## ANALISA PEMBAGIAN BEBAN PADA INSTALASI LISTRIK TIGA PHASA KAPAL PENANGKAP IKAN STUDI KASUS PADA KM. SUMBER REZEKI

## LOAD SHARING ANALYSIS ON FISHING VESSEL’S THREE PHASE ELECTRICITY STUDY CASE ON MV. SUMBER REZEKI
Bobby Demeianto 1* , Muhammad At Arkan 1 , Yuniar Endri Priharanto 1 , Juniawan Preston Siahaan 1 1 Program Studi Permesinan Kapal, Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai, Jl. Wan Amir No.1, Kota Dumai, Indonesia
* Korespondensi: bobby.demeianto@gmail.com (B. Demeianto) Diterima 5 Maret 2021 - Disetujui 28 Maret 2021
ABSTRAK. Energi listrik saat ini telah menjelma menjadi kebutuhan pokok bagi para penggunanya. Dalam suatu kapal penangkap ikan, energi listrik selain dibutuhkan dalam kegiatan navigasi juga dibutuhkan sebagai alat bantu dalam proses penangkapan ikan dimana dalam proses penangkapan ikan tersebut menggunakan lampu sorot atau flood light untuk memancing kehadiran ikan tangkapan mendekati kapal. Pada umumnya system instalasi listrik tiga phasa dapat dikatakan baik bila system pembagian beban pada system tersebut seimbang. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mencari nilai persentase ketidakseimbangan arus listrik pada instalasi listrik tiga phasa pada kapal penangkap ikan KM. Sumber Rezeki. Selain itu penelitian ini juga memiliki tujuan untuk mencari nilai rata-rata persentase pembebanan arus listrik pada setiap phasa pada generator tersebut dan juga mencari nilai efisiensi  generator  pada  KM.  Sumber  Rezeki.  Dari  hasil  perhitungan  didapatkan  bahwa  persentase ketidakseimbangan  instalasi  listrik  tiga  phasa  KM.  Sumber  Rezeki  pada  saat  generator  beroperasi  maksimal berada pada angka 6,5%. Dari hasil perhitungan juga didapatkan bahwa rata-rata persentase pembebanan pada generator listrik KM. Maradona adalah senilai 68,6% dengan nilai arus rata-rata sebesar 68 Ampere. Berbanding lurus  dengan  nilai  arus  rata-rata,  nilai  daya semu  rata-rata  KM.  Sumber Rezeki  berada  pada  angka  45,5  kVA dengan rata-rata nilai efisiensi generator sebesar 70,06%.
KATA KUNCI: Listrik tiga phasa, Ketidakseimbangan arus listrik, Listrik Kapal Penangkap Ikan
ABSTRACT. Electrical energy has now been transformed into a basic requirement for its users. In a fishing vessel, apart from being needed for navigation, electrical energy is also needed as a tool in the fishing process, where in the fishing process a flood light is used to lure the presence of fish to the boat. In general, a three-phase electrical installation system can be said to be good if the load sharing system in the system is balanced. This study aims to find the percentage value of electric current imbalance in three-phase electrical installations on KM fishing vessels. Source of sustenance. In addition, this study also aims to find the average percentage value of electric current loading in each phase on the generator and also to find the value of the generator efficiency at KM. Source of sustenance.  From  the calculation  results,  it  is found that  the percentage  of  the imbalance  of  three-phase  KM electrical installations. Sources of sustenance when the generator operates the maximum is at 6.5%.  From the calculation results also found that the average percentage load on the KM electric generator. Maradona is valued at 68.6% with an average current rating of 68 Amperes. Directly proportional to the average current value, the average apparent power value of KM. Sumber Rezeki is at 45.5 kVA with an average generator efficiency value of 70.06%.
KEYWORDS: Three phase electricity, Current Unbalance, Fishing Vessel Electricity

