## KEANDALAN SISTEM DISTRIBUSI 20 KV PADA PENYULANG TARAKAN PT PLN (PERSERO) UNIT LAYANAN PELANGGAN SUKARAMI
M. Rian Martadinata*, Abdul Azis** *Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas PGRI Palembang, JI. Jend. A. Yani Lrg. Gotong Royong 9/10 Ulu, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia **Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas PGRI Palembang, JI. Jend. A. Yani Lrg. Gotong Royong 9/10 Ulu, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia *Email: rianmarta003@gmail.com **Email: azis@univpgri-palembang.ac.id (Penulis Korespondensi)

## ABSTRAK
Keandalan  sistem  tenaga  listrik  mengggambarkan  suatu  ukuran  tingkat  ketersediaan  tenaga  listrik  dari sistem konsumen. Keandalan dapat dinyatakan dengan seberapa seringnya sistem tenaga listrik mengalami pemadaman,  berapa  lama  durasi  pemadaman  terjadi  dan  berapa  cepat  waktu  yang  dibutuhkan  untuk memperbaiki  kondisi  sistem  dari  pemadaman  sampai  ke  kondisi  normal.  Indeks  keandalan  yang  biasa digunakan pada sistem distribusi adalah SAIFI, SAIDI, CAIDI, ASAI, ASUI. Penelitian dilaksanakan pada Penyulang Tarakan  PT  PLN  (Persero)  Unit  Layanan  Pelanggan  Sukarami.  Hasil  penelitian  adalah  Nilai SAIFI  Penyulang  Tarakan  tahun  2022  yaitu  14  kali/tahun,  belum  memenuhi  standar  nilai  SAIFI  dalam SPLN  68-2  :  1986  yaitu  3,2  kali/tahun  dan  IEEE  Std  1366™-2003  yaitu  1,45  kali/tahun.  Nilai  SAIDI Penyulang  Tarakan  tahun  2022  yaitu  32,1361  jam/tahun,  belum  memenuhi  standar  nilai  SAIDI  dalam SPLN  68-2  :  1986  yaitu  21  jam/tahun  dan  IEEE  Std  1366™-2003  yaitu  2,3  jam/tahun.  Nilai  CAIDI Penyulang Tarakan tahun 2022 yaitu 2,2954 jam/kali, belum memenuhi standar nilai CAIDI dalam IEEE Std 1366™-2003 yaitu 1,47 jam/kali. Nilai ASAI Penyulang Tarakan tahun 2022 yaitu 99,63% sudah baik, karena kemampuan seluruh Penyulang Tarakan untuk menyediakan/menyuplai sistem selama tahun 2022 di  atas  99,00%.  Nilai  ASUI  Penyulang  Tarakan  tahun  2022  yaitu  0,37%  sudah  baik,  karena ketidakmampuan seluruh Penyulang Tarakan untuk menyediakan/menyuplai sistem selama tahun 2022 di bawah 1,00.
Kata kunci : Keandalan, Penyulang, SAIFI, SAIDI, CAIDI, ASAI, ASUI

