## ANALISIS  TINGKAT  KEHILANGAN  AIR PADA PERUSAHAAN DAERAH  (PERUMDA) TIRTA ALAMI KABUPATEN  TANAH DATAR
DESRIL CANDRA 1 , MASRIL 2 , DEDI KURNIAWAN 3
Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat desril.c@gmail.com 1
DOI: http://dx.doi.org/10.31869/rtj.v7i2.5472
Abstrak: Perumda Tirta Alami, Tanah Datar Regency is trying to improve the drinking water supply system. With efforts to reduce physical water loss. The current percentage of water loss (Non Revenue Water)  in  the  Tirta  Alami  Regional  Company  (PERUMDA)  drinking  water  supply  system  is  40.2%. This  is  of  course  below  the  tolerance  standard  for  PDAM  clean  water  leakage  rates  nationally according  to  Minister  of  Public  Works  Regulation  Number  20/PRT/M/2006,  namely  a  maximum water  loss  of  20%.  Of  course,  achieving  this  target  is  not  easy,  because  in  reality  analyzing  the number of physical leaks in the drinking water supply system is difficult to carry out. The aim of this research  is  to  analyze,  develop  and  determine  a  strategy  for  reducing  drinking  water  losses  in  the PERUMDA  Tirta  Alami  distribution  system,  Tanah  Datar  Regency  by  carrying  out  analysis  on technical aspects using the steptest method. This method is faster and more effective  in determining priority areas to look for leak points. The steptest is carried out by installing a portable flow meter on the  inlet  pipe  to  record  water  flow.  Then  the  valves  in  each  section  are  closed  systematically  and sequentially. With this method, it will be  known for  certain  which sections are indicated to have the highest water loss. The result of this research is to analyze the reduction in the leak rate from 40.2% to 30.61% by looking for leaks in predetermined zone sections.
Abstrak: Perumda  Tirta  Alami  Kabupaten  Tanah  Datar  berusaha  untuk  meningkatkan    sistem penyediaan    air    minum.    Dengan  upaya  menurunkan  kehilangan  air  secara  fisik.  Persentase kehilangan  air  saat  ini  dalam  sistem  penyediaan  air  minum  Perumda    Tirta    A l a m i     adalah sebesar  40.2%.  Hal  tersebut  di  bawah  standar  toleransi  angka  kebocoran  air bersih  PDAM  secara nasional menurut Peraturan  Menteri Pekerjaan  Umum Nomor  20/PRT/M/2006,  yaitu kehilangan  air maksimal  20%.  Untuk  mencapai    target    tersebut    tidaklah    mudah,    karena      analisis  jumlah kebocoran  fisik  di  sistem  penyediaan  air  minum  sulit  untuk  dilakukan. Tujuan   dari   penelitian ini menganalisis,  menyusun   dan   menetapkan strategi  penurunan  kehilangan  air  minum  di sistem distribusi Perumda Tirta Alami  dengan melakukan analisis pada aspek teknis dengan menggunakan metode steptest yaitu teknik untuk mencari lokasi dengan  jumlah  kehilangan  air  terbesar  di  dalam sebuah  area.  Cara   ini  lebih cepat   dan   efektif   dalam   menentukan   area   prioritas   yang   akan dicari   titik bocornya.  Steptest  dilakukan  dengan  memasang  flow  meter  portable  pada  pipa inlet untuk    merekam    aliran  air.  Kemudian    valve    di  setiap  ruas  ditutup  secara  sistematik  dan berurutan.  Dengan metode ini, akan diketahui  dengan pasti ruas mana  yang  terindikasi   kehilangan airnya  tertinggi.  Hasil  dari  penelitian  ini adalah  menganalisis  penurunan  tingkat  kebocoran  dari 40,2%  menjadi  30,61% dengan mencari kebocoran  pada ruas zona yang telah ditentukan Kata kunci : Sistem distribusi,  tingkat kebocoran  pipa

