## ANALISA KAPASITAS DEBIT ALIRAN PADA SISTEM JARINGAN PERPIPAAN DISTRIBUSI AIR BERSIH DI PERUMAHAN GRIYA HARAPAN A, SAKO, KOTA PALEMBANG
Nurnilam Oemiati 1 , Matsyuri Ayat 2
Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Palembang, Jln. Jend. A. Yani 13 Ulu Palembang 30263, E-mail: nurnilamoemiatie@gmail.com

## INTISARI
Perumahan Griya Harapan A terletak di Jalan Sematang Borang, Kota Palembang. Pengaliran air bersih  pada  kawasan  ini  dialirkan  oleh  PDAM  Tirta  Musi  Palembang.  Hasil  proyeksi  jumlah pelanggan PDAM Tirta Musi yang ada di perumahan ini adalah 768 rumah. Supply air yang diterima penduduk  perumahan tersebut tidak mencukupi kebutuhan  air bersih untuk keperluan sehari-hari. Tujuan penelitan ini adalah menghitung kapasitas debit yang dibutuhkan agar sistem jaringan pipa air  bersih  ini  dapat  memenuhi  kebutuhan  pemakainya.  Pada  jaringan  pipa  air  bersih  PDAM  di perumahan tersebut diolah menggunakan data-data primer dan sekunder dan dihitung menggunakan metode Hardy-Cross Selisih debit yang didapat antara perhitungan kapasitas debit yang dibutuhkan dengan keadaan di lokasi Perumahan tersebut yaitu sebesar  12,54 %. Dari kondisi dilapangan setiap rumah rata-rata perhari mendapatkan air bersih sebesar 655,95 liter, sedangkan yang di distribusikan oleh  PDAM  Tirta  Musi  Palembang  di  lokasi  penelitian  setidaknya  perhari  setiap  rumah mendapatkan  air  bersih  sebesar  789,97  liter.  Jika  keadaan  di  lokasi  penelitian  sesusai  dengan perhitungan  Hardy-cross  yang  telah  dihitung,  maka  setiap  rumah  akan  mendapatkan  air  bersih perhari  dialiri  sebanyak  750  liter.  Pada  kondisi  dilapangan  di  dapat  permasalahan  adanya kekurangan air pada pipa ae-31, dimana kebutuhan air pada sambungan-sambungan di pipa tersebut tidak sebanding dengan debit yang mengalir pada pipa tersebut.
Kata Kunci : Kapasitas debit aliran, Sistem jaringan pipa

## PENDAHULUAN
Perumahan Griya Harapan A terletak di Jalan  Sematang  Borang,  Kota  Palembang. Pengaliran air bersih pada kawasan ini dialirkan oleh PDAM Tirta Musi. Sumber air bersih pada perumahan ini masuk dalam wilayah pelayanan PDAM  unit  Sako  di  Jalan  Musi  Raya,  Sako, Palembang.  Hasil  proyeksi  jumlah  pelanggan PDAM  Tirta  Musi  yang  ada  di  perumahan Griya  Harapan  A  adalah  768  rumah. Diperumahan  tersebut,  sistem  penyediaan  air bersih dilakukan dengan sistem perpipaan dan non perpipaan. Sistem perpipaan dikelolah oleh Perusahaan  Daerah  Air  Minum  (PDAM)  dan sistem non perpipaan dikelolah oleh masyarakat  baik  secara  individu  maupun kelompok.
Supply  air  yang  diterima  penduduk perumahan Griya Harapan A tidak mencukupi kebutuhan  air  bersih  untuk  keperluan  sehari- hari.  Kuantitas  dan  kontinuitas  supply  air sangat  ditentukan  oleh  sistem  jaringan  pipa distribusi  air  bersih  yang  berfungsi  sebagai sarana  transportasi  air  dalam  jumlah  tertentu (sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan).
Oleh karena itu, harus dibuat perencanaan yang teliti untuk mendapatkan sistem distribusi yang efisien.  Jumlah  atau  debit  air  yang  disediakan tergantung  pada  jumlah  penduduk/  pemakai dan macam/ jenis industri yang dilayani.
