## JURNAL ILMIAH FLASH
Vol. 5 No. 1, Halaman: 16 - 22 Juni 2019

## ANALISIS GANGGUAN HUBUNG SINGKAT PADA JARINGAN DISTRIBUSI 20 KV DI GARDU INDUK DAYA
Latifah Ali 1) , Aksan 2) , Ahmad Rizal Sultan 3)
Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Ujung Pandang 1) alatifahali23@gmail.com 1 )
Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Ujung Pandang 2) aksansubarjo@yahoo.co.id
Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Ujung Pandang 3) rizal.sultan@poliupg.ac.id 3 )

## Abstrak
Daya listrik yang disalurkan melalui sistem distribusi harus memiliki mutu dan keandalan yang tinggi.  Dalam  penyaluran  energi  listrik  sering  terjadi  gangguan  hubung  singkat.  Gangguan  hubung singkat  merupakan  suatu  hubungan  abnormal  pada  impedansi  antara  dua  titik  yang  mempunyai potensial  yang  berbeda.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  menghitung  arus  hubung  singkat, menentukan  koordinasi  kerja  relai  terhadap  gangguan  hubung  singkat.  Metode  penelitian  dilakukan dengan  berbagai  cara  yaitu  studi  literature,  obsevasi,  dan  wawancara.  Hasil  penelitian  ini  besarnya arus  gangguan  hubung  singkat  dipengaruhi  jarak  titik  gangguan,semakin  jauh  jarak  titik  gangguan maka semakin kecil arus gangguan dan begitupun sebaliknya. Hasil perhitungan manual dan simulasi software ETAP 12.6 di dapatkan hasil perhitungan gangguan hubung singkat tiga fasa, dua fasa dan satu fasa sebesar 1147,99 A, 994,19 A dan 613,34 A dan hasil simulasi 1111 A, 962 A, dan 646 A. Penyetelan Over Current Relay (OCR) dan Ground Fault Relay (GFR) pada penyulang golf yaitu, TMS = 0,25 s untuk relai OCR sisi incoming 20 kV, TMS = 0,18 s untuk relai Over Current Relay (OCR) sisi penyulang 20 k, TMS = 0,23 s untuk relai Ground Fault Relay (GFR) sisi incoming 20 kV, TMS = 0,17 s untuk relai GFR sisi incoming 20 kV dan hasil perhitungan manual maupun simulasi memperlihatkan setting OCR GFR masih dalam kondisi yang sesuai dimana relai di penyulang sebagai main protection dan relai di incoming sebagai backup protection .
Kata kunci : hubung singkat, Over Curret Relay, Ground Fault Relay , software

## PENDAHULUAN
Daya  listrik  yang  disalurkan  melalui sistem distribusi tenaga listrik menuju pemakai harus memiliki mutu dan keandalan yang tinggi. Dalam  penyaluran  energi  listrik  sering  terjadi gangguan-gangguan yang dapat menghambat penyaluran  energi  listrik  ke  konsumen.  Dari berbagai jenis gangguan yang terjadi, gangguan  hubung  singkat  adalah  gangguan yang  paling  sering  terjadi  pada  penyaluran energi  listrik.  Gangguan  adalah  penghalang dari  suatu sistem yang sedang beroperasi atau suatu  keadaan  dari  sistem  penyaluran  tenaga listrik  yang  menyimpang  dari  kondisi  normal. Biasanya gangguan diakibatkan oleh kegagalan  isolasi  di  antara  penghantar  fasa atau  antara  penghantar  fasa  dengan  bumi. Secara nyata kegagalan isolasi dapat menghasilkan beberapa efek pada sistem yaitu menghasilkan  arus  yang  cukup  besar,  atau
mengakibatkan  adanya  impedansi  diantara konduktor  fasa  atau  antara  penghantar  fasa dan bumi.