## A. Pendahuluan
Semakin  berkembangnya  Kabupaten  Tanah  Datar  tentunya  memicu  pertambahan  jumlah penduduk  dan  mengakibatkan      meningkatnya  kebutuhan  air  minum.  Kabupaten  Tanah  Datar  yang memiliki  jumlah penduduk  wilayah  administratif  sebesar 251.775  jiwa  tersebar  di  14  Kecamatan terdiri dari 75 nagari (Disdukcapil 2010) Penyedian air bersih diperoleh dari Berbagai Sumber mata air  Kiambang,  Seruni  Minang,  Silabuak,  Simpang  Cancang,Sungai  Maruok,  Kedataran,  Pincuran bungo,  Sitakuak,  Batu  Bosa,  Aie  Tabik,  Gunung  Kaciak,  Koto  Hiliang,  Bawah  Burai,  Minang Tanjung
Pemenuhan  air bersih  masyarakat Kabupaten    Tanah Datar   juga   dikelola oleh PERUMDA Tirta   Alami.    Sebagian besar   pelanggan    PERUMDA  Tirta  Alami berada  di wilayah  Kecamatan Lima  Kaum,  Kecamatan  Tanjung  Emas,  dan  Kecamatan  Sungai  Tarab.  Jumlah  pelanggan  yang membutuhkan  suplai  air bersih meningkat    setiap   tahunnya.    Hal   ini tidak bisa dihindari  karena jumlah  penduduk  Kabupaten  Tanah  Datar  terus  menerus  bertambah  dan  sektor  usaha  yang    terus berkembang   setiap  tahunnya  khusus  untuk  Wilayah Kecamatan Lima Kaum  yang merupakan pusat dari  ibukota  kabupaten  Tanah  Datar  terdapat  sebuah  Perguruan  Tinggi  Negeri  yang  sudah  beralih Status  dari  IAIN  Menjadi  UIN  Mahmud  Yunus  Batusangkar  yang  tentu  pertumbuhan  ekonominya makin meningkat dengan bertambahnya jumlah mahasiswa yang kan datang berkuliah .  Sampai  saat ini  Pelayanan Air  Minum  yang  dikelola  oleh  PDAM di  Kabupaten   Tanah Datar   baru mencapai pelayanan/Sambungan Rumah   (SR)   sebesar   20,04%   dari jumlah penduduk.
Perusahaan Daerah (PERUMDA) Tirta Alami merupakan kelanjutan dari Badan Pengelola Air Minum  (BPAM)  yang  dibentuk  dengan  Surat  Keputusan  102/KPTS/CK/1981  tanggal  10  Nopember 1981  dengan  tujuan  memberikan  pelayanan  pada  penduduk  Kota  Batusangkar  yang  dalam menjalankan  usahanya  berdasarkan  prinsip-prinsip  ekonomi  perusahaan  tanpa  meninggalkan  fungsi sosialnya.
Pada  Tahun  1987,  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  14  Tahun  1987  tentang Penyerahan  Sebagian  Urusan  Pemerintah  di  Bidang  Pekerjaan  Umum  Kepada  Daerah  dan  serta adanya Reformasi Otonomi Daerah, maka Pengelolaan Air Minum di kembalikan ke daerah Propinsi Kabupaten  dan/atau  Kota.  Sehingga,  berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Daerah  Tingkat  II Tanah  Datar  Nomor  01  Tahun  1987  tentang  Perusahaan  Daerah  Air  Minum  Kabupaten  Daerah Tingkat  II Tanah Datar  tanggal 24 Januari 1987, pengelolaan sarana  air bersih yang semula dikelola oleh  BPAM  kota  Batusangkar  berubah  status  menjadi  Perusahaan  Daerah  Air  Minum  (PDAM) Kabupaten Tanah Datar.
