## PROTOTIPE PENDINGIN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI SUMBER ARUS DC MENGGUNAKAN SMARTPHONE
Jaenal Arifin 1) , Intan Erlita Dewanti 2) , Danny Kurnianto 3)
1, 2, 3) Program Studi D3 Teknik Telekomunikasi Sekolah Tinggi Teknologi Telematika Telkom Purwokerto Jl. D.I Panjaitan no.128 Purwokerto e-mail : a) Jaetoga@st3telkom.ac.id , b) 13201019@st3telkom.ac.id , c) dannykurnianto@st3telkom.ac.id

## ABSTRACT
The  problem  of  telecommunication device  in  BTS  shelter  typically  hot,  up  and drop  voltage. The  damage  of  telecommunication  device  will  interrupt  communication  between  receiver  and transmitter.  This  final  project  proposes  a  benefit  for  telecommunication  device  in  order  to  maintain the  temperature  of  telecommunication  device  appropriate  with  the  function.  This  dc  cooler  for telecommunication  device  can  work  automatically  using  Arduino  Uno.This  tool utilizes  work  princip of a peltier element which has the side absorb heat and removing heat and can be supplied by direct current  as  voltage  source.  The  normal  temperature  of  telecommunication  device  ranged  from  22oC until 26oC. When the temperature of the telecommunication device exceeds normal temperature then this tool  will be active and when the  temperature of the  telecommunication device is back to normal then  this  tool  will  be  automatically  off.  The  temperature  of  the  telecommunication  device  also  can monitored by LCD and smartphone with Bluetooth as media. DHT11 sensor in this tool can work well with error 2,71%. The LCD can display characters letters and numbers when given input  voltage 3.9 volt and Bluetooth can connected at distance less than 15 metres without the obstacle and at distance less than 4 meters when there are obstacle.
Keywords: Arduino Uno, Peltier, Bluetooth, Telecommunication Device

## 1.  PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi yang cepat memberikan  kemudahan  bagi  manusia. Penggunaan  energi  alternatif  pada  suatu mesin  atau  sistem  elektronik  sudah  mulai digunakan,  seperti  mobil  listrik  yang menggunakan  energi  listrik  yang  disimpan dalam  baterai  untuk  menggerakkan  motor listrik  yang  terdapat  di  dalamnya  atau sepeda listrik yang mamanfaatkan accumulator  sebagai  sumber  tegangan untuk menggerakkan motor dc. Di Indonesia  sudah  banyak  di  aplikasikan teknologi  seperti  yang  diterapkan  di
peralatan  elektronika.  Alat  tersebut mampu menyala  walaupun  tanpa  catu  daya  listrik, sehingga  akan  menghemat  penggunaan daya  listrik.  Modifikasi  alat-alat  kerja menjadi alat yang lebih praktis bukan hanya mempermudah  pekerjaan  manusia  namun juga dapat menghemat pengeluaran, sehingga  dapat  digunakan  untuk  hal  yang bermanfaat lainnya. Base Tranciever Station (BTS) merupakan stasiun pemancar dan  penerima  yang  digunakan  untuk memfasilitasi  komunikasi  wireless  dan penghubung  antara  Mobile  Station  dengan Base  Service  Center  (BSC)  (RAO  2013).
BTS  memiliki  tiga  bagian  utama  yaitu tower, shelter dan feeder. Shelter merupakan bangunan yang biasanya terletak  di  bawah  tower  BTS.  Didalamnya terdapat berbagai macam perangkat telekomunikasi  seperti  modul  transmisi, combiner,  catu  daya,  dan  perangkat elektronika  lainnya.  Kondisi  perangkat telekomunikasi  di  dalam  shelter  sangat perlu  diperhatikan  agar  tetap  berada  pada kondisi  optimal.  Masalah  pada  perangkat telekomunikasi  didalam  shelter  BTS  pada umumnya  adalah  panas  dan  tegangan  yang sering kali turun. Kerusakan pada perangkat telekomunikasi  ini  akan  berdampak  pada kegiatan  komunikasi  yang  akan  terganggu saat transmisi berlangsung. Suhu ideal pada perangkat  telekomunikasi  di  dalam  shelter BTS adalah  22oC - 26 oC.
Perangkat telekomunikasi pada shelter  BTS  dalam  keadaan  panas  suhunya bisa  mencapai    26oC  bahkan  lebih. Sekarang  ini  untuk  menurunkan  suhu perangkat  telekomunikasi  yang  terdapat  di dalam shelter biasanya menggunakan pendingin ruangan berbahan kimia. Dengan penggunakan  bahan  kimia  tersebut  dapat tentunya  tidak  ramah  lingkungan  dan berbahaya  bagi  manusia.  Bahan  kimia tersebut adalah Freon. Freon merupakan zat yang  di  pakai  pada  mesin  pendingin  untuk memberikan  efek  dingin.  Namun  Freon
dapat  mempengaruhi  pemanasan  global pada  saat  zat  ini  dilepaskan  di  udara  maka akan  menipiskan  lapisan  ozon  yang berfungsi  untuk  melindungi  bumi  dan seluruh  makhluk  hidup  didalamnya  agar tidak  terkena  paparan  radiasi  sinar  ultra violet.  Pada  penelitian  ini,  pendingin perangkat  telekomunikasi  yang  terdapat  di dalam  shelter  akan  di  pantau  terus  oleh smartphone dengan menggunakan bluetooth sebagai  media  transmisi  antara  transmitter dan receiver. Bluetooth merupakan teknologi berbasis Radio Frequency pendek yang  beroperasi  pada  pita  frekuensi  2,4 GHz

