Journal Of Electrical Power, Instrumentation and Control (EPIC) Teknik Elektro – Universitas Pamulang
Analisa Pengaruh Beban Linier Dan Beban Non Linier Terhadap
Fungsi Kerja Miniature Circuit Breaker
Juhana
Prodi Teknik Elektro FT UNPAM Jln. Puspiptek Raya No 46Buaran, Tangerang Selatan 15310  INDONESIA
1 Juhana12345@gmail.com

## ABSTRAK
Beban listrik adalah suatu perangkat alat yang dapat berfungsi jika dialiri arus listrik. Perangkat alat tersebut digunakan untuk merubah energi listrik menjadi energi lain misalnya gerak, panas, cahaya dan  lain  sebagainya.  Beban  listrik  terdiri  dari  beban  linier  dan  beban  non  linier.  Meningkatnya penggunaan  beban  non  linier  antara  lain  contohnya  motor  induksi,  penyearah, static  power converter  (rectifiers  atau  inverters),  ballast  elektronik menyebabkan  timbulnya  harmonisa. Harmonisa  merupakan  gelombang  sinusoidal  dengan  frekuensi  yang  merupakan  kelipatan  bulat dari  frekuensi  fundamentalnya.  Harmonisa  dapat  mempengaruhi  fungsi  kerja miniature  circuit breaker (MCB) yaitu menimbulkan pemanasan lebih pada bimetal sehingga terjadi abnormal pada proses  pemutusan  rangkaian.  Untuk  perbandingan  penelitian  ini  juga  dilakukan  pengujian menggunakan beban  linier berupa  lampu pijar dan elemen pemanas, sedangkan untuk pengujian dengan  beban  non  linier  berupa  motor  induksi.  Arus  yang  dialirkan  sebesar  1,5  x  In  MCB.  Dari penelitian  yang  dilakukan  harmonisa  mempengaruhi  fungsi  kerja  MCB  dimana  besaran  distorsi harmonisa  (THD)  mempengaruhi  waktu  pemutusan  rangkaian  oleh  MCB  menjadi  lebih  cepat, seperti  pada  pengujian  beban  non  linier  yaitu  membutuhkan  waktu  48  detik  sedangkan  pada pengujian beban linier membutuhkan waktu 127 detik.
Kata kunci :Beban non linier dan beban linier, miniature circuit breaker (MCB), Total Harmonik distortion (THD).

## ABSTRACT
Electrical  load  is  a  tool  device  that  can  function  if  the  flow  of  electricity.  Device  tool  is  used  to convert electrical energy into other energies such as motion, heat, light and so forth. Electrical load consists of linear load and non linear load. Increased use of non-linear loads, for example induction motors,  rectifiers,  static  power  converters  (rectifiers  or  inverters),  electronic  ballasts  cause  the emergence of harmonics.  Harmonic  is a sinusoidal wave with a frequency  that  is  a  multiple of  its fundamental frequency. Harmonics can affect the work function of miniature circuit breaker (MCB) that  causes  more  heating  on  the  bimetal  so  that  it  occurs  abnormally  in  the  process  of disconnection  of  the  circuit.  For  comparison  this  research  also  tested  using  linear  load  of incandescent  lamp  and  heating  element,  while  for  testing  with  non  linear  load  in  the  form  of induction  motor.  Streamed  current  of  1.5  x  In  MCB.  From  research  conducted  harmonics  affects the work function of MCB where the amount of harmonic distortion (THD) affects the breaking time of the circuit by MCB becomes faster, as in non linear load testing that takes 48 seconds while in linear load testing takes 127 seconds.
Keywords : Non linier load and Linier load , miniature circuit breaker (MCB), Total Harmonik distortion (THD).

