## ANALISA INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM PDAM KOTA GORONTALO
Disusun Oleh :
Triyanto Mahasiswa Teknil Sipil STITEK Bina Taruna Gorontalo INDONESIA triyan_to@ymail.com

## ABSTRAK
Air  merupakan  salah  satu  kebutuhan  utama  dalam  menunjang  kehidupan  manusia. Dewasa  ini  air  menjadi  masalah  yang  perlu  mendapat  perhatian  yang  seksama  dan  cermat. Kebutuhan  air  minum  terus  meningkat  sejalan  dengan  meningkatnya  jumlah  penduduk  dan aktifitasnya.  Seiring  dengan  meningkatnya  jumlah  penduduk  di  Kota  Gorontalo  secara  umum, maka kebutuhan akan air minum juga akan terus meningkat.
Kinerja Instalasi Pengolahan Air diketahui melalui evaluasi dengan meninjau kualitas air baku yang digunakan, kualitas air produksi yang dihasilkan dan kapasitas Instalasi Pengolahan Air (IPA) Tanggilingo, adapun metode penelitian yang dilakukan adalah observasi secara langsung ke instalasi pengolahan tersebut. Hasil dari evaluasi yang dilakukan diketahui bahwa untuk kapasitas IPA  pada  awalnya  direncanakan  untuk  15.000  pelanggan  dan  pada  saat  ini  jumlah  pelanggan sudah  mencakup  sebesar  22.000  pelanggan  maka  dari  itu  untuk  kapasitas  yang  ada  sudah  tidak memenuhi lagi dan perlu adanya perbaikan atau penambahan unit-unit pengolahan.
Adapun pemenuhan air minum untuk kebutuhan masyarakat di Kota Gorontalo harus ada penambahan kapasitas pengolahan air minum, sehingga kepuasan dari konsumen akan kebutuhan air minum bisa terlayani sepenuhnya dengan baik.
Kata Kunci: Evaluasi, Instalasi Pengolahan Air, Kualitas Air

## PENDAHULUAN
Air  adalah  merupakan  salah  satu  faktor penting dalam penentuan kebutuhan manusia dimuka  bumi  ini,  keberadaan  air  ini  sangat banyak dan sangat berlimpah mulai dari mata air, waduk, sungai, danau, laut hingga sampai pada  samudera.  Seperti  yang  kita  ketahui bersama  luas  perairan  lebih  besar  dari  pada luas wilayah daratan. Masalah air merupakan masalah yang utama, baik masalah penyediaan  air  bersih  di  kota  dan  di  desa, pencemaran  air,  serta masalah  penyaluran dan  pengelolaan  air  buangan  penduduk  dan industri.  Air  sangat  dibutuhkan  oleh  semua mahluk di dunia.
Air  merupakan  hal  yang  sangat  vital bagi  kehidupan  manusia,  tidak  ada  manusia yang dapat hidup tanpa air. Dalam kebutuhan air  bersih  dan  air  minum  pemanfaatan  air sebagai air bersih tidak bisa dilakukan secara langsung  akan  tetapi  membutuhkan  proses pengolahan  terlebih  dahulu,  pengolahan dilakukan  agar  supaya  air  tersebut  dapat
memenuhi standar sebagai air bersih maupun air  minum.  Disatu  sisi  kebutuhan  air  bersih dan  air  minum  terus  meningkat  sejalan dengan  perkembangan  zaman  dan  adanya pertambahan penduduk.
Faktor kualitas air baku sangat mempengaruhi  efisiensi  pengolahan  dimana faktor-faktor  air  baku  meliputi  warna, kekeruhan, pH, kandungan logam,
kandungan  zat-zat  kimia  serta  yang  lain- lainnya.  Untuk  melakukan  suatu  proses tersebut maka dibutuhkan satu instalasi yang sesuai  dengan  kuantitas  dan  kualitas  yang  di inginkan.
Dewasa  ini  air  menjadi  masalah  yang perlu  mendapat  perhatian  yang  seksama  dan cermat.  Karena  untuk  mendapatkan  air  yang bersih,  sesuai  dengan  standar  tertentu,  saat ini  menjadi  barang  yang  mahal  karena  air sudah  banyak  tercemar  oleh  bermacam- macam  limbah  dari  hasil  kegiatan  manusia, baik  limbah  dari  kegiatan  rumah  tangga, limbah  dari  kegiatan  industri  dan  kegiatan- kegiatan lainnya. Dan ketergantungan
manusia  terhadap  air  pun  semakin  besar sejalan dengan bertambahnya penduduk yang semakin meningkat. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Gorontalo merupakan perusahan  yang  melayani  kebutuhan  air minum  di  Kota  Gorontalo.  Pada  PDAM  ini memiliki instalasi yang mengolah air minum tersebut, kehandalan sistem Instalasi
Pengolahan  Air  (IPA)  dapat  kita  lihat bersama dari tiga hal yakni kualitas, kuantitas dan  kontiunitas  air  yang  diproduksi,  dimana kondisi  tersebut  dapat  tercapai  apabila persyaratan  kondisi  teknis  dan  non  teknis dapat  terpenuhi  dengan  baik,  adapun  dalam persyaratan-persyaratan  tersebut  terkadang sulit  dipenuhi  dikarenakan  mengingat  usia atau  kondisi  dari  instalasi  tersebut  sudah tergolong sangat lama.
Penggunaan  sumber  air  baku  untuk instalasi  pengolahan  air  minum  pada  PDAM Kota  Gorontalo  berasal  dari  sungai  Bolango dan  Bone  Bolango.  Pada  PDAM  Kota Gorontalo ini memiliki tiga instalasi pengolahan  air  minum  yakni  Instalasi
Pengolahan Air yang berada didesa
Tanggilingo,  Kel.  Bulotadaa  Barat  dan  Kel. Pilolodaa, yang dipengaruhi oleh lingkungan, iklim  dan  cuaca  yang  dari  waktu  ke  waktu kualitas  air  dapat  berubah  akibat  adanya pencemaran yang terjadi.
Berdasarkan  hal-hal  tersebut  diatas maka perlu untuk melakukan penelitian guna memberikan  gambaran  terhadap  kondisi- kondisi  yang  ada  pada  PDAM  tersebut sehingga  dapat  memberikan  masukan  yang dianggap perlu dalam mengatasi permasalahan  yang  ada  di  unit  pengolahan air minum di Kota Gorontalo khususnya pada Instalasi Pengolahan Air minum di kecamatan Kabila.