Sistem  penyediaan  air  bersih  tersebut terdiri dari 2 sistem yaitu sistem produksi dan sistem  distribusi.  Sistem  produksi  merupakan sistem  yang  bekerja  untuk  mengambil  air dari alam  serta  pengolahan  terhadap  air  tersebut sehingga menjadi air bersih. Setelah itu sistem distribusi  yaitu  air  yang  sudah  diolah didistribusikan  kepada  masyarakat  wilayah tersebut.  Sistem  distribusi  air  bersih  biasa menggunakan  sistem  perpipaan  (hidrolika saluran  tertutup).  Tidak  hanya  menggunakan sebuah  pipa  saja,  tetapi  menggunakan  suatu jaringan  perpipaan,  dimana  kombinasi  dari sistem pipa, pompa, reservoir, dan perlengkapan  lainnya.  Kualitas  pelayanan tergantung pada kondisi jaringan pipa distribusi air dan kinerja pelayanan. Ada beberapa metoda untuk menyelesaikan  perhitungan  sistem  jaringan pipa,  diantaranya  adalah  metoda  Hardy  Cross
dan  metode  matriks.  Dalam  penelitian  ini, penulis  hanya  akan  menggunakan  dengan metode Hardy Cross.
Maksud  dari  penelitian  ini  adalah menganalisa sistem jaringan pipa air bersih agar bisa  mengetahui  kapasitas  debit  dari  setiap bagian sistem jaringan pipa air bersih PDAM.
Tujuan  penelitan  adalah  menghitung kapasitas  debit  yang  dibutuhkan  agar  sistem jaringan  pipa  air  bersih  ini  dapat  memenuhi kebutuhan pemakainya.

## TINJAUAN PUSTAKA
Pipa  adalah  saluran  tertutup  yang biasanya berpenampakan lingkaran, dan digunakan  untuk  mengalirkan  fluida  dengan tampang  aliran  penuh.  Fluida  yang  dialirkan melalui pipa bisa berupa zat cair atau gas, dan tekanan  bisa  lebih  besar  atau  lebih  kecil  dari tekanan  atmosfer.  Apabila  zat  cair  di  dalam pipa  tidak  penuh  maka  aliran  termasuk  dalam aliran  saluran  terbuka.  Karena  mempunyai permukaan  bebas,  maka  fluida  yang  dialirkan adalah zat cair. Tekanan di permukaan zat cair di sepanjang terbuka adalah tekanan atmosfer.
Sistem  perpipaan  berfungsi  untuk mengalirkan  zat  cair  dari  suatu  tempat  ke tempat yang lain. Aliran terjadi karena adanya perbedaan tinggi tekanan di kedua tempat, yang bisa  terjadi  karena  adanya  perbedaan  elevasi muka  air  atau  karena  adanya  pompa.  Untuk mendapatkan sumber air yang memenuhi syarat atau setidaknya memenuhi syarat setelah diolah terlebih  dahulu,  sering  kali  berasal  dari  lokasi yang jauh dari pemukiman/konsumen.

## Kebutuhan Air Bersih
Untuk mengetahui kebutuhan air bersih perlu  diketahui  standar  yang  dipakai,  fasilitas yang akan dilayani baik domestik maupun non domestik, serta proyeksi pekembangan fasilitas-fasilitas tersebut. Namun dalam penelitian  ini,  jumlah  kebutuhan  berasal  dari pencatatan  yang  dilakukan  PDAM.  Karena penelitian  ini  bukan  merencanakan  suatu jaringan tetapi hanya memodelkan ulang suatu jaringan.
a. Kebutuhan Domestik
Merupakan kebutuhan air bersih untuk rumah  tangga  dan  sambungan  kran  umum. Jumlah kebutuhan didasarkan pada banyaknya penduduk  persentase  yang  diberi  air  dan  cara pembagian air yaitu dengan sambungan rumah atau melalui kran umum.
