## Jurnal Talenta Sipil

## Evaluasi Efisiensi Air Gedung Perkantoran Pada Musim Kering Pada Perencanaan Bangunan Gedung Hijau

## Mardiaman*, Tirto Amsal Victorio Siahaan
Program Magister Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Tama Jagakarsa *Correspondence email: mardi240967@gmail.com
Abstrak .Air diperlukan untuk berbagai aktivitas manusia. Semakin besar populasi, semakin besar konsumsi air. Memanfaatkan  air  hujan  dan  menggunakan  kembali  air  abu-abu  dan  hitam  daur  ulang  dapat  mengurangi Konsumsi.  Efisiensi  air  perlu  menjadi  perhatian  karena  ketersediaan  air  yang  terbatas  dan  untuk  menjaga ketersediaan air yang terbatas. Konsumsi air di gedung-gedung untuk fungsi kantor relatif tinggi. Oleh karena itu, gedung perkantoran sangat penting untuk dirancang sebagai bangunan yang ramah lingkungan. Efisiensi air adalah kriteria untuk bangunan ramah lingkungan, lebih dikenal sebagai bangunan hijau. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi air dengan memanfaatkan air hujan dan air daur ulang di gedung Waskita Karya. Pengumpulan data sekunder yang diperlukan adalah pada tahap perencanaan. Data yang terkumpul adalah fitur hemat air, curah hujan, luas bangunan setiap lantai, site plan, dan data relevan lainnya. Perhitungan efisiensi air memperhitungkan hari basah dan kering. Pada hari-hari basah karena air berasal dari hujan, dan pada hari-hari kering,  sumber  air  hanya  dari  PDAM  dan  air  daur  ulang.  Software  yang  dikeluarkan  oleh  Direktorat  Jenderal Hak Cipta menghitung neraca air. Perhitungan akan menghasilkan penghematan air pada hari kering. Konsumsi air  konvesional sebesar 83.153 lt/hari, sumber air dari daur ulang grey water 29.216 lt/hari, black water 14.143 lt/hari,  efisiensi  pada  hari  hari  kering  sebesar  76,8%.  Penelitian  ini  perlu  diimplementasikan  agar  pemilik bangunan mengetahui konsumsi airnya dan dapat mendukung kinerja bangunan hijau serta penghematan biaya air.
Kata Kunci: evaluasi, efisiensi air, keseimbangan air, gedung perkantoran.
Abstract.  Water  is  necessary  for  various  human  activities.  The  larger  the  population,  the  greater  the  water consumption. Harnessing rainwater and reusing recycled grey and black water can reduce consumption. Water efficiency  needs  to  be  a  concern  because  of  the  limited  availability  of  water  and  to  maintain  limited  water availability.  Water  consumption  in  buildings  for  office  functions  is  relatively  high.  Therefore,  office  buildings are very important to be designed as environmentally friendly buildings. Water efficiency is a criterion for eco- friendly buildings, more commonly known as green buildings. This research aims to improve water efficiency by utilizing rainwater and recycled water in the Waskita Karya building. The secondary data collection required is at  the  planning  stage.  The  data  collected  are  water-saving  features,  rainfall,  building  area  of  each  floor,  site plan,  and other  relevant  data.  Water  efficiency  calculations  take  into  account  wet  and dry  days.  On  wet  days because  water  comes  from  rain,  and  on  dry  days,  the  water  source  is  only  from  PDAM  and  recycled  water. Software  issued  by  the  Directorate  General  of  Copyright  calculates  the  water  balance.  The  calculation  will result in water savings on dry days. Conventional water consumption amounted to 83,153 lt / day, water source from recycled grey water 29,216 lt / day, black water 14,143 lt / day, efficiency on dry days amounted to 76.8%. This research needs to be implemented so that building owners know their water consumption and can support green building performance and water cost savings.
Keywords: evaluation, water efficiency, water balance, office building.

