## EVALUASI  PENGOPERASIAN POMPA SISTEM PENDINGIN SEKUNDER UNTUK MENUNJANG OPERASI REAKTOR  RSG-GAS
Pardi 1 , Banyu Rizki Fauzan 2 1,2 PRSG-BATAN Kawasan Puspiptek Gd. 30 Serpong, 15310 E-mail: adem@batan.go.id Diterima Editor : 21 Maret 2017 Diperbaiki : 7 April 2017

## ABSTRAK
EVALUASI  PENGOPERASIAN POMPA SISTEM PENDINGIN SEKUNDER UNTUK MENUNJANG  OPERASI  REAKTOR  RSG-GAS .  Sistem  pendingin  sekunder  berfungsi untuk  mengambil  panas  peluruhan  dari  sistem  pendingin  primer  melalui  alat  penukar  panas (HE)  dan  selanjutnya  panas  peluruhan  dibuang  ke  lingkungan  menggunakan  modul  menara pendingin ( cooling tower ).  Sistem pendingin sekunder mempunyai 3 buah pompa (3 × 50%), 2 pompa  untuk  operasi  normal  dan  1  pompa  sebagai  cadangan.  Pengoperasian  pompa  sistem pendingin  sekunder  dilaksanakan  sesuai  prosedur  pelaksanaan  pengoperasian  pompa  sistem pendingin  sekunder  reaktor  RSG-GAS  No  Ident:  RSG.OR.21.03.42.10.  Rev.00.  Kombinasi pengoperasian  pompa  disesuaikan  dengan  Instruksi  Operasi  Reaktor  (IO)  yang  berlaku. Perawatan  pompa  merujuk  pada  dokumen Maintenace  and  Repair  Manual (MRM)  MPR30 tahun 1988,  yaitu  dilakukan  setelah pompa  beroperasi 3000  jam  atau  setidaknya  setiap tahun dilakukan  penggantian  oli  dan  greas  bearing  pompa.  Saat  ini  belum  ada  evaluasi  terhadap jumlah jam operasi dari masing-masing pompa  dalam satu tahunnya, sehingga penggantian oli dan greas bearing pompa dilakukan setelah satu tahun operasi. Untuk mendapatkan jumlah jam operasi  dari  masing-masing  pompa  perlu  dilakukan  evaluasi  pengoperasian  pompa  sistem pendingin  sekunder  untuk  menunjang  operasi  reaktor  RSG-GAS.  Evaluasi  meliputi pengamatan, pengumpulan data dan  analisis data dari  lembaran data evaluasi operasi reaktor, instruksi operasi reaktor (IO) terhitung sejak periode operasi 01 Januari s/d 31 Desember 2015. Dari  hasil  evaluasi  disimpulkan  bahwa  pompa  PA-01  AP001  jumlah  jam  opersinya  paling kecil.
Kata kunci: Sistem Pendingin Sekunder, Jam operasi pompa.

## ABSTRACT
EVALUATION  OF  OPERATING  SECONDARY  PUMP  COOLING  SYSTEM  TO SUPPORT  THE  OPERATION  OF  THE  REACTOR  RSG-GAS .  Secondary  cooling  system serves to take the decay heat from the primary cooling system through a Heat Exchanger (HE) and  thereafter  the  decayed  heat  released  into  the  environment  using  the  Cooling  Tower module. Secondary cooling system has three pumps (3 × 50%), two pump for normal operation and  the  other  one  as  a  backup  pump.  Secondary  cooling  pump  system  operation  conducted according  to  the  procedure  the  operation  of  the  secondary  cooling  system  pump  RSG-GAS reactor No. Ident: RSG.OR.21.03.42.10. Rev.00. The combination of pump operation adapted to Reactor Operating Instructions (IO). Pump tratment referring to the document Maintenance and Repair Manual  (MRM) MPR30 1988, which  is  done after the pump operates up to  3000 hours or at  least  once a  year needed to  replace the oil and greas bearing  pumps. Currently,
there  is  no  evaluation  about  the  number  of  each  pump  operating  hours  in  a  year,so  the replacement  of  oil  and  the  pump  bearing  greas  done  after  one  year  operation.    To  get  the number  of  each  pump  operating  hours,  is  necessary  to  do  the  Evaluation  of  Operating Secondary  Pump  Cooling  System  to  Support  Operation  RSG-GAS  reactor.  The  evaluation includes  observation,  collecting  data,  and  analyzing  data  from  the  evaluaton  data  sheet  of reactor operation, the reactor operating instruction as from the operation period January 1st to  December  31st  2015. From  the  evaluation  results,  concluded  that  the  number  of  pump operating hours PA-01 AP001 is the smallest .
