Abstrak — Kegiatan rumah tangga pada Rumah Susun Tanah Merah  menghasilkan  air  limbah  domestik  yang  terdiri  dari greywater dan blackwater . Greywater pada  Rumah  Susun  Tanah Merah  langsung  dibuang  ke  drainase  tanpa  melalui  proses pengolahan.  Sedangkan blackwater diolah  pada  Instalasi Pengolahan  Air  Limbah  (IPAL)  eksisting,  namun  efluen  yang dihasilkan masih belum memenuhi baku mutu. Di sisi lain, warga Rumah  Susun  Tanah  Merah  mengalami  kekurangan  air  untuk kegiatan sehari-hari. Instalasi Pengolahan Air Limbah dibutuhkan  untuk  mengolah  air  limbah  domestik  menjadi  air olahan  yang  dapat  dimanfaatkan  kembali.  Pada  perencanaan  ini dilakukan  perhitungan air limbah domestik yang dihasilkan oleh penghuni  Rumah  Susun  Tanah  Merah.  Selain  itu  dilakukan analisis  karakteristik greywater dan blackwater .  Debit  dan karakteristik  air  limbah  domestik  tersebut  menjadi  acuan  dalam perhitungan  IPAL.  Unit  IPAL  yang  digunakan  yaitu Grease Trap , Anaerobic  Baffle  Reactor (ABR)  dan Aerobic  Biofilter . Grease  Trap yang  direncanakan  memiliki  efisiensi  penyisihan minyak  dan  lemak  mencapai  95%.  Sedangkan Anerobic  Baffle Reactor dan Aerobic  Biofilter memiliki  efisiensi  penyisihan  BOD, COD,  TSS  berturut  turut  adalah  99,5%,  98,8%,  dan  99%.  Air hasil  olahan  ditampung  pada  bak  penampung  dan  dapat dimanfaatkan  kembali  oleh  penghuni  Rumah  Susun  Tanah Merah untuk menyiram tanaman dan sebagai air penggelontor.
Kata  Kunci — Aerobic  Biofilter , Anaerobic  Baffle  Reactor , Grease Trap

## I. PENDAHULUAN
UMAH Susun Tanah Merah merupakan salah satu rumah susun  yang  dikelola  oleh  Pemerintah  Kota  Surabaya. Kegiatan  rumah  tangga  di  Rumah  Susun  Tanah  Merah akan  menghasilkan  air  limbah  domestik.  Air  limbah  domestik terdiri  dari  dua  jenis,  yaitu greywater dan blackwater [1]. Greywater berasal  dari  buangan  kamar  mandi,  dapur  dan pencucian,  sedangkan blackwater berasal  dari  buangan  toilet (tinja dan urin).
Rumah  Susun  Tanah  Merah  memiliki  Instalasi  Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk mengolah blackwater , namun efluen yang  dihasilkan  masih  belum  memenuhi  baku  mutu. Sedangkan greywater langsung  dialirkan  ke  drainase  tanpa diolah.  Hal  tersebut  dapat  meningkatkan  beban  pencemaran pada badan air [3].
Air  limbah  domestik  merupakan  penyumbang  terbesar terhadap  pencemaran  di  badan  air  [4].  Air  limbah  domestik memberikan  kontribusi  sebesar  60%  terhadap  pencemaran  di
Kali Surabaya [5]. Oleh karena itu, air limbah domestik harus diolah hingga memenuhi baku mutu sebelum dibuang ke badan air.
Di  sisi  lain,  penghuni  Rumah  Susun  Tanah  Merah mengalami  kekurangan  air  pada  setiap  hari.  Hal  ini dikarenakan air PDAM hanya mengalir selama 4 jam per hari, yaitu  saat  pagi  dan  sore.  Berdasarkan  kondisi  tersebut,  maka perlu  dicari  sumber  air  lain  yang  dapat  digunakan  untuk memenuhi  kebutuhan  air  penghuni  Rumah  Susun  Tanah Merah. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) direncanakan untuk  daur  ulang  air  limbah  domestik  menjadi  air  yang  dapat dimanfaatkan  kembali.    Air  hasil  olahan  tersebut  akan dimanfaatkan  untuk  menyiram  tanaman  dan  sebagai  air penggelontor.

