Abstrak —Telah  dilakukan  penelitian  tentang  zonasi  lingkungan korosif  dan  pencarian  lokasi  pemasangan  anoda  untuk  proteksi katodik.  Korosi  merupakan  proses  perusakan  pada  permukaan logam  akibat  pengaruh  lingkungan  yang  korosif.  Pada  PT. IPMOMI terdapat jaringan pipa transmisi yang dapat mengalami korosi  dan  mengakibatkan  kerugian  besar  bagi  perusahaan. Lokasi  pemasangan  jaringan  pipa  tersebut  merupakan  tanah reklamasi (tanah urukan) yang ditimbun di bibir pantai sehingga pengaruh air laut menjadikan potensi korosi sangat tinggi. Untuk mengetahui penyebaran lingkungan korosi dan tempat pemasangan anoda yang efektif dan efisien untuk proteksi katodik maka  dilakukan  penelitian  geolistrik  menggunakan  metode resistivitas  2D  dengan  konfigurasi  Wenner  Alpha.  Hasil pengukuran didapatkan pada kedalaman 0 meter sampai 4 meter didominasi  oleh  zona  korosivitas  sangat  rendah  dengan  nilai resistivitas  lebih  dari  50  Ohm-m,  sedangkan  pada  kedalaman lebih dari 4 meter didominasi oleh zona korosivitas sangat tinggi dengan  nilai  resistivitas  dibawah  7  Ohm-m.  Lokasi  pemasangan anoda  adalah  pada  nilai  resistivitas  8  ohm-m  hingga  20  ohm-m yaitu  pada  lintasan  1  diantara  bentangan  10  meter  sampai  20 meter di kedalaman ±3 meter, pada  lintasan 3 diantara bentangan 20  meter  sampai  28  meter  di  kedalaman  ±  3  meter,  dan  pada lintasan  5  diantara  bentangan  20  meter  sampai  25  meter dikedalaman ±3 meter.
Kata Kunci —Anoda, Korosi, Resistivitas 2D, Wenner-Alpha.

## I. PENDAHULUAN
OGAM sebagai bahan baku utama suatu industri memiliki karakteristik  tersendiri  dalam  penanganan  atau  mitigasi resikonya.  Salah  satu  resiko  yang  perlu  mendapat  perhatian yaitu  pengendalian  terhadap  korosi.  Korosi  merupakan penyebab  vital  dari  kerugian  dan  kegagalan  material  industri pembangkit  listrik  salah  satunya  di  PT.  IPMOMI.  Salah  satu aset penting dalam industri di PLTU adalah penyaluran air laut menuju  sistem  pendingin  utama.  Maka  digunakan  sistem jaringan pipa atau pipeline sebagai jaur transmisi dan distribusi paling  aman,  mudah,  dan  efisien  yang  secara  ironi  menjadi pemilik  persentase  tertinggi  pada  industri  tersebut  yang diakibatkan karena korosi. Jaringan Pipa (pipeline) terdiri dari flowline  yang  menyalurkan  air  laut  yang  menuju  sistem pendingin.  Jaringan-jaringan  pipa  tersebut  pada  umumnya
terbuat  dari  baja  karbon  atau  baja  paduan  khusus.  Resiko terjadinya  korosi  baik  dari  dalam  maupun  luar  bagian  pipa merupakan suatu masalah yang perlu ditangani [1].
Sebagai  langkah  awal  dalam  menangani  masalah  korosi tersebut  kita  perlu  mengenali  lingkungan  korosi.  Salah  satu upaya  yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan  melihat  nilai resistivitas lingkungan sehingga dapat diketahui besar potensi korosi yang dapat ditimbulkan. Metode yang dapat digunakan adalah  metode  geolistrik.  Berdasarkan  penampang  resistivitas (tahanan  jenis)  dapat  diindikasikan  potensi  korosi  yang  dapat ditimbulkan  yaitu  semakin  tinggi  nilai  resistivitas  lingkungan menunjukan  semakin rendah  sifat korosivitas dari lingkungan tersebut.  Nilai  resistivitas  juga  dapat  digunakan  untuk menentukan  lokasi  pemasangan  anoda  pada  proteksi  katodik. Perlunya  survei  nilai  resistivitas  untuk  lokasi  pemasangan anoda  adalah  untuk  mencari  lokasi  dengan  nilai  resistivitas kecil.  Nilai  resistivitas  yang  kecil  diperlukan  untuk  tempat pemasangan anoda agar proses pelepasan elekton dari anoda ke katoda lebih mudah dan cepat sehingga proteksi katodik dapat berjalan optimal.
Lokasi  penelitian  merupakan  tanah  urukan  atau  tanah reklamasi  mengakibatkan  litologi  daerah  penelitian  telah berubah, sehingga metode yang dipilih adalah metode geolistrik resistivitas  2D.  Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Putra  [2]  metode  resistivitas  2D  dengan  konfigurasi  Wenner Alpha sangat baik dalam mendeteksi lingkungan yang korosif yang ditandai dengan nilai resistivitas kecil karena konfigurasi Wenner  Alpha  yang  sensitif  terhadap  perubahan  lateral  dan cocok  sekali  untuk  penelitian  dangkal  mencari  penyebaran lingkungan  korosif.  Selain  itu  biaya  survei  murah,  peralatan relatif  kecil  dan  ringan,  serta  waktu  pengukuran  yang  relatif cepat.  Hasil  dari  penelitian  ini  dapat  menjadi  acuan  bagi perusahaan  untuk  perancangan  pemasangan  pipa  bawah permukaan,  perancarangan  proteksi  katodik,  mendeteksi apabila  terjadi  kebocoran  pipa  adalah  lebih  fokus  pada lingkungan  dengan  sifat  korosif  yang  tinggi  serta  tempat pemasangan anoda proteksi katodik yang tepat.

