## Abstrak
Energi  listrik  merupakan  kebutuhan  pokok untuk  membantu kinerja manusia, untuk itu suatu energi listrik  dalam  pendistribusiannya  harus  memiliki  kualitas dan  mutu  yang  baik,  namun  kenyataannya  dalam pendistribusian  energi  listrik  tidak  bisa  dihindari  yang namanya  penyusutan  energi  yang  sering  terjadi  pada pendistribusian energi listrik, standard  penyusutan  untuk energi  listrik  sesuai  SPLN  No,  72  Tahun  1987  yaitu  5%  - 10%  untuk  jaringan  udara  sedangkan  untuk  SKTM sebesar  2%.  Penyusutan  energi  listrik  yang  sering  terjadi pada  pendistribusian,  dikarenakan  adanya  energi  yang terbuang  dalam  bentuk  panas.  Menghindari  penyusutan yang  melebihi  standard  yang  ditentukan  maka  dilakukan penelitian  serta  melakukan  analisa  melalui  perhitungan dalam bentuk persen (%) dan dalam watt (W), dalam hal ini  untuk  mengetahui  berapa  besar  jumlah  penyusutan energi  yang  dialami  oleh  PT.PLN  (Perusahaan  Listrik Negara)  Cabang  Manado  khususnya  yang  terjadi  pada penyulang SU2. Ketika sudah diketahui jumlah penyusutan  energi  yang  terjadi  dan  jika  penyusutan melebihi standard yang ditentukan, maka salah satu solusi untuk  mengatasinya  dengan  merubah  jenis  penampang kawat yang digunakan pada penyulang SU2.
Kata  Kunci  :  Jaringan  Distribusi,  Penampang  Kawat, Penyulang SU2, Penyusutan Energi,

## Abstract
Electrical  energy  is  a  basic  requirement  to  help  human performance  to  the  one  in  the  distribution  of  electrical energy must have quality and good quality, but in fact in the distribution  of  electrical  energy  is  inevitable  that  his  name shrinkage  energy  that  often  occurs  in  the  distribution  of electrical  energy,  depreciation  standards  for  electrical energy according SPLN No. 72 of 1987, which is 5% - 10% for  air  network  while  SKTM  by  2%.  Depreciation  of electrical  energy  that  often  occurs  in  the  distribution, because  of  the  energy  is  wasted  in  the  form  of  heat.  Avoid shrinkage  which  exceeds  the  standards  specified  then conducted  research  and  analysis  through  the  calculation  in the form of percent (%) and in watts (W), in this case to find out  how  much  energy  shrinkage  experienced  by  PT.PLN (Perusahaan  Listrik  Negara)  Branch  Manado  especially occurring in SU2 feeders. When it is known that the amount of  energy  depletion  occurs  and  if  the  depreciation  exceeds the standards specified, then one of the solutionsto overcome
them by changing the type of cross section of the wire used in the feeder SU2
Keywords:  Depreciation  Energy, Distribution  Network, Feeder SU2, Line Distribution, Wire Cross Section

## I. PENDAHULUAN
Perkembangan  dunia  pada  zaman  ini  tidak  bisa lepas dari namanya energi listrik bahkan bisa dikatakan bahwa  energi  listrik  sudah  menjadi  kebutuhan  pokok dalam memenuhi setiap kebutuhan manusia. Apalagi di kota-kota  besar,  listrik  sudah  menjadi  bagian  hidup sehari-hari  mulai  dari  kegiatan  rumah  tangga  sampai pada  industri-industri  besar.  Tenaga  listrik  merupakan bagian  dari  bentuk  energi  dan  cabang  produksi  yang penting  dalam  menunjang  upaya  untuk  memajukan suatu  bangsa,  sebagai  salah  satu  hasil  pemanfaatan kekayaan  alam  yang  menguasai  hajat  hidup  orang banyak,  tenaga  listrik  perlu  dipergunakan  untuk kesejahteraan  dan  kemakmuran  rakyat.  Sistem  tenaga listrik  adalah  sekumpulan  pusat  listrik  dan  gardu  induk (pusat  beban)  yang  satu  dengan  yang  lain  yang dihubungkan  oleh  jaringan  transmisi  dan  distribusi sehingga merupakan satu kesatuan yang terinterkoneksi, suatu sistem tenaga listrik terdiri dari tiga bagian utama, yaitu:  pusat  pembangkit  listrik,  saluran  transmisi,  dan sistem distribusi.
Jaringan  distribusi  adalah  salah  satu  sistem  yang memiliki  peranan,  yaitu  untuk  menyalurkan  energi listrik kekonsumen melalui jaringan tegangan menengah  (JTM),  jaringan  tegangan  rendah  (JTR), kemudian  sambungan  rumah  (SR),  jaringan  ini  akan berakhir  pada  alat  pembatas  dan  pengukuran  (APP) yang ada pada konsumen.
Secara  umum,  baik  buruknya  sistem  distribusi tenaga listrik yang terutama adalah ditinjau dari kualitas daya yang diterima oleh konsumen, namun kenyataannya  pada  setiap  penyaluran  energi  listrik, jumlah  energi  listrik  yang  dikirim  tidak  sama  dengan energi yang sampai pada konsumen, hal ini dikarenakan adanya  rugi-rugi  atau  susut  energi  pada  jaringan distribusi,  yang  merupakan  masalah  yang  biasa  dan yang tidak dapat dihindari dalam pendistribusian energi listrik, penyusutan dapat terjadi dikarenakan berkurangnya  kemampuan  dari    peralatan  yang
Meyer Nixon Nelwan (1) ,  Maickel Tuegeh, ST., MT. (2) , Ir. Fielman Lisi, MT. (3)
(1)Mahasiswa (2)Pembimbing 1 (3)Pembimbing 2
Jurusan Teknik Elektro-FT, UNSRAT, Manado-95115, Email: meyer.nelwan@yahoo.com