## 1. Pendahuluan
Saat ini indonesia sedang melakukan pembangunan yang besar di segala bidang. Karena laju pertumbuhan pembangunan yang cepat maka dituntut adanya sarana dan prasarana yang mendukung terutama ketersediaan tenaga listrik. Saat ini tenaga listrik merupakan kebutuhan yang utama, baik untuk
(Authentic Research of Global Fisheries Application Journal) E-ISSN: 2715-7113
e-mail: aureliajournal.pkpd@gmail.com
kehidupan sehari-hari, untuk kebutuhan industry dan dibutuhkan dalam kegiatan penangkapan ikan di laut. Hal ini dikarenakan tenaga listrik mudah untuk dikonversikan dan ditransportasikan ke dalam bentuk tenaga yang lain (Kadir, 1996). Penyediaan tenaga listrik yang stabil dan berkelanjutan adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam keperluan kebutuhan tenaga listrik (Fahrurozi et al., 2014)
Kapal penangkap ikan adalah kapal yang melakukan operasi penangkapan ikan serta mengangkut ikan hasil tangkapan, dan biasanya operasi penangkapan ikan ini dilakukan berminggu-minggu bahkan sampai  berbulan-bulan  di  laut  (Yaqin  et  al.,  2020).  Kapal  penangkap  ikan  termasuk  kapal  yang mengkonsumi  energi listrik yang cukup besar selama melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut. Sumber energi listrik pada kapal penangkap ikan umumnya bersumber dari generator tiga phasa yang digerakkan dengan menggunakan mesin diesel. Pada kapal penangkap ikan, energi listrik digunakan untuk  beban-beban  kelistrikan  seperti  motor  listrik,  penerangan,  navigasi  dan  lain-lain.  Beban  listrik terbesar pada ebagian besar kapal penangkap ikan adalah lampu sorot atau flood light. Lampu sorot pada kapal penangkap ikan umumnya digunakan sebagai alat bantu dalam kegiatan penangkapan ikan. Pada setiap kapal penangkap ikan umumnya memiliki jumlah lampu sorot sebanyak 20 – 30 buah lampu dengan daya listrik dari masing-masing lampu sorot adalah sebesar 500 – 1000 Watt. Pada instalasi tiga phasa tenaga listrik yang ada di kapal penangkap ikan terjadi pembagian beban yang awalnya merata tetapi karena adanya tidak keserempakan waktu dalam pengoperasian beban- beban kelistrikan yang ada di atas kapal maka akan terjadi ketidak seimbangan beban yang berdampak pada  penyediaan  tenaga  listrik  di  kapal  penangkap  ikan.  Tenaga  listrik  dikatakan  seimbang  apabila beban pada tiap-tiap fasa (fasa R, fasa S, dan fasa T) yang disalurkan besarnya sama(Arismunandar, 2004;  Petruzella,  1996;  Zuhal,  2000).  Bila  salah  satu  fasa  terdapat  keadaan  atau  nilai  beban  yang berbeda  dengan  fasa  yang  lain,  maka  jalur  distribusi  tersebut  mengalami  ketidakseimbangan  beban (Djiteng, 2005; Yon, 2002). Hal ini dapat merugikan penyedia tenaga listrik. Ketidakseimbangan sistem tiga fasa adalah topik yang tidak asing lagi bagi peneliti dan teknisi sistem tenaga listrik. Hal ini dapat menimbulkan adanya rugi-rugi daya pada jaringan distribusi pada keadaan sebenarnya (Sari, 2018) Penelitian ini memiliki tujuan untuk mencari nilai presentase ketidakseimbangan arus listrik pada instalasi listrik tiga phasa pada kapal penangkap ikan KM. Sumber Rezeki. Selain itu penelitian ini juga memiliki tujuan untuk mencari nilai rata-rata presentase pembebanan arus listrik pada setiap phasa pada generator tersebut dan juga mencari nilai efisiensi generator pada KM. Sumber Rezeki.