## PENDAHULUAN
Pemakaian air meningkat akibat kegiatan  manusia bertambah dan beragam. Contoh kebutuhan air  adalah  memasak,  mencuci,  mandi,  berenang,  menyiram  tanaman,  dan  membersihkan  kotoran. Rata-rata penggunaan air berkisar 80-150 liter/orang-hari (Arlisyah, Sukmawati and Trisiana, 2020). Pada  saat  bersamaan  jumlah  air    yang  siap  dikonsumsi  terbatas  karena  air  harus  diproses  melalui pengolahan  dari  sumbernya.  Sumber  air    bersal  dari  Perusahaan  Daerah  Air  Minum  (PDAM),  air hujan, dan air permukaan .  Air tanah  umumnya dapat dikomsumsi secara langsung   (Rengganis and Seizarwati, 2015), Sedangkan air permukaan dan hujan perlu pengolahan terlebih dahulu.
Gedung  dibangun  sebagai  tempat  manusia  melakukan  berbagai  aktivitas,  seperti  perkantoran. Kebutuhan  air  selama  tahap  operasional  gedung  perkantoran  bervariasi  bergantung  pada  fungsi
utamanya.  Fungsi  bangunan  ditentukan  mengacu  pada  undang-undang  dan  peraturan  di Indonesia(Secretariat of State, 2002; scretariat of state, 2021). Bangunan dibedakan menurut kelasnya.
Penggunaan air dapat mengubah lingkungan (Arlisyah, Sukmawati and Trisiana, 2020). Karena itu,  kebijakan  tentang  bangunan  hijau  keluar  untuk  mengurangi  efek  buruk.  3  (tiga)  alternatif menghemat penggunaan air, yaitu 1) menggunakan peralatan plumbing hemat air, 2) menggunakan air daur  ulang,  dan  3)  menggunakan  air  hujan.  Potensi  penggunaan  air  daur  ulang  sangat  tinggi (Sinambela, G and Mardiaman, 2023). Pemilihan alternatif hemat air yang diterapkan pada bangunan didasarkan pada  besar penghematan yang diperoleh (Rinka, Sururi and Wardhani, 2014). Neraca air harus dihitung untuk menentukan kelebihan dan kekurangan hari-hari tertentu  (Lestari, 2022).
Efisiensi  air  dapat  dilakukan  baik  dengan  melakukan  rekayasa  maupun  mengubah  perilaku (Garg,  Kumar  and  Kamal,  2023).  Besar  penghematan  air  pada  bangunan  sudah  pernah  diteliti (Kartika,  2019).  Penghematan  air  dapat  mengurangi  biaya  selama  tahap  operasional  konstruksi (Mahendra,  Wibowo  and  Syarifudin,  2011).  Efisiensi  air  akan  mempengaruhi  struktur  dan  kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungannya (Rizki, 2022).
Mengidentifikasi  upaya  penghematan  air  di  gedung  perkantoran  (Yudo,  2018a).  Teknik membuat  air  lebih  efisien  selama  konstruksi  bangunan  bertujuan  untuk  menghemat  air  secara berkelanjutan. Limpasan air hujan yang tinggi dapat mendukung kebutuhan air rumah tangga dengan membuat fasilitas penampungan air hujan  (Krisnayanti, Yosafath and Pah, 2019).
Untuk  fitur  di  gedung,  perlu  dilakukan  penghematan  melalui  desain  sistem  pipa  ledeng. Merancang sistem plambing untuk air bersih dan limbah ke peralatan perlu dilakukan (Suhardiyanto, 2016).  Analisis  plumbing  berdasarkan  kebutuhan  udara  sanitasi  telah  dilakukan  (Fisabillah,  2020). Jadi,  mengevaluasi  efisiensi  penggunaan  air  di  Gedung  Waskita  Karya  menjadi  menarik.  Bangunan dengan fungsi kantor akan dicari potensi penghematan air. Gedung ini memiliki luas 30037,88 m2, 16 lantai,  dan  empat  basement  sebagai  green  building.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui efisiensi penggunaan air dengan menggunakan fitur hemat air. Efisiensi air akan dievaluasi pada hari hujan dan hujan.