## LANDASAN TEORI

## Definisi Dan Persyaratan Air Bersih
Air  bersih  adalah  air  yang  digunaka untuk keperluan sehari-hari dan akan menjadi air  minum  setelah  dimasak  terlebih  dahulu. Sebagai  batasannya  adalah  air  bersih  yakni air  yang  memenuhi  persyaratan  bagi  sistem penyediaan  air  minum.  Adapun  persyaratan yang  dimaksud  adalah  persyaratan  dari  segi kualitas  air  yang  meliputi  kualitas  fisik, kimia,  biologi  dan  radiologis,  sehingga apabila  dikonsumsi  tidak  menimbulkan  efek
samping  (Ketentuan  Umum  Permenkes  No. 146/Menkes/PER/IX/1990).
Persyaratan  kualitas  menggambarkan mutu dari air baku air bersih, persyaratan air bersih yakni sebagai berikut :
1. Persyaratan Fisik
Secara  fisik  air  bersih  harus jernih,  tidak  berbau  dan  tidak berasa.  Selain  itu  juga  suhu  air bersih  sebaiknya  sama  dengan  suhu udara  atau  kurang  lebih  25º,  dan apabila  terjadi  perbedaan  maka batas  yang  diperbolehkan  adalah 25ºC ± 3ºC.
2. Persyaratan Kimiawi
Air bersih tidak boleh mengandung  bahan-bahan  kimia dalam  jumlah  yang  melampaui batas.  Beberapa  persyaratan  kimia antara  lain  adalah  :  pH,  total  solid, zat organik, CO2 agresif, kesadahan, kalsium  (Ca),  besi  (Fe),  mangan (Mn),  tembaga  (Cu),  seng  (Zn), chlorida  (Cl),  nitri,  flourida  (F), serta logam berat.
3. Persyaratan Bakteriologis
Air bersih tidak boleh mengandung  kuman  patogen  dan parasitik yang mengganggu kesehatan. Persyaratan bakteriologis ini  ditandai  dengan  tidak  adanya bakteri E, coli atau  fecal coli  dalam air.
4. Persyaratan Radioaktifitas
Persyaratan radioaktifitas mensyaratkan bahwa air bersih tidak boleh mengandung zat yang menghasilkan bahan-bahan mengandung  radioaktif  seperti  sinar alfa, beta dan gamma.
5. Persyaratan Kuantitas
Persyaratan  kuantitas  dalam penyediaan  air  adalah  ditinjau  dari banyaknya  air  baku  yang  tersedia,
artinya  air  baku  tersebut  dapat digunakan untuk
memenuhi kebutuhan  sesuai  dengan  kebutuhan daerah  dan  jumlah  penduduk  yang akan dilayani.
Persyaratan kuantitas juga dapat ditinjau  dari  standar  debit  air  bersih  yang dialirkan ke konsumen sesuai dengan jumlah kebutuhan  air  bersih.  Kebutuhan  air  bersih masyarakat  bervariasi  tergantung  pada  letak geografis,  kebudayaan,  tingkat  ekonomi  dan skala perkotaan tempat tinggalnya.
Besarnya  konsumsi  air  berdasarkan  kategori kota dapat dilihat pada tabel 2.1
Tabel 2.1 Konsumsi Air Berdasarkan Kategori Kota Kategori Kota Jumlah Penduduk (orang) Konsumsi Air (lt/org/hari) Metropolitan >1.000.000 210 Besar 500.000 – 1.000.000 170 Sedang 100.000 – 500.000 150 Kecil 20.000 – 100.000 90
Sumber : Kimpraswil, 2003