Tabel 1. Kebutuhan Air Domestik Kategori Tipe Rumah Tangga Kebutuhan Air (l/org/hari) A B C D Rumah Sengat Sederhana (RSS) Rumah Sederhana (RS) Rumah Tangga Menengah Rumah Tangga Mewah 80 120 170 220 Kebutuhan Air rata – rata 150 Sumber : Chris Ingram, 2004 b. Kebutuhan Air Non Domestik Konsumen non domestik dibagi menjadi beberapa kategori yaitu : 1. Umum (tempat peribadatan, rekreasi, sekolah,  terminal,  rumah  sakit,  dan  lain- lain).
2. Institusional kantor pemerintah dan swasta, komplek militer, dan lain-lain.
3. Komersial  (bioskop,  hotel,  restoran,  dan lain-lain).
4. Industrial (peternakan, pabrik, dan pelabuhan).
Uraian kategori konsumen non
domestik  tersebut  tidaklah  mengikat,  sebab seiring dengan pembangunan ditentukan dengan  klasifikasi  tarif  dan  pengelolaan  air minum.
Tabel 2. Kebutuhan Air Non Domestik Jenis Peruntukan Standar Kebutuhan Sumber Perkantoran 50 l/org/hari Anis.Al- layla, Water Supply Eng. Design
Jenis Peruntukan Standar Kebutuhan Sumber Pertokoan/Pa sar 50 l/m²/hari Anis.Al- layla, Water Supply Eng. Design Sekolah 15 l/murid/hari Jurnal  TL NO.1 tahun 1992 Rumah Sakit 200 l/bed/hari Jurnal  TL NO.1 tahun 1992 Hotel 150 l/bed/hari Anis.Al- layla, Water Supply Eng. Design Masid/ Sarana Ibadah 20 l/m²/hari Standar Dirjen Cipta Karya Stasiun Bus 100 l/bis/hari Anis.Al- layla, Water Supply Eng. Design
Sumber : Crhis Ingram, 2004

## METODOLOGI PENELITIAN Data Primer & Sekunder
Data  primer  merupakan  data  yang diperoleh  dengan  mengadakan  kunjungan langsung  ke  daerah  studi  dengan  mengajukan kuesioner  terhadap  pelanggan    PDAM  di Perumahan  Griya  Harapan  A,  Sako,  Kota Palembang sehingga diperoleh rata – rata waktu hidup  air  di  perumahan  tersebut  yaitu  4  jam/ hari,  dari  pukul  13.00  –  17.00.  Data  sekunder diperoleh  dari  kantor  PDAM  Tirta  Musi Palembang  bagian  perencanaan  dan  dari pelayanan  PDAM  unit  Sako.  Data  tersebut yaitu  :  Peta  jaringan  pipa  distribusi,  Jumlah distribusi  air  bersih,  Jumlah  pelanggan  dan pemakaian,  Jumlah  debit  masuk,  Spesifikasi pipa  yang  digunakan  pada  lokasi  survei  yang ditinjau dan Spesifikasi pompa distribusi yang

## Peta Jaringan Pipa Distribusi
Peta jaringan pipa distribusi di daerah penelitian  memiliki 1 jaringan tertutup.
Gambar 1. Peta jaringan pipa distribusi air bersih
Gambar 2. Peta jaringan pipa distribusi air bersih pada lokasi yang di tinjau.

## ANALISA DAN PEMBAHASAN Analisa Data
Dalam penelitian ini, analisa kapasitas debit  pada  sistem  jaringan  pipa  air  bersih  di ruang  lingkup  daerah  Perumahan  Griya Harapan  A,  Sako,  Kota  Palembang  dengan menggunakan metode Hardy-Cross.

## Jumlah Pemakaian dan Jumlah Pelanggan
Pada  perumahan  Griya  Harapan  A didapat data sebagai berikut :
Tabel 3. Tabel jumlah pelanggan dan penggunaan air bersih Periode Jumlah pelanggan (rmh) Pemakaian air bersih September 2017 768 15113 m 3
Sumber  :  PDAM  tirta  musi  unit  pelayanan Sako.
Jumlah  pemakaian  air  bersih  yang masuk  ke  perumahan  =  15.113  m 3 /bulan.  Air hidup  selama  4  jam/hari,  pukul  13.00  siang sampai  17.00  siang  WIB.  Maka  rata-rata pemakaian  debit  perdetik  adalah  :  0.03498 m 3 /detik/hari atau 34.94 liter/detik/hari.