## Journal Of Electrical Power, Instrumentation and Control (EPIC)

## PENDAHULUAN
Sistem  distribusi  tenaga  listrik  yang  ideal  S adalah  energi  listrik    disalurkan  dalam frekuensi  tunggal  yang  konstan  dan pada level  tegangan  yang  konstan  pula.
Tetapi dengan berjalannya waktu perkembangan  teknologi  peralatan  yang menggunakan  tenaga  listrik  semakin  pesat dan  variatif,  terutama  peralatan  listrik  beban non  linier,  ini  menimbulkan  permasalahan karena  memunculkan  harmonisa  sehingga gelombang arus dan tegangan menjadi cacat dan  tidak  sinusoidal  lagi  akibat  dari  interaksi gelombang  sinus  sistem  dengan  gelombang sinus lain yang berfrekuensi tinggi yang merupakan kelipatan dari frekuensi fundamentalnya  berakibat  mutu  daya  listrik menjadi menurun.
Miniature  Circuit  Breaker (MCB)  berfungsi untuk  membatasi  arus  atau  pengaman beban  lebih,  sekaligus  berfungsi  sebagai pengaman hubung singkat ( konsleting ). MCB akan  secara  otomatis  dengan  segera memutuskan arus, apabila arus yang melewatinya melebihi dari arus nominal yang telah ditentukan, MCB akan segera memutus rangkaian jika terjadi hubung singkat. Dalam hal ini apakah beban non linier mempengaruhi  fungsi  kerja  MCB  sehingga beroperasi  secara  tidak  benar,  jika  hal  ini terjadi  tentunya  akan  membahayakan  bagi instalasi  ataupun  pada  peralatan  listrik  yang berhubungan  dalam  rangkaian  tersebut karena  adanya  kegagalan  fungsi  kerja  MCB untuk  melakukan  pemutusan  daya  listrik, maka  dalam  penelitian  ini  akan  dilakukan pengujian MCB , dengan pembebanan beban non  linier  dan  pembebanan  beban  linier untuk  membandingkan  pengaruh  terhadap fungsi kerjanya. Adapun MCB yang digunakan  dalam  pengujian  ini  adalah  MCB 3phasa rating arus nominal 2 Ampere.

## METODOLOGI
Bahan  dan  Alat  yang  dipergunakan didalam penelitian ini sebagai berikut
Alat Alat yang digunakan untuk pengujian beban linier dan beban non linier sebagai berikut: a. 1set NI MyDaqmerk USB 6009
b.Miniature Circuit Breaker (MCB) 3 Phasa 2A, merk Scheneider c .Cosphi meter ,merk FORT, OB-96 d. Frekwensimeter, merk FORT-OB-96. 220Volt d. Timer Digital, merk AOTONIC LE8N-BF 24-240 VAC e.Watt meter,merk Fort.600/5A.400 Volt f.Ampere mter, merk FORT.OB.45

## Bahan
Bahan pengujian untuk beban non linier adalah
1.  unit  motor  induksi  3  phasa  1,5  kW,dan 1.unit  motor  induksi  3  phasa  0,18  kW dipasang  secara  paralel,sedangkan  bahan untuk beban Linier adalah 1. enam buah elamen pemanas @ 0,2 kW 2. enam buah lampu pijar 40 watt dan enam buah lampu pijar 60 watt sebagai beban resitif.
Gambar 1 .Motor  Induksi sebagi beban non linier
Gambar 2  Elemen Pemanas sebanyak 6 buah

## Journal Of Electrical Power, Instrumentation and Control (EPIC)
Gambar3 . Rangkaian beban non linier
Gambar 4 Blok Diagram pengujian beban non linier
Gambar 5.Rangkaian pengujian beban linier.
Gambar 6. Blok diagram pengujian

## Tata Kerja
Tata kerja pengujian beban non linier sebagai berikut:
a.Menyiapkan  dan  memasang  peralatan sesuai rangkaian gambar 2.
b.  Menyiapkan Virtual  Instrument NI  USB 6009 dan program LabVIEW untuk pelakukan  pengukuran  harmonisa  arus  dan tegangan . c. Posisi Timer digital dimulai dari angka nol sebelum MCB di hidupkan.
d.  Menghidupkan  MCB  3Phasa  2A  sesuai gambar.3  dan  gambar4  ,  dengan  beban motor induksi
e.  Pengukuran Total  Harmonic  Distortion (THD)  arus  dan  tegangan,  dan  lamanya waktu yang dibutuhkan MCB untuk memutuskan  rangkaian  jika  diberi  arus melebihi arus nominal (In) 3 A