## 2. DASAR TEORI

## 2.1. Modul Bluetooth HC-05
Bluetooth merupakan protokol komunikasi  nirkabel  yang  dapat  bekerja pada  radio  frekuensi  2,4  GHz.  Bluetooth mampu  melakukan  pertukaran  data  pada perangkat  bergerak  seperti    laptop,  PDA, HP, dan lain-lain. Bluetooth juga merupakan  teknologi  berbasis  RF  (Radio Frequency).(Guangzhou  HC  Information Technology Co. 2015)
Gambar 1. Modul Bluetooth HC-05 (ITeadStudio. 2015)

## 2.2. ARDUINO UNO
Arduino  UNO  merupakan  sebuah board  mikropengendali  yang  menggunakan IC  mikropengendali  ATmega328.  Arduino UNO  memiliki  14  pin  digital  input/output (6  di  antaranya  dapat  digunakan  sebagai output  PWM),  dengan  6  input  analog, sebuah  osilator  kristal  16  MHz,  sebuah koneksi  USB,  sebuah  powerjack,  sebuah ICSP  header,  dan  sebuah  tombol  reset. Arduino  UNO  memuat  semua  yang dibutuhkan untuk menunjang mikrokontroler dan
mudah menghubungkannya  ke  sebuah  computer dengan  menggunakan  kabel  USB  atau dengan  menggunakan  sebuah  adaptor  AC ke DC atau bisa juga dengan menggunakan baterai (Uno, 2015).
Arduino  Uno  berbeda  dari  semua board  Arduino  sebelumnya,  Arduino  UNO tidak  menggunakan  chipdriver  FTDI  USB- to-serial. Sebaliknya, fitur-fitur
Atmega16U2  (Atmega8U2  sampai  ke  versi R2)  diprogram  untuk  pengubah  USB  ke serial.  Setelah  itu  berkembang  lagi  dari board  Arduino  Uno  adalah  mempunyai sebuah  resistor  yang  menarik  garis  8U2 HWB  ke  ground,  yang  membuatnya  lebih mudah  untuk  diletakkan  ke  dalam  DFU
mode.  Pada  board  Arduino  UNO  memiliki fitur-fitur baru sebagai berikut:
1. Pinout 1.0 : ditambah pin SDA dan SCL yang  dekat  dengan  pin  AREF  dan  dua pin  baru  lainnya  yang  diletakkan  di dekat dengan pin RESET, IOREF yang memungkinkan  beberapa  shield  untuk menyesuaikan tegangan yang disediakan  dari  board.  Untuk  ke depannya, shield akan dijadikan kompatibel  atau  cocok  dengan  board yang menggunakan AVR yang beroperasi  dengan  tegangan  5V  dan dengan  Arduino  Due  yang  beroperasi dengan tegangan 3.3V. Yang kedua ini merupakan  sebuah  pin  yang  tak terhubung,  yang  disediakan  untuk tujuan kedepannya.
2. Rangkaian RESET yang lebih kuat.
3. Atmega  16U2  menggantikan  8U2  (Uno. 2015)
Berikut ini konfigurasi dari Arduino Uno :
1. Mikropengendali ATmega328
2. Beroperasi pada tegangan 5V
3. Tegangan input 7 -12V
4. Batas tegangan input 6 - 20V
5. Pin digital input/output  14
6. Pin analog input 6
7. Arus pin per input/output 40 mA
8. Arus untuk pin 3.3V adalah 50 mA
9. Flash Memory  32   KB  yang  mana 2 KB digunakan oleh bootloader
10. SRAM 2 KB
11. EEPROM 1KB
12. Kecepatan  clock  16  MHz  (Uno,
2015)
Gambar 2. Arduino Uno (Uno. 2015)

## 2.3. Thermoelectric Peltier
Lempengan  peltier  berbahan  dasar keramik  berisikan  batang-batang  Bismuth Telluride  di  dalamnya.  Ketika  disupply tegangan DC 5 volt - 12 volt salah satu sisi akan  menjadi  panas  dan  sisi  lainnya menjadi  dingin.  Karena  peltier  memiliki  2 bagian yang berbeda, yakni sisi dingin yang bekerja menyerap panas dan sisi panas yang bekerja  melepas  panas.  Ketika  masukan listrik diterapkan pada termokopel, elektron bergerak  dari  bahan  tipe-p  ke  bahan  tipe-n menyerap  energi  panas  pada  sambungan dingin.  Elektron  –  elektron  membuang kelebihan  energi  pada  sambungan  panas karena  elektron  mengalir  dari  tipe-n kembali  ke  bahan  tipe-p  melalui  konektor listrik.  Membuang  panas  dari  sisi  panas akan  menurunkan  temperatur  pada  sisi dingin  dengan  cepat.  Pada  umumnya  besar
penurunan  temperatur  tergantung  dari  arus listrik  yang  diberikan  (Permadi  Widjaja, 2012).
Gambar 3. Thermoelectric Peltier (Permadi Widjaja 2012)