## Sumber Air Bersih
Dalam  pemenuhan  kebutuhan  air bersih  manusia  biasanya  memanfaatkan sumber-sumber  air  yang  berada  disekitar permukiman  baik  itu  air  alam  maupun setelah mengalami proses pengolahan terlebih  dahulu.  Air  bersih  adalah  air  sehat yang  dipergunakan  untuk  kegiatan  manusia dan harus bebas dari kuman-kuman penyebab penyakit, bebas dari bahan-bahan kimia yang dapat mencemari air bersih.
Seperti yang kita ketahui bersama dalam penyediaan  air  bersih  tidak  lepas  dari  mana sumber  air  itu  berasal,  secara  garis  besar  air di  alam  ini  yang  dapat  digunakan  ataupun dimanfaatkan terbagi atas:
 Air Hujan
 Air  Permukaan  (  air  sungai,  air danau, mata air )
 Air Tanah
 Air Laut
Sumber  air  baku  tersebut  yang diatas  ini  mempunyai  hubungan  antara  satu sama  lain  yang  merupakan  satu  mata  rantai yang  tidak  dapat  diputuskan  lagi  yang disebut  daur  hidrologi.  Pada  dasarnya banyaknya jumlah air di alam ini adalah tetap hanya  saja  berputar-putar  mengikuti  siklus hidrologi  tersebut.  Siklus  hidrologi  dapat dilihat pada gambaran srbagai berikut:
Gambar 2.1  Siklus Hidrologi
Dalam daur  hidrologi  masukan berupa curah hujan akan di distribusikan melalui beberapa cara yaitu air lolos ( throughfall ) aliran batang ( Stemflow ) dan air hujan langsung sampai ke permukaan  tanah  untuk  kemudian  terbagi menjadi aliran air, evaporasi dan air infiltrasi.
Hujan  merupakan  komponen  utama daur  air  di  alam  atau  wilayah,  hujan  juga merupakan  sumber  air  utama  suatu  wilayah. Curah  hujan  yang  kecil  akan  mengakibatkan kesetimbangan air di suatu wilayah mengalami defisit yang cukup besar, terutama diwilayah tropis yang laju evaporasinya  cukup  besar.  Terbentuknya ekologi, geografi, dan tataguna lahan di suatu daerah  sebagian  besar  di  tentukan  atau tergantung  pada  fungsi  daur  hidrologi  dan dengan  demikian  presipitasi  merupakan kendala  sekaligus  kesempatan  dalam  usaha pengelolaan  sumber  daya  tanah  dan  air. Secara  ringkas  dan  sederhana  terjadinya hujan  karena  adanya  perpindahan  massa  air basah  ketempat  yang  lebih  tinggi  sebagai respon adanya beda tekanan udara antara dua tempat yang berbeda ketinggiannya.