Pada  perumahan  ini  terdiri  dari  768 rumah dengan jumlah penduduk diasumsikan 5 orang  pada  setiap  rumah,  Air  hidup  selama  4 jam/hari, pukul 13.00 siang sampai 17.00 siang.
Perhitungan : Po = jumlah pelanggan x 5 orang
= 768 rmh x 5 orang
= 3840 orang
Kebutuhan Air (ltr/hr) = Penduduk terlayani x kebutuhan air (ltr/hr) = 3840 x 150 = 576000 (ltr/hr) = 40 ltr/dtk

## Kapasitas Debit Masuk Dan Spesifikasi Pipa
Jumlah debit yang masuk, sebesar 200 liter per detik, lalu tebagi melalui pipa BC, BE, BD, CF, FG, FH dan HI dengan debit masing- masing  berturut-turut  adalah  90  ltr/dtk,  70 ltr/dtk, 40 ltr/dtk, 70 ltr/dtk, 20 ltr/dtk, 50 ltr/dtk dan 40 ltr/dtk. menggunakan pipa jenis PVC.

## Kehilangan Tenaga
Contoh  perhitungan  kehilangan  tenaga  akibat gesekan pipa :
Untuk Pipa A-B Panjang = 743,239 ; Ø Pipa = 0,5 m
Koefesien manning (n) pada pipa PVC = 0,009
Menghitung koefesien gesekan pipa ( 𝑓)
𝑓 = 124,58 𝑛 2 (𝐷 1 3 ) = 124,58 0,009 2 (0,5 1 3 )
f =  0,012713835 Menghitung k 𝑘 = 8𝑓𝐿 𝑔𝜋 2 𝐷 5 .  = 8.(0,012713835).(743,239) ((9,81).(3,14)) 2 (0,5 )5
k =  0,23786200
Untuk  menghitung  nilai k selanjutnya,  ikuti langkah-langkah  seperti  di  atas,  dan  apabila pipa  selanjutnya  melewati  sudut  tikungan, maka  nilai  ( k) ditambah  dengan  koefesien kehilangan tenaga akibat belokan (ℎв )., seperti pada contoh perhitungan pipa N-af.
Untuk Pipa N-af koefesien kekasaran pipa ( 𝑘) = 0,0000289 Kecepatan aliran (𝑣) = 0,9820 Menghitung koefisien Belokan
𝐾в = 0,946  (𝑠𝑖𝑛 Ѳ 2 ) 2 +  2,047  (𝑠𝑖𝑛 Ѳ 2 ) 4 = 0,946  (𝑠𝑖𝑛 132 2 ) 2 +  2,047  (𝑠𝑖𝑛 132 2 ) 4
= 0,00066791 Menghitung  koefesien  kehilangan  tenaga akibat belokan ℎв = 𝐾в 𝑣² 2𝑔
= 0,0006679 0,9820² 2(9,81) = 0,0000328 Maka nilai k ditambah dengan nilai h B K = 0,0000289 + h в
= 0,0000289 + 0,0000328 = 0,00006176 Tabel 4. Nilai koefisien f dan k pada tiap pipa . Pipa Panjang pipa (m) Diameter pipa (mm) Koef. K Koef. Gesekan pipa (f) A-B 74,3239 500 0,2378620 0,0127138 B-E 259,7196 300 0,0766310 0,0150739 B-C 3.335,98 400 0,3768546 0,0136956 B-D 3.277,66 400 0,3702659 0,0136956 C-F 12.584,29 400 1,4216044 0,0136956 F-G 2.323,21 400 0,2624446 0,0136956 F-H 3.779,18 160 0,0059333 0,0185877 H-I 48,872 160 0,0000767 0,0185877 K-L 68,883 110 0,0366953 0,0210605 L-M 1.159,12 110 0,0368238 