Di  Gardu  Induk  Daya  mempunyai  dua buah transformator yang memasok ke beberapa  penyulang  dan  merupakan  gardu yang langsung mengalirkan energi ke Kawasan Industri  Makassar  dan  Daya,  apabila  terjadi hubung singkat akan ada pihak yang dirugikan baik PT.PLN maupun perusahaan perusahaan di  KIMA  dan  sekitarnya.  Salah  satunya penyulang yang sering mengalami gangguan di Gardu  Induk  Daya  yaitu  penyulang  Golf,  oleh sebab  itu  diperlukan  suatu  analisis  terhadap hubung singkat yang bertujuan untuk mengetahui  gangguan  hubung  singkat    tiga fasa,  dua  fasa,  dan  satu  fasa  ke  bumi. Sehingga  besarnya  arus  gangguan  hubung singkat  yang  mungkin  terjadi  didalam  suatu sistem kelistrikan serta koordinasi relai proteksi
Analisis Gangguan Hubung Singkat Pada Jaringan Distribusi 20 Kv Di Gardu Induk Daya Ali 1 , Aksan 2 , Sultan 3 17
sangat perlu diketahui sebelum gangguan yang sesungguhnya terjadi.
Berdasarkan  dari  latar  belakang  di  atas sehingga penulis berinisiatif mengambil penelitian  yang  berjudul  “ Analisis  Gangguan Hubung Singkat pada Jaringan Distribusi 20 kV di Gardu Induk Daya”.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  dilakukan  dengan beberapa metode yaitu studi literature, observasi,  dan  wawancara.  Secara  singkat diagram alir penelitian adalah sebagai berikut:
Mulai Studi Literatur Pengumpulan Data:
1. Single Line Diagram 2. Data MVA Hubung Singkat 3. Data Teknis Transformator Daya 4. Data Penyulang 5. Data Setting Relai Data Lengkap Perhitungan arus gangguan hubung singkat tiga fasa , dua fasa dan satu fasa Membandingkan hasil perhitungan dengan hasil simulasi menggunakan ETAP 12.6 Perhitungan setting relai OCR dan GFR Simulasi Memulai Kesimpulan dan Saran Analisis Data dan Pembahasan Selesai Ya Ya Gambar 1 Diagram alir ( flowchart ) penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Menghitung Arus Gangguan Hubung Singkat
Setelah mendapatkan nilai dari impedansi ekivalen sesuai lokasi gangguan. Selanjutnya perhitungan arus gangguan hubung singkat dpa dihitung.
1.  Gangguan Hubung Singkat Tiga Fasa
Untuk  menghitung  gangguan  hubung singkat tiga fasa dapat digunakan persamaan :
𝐼 3𝑓𝑎𝑠𝑎 = 𝑉𝑝ℎ 𝑍 1𝑒𝑞 𝐼 3𝑓𝑎𝑠𝑎 = 20000/√3 𝑍 1𝑒𝑞 Kemudian kita
