:00:0 1 3 90 87 Tidak Aktif
Berdasarkan  data  pada  Tabel  4.4  dapat dilihat  bahwa  alat  sistem  pembatas  jumlah pengunjung dapat berjalan dengan baik terbukti dengan  sistem  dapat  mendeteksi  jumlah pengunjung yang masuk dan keluar di museum dan kemudian data akan tertampil pada website ThingsBoard  sesuai  dengan  perancangan sebelumnya.  Apabila  sensor  ultrasonik  (input) mendeteksi  adanya  pengunjung  yang  masuk kedalam museum, maka sensor akan menghitung pengunjung yang masuk melewati sensor  tersebut  dengan  menambahkan  jumlah pengunjung  yang  berada  di  dalam  museum tersebut.  Sedangkan  apabila  sensor  ultrasonik (output)  mendeteksi  adanya  pengunjung  yang keluar dari dalam museum dan melewati sensor tersebut, maka sensor akan menghitung dengan mengurangkan jumlah pengunjung yang berada di dalam museum.

## 5. KESIMPULAN
a. Telah  terealisasi  alat  sistem  keamanan koleksi Batu Bedil berbasis IoT
menggunakan  sensor  gerakan  PIR  HC- SR501 dan sensor getar SW-420 menggunakan  mikrokontroler  NodeMCU ESP8266  yang  dapat  di  pantau  dari  jauh menggunakan website
ThingsBoard. Sensor  gerakan  PIR  dapat  mendeteksi gerakan  dengan  sudut  deteksi  hingga ∠ 80,06° dan dengan jangkauan deteksi dari koleksi batu bedil hingga 50 cm.
b. Telah  terealisasi  alat  sistem  keamanan kotak  kaca  hewan  teksidermi  berbasis IoT menggunakan  sensor  temperatur DHT11
dan menggunakan
mikrokontroler
NodeMCU  ESP8266 yang  dapat  di  pantau dari jauh menggunakan website ThingsBoard. Alat  ini  dapat  mendeteksi temperatur  di  dalam  kotak  kaca  hewan teksidermi. Indikator pada sistem keamanan  ini  akan  aktif  ketika  temperatur kurang  dari 20℃ atau  lebih  dari 26℃ . Sensor  temperatur  DHT11  pada  sistem keamanan ini memiliki nilai rata-rata error sebesar 1,18 % .
c. Telah  terealisasi  alat  sistem  keamanan pembatas  jumlah  pengunjung  berbasis IoT menggunakan  sensor  ultrasonik HC-SR04 dan  mikrokontroler NodeMCU  ESP8266 . Alat  ini  dapat  di  pantau  dari  jauh menggunakan website  ThingsBoard. Alat ini dapat memonitoring jumlah pengunjung yang  berada  di  dalam museum  serta  dapat menghitung  jumlah  pengunjung  yang masuk  maupun  keluar  dari  museum.  Alat akan  memeberikan  indikator  peringatan ketika  jumlah  pengunjung  yang  berada  di dalam museum lebih dari 20 orang .

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada pihak-pihak  terkait  yang  telah  memberi dukungan  terhadap  penelitian  ini.  Khususnya kepada Ibu dan Ayah serta keluarga yang selalu memberikan  doa,  dukungan,  dan  semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Saksono,  A.  I.  2020.  Rancang  Bangun  Sistem Keamanan Dan Monitoring Rumah
Menggunakan  Sistem  Internet  of  Thing  (Iot) Dengan  Radio  Frequency  Identification  (Rfid)
Berbasis  Mikrokontroler  (Doctoral  dissertation,
Politeknik Negeri Jember).
[2] Wisnu, G. R. G. 2017. Rancang Bangun Sistem Keamanan  Pada  Smart  Building  Dengan Penerapan IoT (Internet of Things). JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika). 1(1): 828-835.
[3] Windarto, Y. E., Samosir, B. M. W., & Assariy, M.  R.  2020.  Monitoring  Ruangan  Berbasis Internet  of  Things  Menggunakan  ThingsBoard dan  Blynk.  Walisongo  Journal  of  Information Technology. 2(2): 145-156.
[4] Zafira, M. U., Ghozali, K., & Sabilla, I. A. 2022. Rancang Bangun Prototype Monitoring Kualitas Udara dalam Ruangan. Jurnal Teknik ITS. 11(2): A91-A96.
[5]  Almuttaqin,  A.  2021,  December.  Rancang Bangun Alat Penghitung Jumlah Pengunjung Di Perpustakaan  Politeknik  Negeri  Bengkalis Berbasis  Mikrokontroler.  In  Seminar  Nasional Industri dan Teknologi. pp. 385-394.
[6] Latuconsina, R., Laisina, L. H., & Permana, A. 2017. Pemanfaatan Sensor PIR (Passive Infrared Receiver) dan Mikrokontroler Atmega 16 Untuk Efisiensi  Pemakaian Air  Wudhu.  Jurnal Informatika: Jurnal Pengembangan IT. 2(2): 18- 22.
[7]  Saptadi,  A.  H.  2014.  Perbandingan  Akurasi Pengukuran  Suhu  dan  Kelembaban  Antara Sensor DHT11 dan DHT22. Jurnal infotel. 6(2): 49-56.
[8] Saputra, J. F., Rosmiati, M., & Sari, M. I. 2018. Pembangunan  Prototype  Sistem  Monitoring Getaran  Gempa  Menggunakan  Sensor  Module SW-420. eProceedings of Applied Science. 4(3).
[9] Satya, T. P., Al Fauzan, M. R., & Admoko, E. M. D.  2019.  Sensor  ultrasonik  HCSR04  berbasis arduino due untuk sistem monitoring ketinggian. Jurnal Fisika Dan Aplikasinya. 15(2): 36-39.
[10] Nurul Hidayati Lusita Dewi, N. H. L. D. 2019. Prototype smart home dengan modul NodeMCU ESP8266  berbasis  internet  of  things  (iot) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Majapahit Mojokerto).
[11] Windarto, Y. E., Samosir, B. M. W., & Assariy, M.  R.  2020.  Monitoring  Ruangan  Berbasis Internet  of  Things  Menggunakan  ThingsBoard dan  Blynk.  Walisongo  Journal  of  Information Technology. 2(2): 145-156.