Keywords: Secondary Cooling System, Operating hours of pumps,

## PENDAHULUAN
Fungsi utama sistem pendingin sekunder  adalah  untuk  mengambil  panas peluruhan  dari  sistem  pendingin  primer  dan melepaskannya kelingkungan melalui menara pendingin.  Sistem  operasi    pendingin sekunder yaitu media  air pendingin sekunder diisap oleh  2 buah pompa dari kolam menara pendingin  ( cooling  tower )    melewati  filter mekanik  kemudian  didorong  menuju  alat penukar  panas  (HE)  untuk  mengambil  panas dari sistem pendingin primer dan selanjutnya dikembalikan  ke  menara  pendingin  melalui modul menara pendingin. Didalam modul air dispray sambil didinginkan  menggunakan udara yang diisap menggunakan blower. Pada kondisi  operasi  normal  sistem  sekunder beroperasi  2  buah  pompa  dan  1  buah  pompa berfungsi  sebagai  cadangan,  dengan  laju  alir pompa  pendingin  sekunder  masing-masing  = 1950  m 3 /jam.  Aliran  air  sistem  pendingin sekunder  dari  menara  dan  ke  menara pendingin  ( cooling  tower )    menggunakan pipa  baja  yang  dirancang  khusus  untuk instalasi  nuklir.  Sistem  pemipaan  yang terbuat  dari  bahan  baja  karbon  untuk  diluar gedung  reaktor  dan  dari  bahan  baja  tahan karat (SS) digunakan dalam gedung reaktor.
Komponen dari sistem pendingin sekunder  antara  lain  pompa,  katup  dan pemipaan, menara pendingin, sistem instrumentasi,  sistem  pembersih  pipa-pipa penukar  panas  (HE)  sistem make-up air pendingin  dan  sistem  pemiliharaan  air pendingin  sekunder.  Untuk  men  jaga  agar sistem dapat beroperasi dengan baik.
Komponen-komponen  sistem  tersebut  harus berfungsi  dengan  baik,  dalam  hal  ini perawatan  sistem  reaktor  haruslah  dilakukan sesuai  dengan  jadwal  yang  telah  ditentukan.
(1)
Tujuan  dari  Evaluasi    Pengoperasian Pompa Sistem Pendingin Sekunder ini adalah untuk  menjamin  agar  jam  operasi  dari masing-masing  pompa  sistem  pendingin sekunder  tiap  tahunnya  tetap  sama.  Untuk memenuhi jam operasi pompa tersebut, maka pengoperasian  pompa  sistem  pendingin sekunder  harus  sesuai  dengan  Prosedur Pengoperasian  Pompa  Sistem  Pendingin sekunder  No  Ident:  RSG.OR.21.03.42.10. Rev.00,  yang  mensyaratkan  kombinasi  pe- ngoperasian pompa sistem pendingin sekunder  berdasarkan  pada  Instruksi  Operasi (IO)  yang  berlaku.  Dengan  memenuhi persyatan  tersebut  maka  keselamatan  dalam pengoperasian pompa dapat tercapai dan juga mempermudah  perawatan  pompa  sistem pendingin sekunder.
Ruang  lingkup  mencakup  pengamatan dan  pengumpulan  data  tentang  jam  operasi pompa  sistem  pendingin  sekunder  selama satu  tahun  pengamatan  Tahun  2015,  pada lembar  data  operasi  sistem,  lembar  evaluasi operasi  reaktor  untuk  mengetahui  faktor penyebab kegagalan operasi sistem pendingin sekunder  dan  tindakan  yang  dilakukan operator  dan  supervisor  reaktor  saat  sistem mengalami  kegagalan  baik  akibat  gagalnya fungsi  sistem dan komponen (SSK)    maupun saat  terputusnya  suplai  listrik  dari  catu  daya utama (PLN).

## TEORI DASAR.
Sistem  pendingin  sekunder  mempunyai 3  buah  pompa  (3  ×  50%),  2  buah  pompa untuk  operasi  normal  dan  1  buah  pompa sebagai  cadangan  yang  mendapat  suplai listrik    dari  PLN  melalui  trafo  BHT01, BHT02,  BHT03  pada  tegangan  400  V. Selanjutnya  distribusi  tenaga  listrik  tersebut didistribusikan  pada  panel  distribusi  utama BHA,  BHB,  dan  BHC.  Beban  utama  seperti pompa pendingin  sekunder dipasok  langsung dari  panel  distribusi  BHA,  BHB  dan  BHC tersebut.