## Tinjauan Pustaka

## Building Functions
Fungsi  bangunan  adalah  perumahan,  bisnis,  sosial  dan  budaya,  agama,  dan  unik.  Proses bangunan  mempengaruhi  volume  konsumsi  air.  Air  hujan  yang  jatuh  di  atap  dapat  dipanen  dan kemudian  dialirkan  ke  tangki  pengolahan.  Air  hujan  lunak  karena  tidak  mengandung  larutan  garam dan  zat  mineral.  Ketersediaan  air  hujan  tergantung  pada  ukuran  curah  hujan.  Air  hujan  tidak  dapat diambil terus menerus, karena tergantung pada musim.
Untuk menghitung air hujan yang mengalir menggunakan rumus metode rasional:
( 1)
Mana:
Q = laju aliran permukaan puncak (m3/detik)
C = koefisien aliran permukaan (0≤ c≤ 1)
I = intensitas curah hujan (mm/jam) A = luas DAS (Ha)

## Efisiensi Air pada Bangunan
Efisiensi air untuk sebuah bangunan dilakukan dengan dua cara, yaitu 1) menggunakan double flush pada kloset dan percikan air. Flush besar akan melepaskan sekitar 6-39 liter air, dan flush kecil akan  menjadi  3-4  liter;  2)  menggunakan  teknologi  percikan  air  dengan  sistem  penggunaan  air sesedikit mungkin, tetapi dapat didistribusikan ke area lahan yang luas menggunakan tekanan dalam pipa.  Alternatif  yang  dipilih  dapat  menghemat  air  sebanyak  34%  dari  kondisi  awal  bangunan sebanyak  141.690  lt/hari  (Rinka,  Sururi  and Wardhani,  2014).  Faktor  efisiensi air  merupakan  faktor minor pada bangunan hijau  dengan nilai efisiensi sebesar 50,10%, Efieisnsi dalam kategori medium sebesar (41-60%).
Pembangunan  unit  daur  ulang  air  limbah  dapat  menghemat  penggunaan  air  sebesar  28,74% (Yudo,  2018a).  Pemanenan  air  hujan  dapat  menghemat  2,4%,  dan  jika  kolam  penampungan diperbesar maka penghematan naik menjadi sekitar 20%.
Beberapa cara untuk menghemat air  adalah menggunakan fitur air yang efisien, instalasi daur ulang,  dan  menggunakan  teknologi  pengumpulan  air  hujan.  Menurut  Kubba  (2010),  dengan meminimalkan  air  limbah,  menggunakan  perlengkapan  air  yang  efisien,  menggunakan  sistem  pipa ganda untuk toilet dan air kotor untuk menyiram tanaman. Efisiensi air pada prinsipnya didefinisikan sebagai  mengurangi,  menggunakan  kembali,  dan  mendaur  ulang  air.  Memanfaatkan  sarana penampungan air hujan dapat menghemat air rata-rata 30,57% (Krisnayanti, Yosafath and Pah, 2019).

## Daur ulang
Pengoperasian  unit  daur  ulang  selama  12  jam/hari  menghasilkan  air  bersih  60  m 3 /hari. Berdasarkan  perhitungan,  unit  daur  ulang  dapat  menghemat  penggunaan  air  bersih  PAM  sebesar 28,74%.
Gambar 1 . Unit Daur Ulang Air Limbah Sumber: (Yudo, 2018b)
Untuk memenuhi kebutuhan air bersih pada saat perancangan bangunan 7 (tujuh) lantai dengan total penghuni sebanyak 1148 penghuni memerlukan air bersih sebesar 68,4 m 3 /hari. Tangki air tanah yang  digunakan  dapat  menampung  air  sebanyak  23,4  m 3 ;  Untuk  tangki  atap,  digunakan  tandon  air seluas 8,8 m 3 , dan untuk tandon air limbah, kapasitas 40 m 3 digunakan.
Berdasarkan hasil perhitungan, pompa transfer  mampu mengalirkan air dari water bath bawah tanah ke tangki atas dengan kapasitas drainase 0,249 m 3 /menit. Kepala pompa transfer adalah 41.327, dan NPS Ha adalah 6,63 m. Pada desain ini, distribusi air bersih menggunakan pompa booster untuk 2 lantai teratas, yaitu: lantai 6 dan 7; Karena tekanan air yang tidak mencukupi, pompa booster dengan kapasitas drainase 3,59 liter/detik dan gaya 1,35 kg/cm 2 diperlukan.
Untuk distribusi air bersih di lantai 5 dan di bawahnya, manfaatkan tekanan dari ketinggian air potensial dari penangas air atas ke peralatan sanitasi di setiap lantai (Suhardiyanto, 2016). Hasil yang diperoleh  untuk  total  kebutuhan  air  bersih  adalah  51,77  m 3 /hari,  dimana  kebutuhan  air  dingin  dan bersih  sebesar  27,95  m 3 /hari,  kebutuhan  tangki  balancing  sebesar  14,22  m 3 /hari  dan  kebutuhan  air bersih panas sebesar 9,6 m 3 /hari. Jenis pipa air sanitasi dingin dan panas yang digunakan adalah pipa polypropylene acak dengan kisaran diameter pipa air dingin bersih 15-100 mm dan air bersih panas 15-40 mm (Safiyanti, Pratama and Nurprabowo, 2018).
Bangunan  dengan  konsep  green  building  membutuhkan  43  m 3 /hari.  Sebaliknya,  bangunan berkonsep konvensional membutuhkan 218 m 3 /hari. Data ini menunjukkan penggunaan air di fasilitas bangunan hijau telah menghemat 75 m 3 /hari (Mahendra, Wibowo and Syarifudin, 2011).