## Penyusutan Energi Listrik Pada Penyulang SU2 Jaringan Distribusi Minahasa Utara
digunakan  dalam  pendistribusian  energi  listrik,  serta meningkatnya  beban  dan  lepasnya  peralatan-peralatan yang tersambung ke sistem, selain itu juga dikarenakan adanya energi yang terbuang yang berupa panas.
Sebagian  besar  dari  penyusutan  energi  listrik  pada jaringan  distribusi  dikarenakan  adanya  energi  yang terbuang  yang  berupa  panas  pada  kawat  jaringan  dan trafo  sesuai  dengan  hukum  fisika,  sebagiannya  lagi merupakan  penyusutan  non-teknis.  Oleh  karena  itu maka  diperlukan  kajian  tentang  jaringan  distribusi Minahasa  Utara  khususnya  pada  penyulang  SU2  untuk mengetahui  berapa  besar  susut  yang  terjadi  pada penyulang  SU2  tersebut,  sehingga  permasalahan  yang ada  dapat  diatasi  dengan  dilakukannya  perbaikan- perbaikan  pada  bagian  sistem  yang  menyebabkan terjadinya  susut  jaringan  distribusi.  Berdasarkan permasalahan  diatas  maka  penulis  mengangkat  judul untuk  tugas  akhir  ini,  yaitu  “  Analisis  Penyusutan Energi  Listrik  pada  Penyulang  SU2  Jaringan  Distribusi Minahasa Utara”.

## II. DASAR TEORI

## A. Penelitian Terdahulu
Penyusutan  energi  listrik  pada  sebelumnya  sudah pernah dilakukan oleh beberapa orang dengan kasus dan tempat yang  berbeda.  Penelitian  terdahulu  ini merupakan  bahan  untuk  di  jadikan  perbandingan  serta bahan  untuk  penulisan  tugas  akhir  ini,  penelitian terdahulu  yang  digunakan  untuk  perbandingan  dan bahan penulisan, yaitu :
Nolki  J  Hontong  dengan  judul  analisa  rugi  –  rugi daya  pada    jaringan  distribusi  di  PT.  PLN  Palu  (rayon kota).  Permasalahan  yang  ditemukan  adalah  besarnya rugi-rugi  energi  yang  terjadi  melebihi  standard  yang ditentukan  oleh  PLN,  yaitu  pada  penyulang  anggrek terjadi  penyusutan  sebesar  25,65%  sedangkan  pada penyulang matahari sebesar 14,98%. cara penanggulangannya  yaitu  dengan  merubah  ukuran penghantar kawat pada penyulang.
Rony  Hermandos    dengan  judul  “perhitungan  susut tegangan  sistem  distribusi  20  kVA  pada  penyulang panaran  PT.  PLN  Batam”.  hasil  dari  penelitian  ini menyatakan bahwa dengan panjang penyulang 18,3 KM dan  daya  yang  disalurakn  sebesar  19,45  kVA menghasilkan  penyusutan  tegangan  sebesar  2,7633% dalam  hal  ini  dapat  dikatakan  bahwa    penyusutan  yang terjadi  pada  penyulang  panaran  PT.  PLN  Batam  sesuai standard  yang  diberlakukan  oleh  PLN  yaitu  tidak melebihi 10%.

## B. Pengertian Distribusi
Sistem  distribusi  merupakan  bagian  dari  sistem tenaga  listrik.  Sistem  distribusi  ini  berfungsi  untuk menyalurkan tenaga listrik dari sumber daya listrik yang besar  dan  sampai  pada  konsumen,  fungsi  distribusi tenaga listrik adalah pembagian atau penyaluran tenaga listrik ke beberapa tempat  (pelanggan) lihat  gambar 1, dan merupakan sub sistem tenaga listrik yang langsung berhubungan dengan pelanggan,  karena catu daya pada pusat-pusat  beban  (pelanggan)  dilayani  langsung melalui jaringan distribusi.
Sistem jaringan distribusi juga dapat diklasifikasikan  dari  berbagai  segi,  antara  lain  adalah berdasarkan ukuran tegangan dan bentuk jaringan.

