## Pembangkit Listrik Tenaga Surya Rooftop untuk Perumahan di Pulau Bangka
Raymondo Sianipar a , M Yonggi Puriza a , Wahri Sunanda a
a Universitas Bangka Belitung
E-mail: wahrisunanda@gmail.com
Diterima: 26-07-2022
Disetujui: 24-09-2022             Diterbitkan: 02-01-2023

## Abstract
Rooftop Solar Power Plants are an alternative option for environmentally friendly power plants. The application of this technology for the electricity needs of residential areas can be done with the Solar Home System (SHS). One of  the roofs that can be used for  PV rooftops is the roof of the house in D'Rich Arasel housing with a roof area of 65.5 m². PV Rooftop in D'Rich Arasel housing is designed to meet daily electrical energy needs. The PV rooftop design uses  2 systems, system 1 is a PV mini-grid system based on a daily load that uses 22 units of 250 wp solar panels, 17 units of 150Ah batteries, 1 unit of 3 kW inverter, and 1 unit of solar charge controller 250 A which produces 4077 kWh/year at an investment cost. of Rp. 318,103,346 for 15 years and obtained an NPV value of Rp.- 209.932,101. In system 2, namely the PV system based on the entire roof area using 36 units of 200 wp solar panels, 24 units of 150Ah batteries, 1 unit of 8 kW inverter, and 1 unit  of  a  solar  charge  controller  250  A  which  produces  12851  kWh/year  with  an investment  cost  of  Rp.  478,782,406  for  15  years  and  obtain  an  NPV  value  of  Rp. 182,529,881.

## Keywords : D'Rich Arasel Housing, PV Rooftop, Investment

## Abstrak
Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  (PLTS) rooftop merupakan  salah  satu  alternatif pembangkit listrik ramah lingkungan. Penerapan teknologi PLTS untuk kebutuhan listrik daerah perumahan dapat dilakukan dengan sistem Solar Home System (SHS). Salah satu atap rumah yang bisa dimanfaatkan untuk PLTS rooftop yaitu atap rumah di perumahan D’Rich  Arasel  dengan  luas  atap  65,5  m².  PLTS rooftop di  perumahan  D’Rich  Arasel dirancang untuk memenuhi kebutuhan energi listrik harian. Perancangan PLTS rooftop menggunakan  2  sistem,  pertama  sistem  PLTS  berdasarkan  beban  harian  yang menggunakan 22 unit panel surya 250 wp, 17 unit baterai 150Ah, 1 unit inverter 3 kW dan 1 unit solar charge controller 250 A yang menghasilkan 4077 kWh/tahun dengan biaya investasi sebesar Rp. 318.103.346 selama 15 tahun dan memperoleh nilai NPV Rp.- 209.932.101.  Pada  sistem  2  yaitu  sistem  PLTS  berdasarkan  luas  seluruh  atap menggunakan 36 unit panel surya 200 wp, 24 unit baterai 150Ah, 1 unit inverter 8 kW dan 1 unit solar charge controller 250 A yang menghasilkan 12851 kWh/tahun dengan biaya investasi sebesar Rp. 478.782.406 selama 15 tahun dan memperoleh nilai NPV Rp. 182.529.881.
Kata Kunci: Perumahan D’Rich Arasel, PLTS Rooftop, Investasi