Pompa sirkulasi berfungsi menggerakan aliran  media  air  pendingin  sekunder  dengan laju  alir  tiap  pompa  1950  m 3 /jam,  pipa  dan katup  untuk  mengatur  media  air  pendingin sekunder  yang  terbuat  dari  baja  tahan  karat (SS) untuk didalam gedung sebagai persyaratan  anti  korosi  dan  kebersihan, sedangkan  yang  diluar  gedung  reaktor  pipa terbuat dari baja karbon.
Sistem instrumentasi dan kendali dirancang  khusus  untuk  pengendalian  dan keamanan sistem pendingin sekunder. Fungsinya  adalah untuk  mencegah pelepasan zat  radioaktif  ke  lingkungan  apabila  terjadi kebocoran  pada  alat  penukar  panas  (HE), untuk  itu  pada  sisi  keluaran  alat  penukar panas  (HE)  dipasang  alat  instrumentasi  (PA- 01/02  CR001/CR002)  untuk  memantau  dan mengukur  aktivitas  gamma  pada  aliran  air sistem  pendingin  sekunder  secara  terus menerus.  Jika aktivitas gamma air pendingin sekunder  melampaui  5  ×  10 -6 Ci/m 3 timbul alarm  high pada    sistem  (PA-01/02 CR001/CR002),    maka  sistem  instrumentasi tersebut  akan  menutup  katup  isolasi  sistem pendingin  sekunder    (PA-01/02  AA014) secara  otomatis.  Dengan  menutupnya  katup isolasi secara otomatis maka pompa pendingin  sekunder  akan  mati  dan  suhu  air pendingin  primer  akan  meningkat  sehingga memicu reaktor scram (≥ 42 ºC).
Sistem    instrumentasi  (PA-01  CQ001) berfungsi  untuk  pengendalian  dan  peme- liharaan  air  pendingin  sekunder  secara
kontinyu,  jika    indikator  pH  ≥  8,0  maka sistem  secara  otomatis  memberikan  sinyal perintah untuk membuka katup sistem (PAQ- 01  AA001)  guna  penambahan  bahan  kimia (H 2 SO 4 )  untuk  mengendalikan  harga  pH  air pada range 7,8 – 8,0.
Untuk menjaga konduktivitas air pendingin  sekunder  disediakan  sistem blow-
dwn (PA-01  CQ002) yang  akan  membuka katup  PA-05  AA002/AA003  secara  otomatis apabila  indikator  pengukuran  konduktivitas air  pada  sistem  (PA-01  CQ002)  mencapai 950  µS/Cm  dan  menutup  katup  PA-05 AA002/AA003 secara  otomatis apabila konduktivitas  air  mencapai  850  µS/Cm. Pemeliharaan  air  pendingin  sekunder  juga dilakukan  secara  manual  oleh  personil penanggungjawab  sistem,  yaitu  penambahan larutan bahan kimia NALCO secara langsung ke  kolam  cooling  tower  berdasarkan  hasil analisa  air  di  laboratorium  RSG-GAS, penambahan  bahan  kimia  tersebut  ditujukan untuk  menghambat  pertumbuhan  kerak  dan korosi  pada  sistem  pemipaan  dan  meng- hambat pertumbuhan lumut dan mikrobiologi lainya didalam kolam menara pendingin.