subtitusikan nilai
impedansi ekuivalen jaringan urutan positif dan diperoleh  nilai  arus  hubung  singkat  tiga  fasa pada tabel 1
Tabel 1 Nilai Arus Hubung Singkat Tiga Fasa
Panjang Rumus Arus HS 3 Fasa 25% 𝐼 3𝑓𝑎𝑠𝑎 = 20000/√3 0,967 + 𝑗4,85 2334,87 ∠ 78,73 A 50% 𝐼 3𝑓𝑎𝑠𝑎 = 20000/√3 1,934 + 𝑗6,328 1745,1 ∠ 73,01 A 75% 𝐼 3𝑓𝑎𝑠𝑎 = 20000/√3 2,901 + 𝑗7,807 1386,43 ∠ 69,62 A 100% 𝐼 3𝑓𝑎𝑠𝑎 = 20000/√3 3,868 + 𝑗9,285 1147,99 ∠ 67,38 A
2.  Gangguan Hubung Singkat Dua Fasa
Untuk  menghitung  gangguan  hubung singkat dua fasa dapat digunakan persamaan :
𝐼 2𝑓𝑎𝑠𝑎 = 𝑉 𝑝ℎ−𝑝ℎ 𝑍 1𝑒𝑞 + 𝑍 2𝑒𝑞
𝐼 2𝑓𝑎𝑠𝑎 = 20000 𝑍 1𝑒𝑞 + 𝑍 2𝑒𝑞 Karena nilai Z 1eq = Z 2eq Mak
𝐼 2𝑓𝑎𝑠𝑎 = 20000

## 2 𝑥 𝑍 1𝑒𝑞
Maka nilai arus hubung singkat dua fasa di setiap titik gangguan dapat dilhat pada tabel 2
Tabel 2 Nilai Arus Hubung Singkat Dua Fasa
Panjang Rumus Arus HS 2 Fasa 25% 𝐼 2𝑓𝑎𝑠𝑎 = 20000 2 𝑥 (0,967 + 𝑗4,85) 2022,1 ∠ 78,72 A 50% 𝐼 2𝑓𝑎𝑠𝑎 = 20000 2 𝑥 (1,934 + 𝑗6,328) 1511,27 ∠ 73,01 A
75% 𝐼 2𝑓𝑎𝑠𝑎 = 20000
2 𝑥 (2,901 + 𝑗7,807)
1200,69 ∠ 69,62 A 100% 𝐼 2𝑓𝑎𝑠𝑎 = 20000 2 𝑥 (3,868 + 𝑗9,285) 994,19 ∠ 67,38 A
3.  Gangguan Hubung Singkat Satu Fasa Ke Bumi
Untuk  gangguan  hubung  singkat  satu fasa ke bumi dapat digunakan persamaan:
𝐼 1𝑓𝑎𝑠𝑎 = 3 𝑥 𝑉 𝑝ℎ 𝑍 1𝑒𝑞 +  𝑍 2𝑒𝑞 +   𝑍 0𝑒𝑞
𝐼 1𝑓𝑎𝑠𝑎 = 3 𝑥 20000/√3 𝑍 1𝑒𝑞 +  𝑍 2𝑒𝑞 +   𝑍 0𝑒𝑞 Karena nilai Z 1eq = Z 2eq maka
𝐼 1𝑓𝑎𝑠𝑎 = 34641,016 2𝑍 1𝑒𝑞 +   𝑍 0𝑒𝑞
Adapun besar nilai arus gangguan satu fasa ke bumi untuk setiap titik gangguan dapat dilihat pada tabel 3.
Tabel  3  Nilai  Arus  Hubung  Singkat  Satu  Fasa Ke Bumi
Panjan g Rumus Arus HS 1 Fasa
25% 𝐼 1𝑓𝑎𝑠𝑎 =
34641,016
(2 𝑥  (0,967 + 𝑗4,85) ) + (1,624 + j14,376)
1423,36 ∠ 81,59 A 50% 𝐼 1𝑓𝑎𝑠𝑎 = 34641,016 (2 𝑥 (1,934 + 𝑗6,328 )) + (3,248 + j21,613) 989,74 ∠ 78,26 A 75% 𝐼 1𝑓𝑎𝑠𝑎 = 34641,016 (2 𝑥(2,901 + 𝑗7.807 )) + (4,872 + j28,849) 757,57 ∠ 76,5 A 100% 𝐼 1𝑓𝑎𝑠𝑎 = 34641,016
(2 𝑥 (3,868 + 𝑗9,285)) + (6,496 + j36,086)
613,34 ∠ 75,4 A
B. Menghitung Koordinasi Over Current Relay dan Ground Fault Relay Penyulang Golf Perhitungan  koordinasi  ini  dilakukan untuk menentukan setting waktu relai untuk trip ketika terjadi gangguan, baik itu gangguan tiga fasa, dua fasa maupun gangguan satu fasa ke
bumi.Pada  perhitungan  ini  akan  di  tentukan setting pada sisi penyulang golf  serta pada sisi Incoming .