## II. METODE PERENCANAAN
Penjelasan dari metode perencanaan tersebut yaitu:

## A. Survei Pendahuluan
Pada  tahap  survei  pendahuluan,  dilakukan  pengamatan langsung  di  Rumah  Susun  Tanah  Merah  Surabaya,  sehingga diperoleh gambaran mengenai permasalahan yang ada.

## B. Ide Perencanaan
Berdasarkan permasalahan yang terdapat di lapangan, maka dapat  diperoleh  ide perencanaan, yaitu “Perencanaan Instalasi Pengolahan  Air  Limbah  di  Rumah  Susun  Tanah  Merah Surabaya”

## C. Studi Literatur
Pelaksanaan  studi  literatur  bertujuan  untuk  menunjang konsep  dan  teori  dalam  melaksanakan  perencanaan.  Literatur yang dipelajari antara lain mengenai debit air limbah domestik, karakteristik greywater ,  karakteristik blackwater ,  baku  mutu air  limbah  domestik,  baku  mutu  air  permukaan  kelas  satu, Sistem  Penyaluran  Air  Limbah  (SPAL), grease  trap , anaerobic baffle reactor serta aerobic biofilter .

## D. Pengumpulan Data
Data  yang  dikumpulkan  terdiri  dari  data  primer  dan sekunder.  Data  primer  diperoleh  dari  hasil  pengamatan langsung di lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil  wawancara,  data  instansi  terkait,  serta  literatur  yang relevan.

## Perencanaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Rumah Susun Tanah Merah Surabaya
Daneswari Mahayu Wisesa dan Agus Slamet Jurusan Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia e-mail : suga@its.ac.id
R
Data  primer  yang  dibutuhkan  meliputi  debit blackwater , karakteristik greywater ,  karakteristik blackwater ,  luas  lahan yang  tersedia,  elevasi  tanah,  jaringan  perpipaan  eksisting. Sedangkan  data  sekunder  yang  dibutuhkan  meliputi  jumlah unit  dan  jumlah  penghuni  Rumah  Susun  Tanah  Merah,  debit penggunaan  air  bersih,  debit blackwater dari  literatur,  dan baku mutu air permukaan kelas satu.

## E. Analisis dan Pembahasan
Analisis  dan  pembahasan  yang  dilakukan  meliputi  dua aspek,  yaitu  aspek  teknis  dan  aspek  finansial.  Aspek  teknis meliputi:
 Perhitungan  debit greywater dan blackwater yang dihasilkan
 Analisis karakteristik greywater dan blackwater
 Penentuan baku mutu yang digunakan, yaitu mengacu pada baku  mutu  air  permukaan  kelas  satu  yang  tercantum  pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001
 Analisis  kondisi  Instalasi  Pengolahan  Limbah  (IPAL) eksisting
 Perencanaan  Detail  Engineering  Design  (DED)  pada masing-masing unit IPAL yang akan digunakan
 Perencanaan Sistem Penyaluran Air Limbah (SPAL)
Sedangkan  aspek  finansial  meliputi  perhitungan biaya yang dibutuhkan  untuk  konstruksi  SPAL  dan  IPAL  yang direncanakan. Perhitungan pada aspek finansial mengacu pada Harga  Satuan  Pokok  Kegiatan  (HSPK)  Kota  Surabaya  Tahun 2015.