## 1. PENDAHULUAN
Energi listrik yang dihasilkan di pusat pembangkit tenaga listrik dialirkan melalui saluran transmisi  150  kV  menuju  gardu  induk.  Saluran  transmisi  berperan  dalam  mengirimkan  energi listrik dari pusat pembangkit ke pusat-pusat beban, yang seringkali memiliki jarak yang cukup jauh ( Azis, & Nurdin, 2019 ). Pada gardu induk, tegangan 150 kV dikonversi menjadi tegangan menengah 20 kV, dan kemudian energi listrik disalurkan melalui jaringan tegangan menengah ke gardu distribusi (Azis, & Pebrianti, 2019) . Di gardu distribusi, tegangan menengah 20 kV turun menjadi  tegangan  rendah  380  Volt,  dan  energi  listrik  kemudian  disalurkan  melalui  jaringan tegangan rendah ke konsumen. Jaringan tegangan menengah berperan dalam mengirimkan energi listrik dari gardu induk ke gardu distribusi (Azis, Wijayanti, & Mulyadi, 2024) .
Energi listrik telah menjadi kebutuhan utama dalam masyarakat saat ini. Ketersediaan energi listrik yang efisien, hemat biaya, dan dapat diandalkan menjadi perhatian utama bagi penyedia dan pengguna energi listrik. Keandalan sistem energi listrik menunjukkan seberapa sering sistem tersebut mengalami gangguan (Azis, & Febrianti, 2018). Bagian dari sistem energi listrik yang paling dekat dengan konsumen adalah sistem distribusi. Sistem distribusi merupakan salah satu komponen sistem tenaga listrik yang berfungsi menyalurkan energi listrik langsung ke pelanggan. Oleh karenanya sistem distribusi harus dapat menyalurkan listrik dengan kualitas yang baik dan
andal. Keandalan sistem distribusi dipengaruhi oleh seberapa banyaknya gangguan yang terjadi pada sistem distribusi hingga mengakibatkan pemadaman pada pelanggan ( Fanni, 2022) . Sistem  distribusi  listrik  seringkali  mengalami  gangguan  yang  dapat  mempengaruhi kelancaran dan keandalannya dalam menyalurkan listrik kepada pelanggan. Gangguan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk peralatan yang rusak, cuaca ekstrem, gangguan alam, dan faktor manusia. Upaya untuk meminimalkan gangguan dan meningkatkan keandalan sistem distribusi sangat penting untuk memastikan kontinuitas pasokan listrik kepada konsumen (Azis, & Febrianti, 2019). Sistem distribusi dianggap andal ketika pemadaman akibat gangguan terjadi dengan  jumlah  yang  minim  dan  waktu  pemulihan  yang  singkat.  Jadi,  semakin  sering  terjadi pemadaman dan semakin besar waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk menangani gangguan, maka sistem disebut tidak andal dan perlu dilakukan pemeliharaan kembali (Azis, Emidiana, & Mirgawansyah, 2024).
Keandalan adalah kemungkinan dari sistem untuk dapat bekerja optimal untuk waktu yang telah ditentukan dalam berbagai kondisi atau suatu ukuran dari tingkat pelayanan penyedia tenaga listrik dari sistem ke konsumen. Keandalan dapat dinyatakan dengan seberapa seringnya sistem tenaga listrik mengalami pemadaman, berapa lama durasi pemadaman terjadi dan berapa cepat waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi sistem dari pemadaman sampai ke kondisi normal (Nurdiana, 2017).