## Kualitas Air Minum
Standarisasi  kualitas  air  bersih  atau air  minum  diperuntukan  bagi  kelangsungan hidup  manusia  dan  tidak  mengganggu kesehatan,  secara  estetika  dapat  diterima serta  tidak  merusak  fasilitas  penyediaan  air bersih  itu  sendiri.  Air  permukaan  ini  dapat bersumber  langsung  dari  sungai,  danau, waduk,  dan  mata  air,  seperti  yang  diketahui kebanyakan  senyawa  pencemar  air  pada permukaan  ini  berasal  dari  limbah  rumah tangga serta limbah industri dan sebagainya.
Dilihat  dari  semua  jenis  air  bahwa tidak  ada  yang  sempurna  dikarenakan  pada semua  jenis  air  selalu  mengandung  senyawa pencemar,  bahkan  tetesan  air  hujan  pun selalu  tercemari  oleh  debu  dan  karbon dioksida pada saat jatuh dari langit.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  No.  82  Tanggal  14 Desember  Tahun  2001  tentang  Pengolahan Kualitas  Air  dan  Pengendalian  Pencemaran Air  maka  klasifikasi  mutu  air  ditetapkan menjadi empat golongan yaitu :
 Golongan I (Satu)
Air  yang  peruntukannya  dapat digunakan untuk air baku air minum atau peruntukan lain yang mempersyaratkan  mutu  air  yang sama dengan kegunaan tersebut.
 Golongan II (Dua)
Air  yang  diperuntukannya  dapat digunaka  untuk  prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan peruntukan lain yang mempersyaratkan  mutu  air  yang sama dengan kegunaan tersebut.
 Golongan III (Tiga)
Air  yang  peruntukannya  dapat digunakan  pembudidayaan  ikan  air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, atau peruntukan lain yang mempersyaratkan  mutu  air  yang sama dengan kegunaan tersebut.
 Golongan IV (Empat)
Air  yang  peruntukannya  dapat  digunakan untuk  mengairi  pertanaman  dan  peruntukan lain  yang  mempersyaratkan  mutu  air  yang sama dengan kegunaan tersebut.

## METODOLOGI PENELITIAN

## Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Kota  Gorontalo  merupakan  satu daerah  yang  sangat  luas  serta  membentang hingga  di  wilayah  Kabupaten  Bone  Bolango dan  Kabupaten  Gorontalo.  Adapun  wilayah pinggiran  pantainya  yakni  perbukitan  yang berbatasan  dengan  pantai  yang  ada  diteluk tomini.
Pada  lokasi  penelitian  ini  terdapat dua  sungai  yang  berpotensi  untuk  menjadi sumber  air  bersih  bagi  kehidupan  manusia yakni  sungai  Bone  Bolango  dan  sungai Bolango.  Sungai  Bolango  merupakan  salah satu sungai yang cukup besar yang terletak di Provinsi  Gorontalo  serta  merupakan  salah satu sungai yang potensinya terus dikembangkan,  sungai  Bolango  ini  memiliki luas  DAS  529,87  km²  dengan  panjamg sungai 52,5 km.
Adapun  penelitian  ini  dilakukan pada Instalasi Pengolahan Air yang berada di desa  Tanggilingo  kecamatan  Kabila  Kota Gorontalo dimana  sumber  air  yang  ada
berasal  dari  sungai  Bolango,  tempat  atau lokasi tersebut tidak terlalu jauh ataupun sulit untuk  dijangkau  sebagai  tempat  penelitian dari tugas akhir ini.