## F. Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan  diperoleh  dari  hasil  analisis,  sedangkan  saran dibuat sebagai referensi perencanaan berikutnya.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Gambaran Umum Wilayah Perencanaan
Rumah  Susun  Tanah  Merah  terletak  di  Jalan  Tanah  Merah V,  Kelurahan  Tanah  Kali  Kedinding,  Kecamatan  Kenjeran, Surabaya.  Rumah  Susun  Tanah  Merah  terdiri  dari  Rumah Susun  Tanah  Merah  1  dan  2.  Rumah  Susun  Tanah  Merah  1 terdiri dari 4 gedung, yaitu Gedung A, Gedung B, Gedung C, dan  Gedung  D.  Sedangkan  Rumah  Susun  Tanah  Merah  2 terdiri dari 2 gedung, yaitu Gedung A dan Gedung B.
Rumah  Susun  Tanah  Merah  1  memiliki  192  unit.  Apabila seluruh  unit  terisi  penuh,  maka  jumlah  penghuni  pada Rumah Susun  Tanah  Merah  1  sebanyak  768  jiwa.  Sedangkan  Rumah Susun  Tanah  Merah  2  memiliki  196  unit.  Jika  seluruh  unit pada Rumah Susun Tanah Merah 2 terisi penuh, maka jumlah penghuninya sebanyak 784 jiwa.
Berdasarkan data rekening air bersih yang diperoleh selama 4  bulan,  dapat  diketahui  bahwa  kebutuhan  air  bersih  untuk seluruh  penghuni  Rumah  Susun  Tanah  Merah  sebesar  90,03 m 3 /hari. Sehingga dapat dihitung bahwa kebutuhan rata-rata air bersih  setiap  penghuni  Rumah  Susun  Tanah  Merah  sebesar 121 L/orang.hari.
Pada  Rumah  Susun  Tanah  Merah  1  telah  terdapat  jaringan perpipaan  vertikal  ( plumbing )  yang  terpisah  antara greywater dan blackwater . Greywater dialirkan  secara  langsung  ke
drainase  tanpa  diolah.  Sedangkan blackwater diolah  pada tangki  septik  eksisting.  Tangki  septik  eksisting  pada  Rumah Susun Tanah Merah 1 sebanyak 2 buah. Supernatan dari hasil pengolahan  tangki  septik  dialirkan  ke  drainase,  sedangkan lumpur yang dihasilkan tidak pernah dikuras. Berdasarkan hal tersebut,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  tangki  septik mengalami kebocoran, sehingga tidak dapat digunakan lagi.
Pada  Rumah  Susun  Tanah  Merah  2  juga  terdapat  jaringan perpipaan  vertikal  ( plumbing )  yang  terpisah  antara greywater dan blackwater . Greywater langsung  dialirkan  ke  drainase tanpa  melalui  proses  pengolahan.  Sedangkan blackwater diolah  pada Aerobic  Baffle  Reactor (ABR)  eksisting.  Pada Rumah Susun Tanah Merah 2 terdapat 4 unit ABR. Supernatan yang  dihasilkan  dari  proses  pengolahan  dialirkan  ke  drainase, namun  kualitasnya  masih  belum  memenuhi  baku  mutu  air limbah  domestik.  Sedangkan  pada  lumpur  dilakukan pengurasan.

## B. Debit Air Limbah Domestik
Debit  air  limbah  domestik  diperkirakan  sebesar  80%  dari debit  penggunaan  air  bersih,  yaitu  sebesar  97  L/orang.hari. Berdasarkan  hasil  survei,  diperoleh  debit blackwater sebesar 26  L/orang.hari,  nilai  tersebut  telah  sesuai  dengan  literatur- literatur  yang  diperoleh.  Debit greywater dapat  dihitung dengan  cara  mencari  selisih  antara  debit  air  limbah  domestik dengan debit blackwater , yaitu sebesar 71 L/orang.hari.
Jumlah  penghuni  Rumah  Susun  Tanah  Merah  sebanyak 1552 jiwa, sehingga diperoleh faktor puncak sebesar 1,3. Debit air limbah puncak dapat diperoleh dengan mengalikan debit air limbah  rata-rata  dengan  faktor  puncak.  Debit  puncak  air limbah untuk seluruh unit rumah susun adalah 198,7 m 3 /hari.