## Kebutuhan Air Harian
Kebutuhan  air  harian  adalah  kebutuhan  air  pada bangunan  berdasarkan perkiraan  penggunaan air  sehari-hari.  Untuk  memperoleh  hasil  neraca  air  bangunan  berdasarkan  analisis  ketersediaan  dan kebutuhan air struktur dihitung dengan metode neraca air  (Hadryana, Arsana and Suryantara, 2012). Gedung perkantoran membutuhkan konsumsi air rata-rata 100 lt/hari (8 jam/hari). Selain itu, perlu 50 lt/hari(scretariat of state, 2021). Penggunaan air di gedung berfluktuasi.
Penelitian terhadap tiga gedung yang diteliti menunjukkan rata-rata debit harian di gedung FPOK:  6.671,87  l/hari,  gedung  FPBS:  8.214,97  l/hari,  gedung  FPEB:  3.625,56  l/hari(Sadi et  al. ,
2022).  Sementara  itu,  audit  air  terhadap  gedung  perkantoran  komersial  mengungkapkan  bahwa  air yang  tidak  dapat  diminum , terutama  dari  air  yang  berasal  dari  pembilasan  toilet  dan  blowdown menara pendingin, menyumbang antara 50% dan 90% dari total kebutuhan air bangunan. Selanjutnya, fitur efisiensi air dapat dilihat pada Tabel 1.
Table 1 . Bangunan dalam kondisi standar dan optimal membuat dalam kondisi normal dan
optimal(Sadi et al., 2022) Bangunan Dalam Standar Dan Kondisi Optimal Standar (liter/orang) Efisien  (liter/orang) Toilet 76.08 19.38 Mesin cuci 57.15 40.12 mandi 47.69 18.93 - 37.85 Keran 42.01 26.50 - 40.88 Mesin cuci piring 3.79 1.89- 3.79 Kebocoran dan Lainnya 48.07 29.14
Sumber: (Sadi et al., 2022)
Semua  keran  harus  memiliki    yekanan  dengan  kisaran  0,5  -5,5  bar.  Sistem  pengumpulan  air hujan  perlu  disediakan.  Volume sistem pengumpulan air  hujan  (m)  harus  0,05 m  x luas lantai  dasar (m).
Perhitungan berikut menentukan kebutuhan air: sebuah. Hitung kebutuhan air dengan persamaan berikut:
(2) (3) mana: Qmd = Kebutuhan air (liter/hari) q = Konsumsi air per orang per hari (lt/orang/hari) P = Jumlah orang yang akan dilayani sesuai tahun perencanaan (orang) temukan = faktor (1,05-1,15)
Q = Total kebutuhan air dengan faktor kehilangan air 20% (lt/hari)