Keandalan sistem distribusi berkaitan erat dengan masalah pemutus beban yang merupakan akibat adanya gangguan pada sistem tenaga listrik. Keandalan pada sistem distribusi berbanding terbalik dengan tingkat pemutus tegangan sistem tenaga listrik. Semakin tinggi frekuensi pemutus beban pada sistem tenaga listrik, maka keandalan sistem tenaga listrik akan semakin berkurang, dan juga sebaliknya. Sistem yang mempunyai keandalan yang tinggi akan mampu memberikan energi  listrik  setiap  saat  konsumen  membutuhkannya,  sedangkan  sistem  yang  mempunyai keandalan rendah maka sistem tersebut akan sering mengalami pemadaman (Putra, Nurdiana, & Simatupang, 2017).
Gangguan  pada  sistem  distribusi  dapat  mempengaruhi  dan  menurunkan  nilai  keandalan sistem  distribusi.  Gangguan  pada  sistem  distribusi  disebabkan  oleh  beberapa  faktor  seperti, komponen  dan  peralatan  JTM  yang  rusak,  transformator  dan  lainnya,  pohon,  bencana  alam, binatang/pekerjaan  pihak  ke-3,  layang-layang/umbul-umbul  dan  lain-lain.  Gangguan  hingga pemadaman,  harus  ditangani  dan  diminimalisir  agar  keandalan  sistem  distribusi  tetap  terjaga. Pemeliharaan komponen dan kontruksi sistem jaringan distribusi secara berkala dapat dilakukan agar keandalan sistem tidak menurun dan menghasilkan kualitas listrik yang baik ( Fanni, 2022) . Keandalan suatu jaringan distribusi dari suatu penyulang dapat digambarkan melalui besaran dari indeks-indeks keandalan yang akan dibandingkan dengan indeks acuan yang digunakan di Indonesia yaitu: berdasarkan pada Standar PLN untuk mengetahui tingkat keandalan dari jaringan distribusi  tersebut.  Indeks-indeks  keandalan yang  biasa  digunakan  pada sistem  distribusi  yaitu System Average Interruption Frequency Index (SAIFI) merupakan indeks keandalan berdasarkan seringnya  atau  jumlah  terjadinya  pemadaman, System  Average  Interruption  Duration  Index (SAIDI) merupakan indeks keandalan berdasarkan durasi atau lamanya pemadaman, Customer Average  Interruption  Duration  Index (CAIDI)  merupakan  indeks  perbandingan  antara  SAIDI dengan  SAIFI,  dan Average  Service  Availability  Index (ASAI)  merupakan  indeks  keandalan kemampuan  sistem  dalam  menjaga  ketersediaan  energi  listrik,  serta Average  Service Unvailability Index (ASUI) merupakan indeks keandalan ketidakmampuan sistem dalam menjaga ketersediaan energi listrik (Prayogi, Azis, & Perawati, 2021).
PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan  Sukarami (ULP Sukarami) adalah bagian sub unit dari PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Palembang (UP3 Palembang). Dari hasil observasi dapat dikatahui bahwa pada tahun 2022 jaringan distribusi di ULP Sukarami masih  sering  mengalami  gangguan  pemadaman.  Berdasarkan  uraian  tersebut  maka  dilakukan penelitian  untuk  mengetahui  tingkat  keandalan  Penyulang  Tarakan  PT  PLN  (Persero)  ULP Sukarami. Kemudian hasil perhitungan dibandingkan dengan standar indeks keandalan SPLN 68- 2 : 1986 dan  IEEE Std 1366™-2003, sehingga  dapat diketahui apakah Penyulang Tarakan PT PLN (Persero) ULP Sukarami dalam keadaan andal atau tidak.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah adalah PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Sukarami terletak di Jalan Kelapa Gading Km 9, RT. 1, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30961. Objek penelitian adalah Penyulang Tarakan 20 kV  Gardu  Induk  Talang  Ratu  Palembang.  Pelaksanaan  penelitian  dimulai  dari  bulan  Februari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023.
Gambar 1. Lokasi penelitian