## C. Karakteristik Air Limbah Domestik
Karakteristik  air  limbah  domestik  dapat  diketahui  dengan cara  pengambilan  sampel  dan  analisa  sampel di laboratorium. Sampel  air  limbah  domestik  yang  dianalisa  meliputi greywater , blackwater influen ABR eksisting, serta blackwater efluen  ABR  eksisting.  Pengambilan  sampel  pada  titik  influen dan  efluen  ABR  bertujuan  untuk  mengetahui  efisiensi  ABR eksisting  tersebut.  Kualitas blackwater yang  belum  diolah diasumsikan sama dengan kualitas influen ABR eksisting.
Parameter greywater yang  dianalisa  meliputi  BOD,  COD, TSS,  minyak  dan  lemak.  Sedangkan  parameter blackwater yang  dianalisa  meliputi  BOD,  COD,  TSS,  dan  total  coliform. Hasil  analisa  karakteristik  air  limbah  domestik  ditunjukkan pada Tabel 1.

## D. Analisa Kondisi ABR Eksisting
Pada  Rumah  Susun  Tanah  Merah  2  terdapat  4  unit  ABR, yaitu ABR A, ABR B, ABR C, dan ABR D. ABR A dan ABR B  masing-masing  mengolah blackwater dari  50  unit  kamar, atau  setara  dengan  6,88  m 3 blackwater /hari.  Sedangkan  ABR C  dan  ABR  D  masing-masing  mengolah blackwater dari  48 unit kamar, atau setara dengan 6,605 m 3 blackwater /hari.
Berdasarkan  kualitas  influen  dan  efluen  ABR  yang tercantum  pada  Tabel  1,  maka  dapat  diketahui  efisiensi  ABR untuk  menyisihkan  beberapa  parameter  polutan,  sebagai berikut:
 Efisiensi penyisihan BOD = 81,2%
 Efisiensi penyisihan COD = 82,25%
 Efisiensi penyisihan TSS  = 78,06%
 Efisiensi penyisihan total coliform = 65,38% Sedangkan efisiensi ABR menurut referensi [6] yaitu:
 Efisiensi penyisihan BOD = 70% - 95%
 Efisiensi penyisihan COD = 65% - 90%
 Efisiensi penyisihan TSS  ≤ 90%
Efisiensi  ABR  eksisting  di  Rumah  Susun  Tanah  Merah  2 masih  memenuhi  kriteria  desain  sesuai  literatur,  sehingga dapat disimpulkan bahwa ABR eksisting akan tetap digunakan untuk  pengolahan  air  limbah.  Namun,  frekuensi  pengurasan harus  ditingkatkan,  yaitu  maksimal  selama  2  tahun  sekali, sehingga  efisiensi  ABR  masih  dapat  memenuhi  target perencanaan  yang  diharapkan.  Efluen  ABR  eksisting  masih belum  memenuhi  baku  mutu  sesuai  Peraturan  Gubernur  Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013. Pengolahan lanjutan diperlukan untuk  meningkatkan  kualitas  air  hasil  olahan  sehingga  dapat dimanfaatkan kembali.