## Pendahuluan
Pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai salah satu sumber energi  terbarukan  telah  menjadi  tren  di  berbagai  daerah  untuk  menyuplai  berbagai kebutuhan energi listrik [1]. Contohnya untuk penerangan jalan umum [2], perumahan [3], [4], suplai daya tambahan di rumah sakit [5] serta di kampus [6]. Salah satu pemanfaatan PLTS  yang  saat  ini  patut  menjadi  perhatian  adalah  pemasangaan  PLTS rooftop ,  yakni pemasangan  PLTS  di  atap  rumah/bangunan  sebagai  sumber  energi  bagi  rumah  atau bangunan tersebut [7]. Tentunya terdapat berbagai hal yang perlu dicermati terkait instalasi PLTS rooftop baik dari sisi teknis maupun ekonomis [8] dan [9].
Penelitian  ini  dilakukan  pada  salah  satu  perumahan  di  pulau  Bangka  yakni perumahan D’Rich Arasel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem perancangan dari  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  bagi  perumahan  dengan  mengetahui  biaya perencanaan PLTS rooftop selama 15 tahun, biaya perawatan dan operasional selama 15 tahun  serta  mengetahui  kelayakan  nilai  investasi  PLTS rooftop pada  perumahan. Penelitian ini juga akan meninjau regulasi pemerintah yang memberikan dukungan terkait pengembangan  PLTS rooftop dalam  rangka  mendukung  transisi  energi  melalui peningkatan pemanfaatan energi terbarukan, khususnya photovoltaic.

## Metode
Dalam penelitian ini, digunakan (1) Data sistem dan kapasitas panel surya yang akan  diaplikasikan  pada  komplek  perumahan,  (2)  Data  irradiasi  cahaya  matahari  pada perumahan  D’Rich  Arasel,  (3)  Data  Spesifikasi  dan  harga  komponen  sistem  PLTS. Penelitian ini dilakukan di Perumahan D’Rich Arasel, No D10, Pagarawan, Kecamatan Merawang,  Kabupaten  Bangka,  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung.  Untuk  dapat memahami dengan jelas, diagram alir/ flowchart penelitian dapat dilihat pada gambar 1.
Gambar 1. Flowchart Penelitian

## Hasil dan Pembahasan
Perumahan D’rich Arasel memiliki luas tanah 9352 m² dan hanya memiliki satu tipe rumah, dengan total rumah yang dibangun berjumlah 55 unit. Sebagai acuan untuk membangun PLTS rooftop , perumahan D’rich Arasel memiliki ukuran rumah 6,5 x 9 m dengan luas atap 65,5 m², daya terpasang yakni 1300 VA dengan rata-rata penggunaan energi listrik 10,89 kWh/hari.

## a. Rancangan Pemasangan PLTS Berdasarkan Beban Harian
Efisiensi  keseluruhan  sistem  panel  surya  sesuai  dengan  spesifikasi  jenis controller , inverter , dan baterai yang ditentukan dengan persamaan berikut:
𝜂𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚  =
ɳ 𝑏 𝑥 ɳ 𝑖 𝑥 ɳ 𝑐 ............................................... (1) = 0,93 𝑥 0,97 𝑥 0,93 = 0,838
Untuk mengitung nilai TCF dapat dihitung dengan mengetahui daya maksimum yang  dihasilkan  panel  surya  yakni  250  wp  dengan  suhu  maksimal  di  desa  Balunijuk adalah 34,2˚C
𝑇𝐶𝐹 = 250𝑊−(0,5% 𝑥 250𝑊 𝑥 9,2)
250𝑊 ...............................................(2)
𝑇𝐶𝐹 = 0,954 𝑃𝑉 𝑎𝑟𝑒𝑎 = 10,89𝑘𝑊ℎ 5,01  𝑘𝑊ℎ 𝑚 2 ⁄ 𝑥 15% 𝑥 0,954 𝑥 0,838
= 18,11 𝑚²
Jumlah panel surya untuk mencukup kebutuhan daya selama 2 hari berturut turut ketika tidak ada sinar matahari dihitung dengan kebutuhan jumlah panel dikali 2, sehingga luas atap yg digunakan bertambah menjadi 2 kali lipat. Didapatkan luasnya menjadi 36,22 m². Kapasitas daya yang dapat dibangkitkan PV dihitung dengan:

## 𝑃 𝑊𝑎𝑡𝑡 𝑝𝑒𝑎𝑘 = 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑟𝑟𝑎𝑦 𝑥 𝑃𝑆𝐼 𝑥 ɳ𝑃𝑉
............................................. (3)
Menggunakan luas area array 36,22 m² dan Peak Sun Insolation ( PSI ) 1000 W/m² serta efisiensi panel surya adalah 15%, maka:
𝑃 𝑊𝑎𝑡𝑡 𝑃𝑒𝑎𝑘 = 36,22 𝑚² 𝑥 1000 𝑊/𝑚 2 𝑥15% ............ (4) = 5433 𝑤𝑎𝑡𝑡 𝑝𝑒𝑎𝑘
Jumlah panel surya yang dibutuhkan yakni:
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙  = 𝑃 𝑤𝑎𝑡𝑡 𝑝𝑒𝑎𝑘 𝑃 𝑀𝑃𝑃 = 5433 250 = 21,73 ≈ 22 𝑢𝑛𝑖𝑡 .....(5)
Perhitungan kebutuhan Solar Charge Controller yang dibutuhkan:
𝑆𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙𝑒𝑟  =   𝐼 𝑠𝑐 x jumlah panel ........... (6)
=  8,86 x 22
=  194,92 A
Untuk menentukan jumlah unit solar charge controller sebagai berikut:
Jumlah 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙𝑒𝑟  = 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑠𝑐𝑐 𝑡𝑒𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑆𝐶𝐶 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 𝑥 ɳ𝑆𝐶𝐶 .....(7) = 194,92 𝐴 250 𝐴 𝑥 93%
= 194,92 𝐴 232,5𝐴 = 1 𝑢𝑛𝑖𝑡
Untuk menentukan kapasitas baterai dapat dihitung:
𝐶   = (𝑁 𝑥 𝐸_𝑑)/ (𝑉_𝑠  𝑥 𝐷0𝐷 𝑥 ɳ𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑖)   𝐴ℎ ............(8) 𝐶   = 2𝑥 10890 12 𝑥 0,8 𝑥 93% 𝐴ℎ

## = 2439,51 𝐴ℎ
Maka jumlah baterai yang dibutuhkan adalah:
Jumlah baterai  = 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 𝑥 𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑖 .......... (9) = 2439,51𝐴ℎ 150𝐴ℎ = 16,26 ≈ 17 𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑖
𝐷𝑎𝑦𝑎 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝐴𝐶 = 𝑃 𝑤𝑎𝑡𝑡 𝑝𝑒𝑎𝑘 𝑥 ɳ𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚 ............. (10) = 5433 𝑥 0,838

## = 4553 𝑊
Untuk menentukan jumlah inverter sebagai berikut :
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑟 =
𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑠𝑖 𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑡𝑒𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 𝐷𝑎𝑦𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑥 ɳ 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑟 ..........11)
= 2215𝑊 3000𝑊 𝑥 97% = 0,761  ≈ 1 𝑢𝑛𝑖𝑡