1.  Setelan  relai di sisi penyulang 20 kV Diketahui pada penyulang golf transformator  arus  terpasang  rasio  600/5  A, dengan  relai  karateristik Standard  inverse. Untuk menghitung setelan  arus menggunakan persamaan:
Setelan Over Current Relay - Setelan Arus Iset (primer) = 1,06 x In = 1,06 x 600 = 636 A Iset (sekunder) =  Iset(primer) x 1 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝐶𝑇 = 636 x 1
600/5
= 5,3 A
Setelan Ground Fault Relay - Setelan Arus
Untuk setelan arus di penyulang menggunakan  pedoman  yaitu  setelan  arus gangguan tanah di penyulang diset 10% x arus gangguan tanah terkecil di penyulang tersebut. Hal  ini  dilakukan  untuk  menampung  tahanan busur  api.  Untuk  menghitung  setelan  arus menggunakan persamaan:
𝐼 𝑆𝑒𝑡(𝑃)
=  10% 𝑥 (𝑔𝑎𝑛𝑔𝑔𝑢𝑎𝑛 𝑑𝑖 100% 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔) =  0,1 𝑥 613,34 𝐼 𝑆𝑒𝑡(𝑃) = 61,33 𝐴 𝐼 𝑆𝑒𝑡(𝑆) = Iset(primer) x
1 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝐶𝑇 𝐼 𝑆𝑒𝑡(𝑆) = 61,33 A x 1
600/5
𝐼 𝑆𝑒𝑡(𝑆) = 0,51 A
2.  Setelan  relai di sisi incoming 20 kV Diketahui
pada sisi incoming transformator  memiliki  kapasitas  sebesar  20 MVA  dengan  tegangan  70/20  kV  dan impedansi 11.9% dengan rasio 200/5 A, . Untuk menghitung setelan arus menggunakan persamaan:
1.  Setelan Over Current Relay
- Setelan Arus Arus nominal transformator sisi 20 kV In = 𝑘𝑉𝐴 𝑘𝑉√3 = 20000
20√3
=  577,35 𝐴
Iset (primer) = 1,11 x In = 1,11 x 577,35 A = 640,85 A
Analisis Gangguan Hubung Singkat Pada Jaringan Distribusi 20 Kv Di Gardu Induk Daya Ali 1 , Aksan 2 , Sultan 3 19
Iset (sekunder)   = Iset(primer) x 1
𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝐶𝑇
= 640,85 x 1 200/5
= 16,02 A
2.  Setelan Ground Fault Relay
- Setelan Arus Untuk setelan arus di incoming menggunakan  pedoman  yaitu  setelan  arus gangguan tanah di penyulang diset 8% x arus gangguan tanah terkecil di penyulang tersebut. Hal  ini  dilakukan  untuk  menampung  tahanan busur  api.  Untuk  menghitung  setelan  arus menggunakan persamaan:
𝐼 𝑆𝑒𝑡(𝑃) =  8% 𝑥 (𝑔𝑎𝑛𝑔𝑔𝑢𝑎𝑛 𝑑𝑖 100% 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔) =  0,08 𝑥 613,34 A 𝐼 𝑆𝑒𝑡(𝑃) = 49,06 𝐴
𝐼 𝑆𝑒𝑡(𝑆) = Iset(primer) x 1 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝐶𝑇
𝐼 𝑆𝑒𝑡(𝑆) = 49,06 A x 1 200/5
𝐼 𝑆𝑒𝑡(𝑆) = 1,22 A
1)  Simulasi Koordinasi Waktu Kerja Relai
- OCR (titik gangguan 100%)
Gambar  2 Sequence  of  Operation  Report Berdasarkan Data Hasil Perhitungan Setting Relai  untuk
Gangguan Tiga Fasa
Gambar 3 Kurva Koordinasi Waktu Kerja Relai

## OCR Hubung Singkat Tiga Fasa
Gambar  4 Sequence  of  Operation  Report Berdasarkan Data Hasil Perhitungan Setting Relai  untuk Gangguan Dua Fasa
Gambar 5 Kurva Koordinasi Waktu Kerja Relai OCR Hubung Singkat Dua Fasa
Berdasarkan data hasil perhitungan dan simulasi setting relai OCR untuk gangguan tiga fasa (gambar 2 dan 3) dan dua fasa (gambar 4 dan 5), dapat dilihat bahwa waktu kerja relai di penyulang  lebih  cepat  dibanding  waktu  kerja relai  di incoming yang  berarti  jika  terjadi gangguan  maka  yang  mendeteksi  terlebih dahulu  adalah  relai  OCR  pada  penyulang sebagai main  protection dan  kemudian  relai OCR  pada incoming 20  kV  sebagai backup protection apabila  relai  di  penyulang  tidak bekerja.