## E. Perencanaan IPAL
IPAL  pada  Rumah  Susun  Tanah  Merah  1  direncanakan menggunakan grease  trap untuk  mengolah greywater . Sedangkan blackwater diolah pada ABR dan aerobic biofilter bersama  dengan  efluen grease  trap .  Skema  pengolahan  air limbah  pada  Rumah  Susun  Tanah  Merah  1  ditunjukkan  pada Gambar 2.
Gambar 2. Skema Pengolahan Air Limbah di Rumah Susun Tanah Merah 1
Keterangan : - GW          : Greywater
- BW          : Blackwater
- GT 1        : Grease Trap 1
- ABR – AB 1  : Anaerobic Baffle Reactor dan Aerobic Biofilter 1
- BP          : Bak penampung air hasil olahan
Berdasarkan  skema  tersebut,  maka  dapat  dilakukan perhitungan  terhadap  masing-masing  unit  IPAL.  Berikut merupakan hasil perhitungannya:
1) Grease Trap 1
 Debit influen  = 71,9 m 3 /hari
 Konsentrasi minyak dan lemak influen = 29
 mg/L
 Efisiensi penyisihan minyak dan lemak = 95%
 [7]
 Konsentrasi minyak dan lemak efluen = 1,45
 mg/L
 Waktu detensi = 15 menit/kompartemen [8]
 Jumlah kompartemen = 2 kompartemen
 Kedalaman efektif = 1 m
 Lebar per kompartemen = 0,6 m
 Panjang per kompartemen = 1,2 m
2) Anaerobic Baffle Reactor – Aerobic Biofilter 1
 Debit influen  = 98,3 m3/hari
 BOD influen  = 382 mg/L
 Efisiensi penyisihan BOD = 99,5%
 BOD efluen    = 2 mg/L
 COD influen  = 559 mg/L
 Efisiensi penyisihan COD = 98,7%
 COD efluen    = 7,3 mg/L
 TSS influen    = 544 mg/L
 Efisiensi penyisihan TSS  = 99%
 TSS efluen = 5,7 mg/L
 Minyak dan lemak influen = 1,1 mg/L
 Efisiensi penyisihan minyak dan lemak = 85%
 Minyak dan lemak efluen = 0,2 mg/L
 Total coliform influen = 6986 Jml/100 ml
 Efisiensi penyisihan total coliform = 90%
 Total coliform efluen = 699 mg/L
 Lebar reaktor = 2 m
 Kedalaman efektif reaktor = 2,7 m
 Panjang bak pengendap = 3,7 m
 Panjang per kompartemen = 1,5 m
 Jumlah kompartemen = 5 kompartemen
 Panjang ruang aerasi = 2,1 m
 Media yang digunakan adalah PVC sarang tawon, Dengan panjang media 2,1 m , lebar media 2 m, dan kedalaman media sebesar 1,8 m
 Kebutuhan udara untuk aerasi = 384 L/menit
 Diffuser yang digunakan adalah tipe perforated pipe
 Blower yang dibutuhkan sebanyak 2 buah, dengan kapasitas masing-masing sebesar 200 L/menit
Tabel 1.
Karakteristik Air Limbah Domestik Parameter Greywate r Blackwater Influen ABR Blackwater Efluen ABR BOD (mg/L) 147 1023 185 COD (mg/L) 320 1211 215 TSS (mg/L) 320 1153 253 Minyak dan Lemak (mg/L) 29 0 0 Total coliform (Jml/100 ml) 0 26000 9000
GW BW GT 1 ABR – AB1 BP
IPAL  Rumah  Susun  Tanah  Merah  2  direncanakan menggunakan grease  trap untuk  mengolah greywater .  ABR eksisting  tetap  dimanfaatkan  untuk  mengolah blackwater . Efluen  dari grease  trap dan  ABR  eksisting  kemudian  diolah pada aerobic  biofilter .  Air  hasil  olahan  kemudian  ditampung pada  bak  penampung.  Skema  pengolahan  air  limbah  pada Rumah Susun Tanah Merah 2 ditunjukkan pada Gambar 3.
Gambar 3. Skema Pengolahan Air Limbah di Rumah Susun Tanah Merah 2
Keterangan :
- GW          : Greywater
- BW          : Blackwater
- GT 2        : Grease Trap 2
- ABR A,B,C,D : Anaerobic Baffle Reactor eksisting - AB 2        : Aerobic Biofilter 2
- BP          : Bak penampung air hasil olahan
Berdasarkan  skema  tersebut,  maka  dapat  dilakukan perhitungan  terhadap  masing-masing  unit  IPAL.  Berikut merupakan hasil perhitungannya:
1) Grease Trap 2
 Debit influen  = 73,4 m3/hari
 Konsentrasi minyak dan lemak influen = 29 mg/L
 Efisiensi penyisihan minyak dan lemak = 95%  [7]
 Konsentrasi minyak dan lemak efluen = 1,45 mg/L
 Waktu detensi = 15 menit/kompartemen [8]
 Jumlah kompartemen = 2 kompartemen
 Kedalaman efektif = 1 m
 Lebar per kompartemen = 0,6 m
 Panjang per kompartemen = 1,2 m
2) Aerobic Biofilter 2
 Debit influen  = 100,4 m3/hari
 BOD influen  = 157 mg/L
 Efisiensi penyisihan BOD = 98,7%
 BOD efluen    = 2 mg/L
 COD influen  = 292 mg/L
 Efisiensi penyisihan COD = 96,3%
 COD efluen    = 11 mg/L
 TSS influen    = 302 mg/L
 Efisiensi penyisihan TSS  = 90%
 TSS efluen = 30 mg/L
 Minyak dan lemak influen = 1,1 mg/L
 Efisiensi penyisihan minyak dan lemak = 85%
 Minyak dan lemak efluen = 0,2 mg/L
 Total coliform influen = 2418 Jml/100 ml
 Efisiensi penyisihan total coliform = 75%
 Total coliform efluen = 605 mg/L
 Lebar reaktor = 2 m
 Kedalaman efektif reaktor = 2,7 m
 Panjang ruang aerasi = 2,2 m
 Media yang digunakan adalah PVC sarang tawon,
 Dengan  panjang  media  2,1  m  ,  lebar  media  2  m,  dan kedalaman media sebesar 1,8 m
 Kebutuhan udara untuk aerasi = 891 L/menit
 Diffuser yang digunakan adalah tipe perforated pipe
 Blower yang dibutuhkan sebanyak 2 buah, dengan kapasitas masing-masing sebesar 500 L/menit Air  hasil  olahan  dari  Rumah  Susun  Tanah  Merah  1  dan  2 selanjutnya ditampung pada bak penampung untuk dimanfaatkan  kembali  oleh  penghuni  rumah  susun.  Hasil perhitungan bak penampung adalah sebagai berikut:
 Waktu penampungan = 8 jam
 Lebar bak = 5 m
 Panjang bak   = 4,9 m
 Kedalaman efektif = 2,7 m
F. Perencanaan SPAL
Perencanaan  SPAL  dimulai  dari  pembuatan  jaringan  pipa SPAL  yang  mengubungkan  masing-masing  pipa plambing pada  setiap  unit  kamar  menuju  ke  IPAL.  SPAL  juga direncanakan  untuk  mengalirkan  air  limbah  dari  satu  unit IPAL  ke  unit  IPAL  yang  lain.  Diameter  pipa  SPAL  yang digunakan  pada  perencanaan  ini  adalah  4”.  Diameter  tersebut sesuai dengan diameter minimal pipa penyaluran air buangan, sehingga  diharapkan  tidak  ada  padatan  yang  tersangkut  pada pipa.
Kedalaman  penanaman  pipa  SPAL  pada  titik  paling  akhir yang  menuju  ke  bak  penampung  sebesar  0,35  meter. Kedalaman tersebut telah memenuhi kriteria desain penanaman  pipa  SPAL,  yaitu  maksimal  7  meter.  Kecepatan minimal  air  limbah  di  dalam pipa direncanakan lebih dari 0,6 m/detik  agar  air  limbah  dapat  mengalir  dengan  lancar, sehingga mengurangi kemungkinan timbulnya padatan.
G. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Rencana  Anggaran  Biaya  (RAB)  yang  dibutuhkan  untuk konstruksi  SPAL  dan  IPAL  sebesar  Rp  1.178.316.000,00 seperti rincian pada Tabel 2.