## Tata kerja pengujian beban linier
Untuk langkah pengujian beban linier secara terperinci adalah sebagai berikut:
a.  Menyiapkan  dan  memasang  semua peralatan sesuai rancangan.
b.  Menyiapkan Virtual  Instrument NI  USB
6009 dan program LabVIEW untuk
melakukan  pengukuran  harmonisa  arus  dan tegangan .
c.  Langkah  pengujian  selanjutnya  sesuai rangkaian  pada  gambar  3  dan  gambar4 adalah  menghidupkan  MCB  3phasa  2A dengan beban linier berupa elemen
pemanas ( heater) dan lampu pijar . d. Posisi Timer digital dimulai dari angka nol sebelum MCB di hidupkan. e. Hidupkan MCB dalam kondisi karakteristik dingin.
f. Pengambilan data untuk dianalisa pengaruh  beban  linier  terhadap  fungsi  kerja MCB  perihal  berapa  lamanya  waktu  yang dibutuhkan MCB untuk memutuskan rangkaian  jika  diberi  beban  melebihi  arus nominal (In) 3 A.
Journal Of Electrical Power, Instrumentation and Control (EPIC) Teknik Elektro – Universitas Pamulang
y = mx + c
Dimana : y = Nilai pada alat ukur analog (digital volt meter). mx = Gradien grafik dengan sumbu (x). c = Nilai konstanta pergeseran garis dari titik (0).
Dari  tabel  1  selanjutnya  dibuat  grafik  untuk melihat  ke  linieran  nilai  ukur  NI  USB  seperti pada gambar grafik 8.
Gambar 7. Flow Chart Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji  Banding  pengukuran  Ni  USb  dan

## Voltmeter
Sebelum  Ni  USB  dipergunakan  terlebih dahulu  dilakukan  pengecekan  yaitu  uji banding  antara  Ni  USB  dan  Voltmter  hasil pengujian seperti terlihat pada tabel1
Tabel 1 Hasil uji tegangan  Ni.USB dan Voltmeter
Dari hasil pengujian tegangan pada tabel1, selanjutnya menggunakan persamaan  linier  untuk  melihat  ke  linieran alat  ukur  Ni  USB  dengan  persamaan sebagai berikut:
Gambar 8  Grafik Hasil uji banding tegangan Ni USB dengan Voltmeter.
Tabel2 Hasil uji besarnya arus Ni USB dan Voltmeter
Dari hasil pengujian arus pada tabel2, selanjutnya dibuat grafik gambar grafik 9.

## Journal Of Electrical Power, Instrumentation and Control (EPIC)
Gambar 9 Grafik hasil uji banding tegangan Ni USB dengan Voltmeter
Dari  gambar  grafik9,  uji  banding  terlihat bahwa  Linieritas  tegangan  dan  arus  Ni  USB memenuhi syarat untuk dipergunakan.
Hasil Pengujian Beban Non Linier
Pengujian beban non linier 3 Amper material  yang  dibutuhkan  adalah  1  unit motor  induksi  3  phasa  1,5  kW,  1  unit  motor induksi  3  phasa  0,18  kW  dipasang  secara paralel,  adapun  perhitungan  arus  beban adalah sebagai berikut :
Motor  1  daya  1,5  kW  dan  motor  2  =  daya 0,18 kW
Motor  1  +  Motor  2  =  1,5  kW  +  0,18  kW  = 1,68 kW = 1680 Watt ,Cos   = 0,85
Dari persamaan Daya Listrik
Maka arus listrik
Hasil  pengujian  THDv,  Vrms  dan  frekwensi dengan  beban  Non  linier  dapat  dilihat  pada tabel3.
Tabel3. Hasil pengujian THD V, V rms, dan f pada phasa R,S dan T. dengan beban non linier
Pada  tabel3  telihat  hasil  uji  THDv  terbesar pada  phasa  S,  sebesar:  11,8%  dan  Vrms terbesar  pada  phasa  R  sebesar  283.3 Volt,Dari hasil pengujian menunjukan bahwa kandungan  harmonisa  sudah  melampaui standar yang ditetapkan oleh IEEE 519-1992 < 69 kV yaitu sebesar 5%.
Gambar 10. Gelombang tegangan  dengan beban non linier
Hasil  pengujian  THDi,  Irms  dan  frekwensi dengan  beban  Non  linier  dapat  dilihat  pada tabel4.
Tabel 4 .Hasil Pengujian THDi dan waktu pada phasa R,S dan T denagn beban non linier
Dari  tabel  4.  Terlihat  bahwa  hasil  pengujian THDi terbesar pada phasa S sebesar= 6.3%, Irms terbesar pada phasa S sebesar=4383.7 mA,  dan  waktu  pemutusan  MCB selama  48 detik
Gambar 11.Gelombang Arus  dengan beban non linier