- GFR (titik gangguan 100%)
Gambar  6 Sequence  of  Operation  Report Berdasarkan Data Hasil Perhitungan Setting Relai  untuk Gangguan Satu Fasa ke Bumi
Gambar  7  Kurva  KoordinasiWaktu  Kerja  Relai GFRHubung  Singkat  Satu  Fasa  ke Bumi
Berdasarkan data hasil perhitungan dan simulasi setting relai GFR untuk gangguan satu fasa  ke  bumi  (gambar  6  dan  7),  dapat  dilihat bahwa  waktu  kerja  relai  di  penyulang  lebih cepat  dibanding  waktu  kerja  relai  di incoming yang  berarti  jika  terjadi  gangguan  maka  yang mendeteksi  terlebih  dahulu  adalah  relai  GFR pada  penyulang  sebagai main  protection dan kemudian  relai  GFR  pada incoming 20  kV sebagai backup  protection apabila  relai  di penyulang tidak bekerja.
Setelah melakukan simulasi dan perhitungan  diperoleh  perbandingan  nilai  arus hubung singkat pada tabel 4:
Tabel 4 Perbandingan Hasil Simulasi Dan

## Perhitungan Arus Hubung Singkat
Lokasi Perhitungan Simulasi
Gangg uan (Ampere) (Ampere) 3 fasa 2 fasa 1 fasa 3 fas a 2 fas a 1 fas a 25% 2334, 87 2022, 1 1423, 36 22
40 19 40 16 33 50% 1745, 1 1511, 27 989,7 4 16 72 14 48 10 83 75% 1386, 43 1200, 69 757,5 7 13 34 11 56 80 9 100% 1147, 99 994,1 9 613,3 4 11 11 96 2 64 6 Dari hasil perhitungan  manual dan hasil simulasi pada tabel 4 menunjukkan perbandingan  nilai  arus  gangguan  hubung singkat tiga fasa, dua fasa, dan satu fasa yang tidak terlalu signifikan. Hal ini disebabkan pada program aplikasi biasanya mempunyai keakuratan pengolahan data tersendiri sehingga  akan  adanya  perbedaan  hasil pengolahan data dan tidak sama persis dengan hitung  manual  yang  selisihnya  tidak  terlalu besar.  Besarnya  arus  gangguan  hubung singkat  yang  terjadi  pada  penyulang  20  kV dipengaruhi oleh jarak titik gangguan, semakin jauh  jarak  titik  gangguan  maka  semakin  kecil arus  gangguan  hubung  singkat  yang  terjadi begitupun sebaliknya, semakin dekat jarak titik gangguan maka semakin besar arus gangguan hubung singkat yang terjadi. Hal ini membuktikan bahwa besarnya arus gangguan tergantung  pada  panjang  saluran  karena besarnya  impedansi  saluran  bergantung  pada panjang  penghantar,  jenis  penghantar,  dan diameter  penghantar  yang  digunakan.  Dapat dilihat  juga  besarnya  arus  gangguan  hubung singkat terbesar terjadi pada gangguan hubung singkat tiga fasa sedangkan gangguan hubung singkat terkecil terjadi pada gangguan hubung singkat satu fasa ke bumi.