## IV. KESIMPULAN/RINGKASAN
Berdasarkan  perhitungan  yang  telah  dilakukan,  maka dapat disimpulkan bahwa:
1) Instalasi  Pengolahan  Air  Limbah  (IPAL)  yang  dapat digunakan untuk daur ulang air limbah domestik menjadi air  yang  dapat  dimanfaatkan  kembali  terdiri  dari Grease Trap , Anaerobic  Baffle  Reactor (ABR)  dan Aerobic Biofilter , dengan rincian sebagai berikut:
a. Grease  Trap 1,  dengan  kapasitas  71,9  m 3 /hari, memiliki  efisiensi  penyisihan  minyak  dan  lemak sebesar 95%
b. Grease  Trap 2,  dengan  kapasitas  73,4  m 3 /hari, memiliki  efisiensi  penyisihan  minyak  dan  lemak sebesar 95%
GW BW
GT 2
AB 2
BP ABR A ABR B ABR C
ABR D
c. ABR  – Aerobic  Biofilter 1,  dengan  kapasitas  98,3 m 3 /hari,  memiliki  efisiensi  penyisihan  BOD,  COD, dan  TSS  berturut-turut  adalah  99,5%,  98,8%,  dan 99% d. Aerobic Biofilter 2, dengan kapasitas 100,4 m 3 /hari, memiliki efisiensi penyisihan BOD, COD, dan TSS berturut-turut adalah 98,7%, 96,3% dan 90%
2) Biaya  yang  dibutuhkan  untuk  membangun  serangkaian instalasi  pengolahan  dan  Sistem  Penyaluran  Air  Limbah (SPAL) tersebut adalah sebesar Rp 1.178.000.000,00