## 2.2. Metode yang digunakan
Data  yang digunakan dalam penelitian  adalah data primer dan dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi pada objek penelitian, yang terdiri dari: data jumlah pelanggan, lama padam, jumlah pelanggan padam, penyebab pemadaman dan titik padam pada Penyulang Tarakan Tahun  2022.  Sedangkan  data  sekunder  yang  akan  digunakan  adalah Single  Line  Diagram Penyulang Tarakan. Selanjutnya data yang sudah didapatkan kemudian dianalisa dan selanjutnya diproses  agar  dapat  dipergunakan  dalam  tahapan  penelitian.  Adapun  indeks  keandalan  secara keseluruhan  yang  biasa  digunakan  untuk  mengetahui  tingkat  kenadalan  ataupun  kemampuan suatu jaringan distribusi antara lain:
1. SAIFI ( System Average Interruption Frequency Index )
SAIFI  ( System  Average  Interruption  Frequency  Index )  merupakan  suatu  indeks  yang menyatakan banyaknya gangguan (pemadaman) yang terjadi dalam selang waktu tertentu (1 tahun)  pada  pelanggan  dalam  suatu  sistem  secara  keseluruhan.  Indeks  ini  dapat  dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut (Prayogi, Azis, & Perawati, 2023):
𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼 = ∑ 𝑁 𝑖 𝑁 𝑇 ........... pers. 1
Keterangan: 𝑁 𝑖 =   jumlah pelanggan yang mengalami pemadaman 𝑁 𝑇 =   jumlah pelanggan yang dilayani
2. SAIDI ( System Average Interruption Duration Index ) SAIDI  ( System  Average  Interruption  Duration  Index )  merupakan  suatu  indeks  yang menyatakan lamanya gangguan (pemadaman) yang terjadi dalam selang waktu tertentu (1 tahun)  pada  pelanggan  dalam  suatu  sistem  secara  keseluruhan.  Indeks  ini  dapat  dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut (Nurdiana, 2017):
𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼 = ∑ 𝑟 𝑖 𝑁 𝑖 𝑁 𝑇
........... pers. 2
Keterangan: 𝑟 𝑖 =   waktu pemulihan untuk setiap kejadian pemadaman