## b. Rancangan Pemasangan PLTS di Seluruh Permukaan Atap
Total panel yang dibutuhkan untuk seluruh atap rumah yaitu 36 unit. Pengukuran intensitas matahari dilakukan 9 jam per hari selama 14 hari. Didapatkan bahwa rata-rata intensitas matahari 557,3 wh/hari.
𝑃 𝐺 =    𝐴 𝐺 𝑥 𝑆 𝑥 𝑡 𝑥 ɳ 𝑝𝑣 𝑥 ɳ𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚 …….. (12)
= 1.30𝑚 2 𝑥 36 𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑥 557,3𝑤ℎ 1000𝑤/𝑚 2 𝑥 9 𝑥 0,15 𝑥 0,838
= 29,42 𝑘𝑊ℎ/ℎ𝑎𝑟𝑖 = 10738,3 𝑘𝑊ℎ/𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
Dengan  area array 46,8  m² Peak  Sun  Insolation ( PSI )  adalah  1000  W/m²  dan efisiensi panel surya adalah 15% maka :
𝑃 𝑊𝑎𝑡𝑡 𝑃𝑒𝑎𝑘 = 46,8 𝑚² 𝑥 1000 𝑊/𝑚 2 𝑥15% = 7020 𝑤𝑎𝑡𝑡 𝑝𝑒𝑎𝑘
Perhitungan kebutuhan Solar Charge Controller yang dibutuhkan:
𝑆𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙𝑒𝑟         =   𝐼 𝑠𝑐 x jumlah panel =  6,00A x 36
=  216 A
Jumlah Solar Charge controller yang digunakan adalah:
Jumlah 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙𝑒𝑟  = 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑠𝑐𝑐 𝑡𝑒𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑠𝑐𝑐 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 𝑥 ɳ𝑆𝐶𝐶
= 216 𝐴 250 𝐴 𝑥 93% = 0,92 = 1 𝑏𝑢𝑎ℎ
Untuk menentukan kapasitas baterai sebagai berikut :
𝐶  = 𝐸 𝑑 𝑉 𝑠 𝑥 𝐷0𝐷 𝑥 𝑛𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑖 𝐴ℎ
𝐶  = 29420 12 𝑥 0,8 𝑥 93% 𝐴ℎ

## = 3295,251  𝐴ℎ
Jumlah baterai yang dibutuhkan adalah :
Jumlah baterai  = 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑖 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 𝑥  ɳ𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑖
= 3295,251 150 𝐴ℎ 𝑥 93% = 23,62 ≈ 24 unit baterai
Kapasitas inverter yang digunakan adalah sebagai berikut:
𝐷𝑎𝑦𝑎 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝐴𝐶 = 𝑃 𝑤𝑎𝑡𝑡 𝑝𝑒𝑎𝑘 𝑥 ɳ𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚 = 7020 𝑥 0,911 = 6398 𝑊
Jumlah inverter yang digunakan adalah sebagai berikut:

## 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑟
= 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑠𝑖 𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑡𝑒𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 𝐷𝑎𝑦𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑥 ɳ 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑟 = 7200𝑊
8000𝑊 𝑥 98%
= 0,882  ≈ 1 𝑢𝑛𝑖𝑡

## c. Perkiraan Biaya Investasi
Pada  perhitungan  investasi  awal  sistem  PLTS rooftop hanya  membahas  biaya komponen-komponen  utama  PLTS  r ooftop dan  tidak  memperhitungkan  biaya
pemasangan  rak  panel,  biaya  instalasi  dan  biaya  teknis  lainnya  untuk  sistem  PLTS rooftop .
1)  Investasi awal sistem PLTS rooftop Berdasarkan Beban Harian
Tabel 1. Harga Komponen Sistem PLTS rooftop Nama komponen Jumlah Satuan Harga Total harga Panel surya 22 Unit Rp.2.350.000 Rp.51.700.000 Baterai 17 Unit Rp.2.200.000 Rp.37.400.000 SCC 1 Unit Rp.36.636.73 6 Rp. 36.636.736 Inventer 1 Unit Rp.8.500.00 Rp.8.500.000 Total Rp.134.236.736
Biaya  pemeliharaan  dan  operasional  per  tahun  untuk  PLTS  umumnya diperhitungkan sebesar 1-2 % dari total biaya investasi awal.
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑂𝑃 =  1% 𝑥 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖 ………..  (13) =  0,01 𝑥 Rp. 134.236.736 = 𝑅𝑝. 1.342.367
Tabel 2. Perkiraan investasi PLTS rooftop perumahan berdasarkan beban harian selama 15 tahun No  Komponen BiayaTahunan (Rp) Interval pergantian (Tahun) Biaya Total 15 Tahun (Rp) 1 Pengoperasian dan Perawatan 1.342.367 1 18.793.138 2 Baterai 37.400.000 5 74.800.000 3 Inverter 8.500.000 5 17.000.000 4 Solar Charge Controller 36.636.736 5 73.273.472 Total 183.866.610 Modal Awal 134.236.736 Total Investasi 318.103.346
Dari hasil perhitungan diperoleh nilai NPV = -209.932.101