## 2.4. DC Fan
Perkembangan  kipas  angin  semakin bervariasi baik dari segi ukuran, penempatan  posisi,  serta  fungsinya.  Fungsi yang  umum  adalah  untuk  pendingin  udara, penyegar  udara,  ventilasi  ( exhaust  fan ), pengering  (umumnya  memakai  komponen penghasil panas). Ukuran kipas angin mulai bervariasi  ada  kipas  angin  mini  (Kipas angin listrik yang dipegang tangan menggunakan  energi  baterai),  kipas  angin digunakan  juga  di  dalam  unit  CPU komputer  seperti  kipas  angin  untuk mendinginkan processor, power supply dan cassing.  Kipas  angin  tersebut  berfungsi untuk  menjaga  suhu  udara  agar  tidak melewati  batas  suhu  yang  di  tetapkan. Kipas angin juga dipasang pada alas laptop untuk  menghantarkan  udara  dan  membantu kipas  laptop  dalam  mendinginkan  suhu laptop tersebut. Kipas angin dapat dikontrol kecepatan  hembusan  dengan  3  cara  yaitu menggunakan  pemutar,  tali  penarik  serta
remote  control.  Perputaran  baling-baling kipas  angin  dibagi  dua  yaitu  centrifugal (Angin  mengalir  searah  dengan  poros kipas)  dan  Axial  (Angin  mengalir  secara pararel  dengan  poros  kipas).  Pada  alat  ini digunakan kipas DC yang dipakai memiliki tegangan sebesar 12 VDC dan arus sebesar 0,08 A (Suhariningsih, 2012)
Gambar 4. Fan DC (Suhariningsih, 2012)

## 2.5. Sensor Suhu DHT11
DHT11  adalah  sensor  suhu  dan kelembaban,  DHT11  memiliki  keluaran sinyal  digital  yang  dikalibrasi  dengan sensor suhu dan kelembaban yang kompleks. Teknologi ini memastikan kehandalan tinggi dan sangat baik stabilitasnya dalam jangka panjang.
Mikrokontroler  terhubung  pada  kinerja tinggi  sebesar  8  bit.  Sensor  ini  termasuk elemen  resistif  dan  perangkat  pengukur suhu  NTC.  Memiliki  kualitas  yang  sangat baik,  respon  cepat,  kemampuan  anti- gangguan  dan  keuntungan  biaya  tinggi kinerja.  DHT11  dapat  mengukur  suhu antara 0-50oC dan kelembaban udara antara 20-90%  dengan  resolusi  masing-masing
sebesar  0,1oC  dan  1%  RH  (Relative Humidity). Akurasi untuk pengukuran suhu dan kelembaban adalah ±2oC dan ±4% RH. Setiap  sensor  DHT11  memiliki  fitur kalibrasi  sangat  akurat  dari  kelembaban ruang kalibrasi. Sistem antar muka tunggal- kabel serial terintegrasi untuk menjadi cepat dan  mudah.  Memiliki  ukuran  yang  kecil, daya  rendah,  sinyal  transmisi  jarak  hingga 20 meter (Sunrom Technologies, 2011)
Gambar 5. Sensor Suhu DHT11 (Sunrom Technologies 2011)

## 2.6. LCD (Liquid Crystal Digital)
LCD  (Liquid  Crystal  Display)  merupakan suatu  bahan  yang  berbentuk  antara  padat dan  cair,  yang  bila  diberi  beda  tegangan akan  mengeluarkan  suatu  display  karakter. Modul  LCD  memiliki  karakteristik  sebagai berikut:
a. Terdapat  2x16  karakter  huruf  yang  bisa ditampilkan
b. Setiap  huruf  terdiri  dari  5x8  dot-matrix cursor
c. Terdapat 192 macam karakter
d. Sumber tegangan 5 volt
e. Bekerja  pada  suhu  0 o C  sampai  55 o C (Vishay 2012).
Gambar 6. LCD 16x2 (Vishay 2012)

## 2.7. Heatsink
Heatsink memanfaatkan konsep perpindahan  panas  yang  akan  membantu memindahkan  panas  dari  medium  yang bertemperatur  tinggi  ke  medium  yang bertemperatur  rendah.  Kerja  dari  heatsink tergantung  pada  bahan  penyusun  dan geometrinya. Distribusi panas pada heatsink hampir  seragam  di  setiap  bagian  heatsink. Bahan  penyusun  heatsink  berpengaruh terhadap distribusi panas yang dihasilkannya.  Bahan  yang  paling  baik adalah  heatsink  dengan  bahan  yang memiliki  nilai  konduktivitas  termal  yang besar,  sehingga  dalam  hal  ini  heatsink berbahan dasar tembaga lebih baik daripada alumunium (Fahendri, Festiyed, 2014).
Gambar  7 .  Heatsink  (Fahendri,  Festiyed 2014)

## 2.8. Pompa Air DC
Pompa  adalah  peralatan  mekanis yang  digunakan  untuk  menaikkan  cairan
dari  dataran  rendah  ke  dataran  tinggi  atau untuk  mengalirkan  cairan  dari  daerah bertekanan rendah ke daerah yang bertekanan tinggi dan juga sebagai penguat laju  aliran  pada  suatu  sistem  jaringan perpipaan.  Pompa  juga  dapat  digunakan pada  proses-proses  yang  membutuhkan tekanan  hidraulik  yang  besar.  Hal  ini  bisa dijumpai  antara  lain  pada  peralatan- peralatan  berat.  Dalam  operasi,  mesin- mesin peralatan berat membutuhkan tekanan  discharge  yang  besar  dan  tekanan isap  yang  rendah.  Akibat  tekanan  yang rendah  pada  sisi  isap  pompa  maka  fluida akan naik dari kedalaman tertentu, sedangkan  akibat  tekanan  yang  tinggi  pada sisi  discharge  akan  memaksa  fluida  untuk naik sampai pada ketinggian yang diinginkan (Irwansyah & Istardi n.d.)
Gambar 8 . Pompa Air DC (Irwansyah &
Istardi n.d.)