## Data Penelitian Yang Digunakan
 Data Primer Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli pada saat penelitian atau data  yang  dihasilkan  dari  hasil observasi  langsung.  Data  primer yang  digunakan  pada  penelitian  ini yaitu :
 Observasi  langsung  ke  instalasi pengolahan  air  untuk  mengetahui kondisi  dan  permasalahan  yang  ada di instalasi.
 Wawancara langsung dengan petugas instalasi pengolahan air dan karyawan  yang  berada  dikantor PDAM Kota Gorontalo untuk menanyakan permasalahan yang ada di instalasi pengolahan air tersebut.
a) Survey  Kondisi  Instalasi  Pengolaha Air (IPA)
Penelitian ini diawali dengan  pengamatan  langsung  di Instalasi  Pengolaha  Air  (IPA)  di Desa Tangilingo. Survey ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi Instalasi Pengolahan  Air  yang  selama  ini menjadi pendistribusi air bersih bagi masyarakat  yang  berada  di  Kota
Gorontalo.  Dari  hasil  pengamatan yang  dilakukan  bahwa  air  bersih yang  selama  ini  menjadi  kebutuhan masyarakat  sehari-hari  berasal  dari sungai  Bolango  dan  bentuk  dari  air baku  ini  masih  belum  sempurna pada umumnya (masih dalam keadaan  kotor),  sehingga  didirikan Instalasi Pengolahan Air ini bertujuan agar dimana air baku yang semula  masih  dalam  keadaan  kotor diolah  menjadi  air  bersih  yang  siap di distribusikan kepada masyarakat.
b) Wawancara Wawancara dilakukan dengan  beberapa  petugas  yang  ada di  kantor  PDAM  Kota  Gorontalo serta  lebih  khususnya  pada  petugas yang  berada  di  Instalasi  Pengolahan Air tersebut. Wawancara ini
dilakukan untuk mengetahui dengan jelas  bagaimana  kondisi  dari  daerah penelitian  serta  keadaan  Instalasi Pengolahan  Air  tersebut.  Dari  hasil wawancara  diketahui  bahwa  air baku  yang  berasal  dari  sungai Bolango ini selain di gunakan untuk dijadikan air bersih, sering dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk lahan pertanian dll.
 Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang diambil  secara  tidak  langsung,  data ini sebagai pelengkap dan penunjang dalam pelaksanaan penelitian  serta  data  ini  dalam bentuk  dokumentasi  yang  sudah orang lain dokumentasikan.
Adapun data sekunder yang digunakan pada penelitian ini yaitu :
 Data kualitas air baku pada Instalasi Pengolahan Air di desa Tanggilingo kecamatan Kabila.
 Master  Plan  Instalasi  Pengolahan Air di desa Tanggilingo Kec.Kabila.
 Kapasitas Instalasi Pengolahan Air.
a) Lokasi
Sungai Bolango merupakan sungai kedua terpanjang  setelah  sungai  Bone diwilayah Gorontalo dengan panjang kurang lebih 52,5 km² dan mempunyai  banyak  anak  sungai. Kota Gorontalo yang dilalui aliran sungai  Bolango  mempunyai  luas wilayah  64,79  km²  dan  dibagi dalam 6 (enam) kecamatan yakni :
- Kecamatan Kota Barat, terdiri dari 7 kelurahan  dengan  luas  15,16  km² atau 23,40% dari luas Kota
Gorontalo. - Kecamatan  Dungingi,  terdiri  dari  5 kelurahan  dengan  luas    4,10  km² atau 6,33% dari luas Kota
Gorontalo.
- Kecamatan Kota Selatan terdiri dari 10 kelurahan dengan luas 14,39 km² atau 22,21% dari luas Kota Gorontalo.
- Kecamatan  Kota  Timur  terdiri  dari 11 kelurahan dengan luas 14,43 km² atau 22,27% dari luas Kota Gorontalo.
- Kecamatan  Kota  Utara  terdiri  dari 10 kelurahan dengan luas 12,58 km² atau 19,42% dari luas Kota Gorontalo.
- Kecamatan Kota Tengah terdiri dari 6  kelurahan  dengan  luas  4,13  km² atau 6,37% dari luas Kota Gorontalo.
b) Kondisi Topografi Keadaan  topografi  wilayah Provinsi Gorontalo pada umumnya merupakan  daerah  pegunungan dan berbukit-bukit. Wilayah Provinsi Gorontalo ada di ketinggian 0-2000 m dari permukaan  laut.  Wilayah  kota Gorontalo  adalah  wilayah  yang terletak  pada  elevasi  yang  paling rendah 0-500 m di atas permukaan laut. Daerah Aliran Sungai (DAS)  Bolango  yang  melewati Kota Gorontalo umumnya merupakan tanah datar yang bermuara di Teluk Tomini pelabuhan Gorontalo. Bagian selatan diapit oleg dua
pegunungan  berbatu  kapur/pasir, pesisir pantai landai berpasir. Pada umumnya  ketinggian  tempatnya berkisar  di  antara  0-100  (m/Dpl), seoerti di wilayah kelurahan Dulalowo,  Buladu,  Limba,  Bugis dll. Adapun beberapa tempat yang ketinggiannya berkisar antara 101-
500 (m/Dpl), wilayah-wilayah tersebut  pada  umumnya  terdapat di Kota Barat dan sebahagian kecil di Kota Selatan.
c) Morfologi Sungai Bolango Sungai  Bolango  memiliki banyak  anak  sungai  yang  juga merupakan  gabungan  dari  banyak anak-anak  sungai  yang  tersebar  di 6  kecamatan  di  Kota  Gorontalo. Sungai  Bolango  termasuk  dari  3 sungai  terbesar  di  Gorontalo, namun  anak-anak  sungainya  yang bermuara di sungai Bolango merupakan  sungai-sungai  yang tidak cukup besar. Secara sederhana alur
utama  sungai  dapat  dibagi  jadi  3 bagian  yaitu:  bagian  hulu,  bagian tengah  dan  bagian  hilir.  Kondisi dari  masing-masing  bagian  sungai Bolango  dapat  diuraikan  sebagai berikut:
 Bagian hulu sungai Ciri-ciri bagian hulu sungai :
1. Kemiringan  lereng  sangat  curam (>40%)  dengan  elevasi  kontur tertinggi  tertinggi  1369  m  dari permukaan air laut.
2. Terdapat banyak anak sungai
 Bagian tengah sungai Ciri-ciri bagian tengah sungai :
1. Kemiringan  lereng  beragam  ada yang  sangat  curam  (>40%)  yang mengaliri  wilayah  Kabupaten  Bone Bolango  dan  Kabupaten  Gorontalo. Selain itu ada juga yang agak curam
(15-25%) yang terletak di Kabupaten  Bone  Bolango  daerah Lomaya dan ada juga yang memiliki kemiringan  lereng  yang  datar  (0- 8%)  daerah  ini  terletak  di  sebagian Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo  serta  sebagian  lagi  di daerah  Kecamatan  Kota  Utara  Kota Gorontalo.
2. Sungai Bolango di bagian tengah ini merupakan induk dari sungai Bolango.
 Bagian hilir sungai Ciri-ciri bagian hilir sungai :
1. Kemiringan  lereng  sangat  curam (>40%)  terletak  di  Kota  Barat  dan Kota Selatan, Kota Gorontalo.
2. Daya  erosi  sudah  semakin  kuat sampai  muara  Teluk  Gorontalo, kontur  terendah  di  hilir  49  m  dari permukaan air laut.