## Berdasarkan ukuran tegangan
Berdasarkan  ukuran  tegangan,  jaringan  distribusi energi  listrik  dapat  di  bedakan  pada  dua  sistem,  yaitu sistem  jaringan  distribusi  primer  dan  sistem  distribusi sekunder.
Berdasarkan bentuk jaringan
Sistem  radial,  sistem  loop,  Sistem  network/mesh dan sistem interkoneksi

## C. Pengelompokan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik
Untuk  kemudahan  dan  penyederhanaan,  maka diadakan pembagian serta pembatasan-pembatasan :
Daerah I :Bagian pembangkitan (Generation)
Daerah I :Bagian penyaluran
(Transmission), bertegangan tinggi (HV, UHV, EHV).
Daerah  III  :  Bagian  distribusi  primer,  bertegangan
menengah  (6 atau 20 kV) Daerah IV :  Bagian  distribusi  sekunder,  bertegangan rendah
Daerah V :  Konsumen / pemakai energi
Sistem  jaringan  distribusi  tenaga  listrik  adalah penyaluran  energi  listrik  dari  pembangkit  tenaga  listrik (power  station)  hingga  sampai  kepada  konsumen (pemakai)  pada  tingkat  tegangan  yang  diperlukan. Sistem  tenaga  listrik  ini  terdiri  dari  unit  pembangkit, unit transmisi dan unit distribusi, lihat gambar 2.

## D. Bagian-bagian Sistem Distribusi
Bagian-bagian dari sistem distribusi adalah sebagai berikut.

## Gardu induk
Gardu  induk  merupakan  unit  di  dalam  sistem distribusi  yang  berfungsi  untuk  menerima  daya  dari sistem transmisi kemudian diteruskan kesistem distribusi.  Energi  yang  disalurkan  melalui  sistem transmisi  (150  kV-5000  kV)  selanjutnya  di  ubah menjadi tegangan rendah (20 kV).

## Jaringan Subtransmisi
Jaringan  subtransmisi  merupakan  jaringan  yang berfungsi untuk mengalirkan daya dari GI menuju gardu distribusi, namun jaringan subtransmisi belum tentu ada di seluruh sistem distribusi, karena jaringan subtransmisi  merupakan  jaringan  dengan  tegangan peralihan,  seandainya  pada  jaringan  transmisi  tegangan yang  dipakai  adalah  500  kV  maka  setelah  masuk  GI tegangan  akan  menjadi  150  kV  (belum  termasuk tegangan  untuk  distribusi)  sehingga  jaringan  ini dinamakan  subtransmisi  karena  masi  bertegangan tinggi.

## Gardu Induk Distribusi
Gardu induk distribusi berfungsi untuk menurunkan tegangan  subtransmisi  menjadi  tegangan  distribusi primer dari daerah tersebut.

## Jaringan Primer
Jaringan  primer  menghubungkan  sisi  tegangan rendah  gardu  induk  dengan  sisi  primer  gardu  distribusi yang berada di pusat beban.

## Gardu Distribusi
Distribusi  untuk  menurunkan  tegangan  primer  ke tegangan sekunder yaitu tegangan  yang digunakan oleh konsumen.

## Jaringan Sekunder
Jaringan  sekunder  merupakan  saluran  yang  keluar dari  sisi  tegangan  rendah  trafo  distribusi  menuju  ke konsumen yang terbagi dari berbagai macam golongan.

## E. Persyaratan Sistem Distriusi Tenaga Listrik
Usaha  untuk  meningkatkan  kualitas,  keterandalan, dan  pelayanan  tenaga  listrik  ke  konsumen,  maka diperlukan  persyaratan  sistem  distribusi  tenaga  listrik yang  memenuhi  alasan-alasan  teknis,  ekonomis,  dan sosial  sehingga  dapat  memenuhi  standar  kualitas  dari sistem  pendistribusian  tenaga  listrik  tersebut.  Adapun syarat-syarat  sistem  distribusi  tenaga  listrik  tersebut adalah :

## Faktor Keterandalan Sistem
Kontinuitas  penyaluran  tenaga  listrik  ke  konsumen harus terjamin selama 24 jam terus-menerus. Persyaratan  ini  cukup  berat,  selain  harus  tersedianya tenaga  listrik  pada  Pusat  Pembangkit  Tenaga  Listrik dengan  jumlah  yang  cukup  besar,  juga  kualitas  system distribusi  tenaga  listrik  harus  dapat  diandalkan,  karena digunakan secara terus-menerus.