Perusahaan  Daerah  (PERUMDA)  Tirta  Alami  Kabupaten  Tanah  Datar  pada  bulan  Juli  2017 telah  memproduksi      air    sebesar    172.692,00  m3  sedangkan  air  yang  tidak  dapat  dipertanggung jawabkan sebesar 85.827,92    m3,   persentase    kehilangan air ( Non Revenue  Water )  saat ini dalam sistem    penyediaan    air    minum  PERUMDA    Tirta    Alami    adalah  sebesar  40,7%.  Hal  tersebut tentunya  sudah  di  bawah  standar  toleransi  angka  kebocoran  air  bersih  PDAM  secara  nasional menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2006,  yaitu kehilangan air maksimal 20%.  Tentunya  untuk  mencapai  target    tersebut    tidaklah  muda,  karena  pada  kenyataannya  analisis jumlah   kebocoran   fisik   di sistem   penyediaan   air   minum   sulit untuk dilakukan.
Beberapa  PDAM  memiliki  tingkat  kehilangan        air      hanya      sekitar      20%  bahkan  kurang, akan tetapi banyak juga PDAM  yang tingkat  kebocorannya mencapai  60% atau lebih. Menurut  data resmi  Kementerian   Pekerjaan   Umum dan Perumahan  Rakyat,  rata-rata kehilangan  air di Indonesia mencapai  sekitar  37%.  Apabila  dihitung,  peluang  pendapatan  yang  hilang  berdasarkan  harga    air rata-rata  saat  itu  (Rp  1.900 per    m3),
sedangkan        produksi  +/-  130.000    l/dtk,      maka      kehilangan  air  fisik  senilai  dengan  Rp  2 miliar,  sedangkan  kehilangan  air  komersial  senilai    Rp  0.9  M i l y a r , dalam  setahun.  Secara  total, kerugian mencapai 2.9 Milyar rupiah pertahun (BPPSPAM, 2018).
Besarnya  nilai  pembiayaan  kerugian  akibat  kehilangan  air  tersebut  merupakan  alasan  yang sangat  kuat mengapa  harus  dilakukan berbagai  upaya untuk menurunkan  tingkat kehilangan   air  di Indonesia.   Di samping   itu,  menurunkan   kehilangan air   berarti   bertambahnya    pendapatan bagi PERUMDA.
Program penurunan  kehilangan  air mensyaratkan  perbaikan  manajemen diseluruh  aspek.  Oleh karena itu selain aspek   teknis   dan   aspek   pembiayaan perlu dilakukan pula perbaikan dalam aspek kelembagaan.  Untuk  memenuhi  tuntutan  target  penurunan  persentase  kehilangan    air,  maka diperlukan  suatu strategi   peningkatan   kinerja,   sumber daya manusia, serta komitmen manajemen dan  staf.  Indikator penilaian peningkatan kinerja di perusahaan umumnya meliputi empat kelompok yaitu  hasil  kerja  yang  berhubungan  dengan  keuntungan  perusahaan,  kemampuan  karyawan,
pelayanan  pelanggan,    dan  peningkatan  karyawan  (Amstrong,  1998  dan  Mc.Clelland  dalam  Cira dan  Benjamin,1998).  Penurunan  kehilangan  air  bukanlah  pekerjaan  yang  dapat  selesai  1  sampai dengan  2 tahun,  melainkan pekerjaan  yang harus dilakukan  secara terus  menerus. Maka   sebaiknya dibentuk unit khusus untuk tim penurunan  kehilangan  air yang merupakan bagian resmi dari struktur organisasi  PDAM  (BPPSPAM,  2008).  Keberhasilan  dalam  pencapaian  target  penurunan  tingkat kehilangan  air bersih di  Kabupaten   Tanah Datar   tergantung dari upaya-upaya  perbaikan mekanisme perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pengendalian  program.  Selain  itu  penyediaan  bantuan  teknis  atau sejenisnya ditingkat  kabupaten,  kecamatan,  dan bahkan  desa  sangat  diperlukan,  guna  meningkatkan kemudahan  bagi  masyarakat  melakukan  konsultasi  teknis,  serta  mendapatkan        informasi  tentang program  prasarana  dan  sarana  air minum dan penyehatan  lingkungan.