## 2.9. Catu Daya
Adaptor  merupakan  alat  listrik (elektrik)  yang  memungkinkan  sesuatu dapat  dipakai  untuk  tujuan  tertentu  yang berbeda dari tujuan yang dirancang semula. Misalnya  alat  yang  merubah  arus  bolak balik (AC) menjadi arus searah (DC) untuk
pemanfaatan listrik tertentu. Dalam definisinya  AC  merupakan  Alternating Current  (arus  bolak  balik).  Dikatakan  arus bolak  balik karena arus  yang mengalir itu tidak tetap, yaitu dari positif (+)  ke negatif (-)  dan  sebaliknya.  Sedangkan  arus  DC merupakan  singkatan  dari  Direct  Current (arus  searah)  yang  mengalir  terus  menerus dari  kutub  positif  (+)  ke  kutub  negatif  (-). Arus  searah  (DC)  bisa  didapatkan  pada baterai,  aki,  atau  hasil  dari  power  supply yang  komponennya  merubah  dari  AC  ke DC.  Sedangkan  arus  AC  dapat  diperoleh dari PLN (Blocher 2003)
Gambar 9. Catu Daya DC (Blocher 2003)

## 2.10.  Perangkat Telekomunikasi
Shelter BTS merupakan suatu tempat  yang  berfungsi  sebagai  media penyimpanan perangkat –  perangkat telekomunikasi  seperti  perangkat  transmisi, rectifier,  catu  daya,  dan  lain  –  lain. Perangkat  telekomunikasi  yang  berada  di shelter  BTS  bekerja  pada  suhu  22oC  – 26oC.  Bila  suhu  melebihi  suhu  normal maka akan terjadi gangguan pada perangkat dan  menyebabkan  perangkat  tersebut  mati
sehingga akan berdampak pada komunikasi seluler (Hudaya et al, 2013)
Gambar 10 . Perangkat Telekomunikasi (Hudaya et al. 2013)

## 2.11. Arduino IDE
Pada  Atmega328  yang  terpasang Arduino  UNO  terdapat  bootloader  yang memungkinkan untuk meng-uploadkan program  ke  perangkat  Arduino.  Arduino UNO  dapat  diprogram  dengan  software Arduino  bernama  IDE  Arduino.  IDE merupakan  bagian  dari  software  yang bersifat  open  source  yang  memungkinkan untuk  membuat  program  sehingga  dapat dimengerti  oleh  Arduino.  Bahasa  yang digunakan  adalah  bahasa  pemograman Arduino,  IDE  dapat  menulis  program  di komputer  secara  step-by-step  kemudian setelah  selesai  instruksi  dari  program tersebut di upload  IDE Arduino terdiri dari:
1. Editor  program,  sebuah  windows  yang memungkinkan  pengguna  menulis  dan mengedit program.
2. Compile, sebuah modul yang mengubah kode program menjadi kode biner.
3. Uploader,  sebuah  modul  yang  memuat kode  biner  dari  komputer  ke  dalam memori di dalam papan Arduino (Uno,
2015)

## 2.12. App Inventor
App  inventor  merupakan  sistem perangkat  lunak  untuk  membuat  aplikasi pada  Android.  App  Inventor  memiliki perbedaan  dengan  sistem  pengembangan aplikasi  pada  biasanya  melainkan  dengan interaksi  visual  berbasis  grafis.  App Inventor  disebut  sebagai  sistem  terpadu untuk  pengembangan  aplikasi  berbasis blok-blok grafis (block language).
Pembuatan  aplikasi  di  App  Inventor  dapat dijalankan  pada  Android  minimal  versi  2.3 Gingerbread keatas (Learning, 2013)