## Faktor Kualitas Sistem
Kualitas tegangan listrik yang sampai ke titik beban harus  memenuhi  persyaratan  minimal  untuk  setiap kondisi dan sifat-sifat beban. Oleh karena itu diperlukan stabilitas  tegangan  (voltage  regulator)  yang  bekerja
secara otomatis untuk menjamin kualitas suatu tegangan sehingga tegangan yang sampai ke konsumen itu stabil.
Tegangan  jatuh  atau  tegangan  drop  dibatasi  pada harga 10 % dari    tegangan nominal sistem untuk setiap wilayah  beban.  Daerah  beban  yang  terlalu  padat diberikan beberapa voltage regulator untuk menstabilkan tegangan.
Kualitas  peralatan  listrik  yang  terpasang  pada jaringan  dapat  menahan  tegangan  lebih  (over  voltage) dalam waktu singkat.

## Faktor Keselamatan Sistem dan Publik
Keselamatan  penduduk  dengan  adanya  jaringan tenaga  listrik  harus  terjamin  dengan  baik.  Artinya, untuk  daerah  padat  penduduknya  diperlukan  rambu- rambu  pengaman  dan  peringatan  agar  penduduk  dapat mengetahui bahaya listrik, selain itu untuk daerah yang sering  mengalami  gangguan  perlu  dipasang  alat pengaman  untuk  dapat  meredam  gangguan  tersebut secara cepat dan terpadu.
Keselamatan  alat  dan  perlengkapan  jaringan  yang dipakai  hendaknya  memiliki  kualitas  yang  baik  dan dapat meredam secara cepat bila terjadi gangguan pada sistem jaringan. Untuk itu diperlukan jadwal pengontrolan  alat  dan  perlengkapan  jaringan  secara terjadwal dengan baik dan berkesinambungan.

## F. Komponen Jaringan Distribusi
Sistem  jaringan  distribusi  memiliki  komponen- komponen  yang  terintegrasi  menjadi  sebuah  jaringan yang  utuh.  Komponen-komponen  tersebut  antara  lain yaitu :

## Penghantar
Penghantar  adalah  salah  satu  komponen  utama pada jaringan distribusi. Penghantar terdapat pada JTM maupun    JTR.  Secara  umum  penghantar  yang digunakan  pada  jaringan  distribusi  dibagi  menjadi  dua jenis, yaitu kawat dan kabel.
Penghantar kawat adalah penghantar tanpa selubung isolasi yang membungkusnya. Jenis penghantar  ini  hanya  dipakai  pada  JTM.  Pilihan konduktor  penghantar  yang  dapat  digunakan  pada jaringan distribusi saat ini adalah konduktor jenis AAC (All Aluminium Conductor) dan AAAC (All Aluminium Alloy Conductor).
Penghantar  kabel  adalah  penghantar  konduktor dengan  selubung  isolasi  yang membungkusnya. Penghantar  kabel  yang  digunakan  pada  jaringan distribusi  PLN  adalah  jenis  kabel  AAAC-S,  BC  dan XLPE.

## Isolator
Isolator  adalah  komponen  pada  jaringan  distribusi yang  berfungsi  untuk  memisahkan  bagian  yang bertegangan  dengan  bagian  yang  seharusnya  tidak bertegangan  atau  dengan  tanah  (ground).  Isolator jaringan tenaga listrik merupakan alat tempat menopang kawat penghantar jaringan pada tiang-tiang listrik  yang digunakan  untuk  memisahkan  secara  elektris  dua  buah kawat  atau  lebih  agar  tidak  terjadi  kebocoran  arus (leakage  current)  atau  loncatan  bunga  api  (flash  over) sehingga  mengakibatkan  terjadinya  kerusakan  pada system jaringan tenaga listrik.

## Tiang Penyangga
Tiang  penyangga  dubutuhkan  pada  saluran  udara jaringan  distribusi.  Fungsi  tiang  penyangga  adalah untuk menyangga saluran supaya tetap pada jarak aman yang  diperbolehkan.  Tiang  penyangga  harus  memilih kekuatan  mekanis  yang  cukup  untuk  menahan  tarikan dan beban mekanis dari saluran yang disangganya.Tiang  penyangga  dapat  terbuat  dari  bahan kayu, beton, atau besi.

## Trafo Distribusi
Trafo  distribusi  digunakan  untuk  menurunkan tegangan  dari  level  tegangan  menengah  ke  level tegangan  rendah  yang  dipakai  konsumen.  Sebagai contoh  trafo  distribusi  menurunkan  tegangan  20  kV menjadi  220/380V  untuk  konsumen.  Trafo  distribusi juga menghasilkan susut energi.

## Peralatan Hubung
Peralatan hubung ini digunakan untuk percabangan dan  alokasi  seksi  pada  jaringan  distribusi.  Dengan adanya  peralatan  hubung,  pengoperasian  saat  terjadi gangguan  menjadi  lebih  mudah  dan  handal.  Peralatan hubung yang dipasang adalah Load Break Switch (LBS) dan Fused Cut-Out (FCO).