Dari  perbandingan    hasil  perhitungan dan  hasil  simulasi  yang  telah  dibahas  pada tabel  4  terlihat  bahwa  besarnya  nilai  arus gangguan  hubung  singkat  dari  kedua  cara tersebut tidak berbeda jauh. Hal ini menandakan  bahwa  hasil  pengolahan  data antara perhitungan manual dan simulasi tepat. Adapun  tujuan  dari  analisis  hubung  singkat yaitu  untuk  menentukan  sistem  proteksi  yang tepat  pada  sistem  tenaga  listrik  untuk melindungi  peralatan  dari  kerusakan  akibat
Analisis Gangguan Hubung Singkat Pada Jaringan Distribusi 20 Kv Di Gardu Induk Daya Ali 1 , Aksan 2 , Sultan 3 21
arus ganguan yang dihasilkan pada saat terjadi gangguan hubung singkat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dari  penelitian  yang telah  dilakukan  dengan  judul  “Analisis Gangguan  Hubung  Singkat  pada  Jaringan Distribusi  20  kV  di  Gardu  Induk  Daya”  maka dapat  disimpulkan sebagai berikut:
1.  Besarnya arus gangguan hubung singkat yang  terjadi  pada  penyulang  golf  20  kV dipengaruhi  oleh  jarak  titik  gangguan, semakin jauh jarak titik gangguan maka semakin  kecil  arus  gangguan  hubung singkat yang terjadi begitupun sebaliknya,  semakin  dekat  jarak  titik gangguan  maka  semakin  besar  arus gangguan  hubung  singkat  yang  terjadi. Hal  ini  membuktikan  bahwa  besarnya arus gangguan tergantung pada panjang saluran  karena  besarnya  impedansi saluran bergantung pada panjang kabel, jenis  kabel,  dan  diameter  kabel  yang digunakan.
2.  Hasil perhitungan arus gangguan hubung  singkat  pada  penyulang  golf dengan  panjang  penghantar  17,89  km, yaitu sebesar 1147,99 A untuk gangguan tiga fasa, 994,19 A untuk gangguan dua fasa, dan 613,34 A untuk gangguan satu fasa  ke  bumi.  Dari  hasil  simulasi diperoleh  nilai  arus    hubung  singkat sebesar  1111  A  untuk  gangguan  tiga fasa,  962  A  untuk  gangguan  dua  fasa, dan 646 A untuk gangguan satu fasa ke bumi.  Nilai  arus  gangguan  hubung singkat  terbesar  terjadi  pada  gangguan hubung  singkat  tiga  fasa  sedangkan gangguan hubung singkat terkecil terjadi pada  gangguan  hubung  singkat  satu fasa  ke  bumi.  Dari  hasil  analisa didapatkan perbandingan hasil perhitungan  dengan  hasil  simulasi  nilai arus  gangguan  hubung  singkat  tidak berbeda jauh.