## 2. Metode
Penelitian ini dilakukan di KM. Sumber Rezeki yang merupakan kapal penangkap ikan milik dari PT. Hasil Laut Sejati yang berada di kota Batam. Kapal ini menggunakan alat tangkap berjenis pukat cincin  atau Purse  seine dan  beroperasi  di  wilayah  perairan  Natuna  dalam  melakukan  operasi penangkapan  ikan.  Data-data  kelistrikan  yang  diambil  pada  KM.  Sumber  Rezeki  dilakukan  dengan melakukan pengamatan dan identifikasi terhadap instalasi listrik yang berada di KM. Sumber Rezeki. Untuk  menunjang  perhitungan  presentase  ketidakseimbangan  pembagian  beban  dan  presentase pembebanan  generator,  dilakukan  pengukuran  nilai  tegangan  dan  arus  listrik  pada  panel  induk  atau panel utama yang berada di KM. Sumber Rezeki. Pengukuran dan pengambilan nilai dari tegangan dan arus listrik tersebut dilakukan selama 20 hari, dimana dalam setiap hari selama kapal tersebut berlayar generator hanya dioperasikan selama kurang lebih 9 jam, dari pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
Menurut (Fahrurozi et al., 2014; Ridwan et al., 2015) dalam menghitung persentase pembagian beban menggunakan rumus-rumus sebagai berikut :
a) Untuk menentukan rata-rata persentase pembebanan, maka terlebih dahulu menghitung persentase pembebanan perfasanya, dengan menggunakan persamaan berikut:
%𝑏 = Iph I FL x100%
Persamaan 1
Jadi untuk menentukan rata-rata persentase pembebanan adalah:
%𝑏 = %bR+%bS+%bT 3 x100% Persamaan 2
Dimana: %b = Persentase pembebanan pada setiap fasa I Ph = Arus yang mengalir pada masing-masing fasa I FL = Arus beban penuh pada generator listrik ( Full Load )
b) Dalam  mencari  nilai  ketidak  seimbangan  pembagian  beban  pada  instalasi  listrik  tiga  phasa  perlu diketahui  dulu  nilai  rata-rata  arus  tiga  phasa  pada  instalasi  tersebut  dan  nilai  koefisien  ketidak seimbangan pada masing-masing fasanya. Untuk menentukan besarnya arus rata-rata menggunakan persamaan berikut(Demeianto, 2019; Demeianto et al., 2020) :
I rata−rata = I R+ I S+ I T
3
Persamaan 3
Besarnya  nilai  arus  listrik  ketika  keadaan  seimbang  pada  setiap  phasa  nilainya  sama  dengan besarnya nilai arus listrik rata-rata.
I R = 𝑎. 𝐼 dimana 𝑎 = I R I rata−rata
Persamaan 4
I S = b. I dimana b = I 𝑆 I rata−rata Persamaan 5
I T = c. I dimana c = I T I rata−rata
Persamaan 6 Pada keadaan seimbang, besarnya koefisien a, b, dan c adalah 1. Sehingga dengan demikian, rata- rata ketidakseimbangan beban (dalam%) yaitu:
% TS = {|a−1|+|b−1|+|c−1|} 3 x100% Persamaan 7
Dimana,
%TS = Persentase rata-rata ketidakseimbangan beban
Perhitungan nilai daya listrik dapat ditentukan melalui hasil perkalian antara nilai tegangan dan arus listrik yang didapatkan dari hasil pengukuran pada panel induk KM. Sumber Rezeki. Pada listrik arus bolak-balik (arus AC), terdapat 3 jenis daya listrik yaitu daya semu (S), daya aktif (P), dan daya reaktif (Q) yang ketiganya membentuk suatu segitiga daya. Pencarian nilai daya listrik khususnya daya semu  diperlukan  untuk  kemudian  dipergunakan  dalam  mencari  nilai  efisiensi  generator,  dimana  nilai efisiensi  generator  didapatkan  dengan  membandingkan  nilai  daya  semu  hasil  perhitungan  dengan kapasitas daya dari generator pada KM. Sumber Rezeki. (Luo et al., 2005; Weedy et al., 2015)
Efisiensi (ŋ) = 𝑝𝑜𝑤𝑒𝑟 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑝𝑜𝑤𝑒𝑟 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 X 100 ％ Persamaan 8 Tabel 1. Rumus Daya listrik Arus Bolak-Balik NO  Nama Daya Rumus 1 Fasa  Rumus 3 Fasa Satuan 1 Daya Aktif (P) P = V. I . Cos ϕ P = √3 . V L . I L . Cos ϕ Watt 2 Daya Reaktif (Q)  Q = V . I . Sin ϕ Q = √3 . V L . I L . Sin ϕ VAR

## 3
Daya Semu (S) S = V . I S = √3 . V. I
VA

## 3. Hasil dan Pembahasan
Proses  pendistribusian  energi  listrik  yang  terdapat  pada  KM.  Sumber  Rezeki  bersumber  dari generator  arus  bolak-balik  3  phasa.  Generator  listrik  yang  digunakan  pada  KM.  Sumber  Rezeki digerakkan dengan mesin diesel dan memiliki kapasitas daya sebesar 65 kVA dengan tegangan 380 Volt dan frekuensi 50 Hz. Dalam rentang waktu 24 jam, generator hanya dioperasikan selama kurang lebih 9 jam yaitu pada pukul 14.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB. Meskipun menggunakan generator listrik 3 phasa, namun beban kelistrikan pada KM. Sumber Rezeki didominasi oleh beban listrik 1 phasa dimana beban  listrik  terbesar  adalah  lampu  sorot  yang  menggunakan  jenis  lampu  merkuri  yang  berjumlah sebanyak 32 unit dengan masing-masing lampu berdaya 1500 Watt. Lampu sorot tersebut digunakan sebagai alat bantu dalam operasi penangkapan ikan. Adapun beban listrik lainnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

