INVESTIGASI PENGARUH JENIS PELAPIS KACA JENDELA TERHADAP NILAI OTTV (OVERALL THERMAL TRANSFER VALUE) DI GEDUNG KULIAH U POLBAN

## INVESTIGATION OF THE EFFECT OF WINDOW SHADES TYPE ON THE OTTV IN U COLLEGE BUILDING OF BANDUNG STATE POLYTECHNIC
Muhammad Akmal 1)* , Annisa Syafitri Kurniasetiawati 1)
1) Jurusan Teknik Refrigerasi dan Tata Udara, Politeknik Negeri Bandung, Jl. Gegerkalong Hilir Kabupaten Bandung Barat *email corresponding: muhammad.akmal@polban.ac.id INFORMASI ARTIKEL

## ABSTRAK
Diperbaiki: Revised
13/08/2023
Diterima:
Accepted
11/09/2023
Publikasi Online: Online-Published 31/10/2023 Gedung  Kuliah  U  merupakan  gedung  Jurusan  Teknik  Refrigerasi  dan  Tata Udara,  Politeknik  Negeri  Bandung.  Namun  pada  saat  pengajaran  siang  hari, lantai  ketiga  sering  dikeluhkan  terasa  panas  dan  membuat  proses  belajar  dan mengajar menjadi terganggu. Hal ini disebabkan oleh ukuran jendela pada lantai tiga terlalu besar dan tidak menggunakan pelapis. Oleh sebab itu diperlukan studi dan  analisis  untuk  mengetahui  besaran  nilai  OTTV  serta  menginvestigasi penyebab  ruangan  menjadi  panas.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui nilai  OTTV  Gedung  U  eksisting  kemudian  menginvestigasi  potensi  perbaikan nilai  OTTV  dengan  cara  mengubah  material  kaca  jendela,  maupun menambahkan  pelapis  seperti  kaca  film.  Penelitian  ini  menggunakan  metode pengambilan  data  primer  dan  data  sekunder,  data  primer  terdiri  dari:  dimensi bangunan,  dimensi  kaca,  dimensi  pintu,  temperatur  lingkungan,  temperatur dalam  gedung,  temperatur  permukaan  tembok  dan  kaca,  serta  jenis  kaca. Sementara  itu,  beberapa  data  sekunder  yaitu  as  built  drawing  Gedung  U, spesifikasi  tembok,  dan  spesifikasi  kaca  yang  digunakan.  Didapati  nilai  OTTV eksisting Gedung Kuliah U yaitu mencapai 39.78 W/m 2 dimana nilai ini berada di atas standar SNI 03-6389 Tahun 2011. Melalui investigasi pemasangan pelapis seperti  kaca  film  dan  double  glass  dapat  meminimalisir  nilai  OTTV  gedung menjadi 36.78 W/m 2 untuk kaca film dan 33.86 W/m 2 untuk penambahan double glass yang disertai kaca film.
Kata Kunci : OTTV, Gedung Kuliah, Shading Factor

## ABSTRACT
The U building is the college building for the Department of Refrigeration and Air Conditioning,  Bandung  State  Polytechnic.  However,  during  the  afternoon teaching,  the  third  floor  is  often  complained  of  feeling  hot  and  disrupting  the teaching and learning process. This is caused by the size of the window on the third floor is too large and does not use any shade. This research was conducted to determine the OTTV value of the existing U Building and then investigate the potential for improving the OTTV value by changing window glass materials or adding shading  such  as window  film.  This study used  primary and secondary data  collection  methods.  The  primary  data  consisted  of:  building  dimensions, glass dimensions, door dimensions, ambient temperature, inside temperature, wall  and  glass  surface  temperatures,  and  glass  types.  Meanwhile,  some secondary  data,  namely  building  U  as  built  drawings,  wall  specifications,  and glass  specifications  used.  It  was  found  that  the  existing  OTTV  value  of  the Lecture U Building reached 39.78 W/m 2 where this value was above the SNI 03- 6389 2011 standard. By investigating the installation of shading such as window film and double glass it was possible to minimize the building's OTTV value to 36.78  W/m 2 for  window  film  and  33.86  W/m 2 for  the  addition  of  double  glass accompanied by window film.
Keywords : OTTV, College Building, Shading Factor
©2023  The  Authors.    Published  by AUSTENIT (Indexed in SINTA)
doi:
10.53893/austenit.v1 5i2.7064