## G. Faktor-faktor  yang  Menyebabkan  Penyusutan Energi Listrik   dalam Menyuplai Energi.
Permasalahan yang sering terjadi dalam penyaluran energi  listrik  yaitu,  jumlah  daya  atau  energi  yang sampai  kepada  konsumen  tidak  sesuai  dengan  jumlah energi  yang  dikirim  oleh  PLN,  hal  ini  disebabkan karena  adanya  susut  energi  pada  pendistribusian. Terdapat dua jenis susut energi listrik dalam penyaluran atau dalam sistem distribusi, yaitu susut teknis dan non teknis.
Susut teknis susut teknis merupakan susut yang disebabkan oleh sifat  penghantar  dan  peralatan  listrik  itu  sendiri  dalam keadaan operasi.

## Susut non teknis
Susut  non-teknis  merupakan  rugi  yang  terjadi diakibatkan  adanya  permasalahan  pada  penyaluran listrik,  susut  non-teknis  yaitu  berupa  pencurian  listrik, penyambungan  listrik  secara  illegal,  dan  kurangnya akurasi pencatatan kWh meter pada pelanggan.

## H. Tahanan Penghantar
Suatu tahanan penghantar tergantung pada material, temperature  dan  frekuensi.  Keadaan  fisik  penghantar menentukan  besar  tahanan  arus  searah  (DC)  dari penghantar.Yang berbanding lurus dengan tahanan jenis dan panjang penghantar dan berbanding terbalik dengan luas penampang.
R = (1) Untuk : R = Tahanan dari kawat = Tahanan Jenis pada suhu 20 0 C = 0.0175 ohm mm 2 /m untuk tembaga
= 0.0287 ohm mm 2 /m untuk alumunium
l = panjang kawat
A = luas penampang
Secara umum kawat-kawat penghantar terdiri dari kawat pilin, dan untuk menghitung pengaruh dari pilin maka panjang kawat dikalikan 1.02 (2% dari faktor koreksi)
Tahanan kawat berubah oleh temperature dalam batas temperature 10 o C sampai 100 o C, maka tembaga dan aluminium berlaku persamaan.
= [1 + ( − ) (2)
Untuk :
R   = Tahanan pada temperature t 1 R   = Tahanan pada temperature t 2 = Koefisien temperature dari tahanan pada temperature  t 1 o C
Jadi = (4)
Atau = (5)
Untuk :
= Tahanan dc pada temperature ℃
= Tahanan dc pada temperature ℃
= Temperatur transisi bahan
= 20 ℃ , suhu terendah pada penghantar telanjang SUTM ( SPLN87 : 1991) = 60 ℃ , suhu tertinggi pada penghantar telanjang SUTM ( SPLN 87: 1991)
Faktor  ketergantungan  pada  jumlah  urat  kawat penghantar dapat dilihat pada tabel (I)
Untuk  menghitung  tahanan  dari  kawat  telanjang ada  beberapa  factor  yang  mempengaruhi,  diantaranya yaitu efek kulit. Dapat dipersamakan.
=   × Ω /!" (6)
Untuk :
= Tahanan AC pada frekuensi yang diketahui = tahanan dc pada temperature t 2 ℃
K = Faktor koreksi (1,02)

## I Induktansi dan Reaktansi Induktif
Dalam  menganalisa  suatu  system,  induktansi  dan reaktansi  induktif  dari  saluran  merupakan  salah  satu parameter yang sangat menentukan.Harga-harga induktansi  dan  reaktansi  induktif  tergantung  dari material, jarak dan bentuk dari konfigurasi jaringan.
Seperti  diketahui  bahwa  bentuk  konfigurasi  dari jaring  dari  konfigurasi  simetris  dan  tidak  simetris.Pada tugas  akhir  ini  yang  dibahas  hanya  konfigurasi  jaring simetris.  Seperti  yang  terlihat  pada  Gambar  3,  sebagai berikut.
Gambar 3 Konfugurasi Konduktor (Sumber : Hutauruk, S., 1993, Transmisi Daya Listrik)
Untuk mencari GMD pada kawat 3 fasa maka dinyatakan dengan persamaan :
GMD = #$ , + $ ,& + $ ,& ' (7)
Sedangkan untuk mencari GMR dinyatakan dengan persamaan :
GMR  = × ( ) (8)
Nilai   dapat dilihat pada table berikut :
Karena  bentuk  dari  gelombang  arus  dan  tegangan adalah    sinusoidal,  maka  ratansi  induktif  dinyatakan dengan rumus :
* + = 2 - . / Ω /!" (9)
Untuk  menentukan  induktansi  dari  masing-masing kawat penghantar dapat dinyatakan dengan persamaan :
/ = 2  × 10 12 ln 567 568 Ω /!" (10)
Sehingga menjadi :
* + = 2-. × 2 × 10 12 ln 568 56 Ω /!" (11)
Untuk :
f = Frekuensi L = Induktansi 9 = Faktor ketergantungan pada jumlah urat
kawat penghantar
GMD = Geometric Mean Radiance (Jarak rata-rata
geometris)
GMR = Geometric Mean Radius (Radius rata-rata
geometris) A
= Besar Penampang mm 2 X L = Reaktansi Induktif
D = Jarak antar penghantar = 1.7 "