## 3. CAIDI ( Customer Average Interruption Duration Index )
CAIDI  ( Customer  Average  Interruption  Duration  Index )  merupakan  suatu  indeks  yang menyatakan  lamanya  gangguan  yang  terjadi  dalam  selang  waktu  tertentu  (1  tahun)  pada pelanggan  dalam  ruang  lingkup  yang  lebih  kecil.  Indeks  ini  dapat  dihitung  dengan menggunakan persamaan sebagai berikut (Putra, Nurdiana, & Simatupang, 2017):
𝐶𝐴𝐼𝐷𝐼 = ∑ 𝑟 𝑖 𝑁 𝑖 𝑁 𝑖 = 𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼 𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼 ........... pers. 3 4. ASAI ( Average Service Availability Index )
ASAI  ( Average  Service  Availability  Index )  merupakan  suatu  indeks  yang  menyatakan kemampuan suatu sistem untuk menyediakan/menyuplai suatu sistem dalam jangka waktu 1 tahun.  Indeks  ini  dapat  dihitung  dengan  menggunakan  persamaan  sebagai  berikut  (Azis, Emidiana, & Mirgawansyah, 2023):
𝐴𝑆𝐴𝐼 = 𝑁 𝑇 ×𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑗𝑎𝑚/𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛–∑ 𝑟 𝑖 𝑁 𝑖 𝑁 𝑇 ×𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑗𝑎𝑚/𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
........... pers. 4
Keterangan: Jumlah jam/tahun = 8.760 jam
5. ASUI ( Average Service Availability Index )
ASUI  ( Average  Service  Unvailability  Index )  merupakan  suatu  indeks  yang  menyatakan ketidakmampuan suatu sistem untuk menyediakan/menyuplai suatu sistem. Indeks ini dapat dihitung  dengan  menggunakan  persamaan  sebagai  berikut  (Azis,  Emidiana,  & Mirgawansyah, 2024):
𝐴𝑆𝑈𝐼 = 1– 𝐴𝑆𝐴𝐼
........... pers. 5

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Data Penelitian
Penyulang  Tarakan  Gardu  Induk  Talang  Ratu  mempunyai  19  Gardu  Distribusi  yang melayani sebanyak 2.176 pelanggan.

## Tabel 1
Lama  Padam,  Jumlah  Pelanggan,  Jumlah  Pelanggan  Padam,  Penyebab  Pemadaman  dan  Titik Padam Penyulang Tarakan Tahun 2022
Gangguan Jumlah Pelanggan Jumlah Pelanggan Padam Penyebab Gangguan Titik Padam Bulan Lama Gangguan (Jam) Jumlah Gangguan (Kali) Januari 30,2133 10 2.176 21.760 - Binatang/Pihak ke-3 - Pohon Gardu Induk Februari - - 2.176 - - - Maret - - 2.176 - - - April - - 2.176 - - - Mei - - 2.176 - - - Juni - - 2.176 - - - Juli 1,8833 2 2.176 4.352 Binatang/Pihak ke-3 Gardu Induk Agustus - - 2.176 - - - September  - - 2.176 - - - Oktober - - 2.176 - - - November  0,0156 1 2.176 2.176 Pohon Gardu Induk Desember 0,0239 1 2.176 2.176 Binatang/Pihak ke-3 Gardu Induk 3.2. Hasil
1. SAIFI ( System Average Interruption Frequency Index )
Berdasarkan data pada Tabel 1, maka SAIFI Penyulang Tarakan pada tahun 2022 adalah:
𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼 = 10×2.176+2×2.176+1×2.176+1×2.176 2.176 = 30.464 2.176 = 14 𝑘𝑎𝑙𝑖/𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛

## 2. SAIDI ( System Average Interruption Duration Index )
Berdasarkan data pada Tabel 1, maka SAIDI Penyulang Tarakan pada tahun 2022 adalah:
𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼 = 30,2133×2.176+1,8833×2.176+0,0156×2.176+0,0239×2.176 2.176 = 69.928,1778 2.176
= 32,1361 𝑗𝑎𝑚/𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
3. CAIDI ( Customer Average Interruption Duration Index )
Berdasarkan data pada Tabel 1, maka CAIDI Penyulang Tarakan pada tahun 2022 adalah:
𝐶𝐴𝐼𝐷𝐼 = 32,1361 14 = 2,2954 𝑗𝑎𝑚/𝑘𝑎𝑙𝑖