## 2) Investasi Awal Sistem PLTS Berdasarkan Luas Seluruh Atap
Tabel 3. Harga Komponen Sistem PLTS rooftop Nama komponen Jumlah   Satuan Harga Total harga Panel surya 36 Unit Rp 1.431.000 Rp 51.516.000 Baterai 24 Unit Rp 2.200.000 Rp 52.800.000 SCC 1 Unit Rp 36.636.736  Rp 36.636.736 Inverter 1 Unit Rp 24.774.249  Rp 24.779.249 Total Rp 165.731.985
Berikut perhitungan biaya operasional dan pemeliharaan adalah :
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑂𝑃                 =  1% 𝑥 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖 =  0,01 𝑥 Rp 165.731.985 =   1.657.319
Tabel 4. Perkiraan Investasi PLTS rooftop Perumahan Berdasarkan Luas Seluruh Atap Selama 15 tahun No Komponen Biaya Tahunan (Rp) Interval pergantian (Tahun) Biaya Total 15 Tahun (Rp) 1 Pengoperasian dan Perawatan 1.657.319 1 23.202.466 2 Baterai 52.800.000 5 105.600.000 3 Inverter 36.636.736 5 109.910.208 4 SCC 24.779.249 5 74.337.747 Total 313.050.421 Modal Awal 165.731.985 Total Investasi 478.782.406
Dari hasil perhitungan diperoleh nilai NPV = -182.529.881
3) Investasi Awal On Grid Berdasarkan Beban Harian Tabel  5.  Harga Komponen Sistem PLTS Nama komponen Jumlah   Satuan Harga Total harga Panel surya 11 Unit Rp.2.350.000 Rp.25.850.000 Inventer 1 Unit Rp.5.900.490 Rp.5.900.490 Total Rp. 31.750.490
Berikut perhitungan biaya operasional dan pemeliharaan adalah :
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑂𝑃 =  1% 𝑥 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖
=  0,01 𝑥 Rp. 31.750.490 = 𝑅𝑝. 317.504
Tabel 6 Perkiraan Investasi PLTS rooftop Perumahan Berdasarkan Beban Harian Selama 15 Tahun No Komponen Biaya Tahunan (Rp) Interval Pergantian Tahunan Biaya Total 15 Tahun (Rp) 1. Pengoperasian dan perawatan 317.504 1 4.445.056 2. Inverter 5.900.490 5 11.800.980 Total 16.246.036 Modal Awal 31.750.490 Total Investasi 47.996.526
Dari  hasil  perhitungan  diperoleh  nilai  NPV  =  -2.459.929.  Penelitian  yang dilakukan memberikan perspektif ilmiah terkait perhitungan PLTS rooftop di perumahan yang berada di pulau Bangka. Secara keekonomian, PLTS rooftop memang lebih mahal, namun  dalam rangka mendukung kebijakan transisi energi dengan pemanfaatan  energi baru  terbarukan  salah  satunya photovoltaic ,  tentunya  dukungan  berbagai  pihak  sangat diperlukan. Pemerintah sendiri telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No 49 Tahun 2018 tentang penggunaan sistem pembangkit listrik tenaga surya atap bagi pelanggan PT
PLN  (Persero)  yang  telah  mengatur  ketentuan  mengenai  tatacara  permohonan, pembangunan, pemasangan dan perhitungan nilai energi listrik dari sistem pembangkit listrik tenaga surya atap.

## Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Rancangan sistem PLTS rooftop perumahan dengan sistem PLTS berdasarkan beban harian menggunakan 22 unit panel surya 250 wp, 17 unit baterai 150Ah, 1 unit inverter 3  kW  dan  satu  unit solar  charge  controller 250  A,  sedangkan  pada  sistem  PLTS berdasarkan luas seluruh atap menggunakan 36 unit panel surya 200 wp, 24 unit baterai 150Ah, 1 unit inverter 8 kW dan 1 unit solar charge controller 250 A.
2. Biaya  total  investasi  PLTS  selama  15  tahun  pada  sistem  PLTS  berdasarkan  beban harian sebesar Rp. 318.103.346, biaya investasi  PLTS  selama 15 tahun pada sistem PLTS berdasarkan luas seluruh atap Rp. 478.782.406, dan biaya total investasi PLTS selama 15 tahun pada sistem PLTS on grid berdasarkan beban harian Rp. 47.996.526.
3. Kelayakan  nilai  investasi  PLTS rooftop bagi  perumahan  dengan  sistem  PLTS berdasarkan beban harian memperoleh nilai NPV Rp.-209.932.101, untuk sistem PLTS berdasarkan luas seluruh atap memperoleh nilai NPV Rp.  -182.529.881  dan sistem PLTS on grid berdasarkan beban harian memperoleh nilai NPV Rp -2.459.929.

## Referensi
[1] Y. Afrida, F. Fitriono, and B. Setiabudi, “Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Solar Home System,” J. Ilm. Tek. Elektro , vol. 2, no. 1, pp. 23–27.
[2] A. Febrianto, W. Sunanda, and R. F. Gusa, “Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya: Studi Kasus di Kota Pangkalpinang,” J. Presipitasi Media Komun. dan Pengemb. Tek. Lingkung. , vol. 16, no. 2, pp. 76–82.
[3] M. Frastuti, “Faktor Ekonomi yang Mempengaruhi Minat Konsumen Untuk Menggunakan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap di Kota Palembang,” BISEI J. Bisnis Dan Ekon. Islam , vol. 5, no. 02, pp. 49–60.
[4] G. A. R. Martha, I. A. D. Giriantari, and I. W. Sukerayasa, “Studi Performance Plts Rooftop 3kwp Frameless With On-Grid System Di Lingkungan Perumahan Kori Nuansa Jimbaran,” J. Indones. Sos. Sains , vol. 3, no. 2, pp. 268–280.
[5] Y. Kariongan and J. Joni, “Perencanaan dan Analisis Ekonomi Pembangkit Listrik Tenaga Surya Rooftop dengan Sistem On Grid sebagai Catu Daya Tambahan pada RSUD Kabupaten Mimika,” J. Pendidik. Tambusai , vol. 6, no. 1, pp. 3763–3773.
[6] A. W. Hasanah, T. Koerniawan, and Y. Yuliansyah, “Kajian Kualitas Daya Listrik PLTS Sistem Off-Grid Di STT-PLN,” Energi  Kelistrikan , vol. 10, no. 2, pp. 93–101.
[7] N. Winanti, C. A. Mailoa, H. R. Iskandar, G. A. Setia, and N. T. Somantri, “System Optimization Design Of Rooftop Grid-Tied Solar Power Plant For Residential Customers In Indonesia,” in 2021 3rd International Conference on High Voltage Engineering and Power Systems (ICHVEPS , IEEE, pp. 222–226.
[8] M. Zainuddin, T. P. Handayani, W. Sunanda, and F. E. P. Surusa, “Transient stability assessment of large scale grid-connected photovoltaic on transmission system,” in 2018 2nd International Conference on Green Energy and Applications (ICGEA , IEEE, pp. 113–118.
[9] P. Harahap, F. I. Pasaribu, C. A. P. Siregar, and B. Oktrialdi, “Performance of Grid-Connected Rooftop Solar PV System for Households during Covid-19 Pandemic,” J. Electr. Technol. UMY , vol. 5, no. 1, pp. 26–31.