## METODE
Metode  ini  membantu  menentukan  efisiensi  air  pada  bangunan  yang  hasilnya  tidak  pasti berlaku  untuk  fasilitas  lain.  Penelitian  dilakukan  pada  Januari  hingga  Mei  2023  pada  kasus  gedung Wika pada tahap perencanaan di Jakarta Timur.
Gambar 2. Site Plan Gedung Wika Gambar 3. Penampang Gedung Wika Sumber: Data Perencanaan  Wika, 2009                   Sumber: Data Perencanaan Wika, 2009
Data  sekunder  meliputi  luas  per  lantai,  jumlah  lantai,  luas  atap,  jenis  dan  jumlah  fitur  hemat air—data  curah  hujan  sepuluh  tahun    terakhir  yang  diambil  dari  stasiun  meteorologi  dan  geofisika Cawang, Jakarta Timur.
Jumlah penghuni menggunakan persamaan di bawah ini:

## (4)
Kemudian jumlah panen air di atap
Alat hitung muka air menggunakan software lembar kerja versi 2022.v2 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum RI.

## HASIL Kebutuhan Air di Bangunan
Fungsi gedung Waskita Karya adalah kantor. Kepadatan orang di dalam gedung adalah 10m 2 / orang(Indonesia,  2011);  Total  luas  lantai  adalah  13744,16  m 2 ,  maka  jumlah  orang  yang  menempati gedung.
Dengan  menggunakan  software  neraca  air  versi  2022.v2  yang  dikeluarkan  oleh  Dirjen  Cipta Karya, kebutuhan dan persediaan air dapat dihitung.
Kebutuhan  air  penghuni  bangunan  yang  keluar  melalui  fitur  keran  sanitasi  seperti  Wastafel, wudhu,  pancuran,  urinoir,  jet  spray,  make-up  cooling  tower,  water  plant,  dan  flush  toilet  sebesar 83.183 m 3 /hari jika menggunakan peralatan air standar. Sementara  jika jika menggunakan fitur hemat air  maka vilume air yang digunakan sebesar 43.359 m 3 /hari. Gambar  2  menggambarkan  pilihan  sumber  air  berasal  dari  perusahaan  air  minum  (PDAM), sumur resapan, air permukaan, air hujan dari aor kotor  daur ulang seperti kran /air, pancuran wudhu, dan air hitam daur ulang seperti urinoir, semprotan jet, dan flushing.
Tabel  2  menjelaskan  hasil  penggunaan  fitur  hemat  air  pada  bangunan  dari  kebutuhan  hingga rekomendasi.

## Tabel 2. Perlengkapan air dan kapasitas flush.
No Fitur Kapasitas Siram Syarat Rekomendasai 1 Keran & mixer mandi 9 liter/menit 7 liter/menit 2 Keran, mesin pencuci piring &; mixer 6 liter/menit 4 liter/menit 3 Keran wastafel/bip & mixer 8 liter/menit 7 liter/menit 4 Mandi 9 liter/menit 6 liter/menit 5 Tangki penyiram (per penyiraman) Double watering 4.5 liter full watering. 4 liter(s) (aliran penuh) 6 Katup flush urinoir (per penyiraman) 1.5 liter 1 litre
Sumber: Data Perencanaan fitur air di Gedung Wika, 2022.
Gambar 4 . Pilihan sistem air. Sumber: Lembar perencanaan ulang neraca air V10-2022 Gedung WIKA, 2022
Tanpa  upaya  penyelamatan,  air  membutuhkan  air  hujan,  air  kotor  ,  dan  air  hitam  dibuang; sumber  airnya  berasal  dari  PDAM.  Selanjutnya,  air  PDAM  dapat  dikurangi  dengan  mengolah  air hujan yang jatuh di atas dan mendaur ulang air abu-abu dan air hitam.
Tabel  3.  menjelaskan  sistem  air  dimana  kebutuhan  air  berasal  dari  air  PDAM,  air  hujan,  dan grey  water  daur  ulang  sedangkan  black  water  dibuang.  Konsumsi  air  keran  wastafel  standar  adalah 16.493  lt/hari  dan  untuk  desain  10.262  lt/hari,  dari  wudhu  18.692  lt/hari  menjadi  10.748  lt/hari,  3) untuk pancuran standar 6.185 lt/hari untuk rencana 3.024 lt/hari, urinoir standar 12.095 lt/hari untuk desain hingga 0 lt/hari, semprotan jet reguler 16.363 lt/hari untuk desain 5.182 lt/hari, Pabrik air 3.780 lt/hari, toilet standar 15.545 lt/hari untuk rencana 10.343 lt/hari.
Dengan  demikian,  total  konsumsi  air  standar  adalah  83.153  lt/hari  untuk  merancang  43.359 lt/hari.
Tabel 3. Penggunaan air melalui saniter .
Sumber: Olahan perencanaan ulang fitur air Gedung WIKA pada lembar neraca air V10-2022, 2022