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terimakasih  kepada  Jurusan  Teknik Lingkungan,  Dinas  Tanah  dan  Bangunan  Kota  Surabaya, Badan  Lingkungan  Hidup  Kota  Surabaya,  serta  pengelola Rumah  Susun  Tanah  Merah  yang  telah  membantu  penulis dalam penyusunan perencanaan.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Anindita,  Raras;  Sudarno;  Syafrudin.  2014. Pengaruh  Konsentrasi Influen  dan  Kecepatan  Upflow  Terhadap  Penyisihan  BOD  dan  COD pada  Pengolahan  Air  Limbah  Domestik  Artificial  (Grey  Water) Menggunakan  Reaktor  UASB. Program  Studi  Teknik  Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro.
[2] Yusuf,  Guntur.  2008. Bioremediasi  Limbah  Rumah  Tangga  dengan
Sistem Simulasi Tanaman Air. Jurnal Bumi Lestari. Vol. 8. No. 2.
[3] Sugito.  2012. Pengembangan  Reaktor  Biofilter  Terpadukan  dengan Teknologi  Filtrasi  untuk  Mengolah  air  Limbah  Domestik  Menjadi  Air Bersih. WAHANA. Volume 59. No. 2.
[4] Fatnasari,  Hylda.,  Joni  Hermana.  2010. Strategi  Pengelolaan  Air Limbah  Permukiman  di  Bantaran  Kali  Surabaya. Jurusan  Teknik
Lingkungan, FTSP, Program Pascasarjana.
[5] Sasse, Ludwig. 1998. DEWATS Decentralised Wastewater Treatment in Developing Countries. Borda: Bremen
[6] Wongthanate,  J.,  Mapracha  N.,  Prapagdee  B.,  Arunlertaree  C.  2014. Efficiency  of  Modified  Grease  Trap  for  Domestic  Wastewater
Treatment. The Journal of Industrial Technology. Vol. 10.
[7] Said,  Nusa  Idaman.,  Satmoko  Y.  2006. Rancang  Bangun  Instalasi  Air Limbah  Rumah  Potong  Hewan  (RPH)  Ayam  dengan  Proses  Biofilter. JAI Vol. 2. No.1.
Tabel 2. Rencana Anggaran Biaya
No Uraian RAB Harga 1 SPAL Rp          196,000,000.00 2 Grease Trap 1 Rp            16,500,000.00 3 Grease Trap 2 Rp            16,500,000.00 4 ABR - Aerobic Biofilter 1 Rp          513,816,000.00 5 Aerobic Biofilter 2 Rp          309,000,000.00 6 Bak Penampung Air Olahan Rp          126,500,000.00 Total Rp      1,178,316,000.00