Abstrak —Pasokan air baku Kali Surabaya sebesar 20 m 3 /detik masih belum mencukupi kebutuhan air rata-rata. Penambahan pasokan air baku dari air mata Umbulan sebesar 1 m 3 /detik diperkirakan hanya mencukupi  hingga tahun 2017. Padahal semakin tahun pertumbuhan penduduk semakin naik dan kebutuhan air baik domestik maupun non domestik akan naik  pula.  Maka  dari  itu  perlunya  penambahan  sumber  air baku untuk memenuhi kebutuhan air tersebut. Padahal jatah debit Kali S urabaya yang diperoleh dari PT Jasa Tirta hanya 10,5 m 3 /detik. Analisa penelitian ini dimulai dari mencari tah u kebutuhan  air  domestik  maupun  non  domestik,  kemudian dibandingkan dengan pasokan air dari PDAM S urya S embada S urabaya.  Dari  analisa  tersebut,  akan  diketahui  apakah pasokan  air  tersebut  sudah  memenuhi  kebutuhan  air  Kota S urabaya dalam jangka waktu tertentu. Kemudian bila terjadi defisit, maka akan dicari sumber air-sumber air potensial yang nantinya  bisa digunakan untuk sumber air baru.   Pemilihan sumber  air  baku  yang  berpotensi  dipilih  berdasar  beberapa kriteria yaitu kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan.
Kata  Kunci —Air  Baku,  Kualitas,  Kuantitas,  Kontinuitas, Keterjangkauan, dan PDAM S urya S embada S urabaya.

## I. PENDAHULUAN
IR  baku  yang  digunakan  oleh  PDAM  Surya  Sembada Surabaya selama ini berasal dari  air  sungai. Berdasarkan  data  dari  laporan  RISPAM,  air  Kali  Surabaya dapat  menyuplai  air  baku  sebesar  20  m 3 /detik  [7].  Sumber air  baku  yang digunakan PDAM Surya Sembada selain Kali Surabaya  berasal  dari  mata  air  Umbulan  dan  mata  air  dari wilayah  Pandaan.  Total  debit  mata  air  dapat  menyuplai  4 m 3 /detik  [7].    Di  samping  itu,  pertumbuhan  penduduk Kota Surabaya  tiap  tahunnya  mengalami  peningkatan.  Hal  ini mempengaruhi  jumlah  kebutuhan  air  minum  yang  harus dilayani. PDAM  Surya  Sembada  Surabaya  memiliki kewajiban  untuk  memenuhi  kebutuhan  air  minum  baik domestik  maupun  non  domestik.  Maka  dari  itu,  PDAM Surya Sembada  perlu mencari  alternatif air  baku lain.
Di  kota  Surabaya  sendiri  terdapat  beberapa  air  tanah yang  berpotensi  menjadi  sumber  air  baku  bagi  PDAM Surabaya.  Sumber  air  baku  tersebut  ada  yang  terletak  di dalam  dan  luar  kota  Surabaya.  Beberapa  alternatif  sumber air  baku  tersebut  antara  lain  kali  Brantas  dengan  pasokan debit  sekitar  4  m 3 /detik,  sungai  Bengawan  solo  yang  juga mampu  memasok  debit  sebesar  4  m 3 /detik.  Disamping  itu terdapat  pula  Boezem  Morokrembangan  yang  mampu menyuplai  sebesar  0,96  l/detik.  Air  laut  sendiri  dapat dimanfaatkan  sebagai  sumber  air  baku  bagi  PDAM  Surya Sembada  Surabaya.  Namun  perlu  teknologi  tertentu  untuk mengolah air laut tersebut.
Dengan  semakin  meningkatnya  jumlah  penduduk  kota Surabaya  dan  makin  berkembangnya  industri  di  beberapa kawasan  di  kota  Surabaya  maka  semakin  meningkat  pula kebutuhan  akan  air  minum  baik  sektor  domestik  maupun non  domestik.    Maka  dari  itu  PDAM  Surya  Sembada Surabaya  perlu  mencari  sumber  air  baku  untuk  memenuhi air minum  dalam jangka panjang.