## B.  Metodologi  Penelitian
Dalam  penelitian  ini  dipakai  2  (dua)  metode    yaitu    metode    survey    dan  metode  deskriptif dengan pendekatan penelitian menggunakan studi kasus. Metode survey dilakukan dengan melakukan pengamatan  di  lapangan  untuk  mengetahui  berapa  besar  kehilangan  air  yang  ada  di  PDAM  Tirta Alami Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan  metode kasus adalah menggambarkan   kondisi   eksisting sistem    jaringan    distribusi    air    minum  pada  wilayah  Kabupaten  Tanah  Datar.  Gambaran  yang diberikan  menyangkut  kapasitas  pengolahan  dan      distribusi,  kondisi  pengolahan  dan  jaringan  pipa distribusi serta beberapa aspek teknis lainnya yang berkaitan  dengan kehilangan  air pada PERUMDA Tirta Alami  Kabupaten  Tanah Datar.
Secara garis besar tahapan proses penelitian  yang  telah  dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. Merumuskan  latar belakang
2. Mengidentifikasi  masalah
3. Mengidentifikasi tujuan  penelitian
4. Mengumpulkan  data  primer  dan sekunder
a) Data  primer  diperoleh  dari hasil  kunjungan lapangan dengan melakukan survey kehilangan air, pengecekan kondisi pipa, dan lain- lain.
b) Data    sekunder   berupa   data  yang diperoleh  dari  instansi  terkait  anatara  lain data  kapasitas produksi air baku dan       kapasitas       produksi eksisting      Perumda Tirta Alami Kabupaten Tanah Datar
5. Menganalisa     data     yang     di peroleh.
Kegiatan    pengumpulan    data  bertujuan  untuk  mengumpulkan  data-  data    yang  digunakan dalam  penelitian ini.  Berdasarkan   cara   perolehan datanya,  pengumpulan  data dibagi menjadi  dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari pengumpulan langsung dengan cara survey  di  lapangan.  Data  sekunder  didapatkan  dengan  cara  bekerja  sama  dengan  pihak  PERUMDA Tirta Alami Kabupaten  Tanah Datar.
Berikut adalah beberapa cara pengumpulan  data : 1.  Data Primer
Pengumpulan  data primer  dilakukan  dengan     survey    langsung    di  lapangan.  Survey  lapangan untuk  mencari  kehilangan  air  serta  memetakan  area  kebocoran  air  mulai  dari  unit  pengolahan hingga  unit distribusi dengan menggunakan metode steptest dan  menggunakan alat flow  meter portable .
a)  Metode Steptest Steptest adalah teknik untuk mencari  lokasi  atau  area  dengan jumlah kehilangan  air terbesar di dalam sebuah area. Cara ini lebih cepat dan efektif dalam menentukan area prioritas yang akan dicari   titik  bocornya. Steptest dilakukan dengan memasang flow meter portable pada pipa inlet untuk  merekam  aliran      air.      Kemudian      valve      di  setiap  ruas  ditutup  secara  sistematik  dan berurutan.  Dengan metode   ini,  akan   diketahui dengan    pasti    ruas    mana    yang  terindikasi kehilangan  air  tertinggiSebelum    melakukan    metode    ini  harus  dipastikan  bahwa  setiap  jalur
perpipaan  yang  akan  dilakukan  steptest  sudah  terisolasi  sempurna  atau  tidak  terhubung  dengan jalur  yang lain. Sehingga   dalam   satu  jalur  hanya terdapat   satu  inlet  saja.  Untuk melakukan steptest diperlukan valve skenario steptest, blanko steptest, dan skematik  steptest Valve skenario steptest  ini  berfungsi  untuk  melokalisir  area  kebocoran  di  dalam  ruas  jalur  pada  saat  steptest berlangsung.        