## J   Perhitungan jatuh tegangan
Jatuh tegangan pada jaringan distribusi adalah selisi antara  tegangan  pangkal  atau  pengirim  (sending  end) dengan  tegangan  pada  ujung  penerima  (receiving  end). Mencari persentase jumlah jatuh tegangan dalam hal ini adalah  melengkapi  parameter  untuk  mencari  jumlah penyusutan  energi  yang  terjadi  pada  penyulang  yang
menjadi  objek  penelitian  dalam  tugas  akhir  ini, persamaan yang digunakan untuk jatuh tegangan, yaitu.
∆=(%) = (   ?@A B C DEF A B ) G H ∑ J K . L K M KN [%O (12) Untuk : ∆=(%) : Jatuh tegangan dalam % S : Daya yang disalurkan dalam VA X : Reaktansi saluran dalam Ω /km r : Resistansi saluran dalam Ω /km l : Panjang penghantar dalam km P : Faktor daya penghantar

## K  Perhitungan Susut Daya Listrik
Menganalisa  jumlah  penyusutan  daya  listrik  yang terjadi  pada  suatu  penyulang  dalam  hal  ini  penyulang SU2, maka menggunakan rumus :
Q @R@R = S . (13)
Di asumsikan bahwa :
S = Δ G TU (14) = (15)
Untuk : P susut : Penyusutan energy (Watt) I : Arus yang mengalir pada penyulang
R : Tahanan pada konduktor

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN
Tempat  dan  waktu  penelitian  yaitu  pada  kabupaten Minahasa  Utara  yang  memiliki  iklim  tropis  yang cenderung  basah,  dimana  pada  bulan  Mei  –  Oktober yaitu  musim  kemarau  dan  bulan  November  –  April merupakan musim penghujan.
Letak geografis Kabupaten Minahasa Utara antara : 124° 40’  38,39’’  - 125° 15’ 15,53’’ BT dan 1° 17’ 51,93’’  -  1° 56’ 41,03’’ LU. Temperature rata – rata dapat dilihat pada tabel (II)
Batas Wilayah Minahasa :
Utara      :  Kabupaten  Kepulauan  Sangihe  dan  Laut Sulawesi,
Timur     : Kota Bitung dan Laut Maluku, Barat       : Kota Manado dan Laut Sulawesi, dan Selatan   : Kabupaten Minahasa.
Jumlah  46  Pulau  dengan  6  pulau  berpenghuni  (18 Desa).  Luas  dan  pembagian  wilayah  dapat  dilihat  pada tabel  (III),  untuk  diagram  alir  dari  penelitian  dapat dilihat pada gambar 4.
Gambar 4. Diagram Alir Pelaksanaan Penelitian

## TABEL I FAKTOR KETERGANTUNGAN PADA JUMLAH URAT
KAWAT PENGHANTAR

## KABUPATEN MINAHASA UTARA

## TABEL III. LUAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH
TABEL IV. DATA SYSTEM TENAGA LISTRIK PENYULANG SU2
TABEL V. DATA PENGHANTAR SUTM PENYULANG SU2
TABEL VI. SPESIFIKASI SERTA FUNGSI ALAT DAN BAHAN
Luas  wilayah  Kabupaten  Minahasa  Utara  sebesar 1.261  km²  yang  terbagi  pada  10  Kecamatan  dan  124 desa/kelurahan  dengan  jumlah  penduduk  pada  Tahun 2010 sebanyak 188.407 jiwa.

## Tahap persiapan
Melakukan  studi  literatur  mengenai  jaringan distribusi terlebih mengenai penyusutan
energiMengumpulkan studi literatur mengenai penyusutan  energi  listrikMenentukan  parameter  apa yang  digunakan  untuk  menghitung  penyusutan  energi listrik pada jaringan distribusi

## Tahap Pengambilan Data
Memasukkan surat izin pengambilan data di kantor PT.  PLN  (Persero)  Cabang  Manado  danAP2B Tomohon.  Setelah  mendapat  persetujuan  dari  instansi terkait, kemudian dilakukan pengambilan data Tahap Pengolahan Data
Spesifikasi  serta  alat  dan  bahan  dapat  dilihat  pada tabel VI.