## Hidrologi dan Klimatologi
Gorontalo  adalah  daerah yang beriklim  tropis,  daerah  ini  hanya  memiliki  2 musim  yaitu  musim  kemarau  dan  musim penghujan.  Tipe  iklim  agak  lembab  dan mengalami  musim  kering  singkat  (1-2 bulan).  Menurut  data  yang  tercatat  di  Badan Pusat  Statistik  Kota  Gorontalo  dan  BMG Provinsi  Gorontalo  pada  bulan  Oktober sampai  April  arus  angin  berasal  dari barat/barat  laut  yang  banyak  mengandung uap  air  sehingga  menyebabkan  musim penghujan.  Sedangkan  bulan  Juni  sampai bulan  September  arus  angin  berasal  dari timur  yang  tidak  mengandung  uap  air. Keadaan  seperti  itu  berganti  setiap  setengah tahun  setelah  melewati  masa  peralihan  pada bulan  Mei  dan  Oktober,  kecepatan  angin maksimum  terjadi  di  bulan  Juli  dan  Agustus yaitu 16 knots dengan kecepatan rata-rata 2,5 meter/detik.
Seperti  yang  diketahui  bersama bahwa  penggunaan  lahan  diwilayah  sekitar sungai Bolango secara umum masih didominasi oleh hutan atau lahan kering yang mencakup lebih dari 50% wilayah Kabupaten Bone Bolango sedangkan pada wilayah Kota Gorontalo  sebagian  besar  sudah  berupa permukiman  yang  mencakup  sebagian  besar wilayah  Kota  Utara,  selain  permukiman terdapat  pula  pertanian  lahan  kering  dan sawah.
Di Kota Barat dan Kota Selatan ada yang  masih  berupa  hutan  lahan  kering, pertanian lahan kering campur semak, semak belukar  dan  bahkan  ada  yang  masih  berupa tanah  terbuka,  di  daerah  ini  hanya  sedikit yang sudah berupa permukiman.

## HASIL PENELITIAN
Kondisi Eksisting Instalasi Pengolahan Air Tanggilingo
Instalasi  pengolahan  air  yang  berada di  desa  Tanggilingo  Kecamatan  Kabila  ini merupakan  instalasi  pertama  yang  ada  di Kota  Gorontalo  yang  mempunyai  kapasitas produksi  sebesar  218  liter/detik.  Instalasi  ini mulai  dibangun  pada  tahun  1980  dan diresmikan pada tahun 1984.
Kapasitas  awal  instalasi  pengolahan air  ini  pada  saat  dibangun  sampai  dengan sekarang masih tetap dengan desain pengolahan  produksi  sebesar  218  liter/detik. Sumber  air  baku  yang  digunakan  untuk memenuhi  kebutuhan  produksi  ini  adalah memanfaatkan  air  sungai  bolango.  Air  baku ini mengalir secara grafitasi langsung menuju pintu  intake,  lokasi  dari  intake  tersebut berdekatan  dengan  sungai  dan  juga  lokasi Instalasi Pengolahan Air Kabila.