## 4. ASAI ( Average Service Availability Index )
Berdasarkan data pada Tabel 1, maka ASAI Penyulang Tarakan pada tahun 2022 adalah:
𝐴𝑆𝐴𝐼 = 2.176×8.760–69.928,1778 2.176×8.760 = 18.991.831,8222 19.061.760,0000 = 0,9963

## 5. ASUI ( Average Service Availability Index )
Berdasarkan data pada Tabel 1, maka ASUI Penyulang Tarakan pada tahun 2022 adalah:

## 𝐴𝑆𝑈𝐼 = 1– 0,9963 = 0,0037

## 3.3. Pembahasan
Perbandingan hasil perhitungan SAIFI, SAIDI, CAIDI pada Penyulang Tarakan tahun 2022 dengan SPLN 68-2 : 1986 tentang Tingkat Jaminan Sistem Tenaga Listrik, dan IEEE Std 1366™-
2003 IEEE Guide for Electric Power Distribution Reliability Indices dapat dilihat pada Tabel 2.

## Tabel 2
Perbandingan  hasil  perhitungan  SAIFI,  SAIDI,  CAIDI  pada  Penyulang  Tarakan  Tahun  2022 dengan SPLN 68-2 : 1986 dan IEEE Std 1366™-2003
Indeks Hasil perhitungan SPLN 68-2 : 1986 IEEE Std 1366™-2003 Nilai Keterangan Nilai Keterangan SAIFI (kali/tahun) 14 3,2 Tidak memenuhi standar 1,45 Tidak memenuhi standar SAIDI (jam/tahun) 32,1361 21 Tidak memenuhi standar 2,3 Tidak memenuhi standar CAIDI (jam/kali) 2,2954 1,47 Tidak memenuhi standar
Perbandingan hasil perhitungan SAIFI pada Penyulang Tarakan tahun 2022 dengan SPLN 68-2 : 1986, dan IEEE Std 1366™-2003 adalah:
▪ Dari hasil perhitungan, nilai SAIFI Penyulang Tarakan tahun 2022 adalah 14 kali/tahun, dan standar nilai SAIFI yang telah ditetapkan dalam SPLN 68-2 : 1986 adalah 3,2 kali/tahun. Berarti nilai SAIFI Penyulang Tarakan lebih besar daripada standar nilai SAIFI yang telah ditetapkan dalam SPLN 68-2 : 1986. Sehingga nilai SAIFI tersebut tidak memenuhi standar yang  telah  ditetapkan,  dan  dapat  dikatakan  nilai  SAIFI  tidak  memenuhi  keandalan  pada sistem distribusi 20 kV.
▪ Dari hasil perhitungan, nilai SAIFI Penyulang Tarakan tahun 2022 adalah 14 kali/tahun, dan standar  nilai  SAIFI  yang  telah  ditetapkan  dalam  IEEE  Std  1366™-2003  adalah  1,45 kali/tahun. Berarti nilai SAIFI Penyulang Tarakan lebih besar daripada standar nilai SAIFI yang  telah  ditetapkan  dalam  IEEE  Std  1366™-2003.  Sehingga  nilai  SAIFI  tersebut  tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan, dan dapat dikatakan nilai SAIFI tidak memenuhi keandalan pada sistem distribusi 20 kV.
Perbandingan hasil perhitungan SAIDI pada Penyulang Tarakan tahun 2022 dengan SPLN 68-2 : 1986, dan IEEE Std 1366™-2003 adalah:
▪ Dari  hasil  perhitungan,  nilai  SAIDI  Penyulang  Tarakan  tahun  2022  adalah  32,1361 jam/tahun, dan standar nilai SAIDI yang telah ditetapkan dalam SPLN 68-2 : 1986 adalah 21  jam/tahun.  Berarti  nilai  SAIDI  Penyulang  Tarakan  lebih  besar  daripada  standar  nilai SAIDI yang telah ditetapkan dalam SPLN 68-2 : 1986. Sehingga nilai SAIDI tersebut tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan, dan dapat dikatakan nilai SAIDI tidak memenuhi keandalan pada sistem distribusi 20 kV.
▪ Dari hasil perhitungan, nilai SAIDI Penyulang Tarakan tahun 2022 adalah 2,1361 jam/tahun, dan  standar  nilai  SAIDI  yang  telah  ditetapkan  dalam  IEEE  Std  1366™-2003  adalah  2,3 jam/tahun. Berarti nilai SAIDI Penyulang Tarakan lebih besar daripada standar nilai SAIDI yang telah  ditetapkan  dalam  IEEE  Std  1366™-2003.  Sehingga nilai  SAIDI  tersebut tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan, dan dapat dikatakan nilai SAIDI tidak memenuhi keandalan pada sistem distribusi 20 kV.
Perbandingan hasil perhitungan CAIDI pada Penyulang Tarakan tahun 2022 dengan IEEE Std 1366™-2003 adalah:
▪ Dari hasil perhitungan, nilai CAIDI Penyulang Tarakan tahun 2022 adalah 2,2954 jam/kali, dan  standar  nilai  CAIDI  yang telah  ditetapkan  dalam  IEEE  Std  1366™-2003  adalah  1,47 jam/kali. Berarti nilai CAIDI Penyulang Tarakan lebih besar daripada standar nilai CAIDI yang telah ditetapkan dalam  IEEE Std 1366™-2003. Sehingga nilai CAIDI tersebut tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan, dan dapat dikatakan nilai CAIDI tidak memenuhi keandalan pada sistem distribusi 20 kV.
Hasil perhitungan ASAI dan ASUI pada Penyulang di Gardu Induk Sungai Juaro Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 3.