## Hasil Pengujian Beban Linier
Hasil  pengujian  Harmonik  Tegangan  dan Arus  ,seperti  terlihat  pada  tabel  5.  Untuk pengujian  beban  linier  berupa  beban  Resitip 3 A material yang dibutuhkan adalah 6 buah elemen  pemanas  0,2  kW  di  kombinasikan dengan  6  buah  lampu  pijar  100  Watt  dan  3 buah lampu pijar 60 watt dipasang menggunakan  rangkaian  hubung  bintang. dengan  perhitungan  arus  beban  adalah sebagai berikut Elemen pemanas = 0,2 kW x 6 = 1,2 kW
= 1200 W
Lampu pijar = 60 W x 3 = 180 W dan Lampu pijar = 100 W x 6 = 600 W denganCos   = 1

## Journal Of Electrical Power, Instrumentation and Control (EPIC)
Maka arus  (I) = 3 A
Hasil  pengujian  THDv,  Vrms  dan  frekwensi dengan beban linier dapat dilihat pada tabel5
Tabel 5. Hasil pengujian Vrms, THD V dan f pada phasa R,S dan T.dengan beban linier
Dari  tabel5.  terlihat  bahwa  hasil  pengujian THDv terbesar terjadi pada phasa S sebesar 4,36%  dan  Vrms  terbesar  yaitu  pada  phasa T sebesar 256 volt.
Dari Hasil uji memperlihatkan bahwa kandungan  THDv  masih  dalam  batas  yang ditetapkan  oleh  standar  IEEE  519  -  1992 sebesar 5 %.
pada  phasa  R  sebesari  1.82%.  Dari  hasil pengujian tersebut bahwa kandungan harmonic arus THDi masih dalam batas yang ditetapkan oleh standar IEEE 519 -
1992 sebesar 5%. Sedangkan waktu pemutusan  rangkaian,  MCB  membutuhkan waktu 127 detik

## Analisa Hasil Pengujian
Hasil pengujian V rms dengan beban Non linier dan beban linier dapat dilihat pada tabel7.
Tabel 7, hasil pengujia Vrms pada phasa R,S dan T dengan beban linier dan non linier.
Pada  tabel  7.  menunjukan  bahwa  pada beban  non  linier,  Vrms  terbesar  yaitu  terjadi pada  phasa  R  sebesar  283.3  Volt  dan  pada beban  linier  Vrms  terbesar  terjadi  pada phasa  T  sebesar  256  volt.  Pada  tabel  7 selanjutnya dibuat grafik seperti terlihat pada gambar 13.
Gambar12. Gelombang  tegangan
Hasil  pengujian  THDi,  I  rms  dan  frekwensi dengan beban linier dapat dilihat pada tabel6
Tabel 6. Hasil pengujian I.rms, dan  waktu pemutusan MCB.
Dari  tabel6,  terlihat  bahwa  hasil  pengujian  I rms  paling  besar  terjadi  pada  phasa  S sebesar 3909,2 mA dan THDi terbesar yaitu
Gambar13  Grafik Vrms  dengan beban linier dan non linier pada phasa R,S dan T.
Hasil pengujian I rms dengan beban Non linier dan beban linier dapat dilihat pada tabel8.
Tabel 8 Hasil pengujian Irms pada phasa R, S dan T dengan beban linier dan non linier