## Peta Lokasi Penelitian
Gambar 4.1 Peta Wilayah Pelayanan PDAM Kota Gorontalo
Seperti  terlihat  pada  peta  wilayah  pelayanan PDAM  Kota  Gorontalo  di  atas  ini  bahwa diketahui  Instalasi  Pengolahan  Air  Minum yang  berada  di  Kota  Gorontalo  terdapat  3 (tiga)  lokasi  instalasi  pengolahan  air  yakni Instalasi  Pengolahan  Air  Bulotadaa  Barat, Instalasi  Pengolahan  Air  Pilolodaa  dan Instalasi  Pengolahan  Air  Kabila.  Pada penelitian  ini  peneliti  mengambil  lokasi Instalasi Pengolahan Air Minum yang berada di  desa  tanggilingo  karena  lokasi  ini termasuk  instalasi  yang  tertua  dibandingkan dari  beberapa  instalasi  yang  ada  di  Kota Gorontalo.

## 1.3 Data Kualitas Air Baku
Pengecekan  kualitas  air  di  Instalasi Pengolahan  Kabila  terdiri  dari  kualitas  air baku  yang  berasal  dari  sungai  bolango. Pengecekan  kualitas  air  baku  ini  dilakukan oleh pihak dari Laboratorium Dinas Kesehatan  Kota  Gorontalo  yang  dilakukan dalam  setahun  sebanyak  2  kali  yakni  pada bulan  Januari  dan  bulan  Juli.  Dari  hasil pemeriksaan  laboratorium  kualitas  air  baku hasil  pengecekan  dibandingkan  dengan  PP RI Nomor 82 Tahun 2001.
Tabel 4.1 Kualitas Air Baku Instalasi Kabila Bulan Januari 2014
No Parameter Satuan Baku Mutu Hasil Analisa Metode Pengujian Limit Detection A. FISIKA 1 Temperatur C Dev 3 22.6 SNI.06.6989.23-2005 2 TDS Mg/L 1000 121 SNI.06.6989.27-2005 B. KIMIA 1 Khlorida (CI) Mg/L (-) 14 SNI.06.6989.3-2004 2 Khlorin Bebas Mg/L 0.03 <0.02 Method 8021-OPD Method/hach 3 Besi (Fe) Mg/L (-) 0.05 SNI.06.6989.4-2009 4 Flourida (F) Mg/L 1.5 0.1 Method 802. spands Method/hach 5 Kadmium (Cd) Mg/L 0.01 <LD SNI.06.6989.16-2009 0,0039 6 Nitrat (NO3) Mg/L 10 0.5 SECOMAM 7 Nitrit (NO2) Mg/L 0.06 0.001 SNI.06-6989.9-2004 8 BOD Mg/L 3 4 SNI.06.6989.72.2009 9 COD Mg/L 25 8 SNI.06.6989.27.2005 10 DO Mg/L >4 8 SNI.06.6989.14-2004 11 Tembaga (Cu) Mg/L 0.02 <LD SNI.06.6989.6-2009 0.0080 12 Timbal (Pb) Mg/L 0.03 <LD SNI.06.6989.8-2009 0.0056 13 Mangan (Mn) Mg/L (-) <LD SNI.06.6989.5-2009 0.0306 14 Seng (Zn) Mg/L 0.05 <LD SNI.06.6989.7-2009 0.0072 15 Detergen Mg/L 0.2 0.5 SECOMAM 16 *pH - 6.0-9.0 7.4 SNI.06.6989.11-2004 ( Hasil Pemeriksaan Sesuai Sampel Laboratorium )
Tabel 4.2 Kualitas Air Baku Instalasi Kabila Bulan Juli 2014
No Parameter Satuan Baku Mutu Hasil Analisa Metode Pengujian Limit Detection C. FISIKA 1 Temperatur C Dev 3 25.3 SNI.06.6989.23-2005 2 TDS Mg/L 1000 301 SNI.06.6989.27-2005 D. KIMIA 1 Khlorida (CI) Mg/L (-) 16 SNI.06.6989.3-2004 2 Khlorin Bebas Mg/L 0.03 <0.01 Method 8021-OPD Method/hach 3 Besi (Fe) Mg/L (-) 0.3 SNI.06.6989.4-2009 4 Flourida (F) Mg/L 1.5 <0.02 Method 802. spands Method/hach 5 Kadmium (Cd) Mg/L 0.01 <LD SNI.06.6989.16-2009 0,0039 6 Nitrat (NO3) Mg/L 10 1 SECOMAM 7 BOD Mg/L 3 3 SNI.06.6989.72.2009 8 COD Mg/L 25 5 SNI.06.6989.27.2005 9 DO Mg/L >4 7 SNI.06.6989.14-2004 10 Tembaga (Cu) Mg/L 0.02 1.3 SNI.06.6989.6-2009 11 Timbal (Pb) Mg/L 0.03 <LD SNI.06.6989.8-2009 0.0056
12 Mangan (Mn) Mg/L (-) 0.1 SNI.06.6989.5-2009 13 Air Raksa (Hg) Mg/L 0.002 <LD SNI.6989.78-2011 0.0007 14 Seng (Zn) Mg/L 0.05 0.03 SNI.06.6989.7-2009 15 Detergen Mg/L 0.2 0.2 SECOMAM 16 *pH - 6.0-9.0 7.3 SNI.06.6989.11-2004 ( Hasil Pemeriksaan Sesuai Sampel Laboratorium )