## Identifikasi Penyebaran Zona Korosi dan Menentukan Tempat Pemasangan Anoda untuk Proteksi Katodik pada Lapangan Unit 7 & 8 PT. IPMOMI menggunakan Metode Resistivitas 2D Konfigurasi Wenner-Alpha
Yuri Syahwirawan, Anik Hilyah, dan Widya Utama Departemen Teknik Geofisika, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) e-mail : anik.hilyah@gmail.com
L

## II. TINJAUAN PUSTAKA
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putra [2] metode resistivitas 2D dengan konfigurasi Wenner  Alpha  sangat baik dalam  mendeteksi  lingkungan  yang  korosif  yang  ditandai dengan nilai resistivitas kecil karena konfigurasi Wenner Alpha yang sensitif terhadap perubahan lateral dan cocok sekali untuk penelitian  dangkal  mencari  penyebaran  lingkungan  korosif. Konfigurasi  Wenner  Alpha  memiliki  konfigurasi  yang  sama, tetapi jarak antar elektrodanya sama.  Jarak antar elektroda arus adalah sama, seperti terlihat dalam Gambar 1.
Gambar 1. Susunan elektroda Konfigurasi Wenner Alpha [3]
Dalam konfigurasi ini diketahui bahwa AM = MN = BN = a, sehingga  harga  faktor  geometri  dan  resistivitas  semunya menjadi :
𝐾 𝑤 = 2𝜋𝑎 (1)
𝜌 𝑎𝑊 = 2𝜋𝑎 ∆𝑉 𝐼 (2)
Tabel  1  merupakan  table  yang  menjadi  referensi  dalam penzonaan sifat korosivitas daerah penelitian.
Tabel 1.
Resistivitas Tanah dan Pendugaan Sifat Korosi Tanah [3] Resistivitas Tanah (Ωm) Pendugaan Sifat Korosi <7 Sangat tinggi 7-20 Tinggi 20-50 Sedang 50-100 Rendah >100 Sangat rendah

## III. METODOLOGI PENELITIAN
Akuisisi data Resistivitas dilapangan telah dilaksanakan pada tanggal 3 sampai tanggal 16 Mei 2017 di lapangan unit 7 dan unit 8 PT.IPMOMI kecamatan Paiton kabupaten Probolinggo.
Hal yang pertama dilakukan adalah melakukan survei lokasi kemudian mencocokan jenis batuan yang ada dilokasi dengan jenis  batuan  berdasaarkan  peta  geologi.  Kemudian  dilakukan pemilihan desain akuisisi dalam pengambilan data.
Metode  yang  dipilih  adalah  metode  risistivitas  2D  dengan konfigurasi Wenner Alpha. Kemudian dilakukan pembentangan meteran, pada lintasan 1dan 2 panjang lintasan adalah 72 meter dengan jarak terkecil antar elektodanya adalah 1,5 meter. Lintasan 3 dan 4 dengan panjang lintasan 32 meter dengan  jarak  terkecil  antar  elektrodanya  adalah  1  meter  dan lintasan 5 dengan jarak terkecil antar elektrodanya adalah 1,5 meter.  Sebelum  dilakukan  pengambilan  data  dilakukan pengecekan  alat  pada  resistivity  meter  dan  aki.  Dilakukan pengisian  ulang  aki  ketika  nilai  beda  tegangannya  <  12  volt.
Setelah sampai dilokasi, dilakuakan penancapan elektroda dan dihubungkan  dengan  alat  resistivity  meter.  Elektroda  di tancapkan sepanjang lintasan sesuai jarak antar elektoda yang telah  ditentukan.  Setelah  elektroda  terpasang  dan  telah terhubung ke alat resistivitimeter makan dilakukan connection test. Setelah  persiapan  alat  telah  sempurna  maka  dimulai pengambilan  data,  dari  pengambilan  data  akan  mendapatkan nilai  arus  ( I )  dan  tegangan  ( v )  yang  kemudian  diolah menggunakan  excel  disimpan  dalam  format  .dat  kemudian diolah menggunakan res2Dinv.