## 3. METODE PENELITIAN

## 3.1  Perancangan Sistem
Perancangan  sistem  pada  penelitian ini    secara  garis  besar  terbagi  menjadi beberapa  bagian,  yaitu  sensor  suhu  yang berfungsi  untuk  mendeteksi  suhu  yang  ada di dalam perangkat telekomunikasi, mikropengendali  Arduino  UNO  sebagai otak  pengendali  sistem,  catu  daya  sebagai sumber  tegangan  utama,  peltier  sebagai elemenutama  dari  alat  ini,  serta  LCD  dan
smartphone yang berfungsi sebagai penampil  informasi  suhu  yang  ada  pada perangkat  telekomunikasi. Berikut  gambar dari perancangan sistemnya.
POMPA AIR PELTIER AIR DINGIN YANG MENGALIR PADA PIPA TEMBAGA ARDUINO UNO LCD SENSOR SUHU SMARTHPHONE MODUL BLUETOOTH CATU DAYA INPUT PROSES OUTPUT
Gambar 11 . Perancangan Sistem 3.2.  Perancangan Perangkat Keras
Rangkaian  keseluruhan  pada  alat dalam  penelitian  ini  ini  adalah  rangkaian gabungan  antara  komponen  yang  satu dengan  komponen yang  lain yang terintegrasi  dengan  pusat  kendali  yaitu mikropengendali  Arduino  Uno.  Berikut rangkaian  keseluruhan  dari  alat  dapat dilihat pada gambar 12.
Gambar 12 . Rangkaian keseluruhan
3.3 Perancangan Program Arduino Flowchart pembuatan program merupakan penjelasan langkah demi langkah dari  cara  kerja  program  ini,  dengan  melihat flowchart  langkah  kerja  dapat  diketahui cara kerja  sistem  yang  nantinya  akan  berjalan.
Mulai Login Username dan Password Verifikasi Password? Buka Aplikasi Mengaktifkan Bluetooth Pilih Koneksi Bluetooth HC-05 Aplikasi Menampilkan Pembacaan Sensor Suhu Selesai Ya Tidak
Pada  gambar  13  dijelaskan  bagaimana program  pada  alat  ini  akan  bekerja.  Sebuah perencanaan dalam flowchart diawali dengan mulai. Setelah itu kemudian proses inisialisasi  program.  Inisialisasi  program dalam flowchart merupakan proses pengenalan  agar  setiap  perintah  dalam program tesebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya.
Mulai Inisialisasi Port I/O Sensor DHT11 Mendeteksi Suhu Sekitar Apakah Nilai Suhu >= 26 C? LCD Menampilkan Pembacaan dari Sensor Komunikasi Serial Mengirim Data ke Smartphone Melalui Bluetooth Relay Off Relay On Selesai Smartphone Menampilkan Pembacaan dari Sensor Ya Tidak Arduino Mengambil Data dari Sensor
Gambar 13 . Flowchart program pada
perangkat 3.4
Perancangan Aplikasi
Langkah  awal  penggunaan  aplikasi  ini dengan    mengaktifkan  bluetooth  pada smartphone  dan  melakukan  pairing  atau verifikasi username dan password. Selanjutnya lalu masuk ke menu utama pada aplikasi dan melakukan konektivitas antara
Gambar 14 Flowchat perancangan aplikasi
smartphone  android  dan  Bluetooth  HC-05 dengan  menekan  tombol  search  yang  ada pada  aplikasi.  Apabila  Bluetooth  HC-05  dan smartphone  android  sudah  terkoneksi  maka status  bluetooth  akan  menampilkan  karakter “connected”  dengan  text  berwarna  hijau. Sedangkan  apabila  belum  terkoneksi  maka
akan  muncul  karakter  “not  connected” dengan  text  berwarna  merah.  Setelah  kedua Bluetooth  sudah  terkoneksi  maka  besarnya suhu  akan  dapat  langsung  ditampilkan  pada smartphone secara real time.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Pengujian Catu Daya
Pengujian  sumber  tegangan  atau catu  daya  menjadi  langkah  pertama  dalam melakukan  pengujian  karena  catu  daya merupakan blok terpenting dalam penelitian ini.
Tabel  1 .  Pengujian  tegangan  pada  catu daya
Perangk at Yang Diukur Tegangan Diharapkan (V) Tegangan Pengukur an (V) Error (%) a b |𝑎−𝑏| 𝑎 𝑥10 0% IC 7809 9 8,89 1,22 % IC 7812 12 11,88 0,01 % Catu Daya IC 7812 12 11,89 0,91 %

## 4.2 Pengujian Sensor DHT11
Pengujian  sensor  DHT11  dilakukan untuk  mengetahui  nilai  error  suhu  pada suatu  ruangan  tertentu.  Nilai  error  didapat dari  membandingkan  hasil  dari  pembacaan nilai  suhu  dari  DHT11  yang  ditampilkan pada  serial  monitor  dan  nilai  suhu  dari Thermo-higrometer yang telah ditempelkan di pada dinding ruangan.
Tabel  2. Pengujian  Sensor  DHT11  dan Thermohigrometer

## 4.3   Pengujian Bluetooth HC-05
Pengujian  bluetooth  HC-05  ini dilakukan untuk mengetahui apakah bluetooth  dapat  bekerja  sesuai  dengan perencanaan  yang  telah  ditentukan  atau tidak.  Pengujian  ini  juga  dilakukan  untuk mengetahui  seberapa  jauh  jarak  yang  bisa dicapai  agar  bluetooth  HC-05  dapat
No Waktu (menit) Sensor Suhu DHT11 ( o C)
Thermo- hygrome
ter ( o C) Error (%)
a b |𝑎 − 𝑏| 𝑎 𝑥100% 1 5 23 24,1 4.78 2 10 24 24,4 1.67 3 15 24 24,5 2.08 4 20 24 24,7 2.92 5 25 24 24,8 3.33 6 30 24 24,9 3.75 7 35 25 25 0.00 8 40 25 25,1 0.40 9 45 25 25,2 0.80 10 50 25 25,2 0.80 11 55 24 25 4.17 12 60 23 24,8 7.83 Rata – rata ( ∑ 12 ) 24,17 24,81 2,71
terkoneksi  dengan  smartphone  android. Hasil dari pengujian bluetooth dapat dilihat pada  tabel  3  dan  tabel  4.  Bluetooth  dapat bekerja  dengan  baik  apabila  led  sebagai indikator  menyala  dengan  baik  tanpa penghalang atau dengan penghalang.
Tabel  3. Hasil  Pengujian  Bluetooth  HC-05
Tanpa Penghalang
Tabel  4. Hasil  Pengujian  Bluetooth  HC-05
Dengan Penghalang
4.4  Pengujian  Tampilan  di  LCD  ( Liquid Crystal Display )
Pengujian pada LCD (Liquid Crystal  Display)  ini  dilakukan  dengan tujuan untuk mengetahui apakah LCD dapat menampilkan karakter sesuai dengan tampilan  suhu  yang  sebenarnya.  Pada penelitian  ini  pengujian  LCD  dilakukan sebanyak  tiga  kali  yaitu  pengujian  untuk menampilkan  karakter  huruf  dan  angka, pengujian untuk menampilkan hasil pengukuran suhu dari sensor suhu DHT11
Gambar 15 . Hasil Pengujian LCD