## Data Jumlah Pelanggan Air Bersih
Dari  hasil  penelitian  bahwa  jumlah pelanggan air bersih di Kota  Gorontalo pada saat  ini  sudah  melebih  kapasitas  yang  ada karena  disebabkan  banyaknya  permintaan dari  konsumen  untuk  kebutuhan  air  bersih. Pada  kapasitas  awal  yang  direncanakan  di Instalasi Pengolahan Air ini hanya direncanakan untuk 15.000 pelanggan sedangkan  pada  saat  ini  jumlah  pelanggan sudah  mencakup  sebesar  22.000  pelanggan air bersih. Maka dari itu dapat dilihat bahwa untuk  pemenuhan  kebutuhan  air  bersih  di Kota Gorontalo sudah tidak memenuhi lagi.

## BAB V PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pengamatan  dan analisis pada penelitian di lapangan diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :
a. Dari  data  hasil  pengamatan  pada  saat ini pendistribusian air pada konsumen sudah  tidak  dapat  terpenuhi  lagi dikarenakan permintaan dari pengguna  makin  bertambah  seperti terlihat  dari  data  hasil  pengolahan bulan Desember 2014. Untuk pemenuhan dari kebutuhan masyarakat  akan  pentingnya  air  pada kehidupan sehari-hari, maka harus ada penambahan  kapasitas  pengolahan  air minum,  dalam  hal  ini  penambahan pada bak-bak penampung air yang ada di instalasi pengolahan air kabila, agar kepuasan dari konsumen dapat terlayani sepenuhnya.
b. Pada  saat  intensitas  curah  hujan  yang tinggi  air  baku  yang  masuk  ke  pintu intake  banyak  mengandung  lumpur dan  sangat  berpengaruh  pada  proses kualitas  air  serta  pengolahannya sehingga air yang masuk lebih sedikit.

## Saran
Agar  dapat  memenuhi  kebutuhan  dan keinginan  konsumen  akan  air  minum  maka sebaiknya: a. Melakukan perbaikan atau penambahan unit-unit pengolahan pada  instalasi  eksisting  seperti  yang disarankan  dari  hasil  evaluasi  dan pengamatan pada saat survey dilapangan.
b. Untuk  kapasitas  Instalasi  Pengolahan Air  ini  lebih  diperbesar  lagi  dari rencana  awal  yang  sudah  ada,  agar supaya  dapat  memenuhi  kebutuhan akan  permintaan  air  dari  konsumen khususnya di Kota Gorontalo.

## DAFTAR PUSTAKA
Kawamura,  S.  (1991). Integrated  Design  of Water Treatment Facilities . New York: John Willey & Sons, Inc.
Peraturan  Pemerintah  No.  28  Tahun  2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Pengendalian Pencemaran Air.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  No.  492 Tahun  2010  Tentang  Standar  Kualitas  Air Produksi.
PDAM  Kota  Gorontalo.  (2014). Laporan Tahunan  Instalasi  Pengolahan  Air  (IPA) Tanggilingo.
Qasim, S.R, Motley, E.M, & Zhu, G. (2000). Water  Works  Engineering  :  Planning, Design, and Operation.
Reynold  D.  T.  (1982). Unit  Operation  and Processes Environmental Engineering.