## Tabel 2. Beban listrik KM. Sumber Rezeki
NO Jenis Peralatan Listrik Phasa Daya Listrik(Watt) Jumlah Unit 1. GPS 1 60 2 2. Eco Sounder 1 40 1 3. Lampu Merkuri 1 1500 32 4. Lampu LED 1 150 30 5. Kipas Angin 1 100 8 6. Radio 1 85 1 7. Speaker 1 70 2 8. TV 1 120 2 9. DVD 1 45 2 10. AC 1 660 1

## 3.1 Pengukuran Nilai Besaran Listrik KM. Sumber Rezeki
Pengukuran nilai tegangan dan arus listrik pada KM. Sumber Rezeki dilakukan selama 20 hari mulai dari tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020. Pengukuran nilai besaran arus listrik  dilakukan  dengan  mengukur  nilai  arus  listrik  pada  setiap  phasa-nya  (phasa  R,  S,  T),  hal  ini bertujuan untuk menganalisa nilai presentase ketidak seimbangan pembagian beban listrik pada instalasi listrik  3  phasa  pada  generator  KM.  Sumber  Rezeki  dan  juga  untuk  mengetahui  nilai  presentase pembebanan  pada  setiap  fasanya.  Seperti  telah  dijelaskan  di  atas  bahwa  KM  Sumber  Rezeki menggunakan  generator  listrik  dengan  kapasitas  daya  65  kVA,  dimana  apabila  generator  tersebut dioperasikan dengan beban penuh maka arus listrik yang akan dihasilkan adalah kurang lebih sebesar 98,87 A.
Tabel 3. Pengukuran nilai Besaran Listrik KM. Sumber Rezeki 12 Maret 2020
a b c R - S R - T S - T R - N S - N T - N R S T ( I R / I rata-rata ) ( I S / I rata-rata ) ( I T / I rata-rata ) 14.00 393 391 392 219 217 216 70 66 68 68 1,029 0,971 1,000 2,0% 70,80% 66,75% 68,77% 68,77% 15.00 393 392 392 218 218 216 69 67 66 67,33 1,025 0,995 0,980 1,7% 69,79% 67,76% 66,75% 68,10% 16.00 394 392 391 218 218 215 69 67 65 67,00 1,030 1,000 0,970 2,0% 69,79% 67,76% 65,74% 67,76% 17.00 394 393 393 216 217 215 71 64 68 67,67 1,049 0,946 1,005 3,6% 71,81% 64,73% 68,77% 68,44% 18.00 394 395 392 217 216 218 70 68 69 69,00 1,014 0,986 1,000 1,0% 70,80% 68,77% 69,79% 69,79% 19.00 395 394 392 217 217 216 71 69 69 69,67 1,019 0,990 0,990 1,3% 71,81% 69,79% 69,79% 70,46% 20.00 393 392 391 218 218 215 73 70 71 71,33 1,023 0,981 0,995 1,6% 73,83% 70,80% 71,81% 72,15% 21.00 394 392 391 218 218 215 74 70 70 71,33 1,037 0,981 0,981 2,5% 74,84% 70,80% 70,80% 72,15% %b % Unbalance Arus Listrik %b R %b S %b T WAKTU PENGUKURAN TEGANGAN LISTRIK ( VOLT ) ARUS LISTRIK (A) I rata- rata
Tabel 3 merupakan tabel dari hasil pengukuran nilai besaran listrik dan juga hasil perhitungan dari nilai ketidakseimbangan pembagian beban listrik pada instalasi listrik tiga phasa KM.Sumber Rezeki. Pada tabel tersebut dapat kita lihat bahwa  nilai ketidakseimbangan  arus listrik terbesar  berada  pada angka 3,6% dan nilai terendah pada angka 1 % dengan rata-rata nilai ketidakseimbangan arus listrik pada tanggal 12 Maret 2020 adalah sebesar 1,94%. Angka tersebut merupakan angka rata-rata tertinggi dari  nilai  ketidakseimbangan  arus  listrik selama  20  hari  pengukuran.  Sedangkan  untuk  nilai  rata-rata presentase pembebanan pada generator KM Sumber Rezeki pada tanggal 12 Maret 2020 berada pada angka  69,70%,  yang  berarti  bahwa  beban  listrik  yang  berada  di  KM.  Sumber  Rezeki telah  memakai hampir 70% dari kapasitas total generator listrik KM. Sumber Rezeki.