0,0210605 N-g 986,789 110 0,0002696 0,0210605 I-a 0,45 160 0,0000071 0,0185877 a-b 26,65 160 0,0004184 0,0185877 b-c 1,49 160 0,0000234 0,0185877 c-d 19,4 160 0,0003046 0,0185877 d-e 2,03 160 0,0000319 0,0185877 e-f 21,7 160 0,0003407 0,0185877 f-g 0,13 160 0,0000204 0,0185877 g-h 23,2 160 0,0003642 0,0185877 h-i 0,32 160 0,0000502 0,0185877 i-j 20,38 160 0,0003200 0,0185877 j-k 0,75 160 0,0000118 0,0185877 k-l 21,27 160 0,0003339 0,0185877 l-m 0,09 160 0,0000014 0,0185877 m-n 20,57 160 0,0003229 0,0185877 n-o 0,7 160 0,0000110 0,0185877 o-p 20,47 160 0,0003214 0,0185877 p-q 0,09 160 0,0000014 0,0185877 p-s 27,88 110 0,0000762 0,0210605
Pipa Panjang pipa (m) Diameter pipa (mm) Koef. K Koef. Gesekan pipa (f) s-t 19,77 110 0,0000540 0,0210605 t-u 22,63 110 0,0000618 0,0210605 q-r 20,62 160 0,0003237 0,0185877 r-v 20,94 160 0,0003288 0,0185877 v-w 21,1 160 0,0003313 0,0185877 w-x 21,93 160 0,0003443 0,0185877 x-y 20,21 160 0,0003173 0,0185877 v-z 45,98 160 0,0007219 0,0185877 z-J 325,872 160 0,0005116 0,0185877 J-ab 5,71 110 0,0000156 0,0210605 ab-ac 22,07 110 0,0000603 0,0210605 ac-ad 21,56 110 0,0000589 0,0210605 ad-ae 21,58 110 0,0000590 0,0210605 ae—K 11,76 110 0,0000321 0,0210605 N-af 105,75 110 0,0000618 0,0210605 af-ag 22,65 110 0,0000947 0,0210605 ag-ah 22,52 110 0,0000944 0,0210605 ah-ai 21,71 110 0,0000921 0,0210605 ai-aj 22,83 110 0,0000952 0,0210605 aj-ak 22,12 110 0,0000933 0,0210605 ak-M 19,75 110 0,0000868 0,0210605 Sumber : Perhitungan Perhitungan Metode Hardy-Cross Setelah mendapatkan nilai dari kekasaran  pipa  (ƒ)  dan  koefisien  k,  maka langkah selanjutnya adalah menentukan secara sembarang  debit  aliran  melalui  setiap  aliran pipa  berdasarkan  persamaan  kontinuitas.  Pada setiap  titik  simpul,  debit  aliran  menuju  dan meninggalkan  titik  tersebut  adalah  sama. Hitungan dilakukan dengan menggunakan tabel jaringan pipa.
Kemudian dihitung nilai kQ 2 dan |2kQ| untuk  masing-masing  pipa,  dan  selanjutnya dihitung  jumlah  aljabar  dari  kedua  nilai tersebut,  sehingga  akhirnya    dapat  dihitung koreksi  debit Δ𝑄 .  Prosedur  perhitungan diulangi  untuk  mendapatkan  debit  aliran  yang lebih baik dengan syarat koreksi jika memenuhi adalah  nilai Δ𝑄 ≈ 0 ,  jika  sudah  memenuhi maka perhitungan diselesaikan.