## II. METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  ini,  dilakukan  perhitungan  proyeksi kebutuhan  air  bersih  di  Kota  Surabaya.  Kebutuhan  air  ini terdiri  dari  kebutuhan  air  domestik  maupun  non  domestik. Namun sebelumnya ditentukan terlebih dahulu metode yang digunakan  untuk  proyeksi  penduduk.  Dalam  penelitian  ini akan  digunakan  tiga  alternatif  metode  antara  lain  yaitu metode  aritmatika,  metode  geometri,  dan  metode least square [5]. Setelah menentukan metode proyeksi penduduk, dihitung  kebutuhan  air  dengan  mengkalikan  jumlah penduduk maupun fasilitas umum dengan unit kebutuhan air bersih.  Selain  itu  dihitung  pula  kehilangan  air  serta kebutuhan  air  untuk  instalasi  pengolahan.  Setelah  itu didapatkan  total  kebutuhan  air  yang  harus  dipenuhi  dan dapat  dibandingkan  dengan  distribusi  air  PDAM  Surya Sembada  Surabaya.  Setelah  itu,  jika  terjadi  defisit  air  maka perlu  pencarian  sumber  air  baku  yang  dapat  digunakan pihak PDAM Surya Sembada  Surabaya.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN Dalam  penelitian  ini  dibuat  grafik  dari  beberapa metode  proyeksi  penduduk  berdasar  perhitungan    berikut grafiknya.

## A. Metode Aritmatik a
Untuk  mengetahui  apakah  perhitungan  tersebut  sudah benar atau belum, data tersebut dapat diplot ke dalam grafik yang dapat dilihat  pada grafik  berikut.
Gambar 1. Grafik Nilai Korelasi Metode Aritmatik
R² = 0.0231 -600000 -400000 -200000 0 200000 0 2 4 6 8 10 12 14 16
Se lis ih Tot al D at a Ti ap T ah u n
Selisih Data

## Analisis Air Baku Prioritas Skala Kota (Studi Kasus:  PDAM Surya Sembada Surabaya)
R. Cipta Anugerah Persada dan Alfan Purnomo
Departemen Teknik Lingkungan,  Fakultas Teknik Sipil  dan Perencanaan, Institut Teknologi  Sepuluh  Nopember (ITS) Surabaya
e-mail : alfanpurnomo@gmail.com
A

## B. Metode Geometri
Gambar 2. Grafik Nilai Korelasi Metode Geometrik
C. Metode Least Square
Gambar 3. Grafik Nilai Korelasi Metode Least Square
Dari  ketiga  metode  tersebut,  dipilih  metode  yang memiliki  nilai  korelasi  (  R  )  mendekati  angka  satu  (1).  Dari perhitungan  di  atas  metode  aritmatika  memiliki  nilai korelasi  ynag  paling  besar.  Namun,  metode  ini  tidak  cocok untuk  proyeksi  penduduk  Kota  Surabaya  yang  memiliki kepadatan  penduduk  yang  cukup  tinggi.  Maka  tersisa  dua metode,  dari  kedua  metode  yaitu  geometri  dan least square yang  memiliki  nilai  korelasi  yang  lebih  besar  yaitu  metode geometri.  Setelah  itu  dihitung rasio pertumbuhan penduduk Kota Surabaya sebagai berikut:
T abel 1 Rasio Pertumbuhan Penduduk T ahun Penduduk pertumbuhan r 2000 2835057 0 0% 2001 2958788 123731 4.2% 2002 2923259 -35529 -1.2% 2003 3046063 122805 4.0% 2004 3080820 34756 1.1% 2005 3134261 53441 1.7% 2006 3182891 48630 1.5% 2007 3233761 50870 1.6% 2008 3314441 80680 2.4% 2009 3336838 22397 0.7% 2010 3321125 -15713 -0.5% 2011 2868551 -452574 -15.8% 2012 2922887 54336 1.9% 2013 2969222 46336 1.6% 2014 2988491 19269 0.64% Lanjutan Tabel 4.1 2015 2977774 -10716.5 -0.36% 2016 3060853 83079.19577 2.71% 2017 3098969 38115.99057 1.23% rata-rata 0.41%
Setelah  mendapat  rasio  pertumbuhan  penduduknya,maka dihitung  proyeksi  jumlah  penduduknya.  Berikut  contoh perhitungannya
∑𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘  2018 = ∑penduduk  2017((1 + %r) dn =  3098969((1+0.41%) 1 = 3111771 Untuk proyeksi fasilitas umum  menggunakan rumus
∑𝑃𝑛 = ∑Fn
∑𝑃0 = ∑F0
Contoh perhitungannya yaitu ∑𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖  2018 = (∑penduduk  2018x∑industri  2017 )
∑𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 2017 = (3111771x409)/3098969 = 410
Jumlah  konsumsi  dari  masing-masing  fasilitas  umum, didapatkan  dari  jumlah  fasilitas  umum  dari  tahun  2013 hingga 2016 dan rata-rata penggunaan air setiap tahun. Dari data tersebut didapatkan sebuah rata-rata pemakaian air tiap tahun  yang  digunakan  sebagai  unit  konsumsi  dari  masing- masing  fasilitas  umum. Hasil perhitungan dapat dilihat pada Tabel 2
T abel 2 Rata-rata Penggunaan Air Ke te rangan 2013 2014 2015 2016 Perumahan(L/org.hari) 230,01 232,56 233,58 237,33 Pemerintah(m 3 /unit.hari) 13,44 13,36 13,30 13,64 Perdagangan(m 3 /unit.hari) 2,29 2,35 2,32 2,34 Industri(m 3 /unit.hari) 12,18 13,05 13,86 14,19 Sosial Umum(m 3 /unit.hari) 3,30 3,20 3,17 3,18 Sosial Khusus(m 3 /unit.hari) 14,05 14,86 14,76 14,61 Pelabuhan(m 3 /unit.hari) 222,18 247,93 226,18 216,94
Untuk  mendapatkan  rata-rata  penggunaan  air  dari  tiap fasilitas  umum,  diperlukan  perhitungan  dari  data  yang didapat  dari  PDAM  Surya  Sembada  Surabaya.  Data  yang didapat  dirata-rata  dari  total  penggunaan  selama  setahun dibagi jumlah  pelanggan. Berikut  contoh perhitungannya
Penggunaan air industri tahun 2013 Total penggunaan air tahun 2013=1738569  m 3 /Tahun Pelanggan industri tahun 2013      =391 Rata-rata penggunaan air              =1738569/391 = 12,18  m 3 /unit/hari