## Fitur hemat air
Tabel  5 menjelaskan  jenis dan  jumlah  peralatan  hemat  air  yang  digunakan  untuk  setiap lantai bangunan  Waskita  Karya.  Jumlah  toilet  duduk  untuk  semua  lantai  adalah  72,  toilet  jongkok  2,  jet washer 72, urinoir 55, wastafel 71, wastafel 21, kran 19, dan shower 3.

## Tabel 4. Fitur Hemat Air Pada Gedung WIKA.
Floor Closet Sitting Squat Closet Jet Washer Urinal Wastafel Sink Faucets Shower Basement 1 0 0 0 0 1 2 0 0 Basement 2 0 1 0 2 1 0 1 0 Basement 3 0 1 0 2 0 0 1 0 Basement 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1st floor UG 6 0 6 3 5 0 1 3 GF 1st floor 6 0 6 3 4 1 1 0 2nd floor 4 0 4 3 4 1 1 0 3rd floor 4 0 4 3 4 4 1 0 4th Floor 4 0 4 3 4 1 1 0 5th Floor 4 0 4 3 4 1 1 0 6th floor 4 0 4 3 4 1 1 0 7th floor 4 0 4 3 4 1 1 0 8th floor 4 0 4 3 4 1 1 0 9th floor 4 0 4 3 4 1 1 0 10th floor 4 0 4 3 4 1 1 0 11th floor 4 0 4 3 4 1 1 0 12th floor 4 0 4 3 4 1 1 0 13th floor 4 0 4 3 4 1 1 0 14th floor 4 0 4 3 4 1 1 0 15th floor 4 0 4 3 4 1 1 0 16th floor 4 0 4 3 4 1 1 0 Total 72 2 72 55 71 21 19 3
Sumber: data perencanaan fitur air  dalam setiap lantai Gedung Wika, 2002.