Untuk  menjaga  kekurangan  air  sistem pendingin sekunder akibat dari proses operasi sistem  serta  kondisi  menara  pendingin terbuka  dan      berada  diluar    gedung  rekator, jumlah air  didalam kolam menara pendingin saat  reaktor  beroperasi  akan  mengalami penguapan  ( evaporation  losses )  sebesar  50 m 3 /jam,  percikan  menara  ( spray  losses ) sebesar  5  m 3 /jam  dan  pembuangan  air pendingin  secara  otomatis  akibat  kualitas konduktivitas  air  yang  kurang  sesuai  melalui sistem blow-down lewat  katup  PA-05 AA002/AA003 sebesar 20 m 3 /jam. Kekurangan air sistem pendingin sekunder diantisipasi oleh sistem make-up air pendingin  (PA-04),  ketinggian  air  level  air kolam 3,8 – 4,2 m dikontrol oleh sistem (PA- 04  CL002).  Jika  ketinggian  air  kolam  ≤  3,8 m,  maka  secara  otomatis  pompa  (PA-04 AP001/AP002) beroperasi untuk mengalirkan air dari kolam air baku ( Raw Water ) yaitu air dari  PAM  PUSPIPTEK  yang  ditampung
melalui sistem GBA01 AA001 dan sebaliknya jika level air kolam menara sudah mencapai ≥ 4,2 m, maka pompa sistem (PA- 04 AP001/AP002) akan mati secara otomatis. (3)

## METODOLOGI
Untuk  melaksanakan  penelitian  ini dilakukan  dengan  penerapan  metode  berikut, yaitu;  menentukan  periode  pengamatan, mempelajari  Deskripsi  sistem  pendingin sekunder beserta teknis pengoperasian pompa dan  perawatannya,  melaksanakan  pengo- perasian  pompa  sistem  pendingin  sekunder dan cooling  tower ,  melakukan  pengamatan secara  visual  operasi  sistem,  serta  pengum- pulan  data  dan  analisis  data.  Hasil  akhir perhitungan ditampilkan dalam bentuk tabel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk  mempelajari  kontinuitas  dari pengoperasian  sistem  pendingin  sekunder, perlu  adanya  data  yang  akurat  tentang
pelaksanaan  pengoperasian  sistem  pendingin sekunder  selama  satu  tahun  pengamatan, terhitung sejak periode operasi 01 Januari s/d 31 Desember 2015.   Data yang dikumpulkan adalah  pertama;  data  kombinasi  pengo- perasian pompa sistem pendingin sekunder (2 buah  pompa  operasi,  1  buah  pompa cadangan), kedua; data saat katup blow-down (PA-05  AA002/AA003)  membuka  secara otomatis, dimana konduktivitas air pendingin sekunder selalu dikontrol oleh sistem (PA-01 CQ002).
Data  pengoperasian  sistem  pendingin sekunder dikumpulkan dari pencatatan operator  pada Log  Book Operasi  Reaktor, Formulir  Instruksi  Operasi  Reaktor  (IO)  dan Lembar Berita  Acara Tugas (BAT)  yang ada di  Ruang  Kendali  Utama  (RKU)  reaktor RSG-GAS. Kedua data tersebut selalu dicatat pada  lembar  data  operasi  sistem  dan didokumentasikan secara baik dilemari
Ruang Kendali Utama (RKU). Untuk mendapatkan  jumlah jam operasi dari setiap pompa pendingin sekunder selama satu tahun operasi dapat dilihat pada Tabel. 1. Tabel. 