## Tabel 3

## Hasil perhitungan ASAI dan ASUI Penyulang pada Gardu Induk Sungai Juaro Tahun 2021
Indeks Hasil Perhitungan ASAI 0,9963 ASUI 0,0037
▪ Dari hasil perhitungan, nilai ASAI Penyulang Tarakan tahun 2022 adalah 0,9963 (99,63%). Dari  hasil  perhitungan  tersebut  nilai  ASAI  sudah  baik,  karena  kemampuan  seluruh Penyulang  Tarakan  untuk  menyediakan/menyuplai  sistem  selama  tahun  2022  di  atas 99,00%, dan dapat dikatakan nilai ASAI memenuhi keandalan pada sistem distribusi 20 kV.
▪ Dari hasil perhitungan, nilai ASUI Penyulang Tarakan tahun 2022 adalah 0,0037 (0,37%). Dari  hasil  perhitungan  tersebut  nilai  ASUI  sudah  baik,  karena  ketidakmampuan  seluruh Penyulang  Tarakan  untuk  menyediakan/menyuplai  sistem  selama  tahun  2022  di  bawah 1,00%, dan dapat dikatakan nilai ASUI memenuhi keandalan pada sistem distribusi 20 kV.
Berdasarkan data pada Tabel 1, terdapat beberapa gangguan yang terjadi pada Penyulang Tarakan tahun 2022, yaitu:
▪ Gangguan  pada  jaringan  distribusi  yang  disebabkan  oleh  binatang/pihak  ke-3  adalah kejadian  di  mana  perilaku  atau  interaksi  binatang/pihak  ke-3  dengan  infrastruktur  listrik menyebabkan  gangguan  atau  kerusakan  pada  sistem.  Gangguan  yang  disebabkan  oleh binatang/pihak  ke-3,  seperti:  Binatang/pihak  ke-3  seperti  burung  atau  hewan  pengerat berinteraksi  langsung  dengan  kabel  listrik,  dan  hal  ini  bisa  menyebabkan  korsleting  atau pemutusan  kabel,  yang  dapat  mengakibatkan  pemadaman  listrik;  Binatang  pengerat  atau hewan  pemakan  kabel  merusak  kabel  listrik  dengan  menggigiti  atau  menggaruknya, menyebabkan kerusakan isolasi dan potensi pemadaman listrik; Binatang kecil atau serangga dapat masuk ke dalam transformator dan menyebabkan korsleting atau gangguan lainnya. Untuk  mencegah  gangguan  oleh  binatang/pihak  ke-3,  beberapa  tindakan  pencegahan termasuk  pemantauan  visual,  instalasi  perangkap  binatang/pihak  ke-3,  pemangkasan vegetasi di sekitar jaringan distribusi, dan pemeliharaan rutin untuk memeriksa kerusakan akibat interaksi binatang binatang/pihak ke-3 dengan infrastruktur listrik.
▪ Gangguan  pada  jaringan  distribusi  yang  disebabkan  oleh  pohon  adalah  situasi  di  mana pertumbuhan, posisi, atau keberadaan pohon menyebabkan gangguan atau kerusakan pada infrastruktur  listrik.  Gangguan  yang  disebabkan  oleh  binatang/pihak  ke-3,  seperti:  Pohon yang tumbuh terlalu dekat dengan kabel listrik dapat menyebabkan kontak langsung antara pohon dan kabel, yang dapat mengakibatkan korsleting atau pemutusan kabel; Gerakan angin atau badai dapat menyebabkan cabang-cabang atau ranting pohon menggosok atau menekan kabel listrik, hal ini dapat merusak isolasi kabel dan memicu gangguan listrik. Pohon yang tumbang  akibat  angin  kencang,  badai,  atau  kondisi  cuaca  ekstrim  lainnya  dapat  jatuh menimpa  kabel  atau tiang listrik, menyebabkan  kerusakan  dan  pemadaman listrik;  Pohon yang tumbuh terlalu dekat dengan tiang listrik dapat menekan atau mengganggu kabel yang tergantung di atasnya, menyebabkan pelepasan kabel dari tiang. Pencegahan gangguan oleh pohon melibatkan pemangkasan rutin pohon di sekitar jaringan distribusi, pemantauan visual secara teratur, dan pemilihan lokasi penanaman pohon yang aman. Upaya koordinasi dengan otoritas setempat dan pemilik lahan juga penting untuk mengelola pertumbuhan pohon yang dapat mempengaruhi infrastruktur listrik.
Upaya  untuk  meningkatkan  keandalan  sistem  distribusi  dengan  mengurangi  jumlah gangguan dapat dilakukan melalui beberapa langkah, terutama dalam hal peralatan dalam sistem distribusi tersebut. Salah satu langkah yang penting adalah melalui pemeliharaan preventif secara berkala  pada  peralatan  distribusi.  Melalui  pemeliharaan  ini,  peralatan  dapat  dipelihara  dan
diperiksa  secara  rutin  untuk  memastikan  bahwa  mereka  berfungsi  dengan  baik.  Ini  membantu memastikan kelancaran penyaluran energi listrik kepada konsumen dengan kualitas yang baik.
Selain itu, langkah lain yang dapat diambil adalah dengan menambahkan sumber cadangan atau  feeder  express.  Feeder  express  ini  berfungsi  sebagai  jalur  alternatif  untuk  menyalurkan energi  listrik  apabila  terjadi  gangguan  pada  sistem  utama  atau  penyulang  yang  ada.  Dengan adanya  feeder  express,  waktu  pemulihan  dari  gangguan  dapat  dipercepat  karena  energi  listrik dapat  dialirkan  melalui  jalur  alternatif  tersebut.  Hal  ini  tidak  hanya  meningkatkan  keandalan sistem distribusi, tetapi juga memastikan kontinuitas pasokan listrik kepada konsumen. Dengan demikian,  pemeliharaan  preventif  secara  berkala  dan  penambahan  sumber  cadangan  seperti feeder express merupakan langkah-langkah penting dalam upaya meningkatkan keandalan sistem distribusi listrik.