Tabel 5. Perhitungan Loop Berdasarkan Metode Hardy Cross Iterasi 1
Pipa Q 0 kQ² 2kQ H-I 40,00 0,1227656 0,0061383 I-a 39,79 0,0111855 0,0005622 a-b 38,74 0,6279326 0,0324178 b-c 37,69 0,0332304 0,0017634 c-d 37,165 0,4206943 0,0226393 d-e 36,115 0,0415688 0,0023020 e-f 35,485 0,4289888 0,0241786 f-g 34,435 0,0024201 0,0001406
Pipa Q 0 kQ² 2kQ h-i 21,385 0,0022976 0,0002149 i-j 20,335 0,1323089 0,0130129 j-k 19,285 0,0043792 0,0004542 k-l 18,235 0,1110390 0,0121787 l-m 17,185 0,0004173 0,0000486 m-n 16,135 0,0840754 0,0104215 n-o 15,085 0,0025008 0,0003316 o-p 14,035 0,0633052 0,0090210 p-q 12,985 0,0002382 0,0000367 q-r 10,2025 0,0336976 0,0066057 r-v 9,1525 0,0275393 0,0060179 v-z 6,0025 0,0260094 0,0086662 z-J 4,9525 0,0125485 0,0050676 J-ab 3,8925 0,0002364 0,0001214 ab-ac 3,4725 0,0007271 0,0004188 ac-ad 2,9475 0,0005118 0,0003472 ad-ae 2,3175 0,0003167 0,0002733 ae--K 1,4695 0,0000694 0,0000944 K-L 5,7 -1,9690802 0,6909053 L-M 5,7 -1,9732548 0,6923701 N-g 12 -0,0388230 0,0064705 N-af 12 -0,0119905 0,0019984 af-ag 10,95 -0,0139347 0,0025452 ag-ah 9,9 -0,0113556 0,0022941 ah-ai 8,85 -0,0089013 0,0020116 ai-aj 7,8 -0,0071006 0,0018207 aj-ak 6,75 -0,0052292 0,0015494 ak-M 5,7 -0,0035185 0,0012346 H-I 40,00 -0,1227656 0,0061383 I-a 39,79 -0,0111855 0,0005622 a-b 38,74 -0,6279326 0,0324178 b-c 37,69 -0,0332304 0,0017634 c-d 37,17 -0,4206943 0,0226393 d-e 36,12 -0,0415688 0,0023020 e-f 35,49 -0,4289888 0,0241786 f-g 34,44 -0,0024201 0,0001406 g-h 22,44 -0,1833313 0,0163433 ∑ -3,5409707 1,6895032
Koreksi debit :
Δ𝑄 = −3,5409707 1,6895032 = -2,0958650 (tidak memenuhi)
Perhitungan dilanjutkan ke iterasi ke-2 karena pada koreksi Δ𝑄 tidak memenuhi syarat, yaitu nilai koreksi Δ𝑄 ≈ 0 .
Tabel 6. Perhitungan Loop Berdasarkan Metode Hardy Cross Iterasi 2 Pipa Q 0 kQ² 2kQ H-I 40,00 0,1227656 0,0061383 I-a 39,79 0,0111855 0,0005622 a-b 38,74 0,6279326 0,0324178 b-c 37,69 0,0332304 0,0017634 c-d 37,165 0,4206943 0,0226393 d-e 36,115 0,0415688 0,0023020 e-f 35,485 0,4289888 0,0241786 f-g 34,435 0,0024201 0,0001406 g-h 26,435 0,2545325 0,0192572 h-i 25,385 0,0032374 0,0002551 i-j 24,335 0,1894800 0,0155726 j-k 23,285 0,0063843 0,0005484 k-l 22,235 0,1650967 0,0148502 l-m 21,185 0,0006342 0,0000599 m-n 20,135 0,1309285 0,0130051 n-o 19,085 0,0040029 0,0004195 o-p 18,035 0,1045314 0,0115921 p-q 16,985 0,0004076 0,0000480 q-r 14,2025 0,0653003 0,0091956 r-v 13,1525 0,0568709 0,0086479 v-z 10,0025 0,0722242 0,0144412 z-J 8,9525 0,0410046 0,0091605 J-ab 7,8925 0,0009718 0,0002463 ab-ac 7,4725 0,0033669 0,0009012 ac-ad 6,9475 0,0028432 0,0008185 ad-ae 6,3175 0,0023531 0,0007450 ae--K 5,4695 0,0009612 0,0003515 K-L 1,7 -0,0781469 0,0919375 L-M 1,7 -0,0785182 0,0923743 N-g 8 -0,0172547 0,0043137 N-af 8 -0,0033972 0,0008493 af-ag 6,95 -0,0041555 0,0011958 ag-ah 5,9 -0,0029824 0,0010110 ah-ai 4,85 -0,0019633 0,0008096 ai-aj 3,8 -0,0012494 0,0006576 aj-ak 2,75 -0,0006397 0,0004652 ak-M 1,7 -0,0002257 0,0002656
Pipa Q 0 kQ² 2kQ I-a 39,79 -0,0111855 0,0005622 a-b 38,74 -0,6279326 0,0324178 b-c 37,69 -0,0332304 0,0017634 c-d 37,17 -0,4206943 0,0226393 d-e 36,12 -0,0415688 0,0023020 e-f 35,49 -0,4289888 0,0241786 f-g 34,44 -0,0024201 0,0001406 g-h 26,44 -0,2545325 0,0192572 ∑ 0,6620662 0,5135365 Koreksi debit : Δ𝑄 = 0,6620662 0,5135365 = 1,2892291 (tidak memenuhi)
Perhitungan dilanjutkan ke iterasi ke-3 karena pada koreksi Δ𝑄 tidak memenuhi syarat, yaitu nilai koreksi Δ𝑄 ≈ 0 .