## 4.5  Pengujian Pompa Air DC
Pengujian  pompa  air  berfungsi untuk  mengetahui  apakah  pompa  air  DC dapat  bekerja  sebagaimana  mestinya  atau tidak.  Dan  untuk  membandingkan  hasil pengukuran  dengan  nilai  yang  diharapkan sesuai datasheet. Hasil pengujian pompa air dapat dilihat pada tabel 5.
Jarak (m) Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 1 on on on on
2 on on on on 3 on on on on
4 on on on on 5 on on on on 6 on on on on 7 on on on on 8 on on on on 9 on on on on 10 on on on on 11 on on on on 12 on on on on 13 on on on on 14 on on on on 15 on on on on Jarak (m) Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 1 on on on on 2 on on on on 3 on on on on 4 on on on on 5 off off off off 6 off off off off 7 off 0ff off off 8 off off off off 9 off off off off 10 off off off off 11 off off off off 12 off off off off 13 off off off off 14 off off off off 15 off off off off
Tabel  5 .  Hasil  Pengukuran  Tegangan
Pompa

## 4.6  Pengujian Tegangan Peltier
Pengujian  elemen  peltier  bertujuan untuk mengetahui nilai tegangan dari peltier saat    peltier  hidup  dan  saat  peltier  mati. Serta membandingkan nilai yang diharapkan  sesuai  datasheet  dengan  nilai hasil pengukuran.
Tabel 6. Pengujian Tegangan Peltier

## 4.7 Pengujian Aplikasi
Pengujian  aplikasi  berfungsi  untuk mengetahui  apakah  aplikasi  dapat  berjalan sesuai  dengan  perancangan  dan  mampu melakukan konekasi dengan modul Bluetooth HC-05. Pada gambar 16 merupakan  tampilan  awal  saat  bluetooth melakukan pairing.
Gambar 16 . Tampilan Pairing Bluetooth
Gambar 17 . Tampilan Awal Aplikasi
Gambar 18 . Tampilan Pencarian Bluetooth
Perang kat Tegangan
Diharapkan (V) Tegangan Pengukuran (V) Error (%) a b |𝑎−𝑏| 𝑎 𝑥10 0 % Pompa Hidup 12 11,89 0,91 % Pompa Mati 0 0 0% Perang kat
Tegangan Diharapkan (V) Tegangan Pengukuran (V) Error (%)
a b 0% Peltier Hidup 12 11,88 0,01 % Peltier Mati 0 0 0%
Gambar 19 . Tampilan Utama Aplikasi

## 4.8  Pengujian Keseluruhan Sistem
Pengujian perangkat secara keseluruhan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui  keberhasilan  alat  serta  untuk mengetahui apakah setiap komponen sudah saling  terintegrasi  dan  bekerja  sesuai dengan  konsep  perancangan  yang  telah dibuat. Pengujian sistem secara keseluruhan diuji  sesuai  dengan  sistem  kerja  yang  telah ditentukan  dan  kerja  dari  masing-masing komponen terdapat parameter yang menjadikan  komponen  tersebut  bekerja dengan  baik  atau  tidak.  Pengujian  dimulai dari  pengujian  catu  daya,  sensor  suhu DHT11,  LCD,  bluetooth,  smartphone, pompa dan peltier.
Tabel 7. Pengujian Keseluruhan