3.  Hasil  perhitungan  penyetelan  OCR  dan GFR pada penyulang golf yaitu, Iset(primer) = 640,85 A, Iset(sekunder) = 16,02  A,  dan  TMS  =  0,25  s  untuk  relai OCR sisi incoming 20 kV. Iset(primer) = 636 A, Iset(sekunder) = 5,3 A, dan TMS = 0,18 s untuk relai OCR sisi penyulang 20 kV. Iset(primer) = 49,06 A, Iset(sekunder) = 1,22 A, dan TMS = 0,23 s  untuk  relai  GFR  sisi incoming 20  kV, dan
Iset(primer) =
61,33 A, Iset(sekunder) = 0,51 A, dan TMS = 0,17 s  untuk  relai  GFR  sisi incoming 20  kV
dan  hasil  perhitungan  manual  maupun simulasi  memperlihatkan  setting  OCR dan GFR di penyulang golf  masih dalam kondisi  yang  sesuai  dengan  relai  di penyulang  sebagai main  protection dan relai  di incoming sebagai backup protection ,  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa secara keseluruhan setting OCR dan  GFR  penyulang  golf  masih  dalam kondisi bagus.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Pada  kesempatan  kali  ini,  penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua  dan  saudara  yang  selalu  memberikan dukungan  dan  motivasi  bagi  penulis,  kepada Politeknik  Negeri  Ujung  Pandang  sebagai wadah dalam menuntut ilmu, jajaran dosen dan staf  jurusan  teknik  elektro,  serta  teman-teman D4 Teknik Listrik.

## DAFTAR PUSTAKA
[1].  Affandi,  Irfan.  2009. Analisa  Setting Relai Arus Lebih Dan Relai Gangguan Tanah Pada Penyulang Sadewa Di GI Cawang”.  Publikasi  Hasil  Penelitian Skripsi. Depok: Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
[2].  Aryanto, T. (2013). Frekuensi Gangguan  Terhadap  Kinerja  Sistem Proteksi di Gardu Induk 150 kV Jepara. Skripsi Universitas Negeri Semarang.
[3].  Daman. 2009. Sistem Distribusi Tenaga  Listrik.  Padang:  Fakultas Teknik  Elektro  Universitas  Negeri Padang.
[4].  Dasman, dkk. Studi Gangguan Hubung Singkat 1  Fasa  ke  Tanah  Pada  SUTT 150  KV.  Jurnal  Teknik  Elektro,  Vol  5. No.1, Juli 2016.
[5].  Jasa Pendidikan dan Pelatihan, Sistem Distribusi  Tenaga  Listrik .  PT.  PLN (Persero)
[6].  Laksana,  I  Putu  Dimas  Darma.  2015. Studi  Analisis  backup  Proteksi  Pada SUTT 150 kV GI Kapal-GI Pemecutan
Kelod Akibat Uprating dan Penambahan  Saluran .  Skripsi.  Bukit Jimbran: Universitas Udayana.
[7].  Mardensyah, A. 2008. S tudi
Perencanan Koordinasi Literatur . Jakarta:  Fakultas  Teknik  Universitas Indonesia.
[8].  Politeknik  Negeri  Ujung  Pandang. (2016). Pedoman  Penulisan  Proposal dan  Skripsi  Program  Diploma  Empat
(D-4)  Bidang  Rekayasa  dan  Tata
Niaga. Makassar:  Politeknik  Negeri Ujung Pandang. [9].  PT.PLN  (Persero).  1995.  SPLN  64, “Petunjuk  Pemilihan  dan  Penggunaan
Pelebur pada Sistem Distribusi Tegangan  Menengah”.  Jakarta:  PLN.
Sarimun,  W.  2012.  Proteksi  Sistem Distribusi Tenaga Listrik. Depok Garamond.
[10]. Sarimun, W. 2012. Proteksi Sistem Distribusi Tenaga Listrik. Depok Garamond.
[11]. Stevenson,  William  D.  1996.  Analisis Sistem Tenaga Listrik. Jakarta: Erlangga.
[12]. Suhadi,  dkk.  2008.  Teknik  Distribusi Tenaga  Listrik  Jilid  1.  Jakarta  : Direktorat Pembinaan
Sekolah
Menengah Kejuruan.
[13]. Triandini,  T  Y  R.  2015. Analisa
System  Proteksi  Rele  (  Overcurrent dan Ground Fault) dengan
Menggunakan  Kurva  Koordinasi  Rele dan  Software  ETAP  7.5  Pada  Plant Unit 5 PT. Krakatau Posco. Universitas Mercubuana. Jakarta.