## Gambar 1. Grafik Presentase Ketidakseimbangan Arus Listrik 12 Maret 2020
Gambar 2. Grafik Persentase Ketidakseimbangan Arus Listrik 27 Maret 2020
2,0% 1,7% 2,0% 3,6% 1,0% 1,3% 1,6% 2,5% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 % K ETI D A K S EI MB A N G A N WAKTU PENGUKURAN % KETIDAK SEIMBANGAN ARUS LISTRIK
0,7% 1,0% 1,0% 1,3%
1,0% 1,0% 1,0% 0,6% 0,7% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 14:00 15:00 16:00 17:00
18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 % K ETI D A K S EI MB A N G A N WAKTU PENGUKURAN % KETIDAK SEIMBANGAN ARUS LISTRIK
Nilai rata-rata presentase ketidakseimbangan arus listrik terendah berada pada angka 0,92% yaitu pada tanggal 27 Maret 2020. Pada tanggal tersebut nilai presentase ketidakseimbangan arus listrik tertinggi berada pada angka 1,3% dan nilai terendah berada pada angka 0,6%.

## 3.2 Perhitungan nilai daya listrik dan efisiensi generator KM. Sumber Rezeki
Perhitungan nilai daya semu pada KM. Sumber Rezeki didapatkan berdasarkan hasil pengukuran nilai besaran listrik di KM. Sumber Rezeki. Data tegangan listrik dan arus listrik yang didapat dari hasil pengukuran, dimasukkan ke dalam rumus S = √3 .V. I (VA) untuk memperoleh nilai daya semu pada setiap jam nya (Sri Waluyanti et al., 2008; Van & Setiawan, 1991). Sedangkan untuk memperoleh nilai efisiensi generator didapatkan dengan membandingkan hasil perhitungan daya semu dengan kapasitas generator KM. Sumber Rezeki.

## Gambar 3. Profil Beban Listrik tanggal 12 Maret 2020
Rata-rata  pemakaian  daya  listrik  terbesar  terdapat  pada  tanggal  12  Maret  2020,  dimana  pada tanggal 12 Maret 2020 rata-rata daya listrik adalah sebesar 46,82 kVA dengan rata-rata nilai efisiensi generator mencapai 72,03% dimana  pemakaian daya listrik terendah berada  pada angka  45,47 kVA dengan nilai efisiensi 69,96% pada pukul 16.00 WIB dan nilai pemakaian daya listrik tertinggi berada pada angka 48,42 kVA dengan nilai efisiensi generator mencapai 74,49% yaitu pada pukul 21.00 WIB.
70,95% 70,31% 69,96% 70,84% 72,30% 72,99% 74,42% 74,49% 67% 68% 69% 70% 71% 72% 73% 74% 75% 44.000 44.500 45.000 45.500 46.000 46.500 47.000 47.500 48.000 48.500 49.000 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 Ef is ie ns i Ge ne ra tor (% ) D ay a Sem u (V A ) Waktu DAYA SEMU ( VA ) EFISIENSI GENERATOR

## Gambar 4. Profil Beban Listrik tanggal 14 Maret 2020
Rata-rata pemakaian daya listrik terendah terdapat pada tanggal 14 Maret 2020, dimana pada tanggal 14 Maret 2020 rata-rata daya listrik adalah sebesar 44,69 kVA dengan rata-rata nilai efisiensi generator mencapai 68,76% dimana  pemakaian daya listrik terendah berada  pada angka  43,69 kVA dengan nilai efisiensi 67,22% yaitu terjadi pada pukul 16.00 WIB dan nilai pemakaian daya listrik tertinggi berada pada angka 46,52 kVA dengan nilai efisiensi generator mencapai 71,57% yaitu pada pukul 21.00 WIB.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengukuran besaran arus listrik dan hasil perhitungan daya listrik didapatkan bahwa rata-rata presentase ketidakseimbangan arus listrik terendah berada pada angka 0,92% dan rata- rata  ketidak  seimbangan  arus  listrik  tertinggi  berada  pada  angka  1,94%.  Dari  hasil  tersebut  dapat dikatakan  bahwa  pembagian  beban  listrik  pada  instalasi  listrik  tiga  phasa  KM.  Sumber  Rezeki  dapat dikatakan cukup baik karena nilai rata-rata presentase pembebanan berada di bawah angka 3%. Rata- rata presentase pembebanan arus listrik terbesar adalah senilai 69,70% atau dengan daya listrik rata- rata sebesar 46,82 kVA yaitu terjadi pada tanggal 12 Maret 2020 dengan nilai rata-rata efisiensi generator mencapai 72,03%. Nilai pemakaian daya listrik rata-rata terendah terdapat pada tanggal 14 Maret 2020 dimana  nilai  rata-rata  daya  listrik  yang  dihasilkan  adalah  44,69  kVA  dengan  rata-rata  presentase pembebanan senilai 67,99% dan nilai rata-rata efisiensi generator berada pada nilai 68,76%.