## 4.9  Pembahasan Hasil
Pada penelitian ini ini mikropengendali  Arduino  Uno  digunakan untuk  mengendalikan  seluruh  perangkat, LCD  dan  smartphone  digunakan  untuk menampilkan hasil pembacaan sensor suhu. Peltier  sebagai  elemen  pendingin  serta modul  bluetooth  digunakan  sebagai  media untuk  mengirimkan  data  dari  arduino  ke smartphone.  Catu  daya  yang  digunakan pada penelitian ini menggunakan catu daya 9  volt  dan  12  volt.  Pada  catu  daya  9  volt digunakan ic regulator 7809 untuk menurunkan  tegangan  masukan  12  volt menjadi tegangan keluaran 9 volt. Pada catu daya  12  volt  digunakan  ic  regulator  7812 untuk  menurunkan  tegangan  masukan
Pengujian ke - 1 2 3 Catu Daya Menyala Menyala Menyala Sensor Suhu DHT11 30 o C 28 o C 25 o C LCD Menampil kan Suhu Menampil kan Suhu Menampilk an Suhu Bluetooth Terkoneks i Terkoneks i Terkoneksi Smartphone Menampil kan Suhu Menampil kan Suhu Menampilk an Suhu Pompa Menyala Menyala Menyala Peltier Menyala Menyala Mati Keterangan Alat Dapat Bekerja Dengan Baik Alat Dapat Bekerja Dengan Baik Alat Dapat Bekerja Dengan Baik
sebesar  25  volt  diturunkan  menjadi  dua keluaran  masing-masing  12  volt.  Pada rangkaian  catu  daya  digunakan  kapasitor 100uF  yang  berfungsi  sebagai  filter  dan untuk menyimpan daya. Serta menggunakan  led  sebagai  indikator.  Dari hasil  pengujian  rangkaian  catu  daya  pada tabel  1  nilai  error  yang  dihasilkan  dari perbandingan hasil yang diharapkan dengan hasil pengukuran pada catu daya menggunakan  ic  regulator  7809  sebesar 21,44%,  sedangkan  error  yang  dihasilkan pada  catu  daya  ic  regulator  7812  sebesar 0,01%  dan  0,91%.  Hasil  error  pada  catu daya  ic  regulator  7812  masih  dalam  batas toleransi  (0  –  10%).  Sedangkan  pada  catu daya  ic  regulator  7809  nilai  error  yang dihasilkan  sebesar  0,91%  dan    alat  dapat bekerja dengan baik.
Sensor  suhu  DHT11  digunakan sebagai input pada penelitian ini. Pengujian sensor DHT11 dilakukan untuk mengetahui nilai  akurasi  dari  sensor.  Pengukuran  ini dilakukan  di  dalam  ruangan  dengan  waktu selama  60  menit,  dimana  data  diambil setiap  lima  menit  sekali.  Nilai  akurasi didapatkan  dari  membandingkan  nilai  suhu dari  sensor  DHT11  dengan  nilai  suhu  dari thermohygrometer.  Dari  tabel  2  didapatkan hasil rata-rata suhu dari sensor suhu DHT11 sebesar  24,17 o C  dan  hasil  rata-rata  nilai suhu dari thermohygrometer sebesar
24,81 o C. Dari hasil rata-rata sensor DHT11 dan  thermohygrometer  didapatkan  selisih sebesar 0,64 oC. Dan  didapatkan nilai error dari  hasil  perbandingan  antara  sensor DHT11  dengan  thermohygrometer  sebesar 2,71%.  Dari  selisih  dan  nilai  error  yang dihasilkan menunjukkan bahwa pengukuran suhu  pada  sensor  suhu  DHT11  memiliki nilai  yang  akurat,  karena  memiliki  selisih dan nilai error yang kecil.
Modul  Bluetooth  HC-05  digunakan sebagai  media  pengirim  data  dari  hasil pembacaan sensor suhu DHT11 ke smartphone.  Pengujian  bluetooth  dilakukan untuk  mengetahui  jarak  yang  dapat  dicapai agar  terkoneksi  (on)  dengan  smartphone. Pengujian  dilakukan  dengan  penghalang dan  tanpa  penghalang.  Pada  tabel  3 didapatkan  hasil  pengujian  Bluetooth tanpa penghalang.  Bluetooth  dapat  terkoneksi (on)  sampai  dengan  jarak  15  meter. Sedangkan  pada  tabel  4  merupakan  hasil pengujian  bluetooth  dengan  penghalang. Dengan  adanya  penghalang  bluetooth hanya dapat terkoneksi pada jarak 1 sampai 4 meter. Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa bluetooth dapat bekerja dengan baik sesuai dengan datasheet.
LCD ( Liquid Crystal Digital ) digunakan untuk menampilkan hasil pembacaan  suhu  dari  sensor  suhu  DHT11. Pada gambar 15 merupakan hasil
pembacaan  suhu  yang  ditampilkan  oleh LCD.  Pompa  air  pada  alat  ini  digunakan untuk memompa air agar air bersirkulasi di dalam  pipa  almunium.  Pompa  air  yang digunakan  merupakan  pompa  air  dc    yang akan  di  catu  oleh  tegangan  12  volt.  Pada pompa  air  juga  dilakukan  pengujian  untuk mengetahui apakah tegangan yang diharapkan untuk mencatu pompa air sudah sesuai  datasheet  atau  belum.  Pada  tabel  5 dapat dilihat hasil dari pengujian pompa air. Tegangan  yang  diharapkan  saat  pompa menyala  yaitu  12  volt  namun  hasil pengukuran yang dilakukan dengan multimeter  menunjukkan  hasil  11,89  volt. Dari hasil tersebut didapatkan error sebesar 0,91%.  Nilai  error  masih  dalam  rentang nilai yang diijinkan sesuai datasheet, karena memiliki  nilai  error  yang  kecil  dan  pompa masih dapat berfungsi dengan baik.
Elemen  peltier  merupakan  elemen pendingin  yang  digunakan  pada  penelitian ini. Pengujian pada elemen peltier dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  peltier sudah dapat bekerja dengan baik atau tidak. Tegangan  yang  dibutuhkan  oleh  peltier adalah  12  volt.  Pada  tabel  6  didapatkan hasil  pengukuran  untuk  tegangan  peltier saat  peltier  menyala  yaitu  sebesar  11,89 volt.  Nilai  error  yang  dihasilkan  sebesar 0,01%.  Nilai  error  ini  termasuk  kecil sehingga  tidak  berpengaruh  pada  kinerja
peltier  dan  peltier  dapat  bekerja  dengan baik.
Pada pengujian keseluruhan didapatkan  hasil  bahwa  alat  ini  dapat bekerja  dengan  baik.  Jika  suhu  perangkat diatas  26 o C  maka  elemen  peltier  akan menyala.  Sedangkan  jika  suhu  pada perangkat  dibawah  26 o C  maka  elemen peltier  akan  mati  secara  otomatis.  Nilai pembacaan  suhu  dari  sensor  DHT11  dapat ditampilkan  dengan  baik  pada  LCD  dan smartphone.
Prototipe pendingin perangkat telekomunikasi sumber arus dc menggunakan  smartphone  ini  memiliki kelebihan  dapat  memantau  suhu  perangkat telekomunikasi secara terus menerus. Sehingga  teknisi  perangkat  telekomunikasi tidak perlu masuk kedalam shelter BTS bila ingin  mengetahui  suhu  dari  perangkat telekomunikasi tersebut dan ini mempermudah  teknisi  untuk  memantau suhu  perangkat  telekomunikasi  dimana  dia bekerja. Kekurangan dari pendingin perangkat  telekomunikasi  menggunakan smartphone ini yaitu jarak koneksi bluetooth yang hanya dapat menjangkau 15 meter  tanpa  halangan  dan  hanya  dapat menjangkau 4 meter bila terdapat halangan.