## IV ANALISA DATA

## A. Resistansi Konduktor
Menghitung  berapa  besar    penyusutan  yang  terjadi maka  dalam  hal  ini  menggunakan  persamaan  (13), namun  sebelumnya  harus  terlebih  dahulu  kita  mencari berapa  besar  jatuh  tegangan  yang  terjadi  dengan menggunakan  persamaan  (12),    sebelum  mencari  jatuh tegangan  maka  terlebi  dahulu  juga  kita  harus mengetahui  berapa  harga  dari  tahanan,  GMD,  GMR, dan reaktansi . Dimana pada saluran distribusi yang ada pada  Kabupaten  Minahasa  Utara  khususnya  pada penyulang  SU2  menggunakan  penghantar  dengan  jenis AAAC  (  All  Alumunium  Alloy  Conductor  )  dengan  luas penampangnya 70mm 2 , 120mm 2 , 150mm 2 dan penghantar Jenis BC (Bare Copper) 25mm 2 .
Menghitung tahanan kawat jenis AAAC 70 mm 2 .
= = + +
Untuk  nilai  dari (lihat  lampiran  3),  sedangkan  nilai , , (Lihat  pada  table  I  mengenai  tahanan penghantar)
= 0.438  × Y,   Z Y,
= 0.438  × 1,161
= 0.508  Ω/!"
Ketika  hasil  sudah  diketahui  maka  untuk  mendapatkan nilai dilakukan  dengan  factor  koreksi  (K=1.02), dengan perhitungannya sebagai berikut :
= ×
= 1.02  ×  0.508
= 0.518
Selanjutnya  mencari  nilai  reaktansi  (X)  dalam perhitungannya  menggunakan  persamaan  (11)  untuk penghantar    jenis  AAAC  70  mm 2 dengan  jumlah  urat 19,  dengan  nilai = 0.758 lihat  tabel  (I)  dan  jarak antar pengantar (D = 1,7 m), A = 70 mm 2 dengan R ac = 0.518 Ω /km.
GMD = #$ , × $ ,& × $ ,& '
= √1,7 × 1,7 × 2,89 '
= 0,9 " GMR = `( )
= 0,758  × ( 2 &, a
= 3,57 "" = 0,00357"
/ = 2 b 10 − 7 ln cd$ cd  Ω/!"
= 2 b 10 12 ln ,f , &g2 = 110 × 10 1Z Ω/"
= 110 × 10 1& Ω/!" */ = 2 - . /
= 110 × 10 1& Ω/!" = 0.34 Ω/!"
Dari  contoh    perhitungan  diatas  didapat  juga  hasil untuk perhitungan jenis  kawat  yang lain,  yaitu terdapat pada tabel  (VII).

## B. Perhitungan jatuh tegangan
Untuk  mencari  besar  jatuh  tegangan  yang  terjadi maka digunakan persamaan (1.12).
Untuk  penyulang  SU2  pada  jalur  MAL  nilai  jatuh tegangan melalui perhitungan adalah sebesar.
∆= = 100((  hijP ) + (X sin P ) = @ n J K . L K M

## KN
Dalam  perhitungan  untuk  jatuh  tegangan  maka  perlu dimasukkan  data  dari  tahanan  yang  ada  pada  table  () dengan menggunakan persamaan (12). Berikut perhitungan  untuk  jatuh  tegangan  antara  GI  SU2  dan MAL 54 dengan jenis penghantar AAAC 150 mm 2 .
∆=  = 100((  hijP ) + (X sin P )
= @
n J K . L K
M

## KN
Data  sistem  tenaga  listrik  dan  penghantar  untuk penyulang  SU2  dapat  dilihat  pada  tabel  (IV)  dan  tabel (V)
TABELVII. HASIL PERHITUNGAN NILAI R DAN X L UNTUK KAWAT JENIS AAAC DAN BC
TABEL VIII. HASIL PERHITUNGAN JATUH TEGANGAN JALUR
MAL ∆=  = 100o(0,192) + (0,192)p 400 × 17,67
= 0,096  ×  17,67

## = 1,69 %
Dengan  menlakukan  perhitungan  yang  serupa  dengan perhitungan  diatas,  maka  didapat  hasil  perhitungan untuk jatuh tegangan pada jalur MAL di paparkan pada table  (VIII)    dan  untuk  jalur  MAT  di  paparkan  pada table (IX).
TABEL IX. HASIL PERHITUNGAN JATUH TEGANGAN JALUR MAT
C. Perhitungan Susut Daya Listrik
1.  Jalur MAL
Untuk  mencari  besar  susut  daya  yang  terjadi  pada saluran MAL maka digunakan persamaan (13)
qrsrst   = S . u v
Di asumsikan bahwa :
S           = ∆=

## TABEL X. HASIL PERHITUNGAN SUSUT DAYA JALUR MAL
Susut  daya  antara  GI  SU2  dan  MAL  54  dengan  jenis penghantar AAAC 150 mm 2
qrsrst  =  S . u v S           = ∆= = 1,69
0,24 = 7,04
= L w = 0,0287 × 0,639 150 = 0,00012
q rsrst = 7,04  ×  0,0001
= 0,0060 xy