## 4. KESIMPULAN
▪ Hasil perhitungan indeks keandalan Penyulang Tarakan tahun 2022 adalah nilai  SAIFI 14 kali/tahun, nilai SAIDI 32,1361 jam/tahun, nilai CAIDI 2,2954 jam/kali, nilai ASAI 0,9963, nilai ASUI 0,0037.
▪ Nilai  SAIFI  Penyulang  Tarakan  belum  memenuhi  standar  dari  SPLN  68-2:  Tahun1986. Sedangkan untuk nilai SAIFI, SAIDI dan CAIDI Penyulang Tarakan juga belum memenuhi standar  dari  IEEE  std  1366-2003.  Sehingga  dapat  dikategorikan  keandalan  Penyulang Tarakan masih rendah.
▪ Tingkat pelayanan Penyulang Tarakan sudah baik, dimana kemampuan untuk menyediakan sistem tersebut dengan jangka waktu satu tahun ASAI adalah 0,9963 atau 99,63%. Kemudian hasil perhitungan ASUI sudah baik, karena nilai ketidakmampuan Penyulang Tarakan untuk menyediakan sistem tersebut dengan jangka waktu satu tahun adalah 0,0037 atau 0,37%.

## DAFTAR PUSTAKA
Azis,  A.,  Emidiana,  E.,  &  Mirgawansyah,  G.  (2023).  ANALISIS  KEANDALAN  SISTEM DISTRIBUSI  20  KV  PADA  PENYULANG  BANDUNG  GARDU  INDUK  TALANG RATU. TEKNIKA: Jurnal Teknik , 10 (1), 71-78.
Azis,  A.,  Emidiana,  E.,  &  Mirgawansyah,  G.  (2024).  ANALISIS  KEANDALAN  SISTEM DISTRIBUSI  20  KV  PADA  GARDU  INDUK  SUNGAI  JUARO. TEKNIKA:  Jurnal Teknik , 10 (2), 182-194.
Azis, A., & Febrianti, I. K. (2018). Evaluasi Ketersediaan Daya pada PT. PLN (Persero) Gardu Induk Bungaran Palembang. Jurnal Ampere , 3 (2), 166-175.
Azis, A., & Febrianti, I. K. (2019). Analisis Sistem Proteksi Arus Lebih Pada Penyulang Cendana Gardu Induk Bungaran Palembang. Jurnal Ampere , 4 (2), 332-344.
Azis, A., & Nurdin, A. (2019). Pengaruh Andongan terhadap Kapasitansi ke Tanah pada Saluran Transmisi  150  Kv  dari  Gardu  Induk  Keramasan  ke  Gardu  Induk  Mariana. Jurnal Ampere , 4 (1), 274-288.
Azis,  A.,  &  Pebrianti,  I.  K.  (2019).  ANALISIS  PENYALURAN  DAYA  LISTRIK  PADA SALURAN  UDARA  TEGANGAN  TINGGI  150  KV  DARI  PLTU  BUKIT  ASAM  KE GARDU INDUK KERAMASAN PALEMBANG. JURNAL SURYA ENERGY , 3 (2), 282- 290.
Azis,  A.,  Wijayanti,  L.,  &  Mulyadi,  M.  (2024).  ANALISA  PEMECAHAN  BEBAN  PADA PENYULANG  SUBARU  GARDU  INDUK  KENTEN  PALEMBANG  UNTUK MENURUNKAN JATUH TEGANGAN. TEKNIKA: Jurnal Teknik , 10 (2), 141-156.
Fanni, F. N. (2022). Analisis Keandalan Sistem Jaringan Distribusi 20 kV di PT. PLN (Persero) ULP  Panam  Menggunakan  Metode  Reliability  Index  Assessment  (RIA):  Analysis  of Reliability of 20 kV Distribution Network System in PT. PLN (Persero) ULP Panam With Reliability Index Assessment (RIA) Method. Indonesian Journal of Electrical Engineering and Renewable Energy (IJEERE) , 2 (2), 104-112.
Gonen, T. (2014). ELECTRIC POWER DISTRIBUTION ENGINEERING. Third Edition. CRC Press Taylor & Francis Group, New York.
IEEE  Std  1366™-2003.  (2003).  IEEE  GUIDE  FOR  ELECTRIC  POWER  DISTRIBUTION RELIABILITY INDICES. USA.
Nurdiana,  N.  (2017).  Studi  Keandalan  Sistem  Distribusi  20  kV  Gardu  Induk  Talang  Ratu Palembang. Jurnal Ampere , 2 (1), 23-30.
Pebrianti,  I.  K.,  Azis,  A.,  Perawati,  P.,  Nurdiana,  N.,  &  Irwansi,  Y.  (2021).  Analisa  Jatuh Tegangan  Pada  Penyulang  Cendana  Gardu  Induk  Bungaran  Palembang. Jurnal Ampere , 6 (2), 49-64.
PLN,  P.  (1985).  SPLN  59:  Keandalan  Pada  Sistem  Distribusi  20  kV  dan  6  kV. Jakarta: Departemen Pertambangan dan Energi Perusahaan Umum Listrik Negara .
PLN,  P.  (1986).  SPLN  62:“Tingkat  Jaminan  Sistem  Tenaga  Listrik”. Jakarta:  Departemen Pertambangan dan Energi Perusahaan Umum Listrik Negara .
Prayogi,  A.  A.,  Azis,  A., &  Perawati, P.  (2023).  Analisis  Keandalan  Sistem  Distribusi  20  KV Pada  Penyulang  Selapan  Jaya  dan  Penyulang  Jahe  di  PLTBg  PT.  Sampoerna Agro. JURNAL SURYA ENERGY , 6 (1), 25-30.