## DAFTAR PUSTAKA
Arismunandar, A. (2004). Buku Pegangan : Teknik Tenaga Listrik Jilid II . PT Pradnya Paramita. Demeianto, B. (2019). Modul Ilmu Listrik Kapal Penangkap Ikan 1 . AMAFRAD Press. Demeianto,  B.,  Ramadani,  R.  P.,  Musa,  I.,  &  Priharanto,  Y.  E.  (2020).  Analisa  Pembebanan  Pada Generator Listrik Kapal Penangkap Ikan Studi Kasus Pada Km. Maradona. Aurelia Journal , 2 (1),
63.
Djiteng, M. (2005). Dasar Teknik Tenaga Listrik dan Elektronika Daya . Erlangga. Fahrurozi, Firdaus, & Feranita. (2014). Analisa Ketidak Seimbangan Beban Terhadap Arus Netral dan Losses Pada Transformator Distribusi di Gedung Fakultas Teknik Universitas Riau. Jom FTEKNIK ,
1 (2), 203.
68,02% 67,79%
67,22% 67,34% 68,94% 69,28% 70,14% 71,57% 68,54% 65% 66% 67% 68% 69% 70% 71% 72% 42.000 42.500 43.000 43.500 44.000 44.500 45.000 45.500 46.000 46.500 47.000 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 Ef is ie ns i Ge ne ra tor (% ) D ay a Se m u (V A ) Waktu DAYA SEMU ( VA ) EFISIENSI GENERATOR
Kadir, A. (1996). Pembangkit Tenaga Listrik . UI Press. Luo, F. L., Ye, H., & Rashid, M. (2005). Digital Power Electronics and Applications . Elsevier Inc. Petruzella, F. D. (1996). Elektronik industri . Penerbit Andi.
Ridwan, E., Arsyad, M. I., & Razikin, A. (2015). Analisis Perencanaan Pembagian Beban Dan Instalasi Listrik Pada Hotel Golden Tulip Di Kota Pontianak. Jurnal Teknik Elektro Universitas Tanjungpura , 2 (1). Sari, G. A. K. (2018). Analisa Pengaruh Ketidak Seimbangan Beban Terhadap Arus Netral Dan Losses pada  Trafo  Distribusi  Studi  Kasus  Pada  PT.PLN  (Persero)  Rayon  Blora .  Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Sri  Waluyanti,  Santoso,  D.,  Slamet,  &  Rochayati,  U.  (2008). Alat  Ukur  dan  Teknik  Pengukuran . Departemen Pendidikan Nasional.
Van, H. P., & Setiawan, E. (1991). Instalasi Listrik Arus Kuat Jilid II . Binacipta.
Weedy, B. M., Cory, B. J., Jenkins, N., Ekanayake, J. B., & Strbac, G. (2015). Electric Power Systems Fifth Edition. In Electric Renewable Energy Systems . Jhon Wiley & Sons Ltd. Yaqin,  R.  I.,  Zamri,  Z.  Z.,  Siahaan,  J.  P.,  Priharanto,  Y.  E.,  Alirejo,  M.  S.,  &  Umar,  M.  L.  (2020). Pendekatan FMEA dalam Analisa Risiko Perawatan Sistem Bahan Bakar Mesin Induk: Studi Kasus di KM. Sidomulyo. Jurnal Rekayasa Sistem Industri , 9 (3), 189 – 200. Yon, R. (2002). Dasar Teknik Tenaga Tenaga Listrik . Andi Offset. Zuhal. (2000). Dasar Tenaga Listrik Dan Elektonika Daya . PT. Gramedia Pustaka Utama.