## TABEL XI HASIL PERHITUNGAN SUSUT DAYA JALUR MAT
Dengan  menlakukan  perhitungan  yang  serupa  dengan perhitungan  diatas,  maka  didapat  hasil  perhitungan untuk  susut  daya  pada  jalur  MAL  di  paparkan  pada table (X)  dan untuk jalur MAT di paparkan pada table (XI).
Setelah  melakukan  perhitungan  maka  didapat bahwa pada jalur MAL khusunya pada titik MAL 51 ke MAL  22  penyusutan  yang  terjadi  melebihi  standard yang  ditentukan  oleh  PLN  yaitu  10%,  maka  untuk mengatasinya dilakukan perubahan pada jenis penampang  kawat  yang  digunakan  yaitu  hanya  pada penampang  kawat  70mm 2 dirubah  menjadi  120mm 2 , dengan  menggunakan  perhitungan  yang  sesuai  dengan yang diatas maka didapatkan.
∆=  i yL     = 0,86 + 8,32
=  9,18 %
q rsrst = 0,00079  +  0,37 = 0,370 xy

## V. KESIMPULAN
Setelah melakukan penelitian dan juga perhitungan pada  jaringan  distribusi  tenaga  listrik  Minahasa  Utara khususnya pada penyulang SU2, di temukan bahwa :
Pada  penyaluran  energi  listrik  sesuai  dengan standard  yang  dikeluarkan  oleh  PLN  mengenai penyaluran  energi  maka  susut  energi  yang  terjadi  pada penyaluran  tidak  boleh  lebih  dari  5%  untuk  standart Internasional  sedangkan  untuk  Indonesia  standard penyusutan energi listrik tidak boleh lebih dari 10%.
Penyusutan energi listrik untuk tugas akhir ini yaitu dalam  bentuk  jatuh  tegangan  dan  dalam  bentuk penyusutan  daya  yang  terjadi  untuk  suatu  periode waktu.
Pada  penyulang  SU2  jaringan  distribusi  Minahasa Utara  khusunya  pada  jalur  MAL  ditemukan  adanya penyusutan  yang  melebihi  standard  yang  ditentukan oleh  PLN,  yaitu  penyulang  pada  titik  MAL51  ke MAL22  dengan  panjang  2,921  km  dan  jenis  serta  luas penampang  kawat  AAAC  150mm 2 dan  70mm 2 mengahasilkan  susut  energi  dalam  bentuk  tegangan sebesar  11.76%.  Penyusutan  yang  terjadi  pada  Jalur MAT  dengan  jumlah  susut  yang  paling  besar  terjadi pada  titik  MAL01  ke  MAT  24,  jenis  dan  luas penampang  kawat  yang  digunakan  AAAC  150  mm 2 dengan  panjang  1.974  km  menghasilkan  susut  energi dalam bentuk tegangan sebesar 5.24%.
Semakin  besar  luas  penampang  dari  suatu penghantar  maka  tahanannya  akan  semakin  kecil, sehingga menyebabkan rugi-rugi energi listrik juga akan semakin kecil.
Daya  listrik  terbesar  untuk  jalur  MAL  terjadi  pada titik    MAL51  ke  MAL22  dengan  susut  yang  terjadi yaitu 1.47 watt. Sedangkan pada jalur MAT penyusutan daya listrik yang paling besar terjadi pada penyulang di titik MAL01 ke MAT 24 dengan besar susut 0.17 Watt.
Solusi  dari  permasalahan  yang  terjadi  pada  titik MAL51  ke  MAL22  yaitu  salah  satu  solusinya  dengan merubah  luas  penampang  penghantar  yang  digunakan, yakni  penghantar  dengan  luas  penampang  70mm 2 diganti menjadi 120mm 2 .

## DAFTAR PUSTAKA
[1]    Daman.  Edisi  Pertama,  Sistem    Distribusi  Tenaga  Listrik, Jakarta, 2009.
[2]  J.N.Hontong,  Analisa  Rugi  –  Rugi  Daya    Pada  Jaringan Distribusi  di  PT.  PLN  Palu  (Rayon  Kota),  Skripsi  S1  Teknik Elektro Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2014.
[3]   Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik
[4]  PT.  PLN  (Persero)  Cabang  Manado  dan  AP2B    Tomoho,  Data Penyulang SU2.
[5]  PT  PLN  (Persero),  Edisi  1  Tahun  2010,Kriteria  Desain Enginering
[6]   SPLN 41-8_1981, Hantaran Aluminium campuran (AAAC)
[7]   SPLN 41-5_1981, Hantaran tembaga telanjang jenis  keras
[8]   T.S Hutauruk, Transmisi Daya Listrik, Erlangga, Jakarta,1993.
[9]  Soenarjo,  dan  Akbar, Jurnal  Sains  dan  Teknologi  EMAS,  Vol. 17,  No.3,  Perhitungan  Susut  Daya  Pada  Sistem  Distribusi Tegangan Menengah Saluran Udara Dan Kabel, 2007.