1. A. Data Operasi Pompa Pendingin Sekunder Tahun 2015 Siklus Operasi Reaktor  Teras- 87 No Pompa Sistem Pendingin Sekunder (AP 001) Tanggal dan Waktu Pompa Hidup Tanggal dan Waktu Pompa Mati Durasi Pompa Hidup (Jam) PA-01 PA-02 PA-03 Tanggal (WIB) Tanggal (WIB) 1. PA-01 - PA-03 19-01-15 08.12 23-01-15 18.57 144,846 2. - PA-02 PA-03 26-01-15 08.07 30-01-15 18.47 105,159 3. PA-01 PA-02 - 02-02-15 08.05 07-02-15 19.21 104,194 4. PA-01 - PA-03 09-02-15 08.05 13.02-15 18.35 105.713 5. - PA-02 PA-03 23-02-15 08.08 27-02-15 19.45 107,806 6. PA-01 - PA-03 02-03-15 08.05 06-03-15 19.03 106,939 7 PA-01 - PA-03 09-03-15 08.10 13-03-15 18.46 124,332 8. PA-01 - PA-03 16-03-15 08.05 21-03-15 18.00 108,887 9 PA-01 - PA-03 27-03-15 10.30 27-03-15 17.05 6,583 10. PA-01 - PA-03 30-03-15 08.00 02-04-15 18.30 83,497 11. PA-01 - PA-03 06-04-15 08.15 11-04-15 02.40 115,595 12. PA-01 - PA-03 14-04-15 07.12 14.04-15 16.30 9,3 13. PA-01 - PA-03 15-04-15 06.15 15-04-15 17.30 11,25 Jml 11 3 12 Jumlah Total Jam Operasi Pompa 1133,546
Sumber (6) :  Anomim  “Lembar Data Evaluasi Operasi Reaktor Teras  –  87, Teras  –  88, Teras- 89  Reaktor RSG-GAS” Tahun 2015
Dari  Tabel  1  A.  Dapat  dihitung  jam  operasi  pompa  pendingin  sekunder  pada  T-87 dengan Instruksi Operasi (IO) No: 87/01-B/2015 s/d 87/10-C/2015 = 1133,546 jam. Jumlah pompa PA-01 AP001 operasi = 891.136 Jam Jumlah pompa PA-02 AP001 operasi = 317.159 Jam Jumlah pompa PA-03 AP001 operasi = 999.367 Jam Jumlah jam operasi untuk masin-masing pompa dapat dihitung;
Tabel. 1. B. Data Operasi Pompa Pendingin Sekunder Tahun 2015  Siklus Operasi ReaktorTeras- 88
No Pompa Sistem Pendingin Sekunder (AP001) Tanggal dan Waktu Pompa Hidup Tanggal dan Waktu Pompa Mati Durasi Pompa Hidup (Jam) PA-01 PA-02 PA-03 Tanggal (WIB) Tanggal (WIB) 1. PA-01 PA-02 - 18-05-15 09.12 22-05-15 23.00 105,846 2. - PA-02 PA-03 26-05-15 15.30 30-05-15 23.47 105,883 3. PA-01 PA-02 - 01-06-15 08.05 05-06-15 19.21 105,194 4. - PA-02 PA-03 08-06-15 08.10 12.06-15 19.35 107.713 5. PA-01 - PA-03 22-06-15 08.08 26-06-15 18.45 107,806 6. PA-01 PA-02 - 29-06-15 08.03 03-07-15 19.03 106,939 7 - PA-02 PA-03 07-08-15 06.10 08-08-15 19.06 37,332 8. PA-01 - PA-03 10-08-15 08.05 14-08-15 18.00 102,887 9 PA-01 PA-02 - 17-08-15 08.00 21-08-15 19.42 107,583 10. - PA-02 PA-03 24-08-15 08.10 31-08-15 12.30 136,453 11. PA-01 - PA-03 03-09-15 08.02 03-09-15 15.20 7,3 Jml 7 8 7 Jumlah Total Jam Operasi Pompa 1030,936 Sumber (6) :  Anomim  “Lembar Data Evaluasi Operasi Reaktor Teras  –  87, Teras  –  88, Teras- 89  Reaktor RSG-GAS” Tahun 2015
Dari Tabel 1. B. Dapat dihitung jam operasi pompa pendingin sekunder pada T-88 dengan Instruksi Operasi (IO) No: 88/01-B/2015 s/d 88/10-A/2015 = 1030,936 jam. Jumlah pompa PA-01 AP001 operasi = 643,555 Jam Jumlah pompa PA-02 AP001 operasi = 812,493 Jam Jumlah pompa PA-03 AP001 operasi = 605,374 Jam Jumlah jam operasi untuk masing-masing pompa dapat dihitung;
Tabel. 1. C. Data Operasi Pompa Pendingin Sekunder Tahun 2015
Siklus Operasi Reaktor   Teras- 89 No Pompa Sistem Pendingin Sekunder (AP001) Tanggal dan Waktu Pompa Hidup Tanggal dan Waktu Pompa Mati Durasi Pompa Hidup (Jam) PA-01 PA-02 PA-03 Tanggal (WIB) Tanggal (WIB) 1. PA-01 - PA-03 28-09-15 13.12 03-09-15 18.30 116,246 2. PA-01 PA-02 - 05-10-15 08.10 10-10-15 09.40 98,897 3. - PA-02 PA-03 12-10-15 09.05 16-10-15 19.25 105,194 4. PA-01 - PA-03 26-10-15 08.10 30.10-15 19.35 87.813 5. PA-01 PA-02 - 01-11-15 08.08 05-11-15 19.45 63,286 6. - PA-02 PA-03 06-11-15 08.03 13-11-15 18.03 176,149 7 - PA-02 PA-03 23-11-15 13.10 27-11-15 23.25 105,913 8. PA-01 PA-02 - 07-12-15 08.05 14-08-15 23.40 110,887 9 - PA-02 PA-03 14-12-15 10.00 16-12-15 19.42 57,183 10. PA-01 - PA-03 18-12-15 08.10 24-12-15 24.30 160,153 Jml 6 7 7 Jumlah Total Jam Operasi Pompa 1081,721 Sumber (6) :  Anomim  “Lembar Data Evaluasi Operasi Reaktor Teras  – 87, Teras  – 88, Teras-