## D. Menghitung Kebutuhan Air
Setelah  itu  dihitung  kebutuhan  air  baik  dari  domestik maupun yang non domestik.  Berikut  contoh perhitungannya: Sambungan Rumah Prosentase pelayanan          =100% Penduduk terlayani 2018     =3111771  orang Penduduk per sambungan   =4 orang
R² = 0.0076 14.70 14.80 14.90 15.00 15.10 1 3 5 7 9 11 13 15 17 Ln Jum la h P e ndu duk Ti ap Ta hu n Nomor Data R² = 0.0067 2400000 2600000 2800000 3000000 3200000 3400000 1 3 5 7 9 11 13 15 17 Jum la h P e ndu duk
Ti ap Ta hun Nomor Data Tiap  tahun
Jumlah  sambungan      = 3111771/4
= 777943 Unit konsumsi          = 242L/orang.hari Pemakaian  rata-rata    = (3111771x242)/86400
= 8716L/detik
Non domestik Pemerintahan Jumlah  2018 =1253 Unit Konsumsi        =14m 3 /unit.hari Pemakaian  rata-rata     =(1253x14x1000)86400
=198L/detik…………(a) Perdagangan Jumlah  2018 =38003 Unit Konsumsi        =2m 3 /unit.hari Pemakaian  rata-rata     =(380003x2x1000)86400 =1029L/detik……….(b)
Industri
Jumlah  2018 =410 Unit Konsumsi        =14m 3 /unit.hari Pemakaian  rata-rata     =(410x14x1000)86400
=67L/detik…………(c ) Sosial Umum Jumlah  2018 =3834 Unit Konsumsi        =3m 3 /unit.hari Pemakaian  rata-rata     =(3834x314x1000)86400 =141L/detik………(d)
Sosial Khusus Jumlah  2018 =2180 Unit Konsumsi        =15m 3 /unit.hari Pemakaian  rata-rata     =(2180x15x1000)86400 =368L/detik………(e)
Pelabuhan
Jumlah  2018 =6
Unit Konsumsi        =217m 3 /unit.hari Pemakaian  rata-rata     =(217x6x1000)86400 =15L/detik……….(f)
Q non domestik        =(a+b+c+d+e+f) =1820L/detik Q total                =Qdomestik+Qnon  domestik =8716L/detik+1820L/detik =10535L/detik
Dari  perhitungan  penelitian  ini  diketahui  bahwa  pada tahun  2018  diperkirakan  akan  terjadi  kekurangan  sumber air.  Hal  ini  didapatkan  setelah  debit  rata-rata  ditambahkan dengan kebutuhan instalasi pengolahan air. Pada tahun 2018 akan  mengalami  defisit  sebesar  118 L/detik. Kemudian pada tahun  2035  akan  mencapai  defisit  2317  L/detik.  Dari  data tersebut  dapat  diketahui  bahwa  PDAM  Surya  Sembada Surabaya  memerlukan  sumber  air  baku  lain  untuk memenuhi  kebutuhan air tersebut.