## Volume air pada hari kering
Pada hari kemarau, sumber air hanya berasal dari PDAM dan hasil daur ulang. Volume air yang dibutuhkan sebesar 83.153 lt/hari. Pada hari kemarau, kebutuhan air bersih untuk kran 16.493 lt/hari, wudu 18.692 lt/hari, shower 6.185 lt/hari, urinoir 12.096 lt/hari, jet spray 10.363 lt/hari, WC 15.545 lt/hari, dan flush 3,76 lt/hari.
Dari  Gambar  3,  pada  hari  kering  dan  hujan  konsumsi  baseline  adalah  83.153  lt/hari,  namun setelah  perencanaan  sistematis  dilakukan,  Konsumsi  menjadi  7.829  lt/hari  sehingga  penghematan menjadi  83.153-7.829  =  75.123  lt/hari.  Penghematan  konsumsi  air  adalah  75.123/83.153  x  100%  = 90,8%.  Sementara  itu,  Pada  hari  kemarau,  di  mana  tidak  ada  air  yang  berasal  dari  air  yang  diolah
dengan hujan, diperoleh konsumsi air dasar sebesar 19.325 lt/hari. Penghematan air adalah ((83.153- 19.325)/83.153) x 100% = 76,8%.
Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat penghematan air pada interval 76,8-90,8% jika menggunakan  fitur  hemat  air  selama  operasional  gedung  kantor.  Dalam  tiga  studi  bangunan sebelumnya, penghematan diperoleh antara 50% dan 90% dari total kebutuhan air bangunan(Sadi et al. , 2022).
PENGHEMATAN : (Dihitung pada Hari Hujan) :
Konsumsi Air Baseline/Konvensional : 83,153 Konsumsi Air Perencanaan/Skematik : 7,829 *) Dari Neraca Hari Hujan Penghematan : 75,323 = 90.6% PENGHEMATAN : (Dihitung pada Hari Kering) : Konsumsi Air Baseline/Konvensional : 83,153 Konsumsi Air Perencanaan/Skematik : 19,325 *) Dari Neraca Hari Kering Penghematan : 63,828 = 76.8% PENGHEMATAN KONSUMSI AIR
Gambar 5. Penghematan air pada hari basah dan kering. Sumber: Hasil Olahan data perencanaan ulang Gedung WIKA, 2022.
Hasil  pengolahan  data  menggunakan  software  versi  2022.v2  yang  dikeluarkan  oleh Kementerian Pekerjaan Umum RI yang disajikan pada Gambar 5 dan 6.
SKEMATIK AIR DESAIN (HARI KERING) Lembar #8 Washtafel
0 PDAM 10,262 10,262 19,325 Wudlu
0
Sumur Dalam 10,748 10,748 0 Shower 0 Air Permukaan 3,024 3,024 0 Air Bersih Utama
Urinal
0 19,325 0 0 Air Hujan 0 0 Jet Spray 5,182 0 5,182 0 0 Air Bersih Flushing WC 10,363 29,216 24033.9545 10,363 10,363 0 0 MU Cooling Tower 0 0 0 0 Siram Tanaman 3,780 3,780 3,780 0 0 0 0 Back-up 0 14,143 Lembar Kerja Perhitungan Neraca Air - V2.0 - 2022 PROSES GREY WATER JADI AIR BERSIH Black Water TANGKI AIR BERSIH 43,359 0 TANGKI AIR DAUR ULANG PROSES GREY WATER JADI AIR DAUR ULANG PROSES BLACK WATER JADI AIR DAUR ULANG IPAL/DRAINASE
Gambar 6 . Skema pasokan air dan konsumsi air di musim kemarau. Sumber: Hasil olahan data fitur air  Gedung WIKA, 2022.