Tabel 4.6  Perhitungan Loop Berdasarkan Metode Hardy Cross Iterasi 3 Pipa Q 0 kQ² 2kQ H-I 40,00 0,1227656 0,0061383 I-a 39,79 0,0111855 0,0005622 a-b 38,74 0,6279326 0,0324178 b-c 37,69 0,0332304 0,0017634 c-d 37,165 0,4206943 0,0226393 d-e 36,115 0,0415688 0,0023020 e-f 35,485 0,4289888 0,0241786 f-g 34,435 0,0024201 0,0001406 g-h 25,107 0,2296012 0,0182898 h-i 24,057 0,0029076 0,0002417 i-j 23,007 0,1693639 0,0147228 j-k 21,957 0,0056768 0,0005171 k-l 20,907 0,1459646 0,0139632 l-m 19,857 0,0005571 0,0000561 m-n 18,807 0,1142273 0,0121473 n-o 17,757 0,0034652 0,0003903 o-p 16,707 0,0897039 0,0107385 p-q 15,657 0,0003464 0,0000442 q-r 12,8745 0,0536594 0,0083358 r-v 11,8245 0,0459662 0,0077747 v-z 8,6745 0,0543193 0,0125239 z-J 7,6245 0,0297417 0,0078016 J-ab 6,5645 0,0006723 0,0002048 ab-ac 6,1445 0,0022766 0,0007410 ac-ad 5,6195 0,0018601 0,0006620 ad-ae 4,9895 0,0014678 0,0005884
Pipa Q 0 kQ² 2kQ K-L 3,028 -0,3364514 0,2222268 L-M 3,028 -0,3376295 0,2230050 N-g 9,328 -0,0234587 0,0050297 N-af 9,328 -0,0053742 0,0011523 af-ag 8,278 -0,0064903 0,0015681 ag-ah 7,228 -0,0049297 0,0013641 ah-ai 6,178 -0,0035170 0,0011386 ai-aj 5,128 -0,0025036 0,0009764 aj-ak 4,078 -0,0015510 0,0007607 ak-M 3,028 -0,0007958 0,0005256 H-I 40,00 -0,1227656 0,0061383 I-a 39,79 -0,0111855 0,0005622 a-b 38,74 -0,6279326 0,0324178 b-c 37,69 -0,0332304 0,0017634 c-d 37,165 -0,4206943 0,0226393 d-e 36,115 -0,0415688 0,0023020 e-f 35,485 -0,4289888 0,0241786 f-g 34,435 -0,0024201 0,0001406 g-h 25,107 -0,2296012 0,0182898 ∑ 0,0000261 0,7663308
Koreksi debit :
Δ𝑄 = 0,0000261 0,7663308 = 0,00034 (memenuhi) karena perhitungan telah memenuhi syarat, yaitu nilai koreksi Δ𝑄 ≈ 0 .