## E. Sumber Air Bak u Yang Berpotensi
Dari  perhitungan kebutuhan air yang dibahas pada pembahasan  sebelumnya  dapat  diketahui bahwa kebutuhan air  mengalami  defisit  pada  tahun  2018  dengan  kekurangan sebesar  118  Liter/detik.  Maka  dari itu dibutuhkan pencarian sumber  air  baku  untuk  mengatasi  masalah  tersebut.
Pencarian  sumber  air  baku  ini memerlukan waktu dan kajian yang  lama.  Salah satu acuan untuk memilih sumber air baku dapat  menggunakan  aturan  maupun  landasan  yang  telah ditetapkan  pemerintah.  Beberapa  sumber  air  baku  yang dapat  digunakan  antara  lain  mata  air,  air  tanah  dalam, sumber air permukaan,  dan air hujan.

## F. Mata Air
Kuantitas  dari  mata  air  yang  digunakan  PDAM Surya Sembada Surabaya yang telah diketahui menurut data dari  PU  Sumber  Daya  Air  Tahun  2014  sebesar  110 liter/detik  dan  menurut  data  RISPAM  2014  direncanakan mata  air  yang  akan  dialokasikan  yaitu  500  L/detik.  Namun, dari  jumlah  debit  yang  ada  di  mata  air  diperkirakan  hanya mampu  memasok  PDAM  Surya  Sembada  Surabaya  untuk jangka  menengah  yaitu  sekitar  sepuluh  hingga  lima  belas tahun.  Untuk  kualitas,  mata  air  memiliki  kualitas  yang  baik. Sedangkan  untuk  sistem  distribusinya  menggunanakan sistem pompa.

## G. Air Tanah Dalam
Menurut  RISPAM  2014,  akuifer  di  Kota  Surabaya terdiri  dari  akuifer  dengan  aliran  ruang dan akuifer bercelah kecil.  Untuk  akuifer  dengan  aliran  ruang  memiliki  daerah sumur  kurang dari 5L/detik sedangkan akuifer bercelah kecil terletak  pada  daerah  yang  memiliki  air  tanah  langka  dan memiliki  produksi  kecil.  Disamping  itu  kondisi  saat  ini semakin  banyak  lokasi  di  Surabaya  yang  mengalami  intrusi air  laut.  Maka  dari  itu  diberlakukan  perizinan  bila  ingin melakukan  pengeboran  air  tanah  dalam.  Sejauh  ini pemanfaatannya  hanya  untuk  rumah  tangga,  industri,  dan lain-lain  namun  tidak  memungkinkan  untuk sumber air baku PDAM  dikarenakan  debit  yang  kecil  dan  adanya  resiko memperbesarnya intrusi air laut .

## H. Sumber Air Permuk aan
Untuk  sumber  air  permukaan, di Surabaya terdapat sungai  dan  bozem.  Sungai  yang  saat  ini  digunakan PDAM Surya  Sembada  Surabaya  yaitu  Kali  Surabaya  dengan kemampuan  memasok  20  m 3 /detik  menurut  data  RISPAM 2014. Sedangkan bozem Morokrembangan mampu menyuplai  0,96  L/detik,  namun  kondisi  curah  hujan  kota Surabaya  yang  tidak  menentu  menjadikan  boezem  ini  sulit digunakan  sebagai sumber air baku. Disamping itu debitnya juga  terbatas. Untuk mengetahui kualitas dari Kali Surabaya dapat dilihat  pada tabel berikut.