89  Reaktor RSG-GAS” Tahun 2015
Dari  Tabel  1.  C.  Dapat  dihitung  jam operasi pompa pendingin sekunder pada T-89 dengan  Instruksi  Operasi  (IO)  No:  89/01- B/2015 s/d 89/10/2015 = 1081,721 jam. Jumlah  pompa  PA-01  AP001  operasi  =
637,282 Jam
Jumlah  pompa  PA-02  AP001  operasi  = 717,509 Jam Jumlah  pompa  PA-03  AP001  operasi  = 808,651 Jam
Dari hasil data operasi pompa pendingin sekunder  tersebut  di  atas,  diketahui  bahwa jam  operasi  untuk  pompa  PA-02  AP001= 1847,161  jam/tahun  adalah  paling  kecil  dari kedua  pompa  (PA-01  AP001,  PA03  AP01). Hal  ini  disebabkan  pompa  PA-02  AP001 mengalami  perbaikan  mulai dari    awal  bulan Maret  2015    s/d    akhir  bulan  April  2015. Perbaikan  dilakukan  oleh  personil  perawatan dari Bidang BPR atas dasar PPIK No: 044.01. SR.15  tentang  pompa  PA-02  AP001 fault tidak  bisa  direset.  PPIK  No:  068.01.SR.15 tentang  PA-02  CP001  penunjukan  tekanan dipanel  ruang  RKU  rendah.  PPIK  No: 070.01.SR.15  tentang  PA-02  AA0022  tidak buka  secara  otomatis  (berat)  saat  pompa
dioperasikan.  Ketiga  formulir  PPIK  tersebut sudah  dilaksanakan  dan  hasilnya  pompa dapat dioperasikan kembali dengan baik.
KESIMPULAN DAN SARAN .
1. Kombinasi  pengoperasian  pompa  pen- dingin sekunder secara bergantian, ditujukan  agar  ketiga  pompa  sistem sekunder  dalam  satu  tahun  jumlah  jam operasinya sama.
2. Hasil  pengamatan  jumlah  jam  operasi masing-masing  pompa  pendingin  sekun- der dalam satu tahun pengamatan (2015).
Diketahui pompa (PA-02 AP001) mempunyai  jumlah  jam  operasi  paling sedikit  yaitu  =  1847,161  jam/tahun,  bila dibandingkan  dengan  pompa  (PA-01 AP001)  =  2171,973  jam/tahun,  pompa (PA-03  AP001)  =  2413,392  jam/tahun. Karena  pompa  (PA-02  AP001)  sedang ada  perbaikan  ganti  Modul  power  suplai dan perbaikan sistem instrumentasi tentang tekanan PA01 CP001) low . 3. Jumlah jam operasi masing-masing pompa  penting  untuk  diketahui  karena
terkait  dengan  sistem  perawatan  pompa itu  sendiri.  Dalam Check  List  Basic Setting sistem sekunder  setidaknya setiap tahun  dilakukan  pengecekan  terhadap suara  pompa,  getaran  pompa,  suhu  dan pengecekan olinya.
4. Dari data operasi pompa sistem pendingin sekunder,  ganguan  operasi  pompa  sering disebabkan  oleh  gangguan  suplay  listrik PLN trip sesaat.

## DAPTAR PUSTAKA
1. Inter  Atom,  „ Secondary  Cooling  System Description’ , Serpong 1987
2. Inter  Atom,  “ Maintenance  and  Repair Manual (MRM)”Secondery Cooling System (PA-01,02,03) tahun 1988.
3. Santosa.  P.  „Sistem  Bantu  Reaktor  RSG- GAS”  Diklat  Operator  dan  Supervisor tahun 2015.
4. Ibu  Diah  “Sistem  Kimia  Air”  Diklat Operator  dan  Supervisor  Reaktor  RSG- GAS  tahun 2015.
5. Anomim  “Buku  Induk  Operasi  Reaktor” tahun 2015,  Instruksi Operasi (IO) Teras- 87,  Teras-  88,  Teras  -89  Reaktor  RSG- GAS” tahun 2015
6. Anomim  “Lembar Data Evaluasi  Operasi Reaktor Teras – 87, Teras – 88, Teras- 89
Reaktor RSG-GAS” Tahun 2015
7. Anomim  “Lembar  Berita  Acara  Tugas (BAT)“ Supervisor, tahun 2015.