## Journal Of Electrical Power, Instrumentation and Control (EPIC)
Data  pada  tabel8  diatas  selanjutnya  dibuat grafik  seperti  terlihat  pada  gambar  14 sebagai berikut
Gambar 14  Hasil uji  Irms dengan beban linier dan non linier.
Hasil  pengujian  THDv  dengan  beban  Non linier  dan  beban  linier  dapat  dilihat  pada tabel 9.
Tabel9 Hasil pengujian THDv dengan beban Linier dan non Linier
Hasil  uji  pada  tabel9  .menujukan  besar THDv  terbesar  dengan  beban  non  linier terjadi  pada  phasa  S  sebesar  11,8%,  baik pada phasa R, S dan T, besarnya THDv tersebut sudah diluar batas yang dipersyaratkan  IEE  yaitu  sebesar  5%, sedangkan  THDv  terbesar  dengan  beban linier  terjadi  pada  phasa  S  sebesar  4,36%, baik  pada  phasa  R,  S  dan  T  kandungan THDv  dengan  beban  linier  masih  dalam batas yg diijinkan standar IEE.
Selanjutnya  dibuat  grafik  seperti  pada gambar15
:
Gambar 15  Hasil uji  THDV  dengan beban linier dan non linier
Hasil pengujian THDi dengan beban Non linier dan beban linier dapat dilihat pada tabel10.
Tabel10  Hasil  pengujian  THDi  dengan  beban  Linier dan non Linier
Hasil  uji  pada  tabel  10  dengan  beban  non linier  menujukan  besar  THDi  terbesar  terjadi pada  phasa  S  sebesar  6,3  %.  THDi  pada phasa  S  dan  T  tersebut  sudah  diluar  batas yang  dipersyaratkan  IEE  yaitu  sebesar 5%.Pada  beban  linier  THDi  terbesar  terjadi pada  phasa  T  sebesar  3,11  %,  kandungan THDi  baik  pada  phasa  R,S  dan  T  masih dalam batas yg dipersyaratkan standar IEE Perbandingan  nilai  THDi  pada  tabel  10 baik  pada  beban  non  linier  dan  non  linier selanjutnya dibuat grafik gambar16.
Gambar16.  Hasil uji THDi  dengan beban linier dan non linier.
Dari  Gambar  16  bahwa  nilai  THDi  lebih besar pada beban non linier

## Journal Of Electrical Power, Instrumentation and Control (EPIC)
Teknik Elektro – Universitas Pamulang
Analisa  Faktor  Daya  Beban  Linier  Dan Beban Non Linier 3 A
Faktor  daya  yang  dinotasikan  sebagai cosφ  didefinisikan  sebagai  perbandingan antara  arus  yang  dapat  menghasilkan  kerja didalam  suatu  rangkaian  terhadap  arus  total yang  masuk  kedalam  rangkaian  atau  dapat dikatakan  sebagai  perbandingan  daya  aktif (kW) dan daya semu (kVA). Dalam pengujian pengaruh  beban  linier  dan  beban  non  linier terhadap  MCB  nilai  faktor  daya  tersebut menjadi  penting  dalam  proses  analisa  data. Berikut  ini  adalah  hasil  pengukuran  Cos  φ meter dapat dilihat pada tabel 11.
Tabel  11.Perbandingan  Cosφ  antara  beban  linier  dan non linier 3 A
Dari tabel 11, nilai cosphi (φ) dengan beban non  linier  sebesar  0,90  dan  pada  beban linier  sebesar  0,98.  Ini  menunjukan  bahwa penggunaan  beban  induktif  pada  pengujian beban non linier mempengaruhi nilai cos φ.
Gambar 17.  Hasil uji cos phi (cosφ). dengan beban linier dan non linier.
Anailsa  besarnya  Daya  pada  Beban  Non Linier dan Beban Linier 3 A
Perhiungan Daya pada Beban Non Linier Phasa R P = V (RMS) x I (RMS) x Cos φ = 283,3 Volt x 3377,8 mA x 0,90
= 861,237 Watt
Phasa S P = V (RMS) x I (RMS) x Cos φ = 228,3 Volt x 4383,7 mA x 0,90 = 900,7 Watt Phasa T
P = V rms  X I rmsX Cos φ = 281,3 Volt  X 2703 mA x 0,90 = 760,353 Watt

## Analisa besarnya Daya(P) pada Beban
Linier

## Phasa R
P = V (RMS) x I (RMS) x Cos φ = 248,4 Volt x 3197,5 mA x 0,98 = 778,373 Watt Phasa S P = V (RMS) X I (RMS) X Cos φ = 250,5 Volt X 3909,2 mA X 0,98 = 959,669 Watt Phasa T P = V (RMS) X I (RMS) X Cos φ = 256 Volt X 3503.3 mA X 0,98 = 878,907 Watt
Analisa besarnya Daya Total Beban Non Linier 3A
Daya total = Daya phasa R + Daya Phasa S + Daya Phasa T = 861,237 Watt + 900,7 Watt + 760,353 Watt = 2.522 Watt

## Perhitungan besar Daya Total Beban Linier
Daya total = Daya phasa R + Daya Phasa S
+ Daya Phasa T =  778,373 Watt + 959,669 Watt + 878,907 Watt = 2.617 Watt.
Tabel  12.Perbandingan  Daya  aktip  antara  beban  linier dan non linier 3 A
Dari  tabel  12  Besarnya  daya  aktif  pada beban non linier terbesar terjadi pada phasa S sebesar 900,7 watt, dan pada beban linier pada  phasa  S  sebesar  959,669  watt  Hasil tabel 12 selanjutnya dibuat gambar 18.