## SIMPULAN
Dalam  sistem  penyediaan air, sumber  air  dapat  berasal  dari  PDAM, air  permukaan,  air  tanah, air hujan, dan air daur ulang dari air abu-abu dan hitam.
Saat musim kemarau, sumber airnya berasal dari PDAM, daur ulang abu-abu, dan air hitam. Volume air yang digunakan sebagai baseline adalah tanpa air hujan, greywater, dan black water. Ini  berarti  air  hujan,  greywater, dan  blackwater  segera  dibuang. Volume  air  yang  dibutuhkan  adalah 83.153 lt/hari. Fitur keluaran air menggunakan yang standar.
Pemanfaatan air olahan dari manusia sebesar 11.496 lt/hari, grey water sebesar 29.216 lt/hari, dan black water sebesar 14.143 lt/hari. Total air daur ulang sebesar 43.359 lt/hari. Semua produk air olahan dimasukkan ke dalam tangki air bersih untuk aliran lebih lanjut untuk digunakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arlisyah,  F.N.,  Sukmawati,  S.  and  Trisiana,  A.  (2020)  ‘Green  Building  Assessment  Based  on Greenship Tools for New Buildings Version 1.2 Using Fuzzy Logic (Case Study: Postgraduate Building of the Faculty of Law, Jember University)’, Journal of Applied Civil Engineering and Infrastructure (JACEIT) , 1(1), pp. 43–49.
Fisabillah,    amanda  mutia  (2020) Analysis  of  plumbing  system  performance  based  on  clean  water needs Case Study : Amartha View Apartment . Universitas Negeri Semarang. Garg,  R.,  Kumar,  A.  and  Kamal,  M.A.  (2023)  ‘Determining  Water  Footprint  of  Buildings  During Construction  Phase :  An  Determining  Water  Footprint  of  Buildings  During  Construction Phase : An Activity-based Approach’, Civil Engineering and Architecture , 11(2), pp. 773–783. Available at: https://doi.org/10.13189/cea.2023.110218.
Hadryana,  I.M.A.D.,  Arsana,  I.G.N.K.  and  Suryantara,  I.P.G.  (2012)  ‘Water  balance  analysis  in Tukad Sungi watershed, Tabanan Regency’, Jurnal Ilmiah Teknik Sipil A Scoentific Journal of Civil Engineering , 19(2), pp. 99–107. Indonesia,  R.  (2011) Presidential  Regulation  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  73  of  2011 concerning the Construction of State Building . Indonesia.
Kartika,  S.A.  (2019)  ‘Evaluation  of  the  Implementation  of  Clean  Water  Saving  Program  in  Office Buildings (Case Study of Clean Water Saving in PT TEPI Office Building)’, Jurnal teknologi terpadu , 7(1), pp. 38–44.
Krisnayanti, D.S., Yosafath, Y.T. and Pah, J.J.S. (2019) ‘Efficient use of water with rainwater storage facilities in the homes of Kupang city residents’, Jurnal Teknik Sipil , VIII(2), pp. 165–178.
Lestari,  D.W.  (2022) Implementation  of  the  green  building  concept  in  the  design  of  the  Jakarta International Stadium building as a form of energy efficiency . Universitas Kristen Indonesia. Mahendra,  P.R.,  Wibowo,  M.A.  and  Syarifudin  (2011)  ‘Green  building  applications  based  on  edge methods’, Wahana TEKNIK SIPIL , 25(2), p. 98=111.
Rengganis, H. and Seizarwati, W. (2015) ‘Strategy and effort of umbulan water sources utilization for fresh water supply in east java province’, Jurnal Teknik Hidraulik , 6(1), pp. 63–76.
Rinka,  D.Y.,  Sururi,  M.O.H.R.  and  Wardhani,  E.K.A.  (2014)  ‘Planning  of  Wastewater  Plumbing System with the Application of Green Building Concept in Panghegar Resort Dago Golf-Hotel &; Spa Building’, jurnal institut teknologi nasional , 2(2), pp. 1–12.
Rizki,  R. (2022) ‘The  effect  of  energy  and  water efficiency on  buildings in the  application  of eco- green’, SINEKTIKA Jurnal Arsitektur, 19(2), pp. 120–128. Sadi,  S. et  al. (2022)  ‘Development  of  Water  Conservation  Indicators  for  Office  Buildings  Using Delphi  Method’, Jordan  Journal  of  Mechanical  and  Industrial  Engineering ,  16(2),  pp.  247– 259.
SAFIYANTI,  A.D.,  PRATAMA,  Y.  and  NURPRABOWO,  A.  (2018)  ‘Clean  Water  Plumbing Installation  System  Planning’, Reka  Lingkungan  Jurnal  online  Institut  Teknologi  Nasional , 06(2), pp. 1–11.
scretariat of state (2021) Regulation of the minister of public works and public housing of the republic of indonesia number 21 of 2021 concerning Green building performance appraisal . Indonesia. Secretariat of State (2002) Law of the Republic of Indonesia number 28 of 2002 concerning building . Indonesia.
Sinambela,  T.,  G,  S.S.  and  Mardiaman  (2023)  ‘Potential  utilization  of  domestic  and  industrial wastewater recycling for raw water sources in Batam City’, e-Journal_Jurnal Rekayasa Teknik Sipil dan Lingkungan, 4(1), pp. 54–66.
Suhardiyanto (2016) ‘Design of plumbing system for clean water and wastewater installation in the construction of a seven-storey office building’, Jurnal Teknik Mesin (JTM) , 5(3), pp. 2–9. Yudo,  S.  (2018a)  ‘Clean  Water  Saving  Efforts  in  Office  Buildings  (Case  Study :  Water  Saving  in BPPT Office Building)’, Jurnal Teknologi Lingkungan Vol. , 19(1), pp. 97–106.
Yudo,  S. (2018b)  ‘Upaya Penghematan  Air  Bersih  di  Gedung  Perkantoran  Water  Saving  Efforts  in Offices Building Case Study : Water Saving in BPPT Office Building’, 19(1), pp. 97–106.