Contoh  blanko  steptest  dapat  dilihat  pada  Tabel  3.1  Pada    setiap    jalur    telah terpasang flow  meter  portable ( ultrasonic  flow  meter )  di  pipa  inlet  jalur  yang  akan  dilakukan steptest    untuk    merekam  aliran  air,  kemudian valve di  setiap  ruas  di    dalam    DMA    ditutup secara  sistematik    dan    berurutan.    Pada    setiap    jalur    telah    terpasang flow  meter  portable ( ultrasonic  flow  meter )  di  pipa  inlet  jalur  yang  akan  dilakukan    steptest    untuk    merekam  aliran air,  kemudian valve di  setiap  ruas  di    dalam    DMA    ditutup    secara  sistematik    dan    berurutan. Dengan metode ini akan diketahui ruas yang memiliki indikasi kehilangan air tertinggi. Dalam blanko steptest simbol O adalah  Open dan C adalah Close, sedangkan  dSR adalah jumlah sambungan      rumah      atau output pada  step  tersebut.  Cara  menghitung  kehilangan  air  pada blanko  tersebut  adalah  debit  (step  1)  dikurangi  dengan  debit  (step  mulai).  Pada  kolom  dQ/dSR digunakan  untuk  mengetahui  kelas bocor dengan klasifikasi rendah/sedang/tinggi.  Kelas rendah adalah    dQ/dSR    yang    berkisar    antara  0,001-0,0049. Valve skenario  steptest  ini  berfungsi untuk  melokalisir  area  kebocoran  di  dalam  ruas  jalur  pada  saat  steptest  berlangsung.        Contoh blanko  steptest  dapat  dilihat  pada  Tabel  3.1    Pada    setiap    jalur    telah    terpasang flow  meter portable ( ultrasonic flow meter ) di pipa inlet jalur yang akan dilakukan  steptest  untuk  merekam aliran  air,  kemudian valve di  setiap  ruas  di    dalam    DMA    ditutup    secara  sistematik    dan berurutan.    Dengan  metode  ini  akan  diketahui  ruas  yang  memiliki  indikasi  kehilangan  air tertinggi.
Dalam blanko steptest simbol O adalah  Open dan C adalah Close, sedangkan  dSR adalah jumlah sambungan      rumah      atau output pada  step  tersebut.  Cara  menghitung  kehilangan  air  pada blanko  tersebut  adalah  debit  (step  1)  dikurangi  dengan  debit  (step  mulai).  Pada  kolom  dQ/dSR digunakan  untuk  mengetahui  kelas bocor dengan klasifikasi rendah/sedang/tinggi.  Kelas rendah adalah   dQ/dSR   yang   berkisar   antara 0,001-0,0049.

## C. Hasil dan Pembahasan
Hasil steptest dengan klasifikasi kelas bocor tinggi, dapat kita peroleh bahwa ruas pipa dengan kebocoran tertinggi dikelasnya  terdapat di zona 2, ruas 4, dengan panjang pipa 265,73 m, kehilangan air  mencapai  1,46  l/dtk  dengan  sambungan    rumah    berjumlah    9  SR,  sehingga  nilai  dQ/dSR mencapai   0,1622.   Sedangkan ruas pipa dengan  kebocoran terendah dikelasnya terdapat di zona 2, ruas  7,  dengan  panjang  pipa    273,84    m,  Kehilangan    air  mencapai  0,18  l/dtk  dengan  sambungan rumah  berjumlah  16 SR,    sehingga     nilai    dQ/dSR mencapai  0,0133.
Hasil steptest dengan  klasifikasi  kelas  bocor  rendah,    dapat    kita    peroleh  bahwa  ruas  pipa dengan kebocoran tertinggi dikelasnya terdapat  di zona 3, ruas inlet, dengan panjang pipa 162,56 m, kehilangan air mencapai 0,01 l/dtk dengan sambungan rumah berjumlah 3 SR, sehingga nilai dQ/dSR sebesar 0,0033. Sedangkan ruas pipa dengan kebocoran terendah dikelasnya terdapat  di  zona  1  dan 2,  ruas  inlet,  dengan  panjang  pipa  zona  1  adalah  252,18  m,  kehilangan  air    0,00    l/dtk    dengan sambungan    rumah    berjumlah    4  SR,  nilai  dQ/dSR  0,00.  Sedangkan  panjang  pipa  zona  2  adalah 283,84  m, kehilangan  air 0,00 l/dtk dengan sambungan rumah berjumlah 1 SR, nilai dQ/dSR 0,00.