## Journal Of Electrical Power, Instrumentation and Control (EPIC)
Gambar18 Grafik perbandingan Daya aktip  dengan beban linier dan non linier

## Analisa Perbandingan Waktu Pemutusan MCB
Tabel13.Perbandingan  pemutusan  MCB  antara  beban linier dan non linier

## Tabel 13 selanjutnya dibuat gambar grafik 19

## Gambar19  Perbandingan Pemutusan MCB antara beban linier dan non linier
Hasil uji pada gambar18 diperlihatkan waktu pemutusan  MCB  pada  pembebanan  3 Amper  antara  beban  linier  dan  beban  non linier,  bahwa  pemutusan  MCB  dengan beban non linier lebih cepat 79 detik.

## KESIMPULAN
Dari Hasil penelitian analisa pengaruh beban linier  dan  non  linier  terhadap  fungsi  MCB dapat disimpulan sebagai berikut
Pada beban non linier hasil
pengujianTotal  harmonisa  tegangan  (THDv) terbesar  pada  phasa  S  sebesar  11.8%,  dan Total harmonisa arus (THDi) terbesar pada
phasa  S  sebesar  6,3%  sedankan  waktu pemutusan MCB selama 48detik.
Besarnya harmonisa akan mempengaruhi fungsi kerja MCB dalam memutuskan rangkaian, karena adanya rugi-rugi penghantar( I²R )  yang  terjadi  pada  Bimetal, sehingga Bimetal lebih cepat panas.
Pada beban non linier waktu memutuskan MCB  lebih  cepat  79  detik  dibandingkan beban linier.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan  terimakasih  disampaikan  kepada Bapak  KaProdi  Teknik  Elektro  Unpam  yang telah  memberi  dukungan  terlaksananya penelitian dan penulisan .

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Roger C. Dugan, Mark F. McGranagan, Surya Santoso, H.Wayne Beat. “ Electric
Power system Quality” Edisi Kedua.
2004 McGraw-Hill.
[2]  Warman, Eddy. 2013 " Penentuan Faktor Pengali  Sistem  Pengukuran  Analog Untuk Beban Non Linear." Jurnal Teknik
Elektro Universitas Sumatra Utara. [3] I  Ketut  Wijaya.  “ Penggunaan  Dan Pemilihan Pengaman Mini Circuit Breaker (MCB) Secara Tepat Menyebabkan  Bangunan  Lebih  Aman Dari  Kebakaran  Akibat  Listrik ” Jurnal Teknologi  Elektro.  UNUD  Vol.  6  No.  2 Juli – Desember 2007. [4]  IEEEStd519-1992 “IEEE Recommended Practices and Requirements for Harmonic Control in Electric Power Systems” . IEEE Inc.
1993.
[5]  De   La   Rosa,   Francisco   C.   2006. “ Harmonisa And Power System” . CRC Press.
[6] SPLN  108:  1993  tentang  “ Pemutus Tenaga  Mini  Untuk  Pembatas  dan Pengaman  Arus  Lebih  Untuk  Instalasi Gedung dan Rumah ” Diterbitkan oleh DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI PERUSAHAAN UMUM LISTRIK NEGARA.
[7]  Baron  Jean  Baptiste  Joseph  Fourier. 1822. “ The Analytical Theory of Heat ”.

## Journal Of Electrical Power, Instrumentation and Control (EPIC)
Teknik Elektro – Universitas Pamulang
[8]  F. Suryat mo. 1992. “ Dasar-dasar teknik listrik ”, PT. RINEKA CIPTA.
[9]  klocknermoeller.com/circuit.breakers/circ uit.breaker.../695007.  “ miniature  circuit breakers - Klockner Moeller” di unduh padatanggal28May2016.
Juhana