## I. Air Hujan
Untuk  air  hujan  sendiri  di  Surabaya,  seperti  yang sudah dijelaskan pada poin sebelumnya bahwa selama ini air hujan  ditampung  pada  waduk  atau  boezem.  Boezem terbessar  sendiri  yang  ada  di  Surabaya  yaitu  Boezem Morokrembangan  dengan  debit  mencapai  0,96  L/detik. Jumlah  debit  ini  tentunya  kurang  mampu  mensuplai kekurangan  air  yang  terjadi.  Hasil  uji  kualitas  dari  boezem Morokrembangan pada Tabel  3.
T abel 3. Kualitas Boezem Morokrembangan N o Para meter Satuan Sampling hari ke
Metode 1 2 3 4 5 6 7 Fisik Gravime tri 1 T SS mg/L 28 20 22 54 34 56 34 Gravime tri 2 T SS mg/L 95 6 95 2 78 8 73 6 84 4 89 6 90 8 Kimi a Iodomet ri 1 COD mg/L O3 80 80 64 76 72 80 86 Winkler 2 BOD mg/L O4 38 38 30 36 34 36 40 Spektrof ometri 3 Amo nia mg/N H3-N 75 ,6 41 ,4 36 ,5 48 ,8 46 ,9 54 ,7 58 ,2 Spektrof ometri 4 Phos pat mg/P O4-P 2. 8 1. 7 1. 5 1. 6 1. 5 1. 8 1. 5 Spektrof ometri 5 Deter gen mg/L LAS 4, 5 5, 3 4, 8 4, 3 3, 9 5 4, 6 Spektrof ometri T abel 4 Kualitas Air Laut No Parameter Hasil Uji 1 pH 7.78 2 Suhu 31C 3 Kekeruhan 12 NT U 4 T DS 33960 mg/L 5 Salinitas 23.9 0/00 6 T otal Organic Compound (TOC) 0.387 mg/L 7 Klorin 21% 8 Kadmium 0.0014 ppm 9 T imbal 1.287 ppm

## J. Air Laut
Lokasi  kota  Surabaya  berdekatan  dengan  pantai  yang otomatis berdekatan pula dengan sumber air yang berpotensi yaitu  air  laut.  Untuk  kuantitas,  air  laut  memiliki  debit  yang tak  hingga  dan  diperkirakan  mampu  memasok  dalam jangka panjang  yaitu  untuk  lima  belas  hingga  dua  puluh  tahun.
Pada  Tabel 6 dapat dilihat kualitas air laut dengan sampling lokasi  air  laut  yang  berjarak  kurang  lebih  70  m  dari  garis Pantai  Kenjeran  Lama  yang  diambil  saat  kondisi  surut dengan  kedalaman  kurang  lebih  50  cm  dari  permukaan dengan koordinat 7 0 14’15.59”S  dan 112 ) 47’47.83”E  [1].
Dari  beberapa  sumber  air  baku  yang  berpotensi  di  atas, ada  beberapa  sumber  air baku yang dapat digunakan untuk sebagai  sumber air baku baru. Pemilihan sumber air baku ini didasarkan  atas  beberapa  kriteria  yaitu  kuantitas,  kualitas, kontinuitas,  dan  keterjangkauan.  Berdasar  kriteria  tersebut sumber air baku yang terpilih yaitu mata  air dan air laut.

## IV. KESIMPULAN
Kesimpulan  pada penelitian ini  adalah sebagai berikut :
a. Metode  yang  digunakan  untuk  proyeksi  penduduk yaitu  metode  geometrik  karena  mendapat  nilai korelasinya  paling  mendekati  1.  Dari hasil perhitungan proyeksi  diketahui  bahwa  kebutuhan  air  domestik dan non  domestik  pada  tahun  2035  yaitu 12536 Liter/detik. Disamping  itu  pasokan  air  produksi  PDAM  Surya Sembada  Surabaya  mengalami  defisit  sejak tahun 2018 sebesar  118  L/detik  dan  pada  tahun  2035  defisit kebutuhan air mencapai  2317  L/detik.
b. Berdasar debit yang mampu dipasok, ada dua alternatif sumber air baku yaitu air  laut, dan mata air

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis RC mengucapkan terimakasih kepada Departemen Teknik Lingkungan  dan  PDAM  Surya Sembada Surabaya yang telah mendukung penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] N.  L.  Hanna,  “ Kelayakan  T eknologi  Desalinasi  Sebagai Alternatif Penyediaan air Minum Kota Surabaya (Studi Kasus: 50 Liter Per Detik),” Surabaya, 2016.