Jumlah     total     kehilangan     air sebesar  0,14 l/dtk dengan  sambungan  rumah  sebanyak  72 SR, total kehilangan selama 1 bulan adalah 196,56 m3.
Ruas      pipa       yang     mengalami  kebocoran  rendah  berjumlah  7 ruas      dengan       panjang total 2.068,94 m.
Seperti  yang  telah  dibahas  sebelumnya,  beberapa  faktor  utama  penyebab    kebocoran    pipa adalah sebagai berikut :
1. Kualitas          material          yang digunakan  kurang baik
2. Pekerjaan     pemasangan      pipa kurang baik
3. Pekerjaan           galian           dan penimbunan kembali pipa tidak memenuhi  syarat
4. Tekanan      air      pada      sistem jaringan pipa terlalu tinggi
5. Umur   material   telah   melewati batas umur teknisnya
Selain  faktor-faktor  di  atas,  kondisi  jaringan  pipa  distribusi  pada  PERUMDA  Tirta  Alami juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lainnya, yaitu :
1. PERUMDA        Tirta  Alami        tidak pernah    melakukan    perawatan dan pengecekan secara  berkala  terhadap  jaringan  pipa  distribusi  sehingga  pihak  PERUMDA  Tirta  alami tidak mengetahui kondisi jaringan pipa distribusi.
2. Perawatan      hanya      dilakukan pada bagian atau titik kebocoran yang bersifat semburan ke permukaan.
3. Kualitas    air  menjadi    salah  satu  penyebab    kebocoran,    jika  kualitas  air  terlalu  banyak endapan,  maka  pada  saat  jam  tidak  beroperasi,    endapan    lama  kelamaan  akan mengumpul  di  ruas  pipa,  sehingga  mengakibatkan    tekanan  air  terlalu  tinggi  sehingga melewati  batas  maksimal  tekanan  pada  pipa,  ditambah  lagi  umur  pipa  pada    jaringan Perumda Tirta Alami  rata-rata  di  atas  10 tahun.
4. Jaringan    pipa  distribusi    Perumda  Tirta  Alami  rata-rata  berada  di  bahu  jalan,  seiring dengan perkembangan   infrastruktur jalan ataupun drainase, jaringan pipa yang berada di bawah pengembangan infrastruktur sangat   rentan   dengan kebocoran.
5. Water        hummer dapat        juga  menjadi  penyebab  rusaknya  jaringan  pipa  distribusi Perumda Tirta Alami, Water hummer adalah  terjadinya  lonjakan  air atau  tekanan secara tiba-tiba disebabkan   matinya   aliran listrik  sehingga   aliran  air terhenti  dan kemudian menghidupkan kembali mesin pompa tanpa mengatur tekanan terlebih dahulu.
PERUMDA  Tirta  Alami  dapat  memproduksi    air  sebesar  123,00  l/dtk,  sesuai  dengan kapasitas   pompa distribusi  yang  terdapat  pada PERUMDA  Tirta  Alami,  jumlah  kapasitas  air  yang didistribusikan   selama   1  bulan   adalah 172.692,00       m3,      dengan       tingkat kehilangan    air sebesar    49,7%    atau sebesar 85.827,92  m3
Tingkat  kebocoran  pipa  pada  zona  1,  zona  2,  dan  zona  3  sebesar  7,48  l/dtk    dengan    total kehilangan    air  selama    1  bulan  sebesar    10.501,92    m3,  jika  kebocoran  pipa  dapat  diatasi  pada semua  ruas  di  zona  1,  zona  2,  dan  zona  3,  maka  PDAM  Tirta  alami  dapat  menekan  tingkat kehilangan  air  sebesar  6,08%,  dengan  total  persentase  kehilangan  air  secara  keseluruhan  menjadi 43,61%.