## IV. HASIL DAN DISKUSI

## Gambar 2. Zona korosivitas hasil penelitian
Daerah penelitian merupakan hasil reklamasi pantai dengan menggunakan  tanah  dan  batuan  untuk  reklamasi  yang didapatkan  dari  percampuran  Aluvium    (Qal)  dan  Formasi Batuan  Gunungapi  Ringgit    (QTy)  pada  tahun  pembangunan sehingga  dalam  interpretasi  data  hasil  pengolahan  data geolistrik  digunakan  parameter  dari  Qal  dan  QTy.  Lapisan Aluvium  (Qal)  berisikan  kerakal,  kerikil,  pasir,  lanau  dan lempung  sebagai  endapan  sungai  dan  pantai.  Formasi  Batuan Gunungapi Ringgit (QTy) berisikan Lava, breksi gunungapi, tuf dan sisipan batupasir tufan.
Gambar  2  merupakan  penampang  resistivitas  yang  telah dizonasi  sesuai  dugaan  sifat  korosinya  berdasarkan  tabel  3. Secara keseluruhan daerah penelitian ini di dominasi oleh zona korosi sangat rendah dan rendah yang tersebar pada kedalaman 0 sampai ±4 m yaitu pada litologi pasir tuffan, kerikil, lempung terdapat  kerakal  basalt  dan  sangat  tinggi  yang  tersebar  pada kedalaman  lebih  dari  4  meter  yaitu  pada  litologi  pasir  tuffan, kerikil  dan  kerakal  basalt.  Bila  diperhatikan  penampang resistivitas  sebagian  besar  memperlihatkan  kenaikan  skala resistivitas  dari  rendah  ketinggi  dari  bawah  keatas,  hal  ini merupakan  pengaruh  dari  instrusi  air  laut  karena  sifat  fluida yang  merembas  dari  bawah  keatas  sehingga  semakin  keatas kandungan fluida semakin sedikit,
Lintasan 1 Lintasan 2
Oleh karena bagian atasnya merupakan tanah urukan bekas reklamasi  menyebabkan  range  atau  skala  resistivitas  tanah bagian  atas  dan  bawahnya  jauh  berbeda.  Hal  ini  di  sebabkan oleh  material  yang  di  timbunkan  di  daerah  tersebut  berbeda- beda  yang  tidak  tersebar  merata  dengan  kompaksi  yang berbeda.
Anoda merupakan besi yang di jadikan tumbal pada proteksi katodik.  Dengan  proteksi  katodik  akan  menjadikan  besi  pipa yang  diproteksi  sebagai  katoda,  sehingga  korosi  yang  terjadi adalah pada besi anoda. Dengan adanya proteksi  katodik besi yang  tanam  akan  tahan  lebih  lama  sehingga  dapat  mencegah kerugian  akibat  korosi  pada  pipa  meskipun  korosi  pada  pipa tetap  terjadi  tetapi  dapat  ditekan  laju  korosinya  sehingga menjadi sangat kecil.
Lokasi pemasangan anoda adalah pada area yang dilingkari pada gambar 2 yaitu pada nilai resistivitas 8 ohm-m hingga 20 ohm-m  yaitu  pada  lintasan  2  diantara  bentangan  10  meter sampai  20  meter  di  kedalaman  ±3  meter,  pada    lintasan  3 diantara bentangan 20 meter sampai 28 meter di kedalaman ± 3 meter, dan pada lintasan 5 diantara bentangan 20 meter sampai 25 meter dikedalaman ±3 meter.

## V. KESIMPULAN

## A. Simpulan
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  pada  bab  sebelumnya, kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1) Pada  kedalaman  0  meter  sampai  4  meter  didominasi oleh  zona  korosivitas  sangat  rendah  dengan  nilai resistivitas lebih dari 50 Ohm-m.
2) Pada  kedalaman  lebih  dari  4  meter  didominasi  oleh zona korosivitas sangat tinggi dengan nilai resistivitas dibawah 7 Ohm-m.
3) Lokasi  pemasangan  anoda  adalah  pada  nilai resistivitas  8  ohm-m  hingga  20  ohm-m  yaitu  pada lintasan  2  diantara  bentangan  10  meter  sampai  20 meter di kedalaman ±3 meter, pada  lintasan 3 diantara bentangan 20 meter sampai 28 meter di kedalaman ± 3  meter,  dan  pada  lintasan  5  diantara  bentangan  20 meter sampai 25 meter dikedalaman ±3 meter.

## B. Saran
Saran dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:
1) Perusahaan  PT.  IPMOMI  hendaknya  melakukan pengukuran resistivitas 2D pada saat air laut pasang sehingga dapat diketahui pengaruh air laut terhadap sifat korosivitas tanah.
2) Tempat pemasangan anoda hendaknya pada tempat yang ditunjukan pada hasil, sesuai kesimpulan

## DAFTAR PUSTAKA
[1] P. S. S. Bernanda, “Analisa Penggunaan Impressed Current Cathodic Protection (ICCP) pada Sistem Pendingin Utama Unit 1 & 2 PLTU PAITON,” 2012.
[2] A. P. Putra, “Pemodelan Sebaran Air Asam Tambang Menggunakan Metode  Geolistrik  Tahanan  Jenis  Konfigurasi  Wenner  Alpha,” Hasanuddin Univ. , 2013.
[3] Puslitbang Metalurgi-LIPI, Korosi dan Penanggulangannya . 1987.