## 4. PENUTUP
Kesimpulan
1. Alat pendingin perangkat telekomunikasi telah  dapat  melakukan  automatisasi sesuai  dengan  suhu  maksimal  26 o C.
Setelah  suhu  melebihi  26 o C  maka  alat akan aktif.
2. Akurasi  pengukuran  suhu  antara  sensor DHT11 dengan thermohygrometer menghasilkan  nilai  rata-rata  pada  sensor DHT11  yaitu  sebesar  24,17 o C  dan  rata- rata pada thermohygrometer yaitu sebesar  24,81 o C.  Dari  perbandingan keduanya didapatkan nilai rata-rata error sebesar 2,71 o C.
3. LCD dapat menampilkan nilai pembacaan suhu dengan baik. Saat LCD aktif  tegangan  yang  terdapat  pada  LCD
3,90 volt dengan error sebesar 0,22 o C.
4. Smartphone  dapat  menerima  data  yang dikirim  dari  arduino  melalui  bluetooth
dengan jarak kurang dari 15 meter tanpa penghalang  dan  jarak  kurang  dari  4 meter bila ada penghalang.

## Saran
1. Alat pendingin perangkat telekomunikasi telah dapat melakukan automatisasi sesuai
dengan suhu maksimal 26oC. Setelah  suhu  melebihi  26oC  maka alat akan aktif.
2. Akurasi  pengukuran  suhu  antara sensor DHT11 dengan thermohygrometer menghasilkan
nilai  rata-rata  pada  sensor  DHT11 yaitu  sebesar  24,17 o C  dan  rata-rata pada thermohygrometer yaitu sebesar  24,81 o C.  Dari  perbandingan keduanya  didapatkan  nilai  rata-rata error sebesar 2,71 o C.
3. LCD  dapat  menampilkan  nilai pembacaan  suhu  dengan  baik.  Saat LCD  aktif  tegangan  yang  terdapat pada  LCD  3,90  volt  dengan  error sebesar 0,22 o C.
4. Smartphone  dapat  menerima  data yang  dikirim  dari  arduino  melalui bluetooth  dengan  jarak  kurang  dari 15  meter  tanpa  penghalang  dan jarak  kurang  dari  4  meter  bila  ada penghalang.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Blocher,  D.P.R.,  2003.  Dasar  Elektronika edition 3., Yogyakarta: Andi Offset. Fahendri,  Festiyed,  H.,  2014.  Analisa Numerik Distribusi Panas Tak Tuntas Pada  Heatsink  Menggunakan  Metoda Finite Different. PILLAR OF
PHYSICS, 2, pp.81–88.
Guangzhou  HC  Information  Technology
Co.,  L.,  2015.  Module  HC-05 Datasheet.
Available at: http://www.seeedstudio.com/wiki/ima ges/4/48/HC- 05_datasheet.pdf.
Hudaya,  R.,  Mulyana,  A.  &  Halomoan,  J., 2013.  Perancangan  dan  implementasi
free  cooling  box  sebagai  pengatur suhu  pada  shelter  bts  berbasis mikrokontroler. Telkom University. Irwansyah,  M.  &  Istardi,  D.,  Pompa  Air Aquarium Menggunakan Solar Panel. Politeknik Negeri Batam.
ITeadStudio.,  2015.  HC05  Bluetooth  To
Serial Module. Available at: http://www.robotshop.com/media/file s/pdf/rb-ite-12-bluetooth_hc05.pdf.
Learning, M.C. for M., 2013. App Inventor Beginner Tutorials. In pp. 1–54. Permadi Widjaja, S., 2012. Pengukuran dan Analisis  Karakteristik  Thermoelectric Generator  dalam  Pemanfaatan  Energi
Panas yang Terbuang. UKSW. Available at: http://repository.uksw.edu/handle/123 456789/2772. RAO, K.N.R., 2013. Satellite Communication: Concepts
and applications, PHI Learning. Available at:
https://books.google.co.id/books?id=p
jEubAt5dk0C.
Suhariningsih. S. ST. MT,  F.N.I.Y.C.A.M.,
2012.  Rancang  Bangun  Jemuran Otomatis  Berbasis  Mikrokontroler
(Software).  Jurnal  Teknik  Elektro
Industri  Politeknnik  Elektro  Negeri Surabaya. Available
at:
http://repository.uksw.edu/handle/123 456789/2772.
Sunrom  Technologies,  2011.  DHT11  -
Humidity and Temperature Sensor. In pp. 1–7. Available at:
http://robocraft.ru/files/datasheet/DH T11.pdf.
Uno.,  A.,  2015.  Arduino.  Available  at:
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBo ardUno/.
Vishay,  2012.  Display  LCD  16  x  2.  In  pp.
31–33.
Available at https://www.engineersgarage.com/site s/default/files/LCD 16x2.pdf