## D. Penutup
Berdasarkan  analisis  yang  telah  dilakukan  terhadap  aspek  teknis,  maka  dapat  ditarik kesimpulan  yaitu:

## Unit pengolahan
1.  Instalasi    Pengolahan    Air   yang digunakan  belum  pernah  di rehab sehingga mempengaruhi kualitas  air  yang  di olah menjadi  tidak maksimal dikarenakan pengendapan  sedimentasi  yang tinggi.
2.  Kondisi  reservoir  belum  pernah direhab
3.  Pipa   distribusi   dari   intake   ke reservoir dalam keadaan baik

## Unit distribusi
1. Belum       adanya       pembagian wilayah sambungan rumah atau District Meter Area (DMA) yang  baku,    sehingga    sangat  menyulitkan  Perumda  Tirta  Alami  untuk        menemukan kebocoran pipa distribusi.
2.  Jalur  pipa  yang  terpasang  masih tumpang tindih
3.  Masih banyak ruas pipa distribusi yang mengalami  kebocoran
360

## Daftar Pustaka
Al Layla,    M.A.,    Ahmad    S.,    and Middlebrooks,  E.J. 1978. Water supply Engineering Design. Michigan:  Ann Arbor Science.
Badan  Pendukung    Pengembangan  Sistem    Penyediaan    Air  Minum  (BPPSPAM).  2013. Pedoman Penurunan  Non Revenue  Water (NRW) atau Air Tak Berekening (ATR). Jakarta:  Kementerian Pekerjaan  Umum  dan Perumahan  Rakyat.
Cira ,   DJ.   dan   ER   Benjamin,   1998. Competency_BasedPay: A Concept in Evolution. Compensation and Benefits Review .
Departemen      Permukiman      dan  Prasarana  Wilayah  (Depkimpraswil).      2003. Kebijkan    Nasional Pembangunan  Air  Minum  dan  Penyehatan    Lingkungan  Berbasis  Masyarakat .  Jakarta: Bappenas.
Ditjen  Tata  Perkotaan  dan  Tata Pedesaan, Departemen Permukiman  dan Prasarana Wilayah. 2004. Standard Pelayanan Bidang Air Minum . Jakarta : Departemen  PU.
Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Tanah  Datar. Laporan      Pertambahan Penduduk                    Kabupaten
Dempo, M. 2011. Stategi Peningkatan Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum   (PDAM)   Tirta Lematang Kabupaten Lahat . Surabaya:  Tesis Jurusan  Teknik Lingkungan  Institut Sepuluh Nopember.
Saparina  Widi.  2017.  Penurunan  Kehilangan  Air  di  Sistem  Distribusi  Air  Minum  PDAM  Kota Malang.  Surabaya    :  Tesis  Jurusan  Teknik  Lingkungan  Institut  Teknologi  Sepuluh Nopember.
Departemen                Kimpraswil.                2001. Kebijakan  Operasional .  Jakarta:  Departemen Kimpraswil.
Dirjen Cipta Karya. 2009. Pedoman Pengelolaan  Program Pamsimas . Jakarta: Departemen PU. Farley, M., Wyeth, G., Ghazali, Z., Istandar,   A.,   Singh,   S.   2008. The Managers Non Revenue Water Handbook: A Guide To Understanding  Water Losses. USAID Frauendorfer,    R.,   &   Liemberger,    R. 2010. The  Issues   and Challenges  of Reducing  Non- Revenue Water . Philippines. Asian Development  Bank.
Harold, E., Babbit, D. 1949. Water Supply    Engineering . Netherland: McGraw-Hill Company. Hunaidi,   O.  2000. Detecting   Leaks  in Water-Distribution Pipes . National Reasearch Council of Canada.
Hunaidi,    O.,    Wang,    A.    2006. A    New System    For    Locating    Leaks    In Urban           Water Distribut