Jadi, debit dan arah aliran pada jaringan pipa yang dihitung sesuai dengan metode hardy-cross terlihat pada gambar 4.3
Tabel 4.7  Rekapitulasi Perhitungan Kapasitas Debit Aliran
Pipa Debit Pemakaian Pada Masing - Masing Sambungan (liter/detik) Debit Yang di Terima Perumahan (liter/detik) Debit Kebutuhan Yang di Perhitungkan (liter/detik) H-I 0,21 34,98 40,00 I-a 1,05 34,77 39,79 a-b 1,05 33,72 38,74 b-c 0,525 32,67 37,69 c-d 1,05 32,145 37,17 d-e 0,63 31,095 36,12 e-f 1,05 30,465 35,49 f-g 1,05 29,415 34,44 g-h 1,05 20,77 25,12 h-i 1,05 19,72 24,07 i-j 1,05 18,67 23,02 j-k 1,05 17,62 21,97 k-l 1,05 16,57 20,92 l-m 1,05 15,52 19,87 m-n 1,05 14,47 18,82 n-o 1,05 13,42 17,77 o-p 1,05 12,37 16,72 p-q 0,7875 11,32 15,67 p-s 0,42 10,53 14,89 s-t 0,7875 10,11 14,47 t-u 0,7875 9,32 13,68 q-r 1,05 8,53 12,89 r-v 0,7875 7,48 11,84 v-w 0,7875 6,70 11,05 w-x 0,7875 5,91 10,27 x-y 0,7875 5,12 9,48 v-z 1,05 4,33 8,69 z-J 1,05 3,28 7,64 J-ab 0,42 2,22 6,5824 ab-ac 0,525 1,80 6,16 ac-ad 0,63 1,28 5,64 ad-ae 1,05 0,65 5,01 ae-31 1,05 0,65 5,01 N-g 1,05 8,65 9,31 N-af 1,05 8,65 9,31 af-ag 1,05 7,60 8,26 ag-ah 1,05 6,55 7,21 ah-ai 1,05 5,50 6,16
Pipa Debit Pemakaian Pada Masing - Masing Sambungan (liter/detik) Debit Yang di Terima Perumahan (liter/detik) Debit Kebutuhan Yang di Perhitungkan (liter/detik) ai-aj 1,05 4,45 5,11 aj-ak 1,05 3,40 4,06 ak-M 1,05 2,35 3,01 L-M 1,05 2,35 3,01 K-L 1,05 2,35 3,01 Sumber : Perhitungan

## KESIMPULAN
Perumahan  Griya  Harapan  A,  Sako, Kota  Palembang  memiliki  jumlah    pelanggan sebesar  768  rumah,  Pada  jaringan  pipa  air bersih  PDAM  di  perumahan  tersebut  diolah menggunakan  data-data  primer  dan  sekunder dan  dihitung  menggunakan  metode  Hardy- Cross,  maka  di  dapat  kesimpulan  sebagai berikut :
1. Selisih Kapasitas debit yang didapat antara perhitungan kapasitas debit yang dibutuhkan  dengan  keadaan  di  lokasi Perumahan tersebut yaitu sebesar  12,54 %.
2. Dari  kondisi  dilapangan  didapat  kapasitas debit aliran pada sistem jaringan perpipaan distribusi  air  bersih  di  perumahan  tersebut sebesar  34,98  liter/detki,  Jika  keadaan  di lokasi penelitian sesusai dengan perhitungan Hardy-cross  yang  telah  dihitung,  maka kapasitas  debit  aliran  pada  sistem  jaringan perpipaan distribusi air bersih di perumahan tersebut sebesar 40,00 liter/detk
3. Pada kondisi dilapangan di dapat permasalahan adanya kekurangan kapasitas debit  aliran  pada  pipa  ae-31,  dimana kebutuhan  kapasitas  debit  aliran  pada sambungan-sambungan  di  pipa  tersebut tidak  sebanding  dengan  kapasitas  debit aliran yang mengalir pada pipa tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Aprianto, joko. 2017. Analisa Kapasitas Debit Aliran Pada Sistem Jaringan Perpipaan  Air  Bersih  Pdam  Di  Perumahan
Graha  Sukawinatan  Permai  Sukamaju Sako Kota Palembang. Universitas Muhammaadiyah Palembang. PDAM Tirta Musi Palembang
Prima, Veto. 2009. Analisa Kebutuhan dan Distribusi Air Bersih di Perumahan Bukit Raflesia Palembang . Universitas Taman Siswa Palembang.
Triatmodjo, Bambang. 1996. Hidraulika II . Yogyakarta: Beta Ofset.