## 1 PENDAHULUAN
Gedung  U  merupakan  gedung  Jurusan Teknik  Refrigerasi  dan  Tata  Udara,  Politeknik Negeri  Bandung.  Gedung  ini  yang  terdiri  dari  tiga lantai.  Dimana  pada  lantai  pertama  digunakan untuk  laboratorium,  lantai  kedua  sebagai  ruang administrasi jurusan dan ruangan dosen, sementara  lantai  ketiga  digunakan  untuk  kegiatan belajar mengajar. Pada saat pengajaran siang hari, lantai  ketiga  sering  dikeluhkan  terasa  panas  dan membuat  proses  belajar  dan  mengajar  menjadi terganggu.  Dugaan  sementara  ruangan  lantai  tiga terasa panas terutama pada siang hari disebabkan oleh  ukuran  jendela  pada  lantai  tiga  terlalu  besar dan  tidak  menggunakan  pelapis  apapun.  Oleh sebab itu diperlukan analisis lebih lanjut mengenai aliran panas dari lingkungan ke dalam gedung atau sering  disebut  OTTV  ( overall  thermal  transfer value ).
American  Society  of  Heating,  Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) membuat  proposal  awal  untuk  metode  OTTV, memantapkan dirinya sebagai organisasi perintis di bidang  ini  (ASHRAE,  1975). Hal  ini  menunjukkan bahwa  kriteria  yang  digunakan  untuk  menentukan OTTV  suatu  lokasi  secara  langsung  dipengaruhi oleh posisi geografisnya. Di Benua Asia, Singapura memimpin sebagai negara pertama yang mengembangkan standar OTTV sendiri pada tahun 1979.  Standar  ini  didasarkan  pada  Standar ASHRAE  90-75  dan  90-80A,  tetapi  dengan modifikasi  yang  diperlukan  untuk  beradaptasi dengan  iklim  dan  keunikan  lokal  Singapura  tipe bangunan  yang  beragam  (Authority,  1979). Selanjutnya,  pemerintah  Hong  Kong  menerapkan Peraturan Kinerja Energi Bangunan pada bulan Juli 1995 (Hui, 2000). Lalu di Hong Kong, metode OTTV diimplementasikan  sebagai  sarana  pengaturan konstruksi  fasad  bangunan  komersial  dan  hotel. Demikian pula, kode bangunan di Thailand memiliki kemiripan dengan kode inspeksi OTTV Hong Kong, meskipun hanya berlaku untuk bangunan tertentu. Filipina mengamanatkan bahwa OTTV di bangunan komersial  tidak  boleh  melampaui  ambang  batas hukum  yang  ditentukan.  Apalagi  Indonesia, Malaysia,  Filipina,  dan  Thailand  mengandalkan Singapura sebagai benchmark dalam hal ini. OTTV  sendiri  secara  definitif  merupakan efisiensi  termal  suatu  material  bangunan  dalam mengalirkan  panas  dari  luar  ke  dalam  ruangan melalui  dinding  maupun  jendela  (Setiani  et  al., 2018).  OTTV  dapat  didefinisikan  juga  sebagai penghitungan  perpindahan  panas  yang  terjadi antara eksterior dan interior bangunan melalui kulit terluarnya.  Saat  ini,  faktor  yang  paling  signifikan dalam  beban  pendinginan  selubung  bangunan adalah  perolehan  panas  matahari  yang  masuk melalui jendela dan bukaan lainnya. Faktor ini juga krusial  dalam  menentukan  nilai  OTTV (Li  et  al., 2002).  Masuknya  radiasi  matahari  ke  dalam bangunan merupakan faktor utama dalam
peningkatan  perolehan  panas  eksternal.  Oleh karena  itu,  sangat  penting  untuk  memperhatikan faktor-faktor  yang  menyebabkan  hal  tersebut, antara lain pengurangan ukuran jendela, pemilihan material  kaca  yang  tepat,  dan  penerapan  teknik shading (Utari,  2019).  Dalam  satuan  SI,  OTTV ditunjukkan  dengan  satuan  W/m 2 .  Standar  yang sering  kali  digunakan  dalam  perhitungan  OTTV tertuang  dalam  ISO  6946:2007  (ISO  2007) . Sementara  itu,  di  Indonesia  sendiri  standar  yang sering kali digunakan yaitu SNI 03-6389 tahun 2011 tentang  Konservasi  Energi  Selubung  Bangunan. Standar  ini  menetapkan  batas  maksimum  nilai OTTV  sebuah  bangunan  di  Indonesia  yaitu maksimum sebesar 35 W/m 2 (SNI, 2011). Penelitian ini  berfokus  pada  evaluasi  nilai  OTTV  Gedung  U pada  kondisi  eksisting  kemudian  menginvestigasi nilai OTTV ketika dilakukan perbaikan pada shading jendela. Shading pada  jendela  ini  berupa  instalasi kaca film gray , serta penggunaan kaca jenis double glass yang dipercaya dapat meredam  panas  lebih baik lagi.
Urgensi dari penelitian ini yaitu apabila tidak dilakukan  perbaikan  nilai  OTTV  pada  Gedung  U tempat belajar mengajar Jurusan Teknik Refrigerasi dan  Tata  Udara  Bandung,  maka  ruangan  tempat dilakukannya  kegiatan  belajar  mengajar  menjadi tidak  nyaman  terutama  pada  siang  hari.  Lalu apabila  dikemudian  hari  dilakukan  pemasangan pendingin  ruangan,  maka  dapat  terjadi  potensi pemborosan  energi  pada  sistem  pendinginan ruangan. Hal ini diakibatkan oleh nilai OTTV sebuah bangunan  yang  tinggi  otomatis  membuat  beban pendinginan ruangan juga tinggi. Selain itu, apabila suatu  saat  Gedung  U  ingin  mengikuti Program Green Building , maka diperlukan evaluasi terhadap nilai OTTV demi terciptanya gedung hemat energi.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan masukan kepada instansi agar terciptanya kenyamanan  yang  lebih  baik  lagi  dalam  kegiatan belajar dan mengajar di Jurusan Teknik Refrigerasi dan  Tata  Udara.  Tujuan  khusus  dari  penelitian  ini yaitu  mengetahui  nilai  OTTV  Gedung  U  eksisting kemudian  dilakukan  investigasi  potensi  perbaikan nilai  OTTV  dengan  cara  mengubah  material  kaca jendela,  maupun  menambahkan  pelapis  seperti kaca film.

## 2. BAHAN DAN METODA
Lokasi  objek  penelitian  ini  terdapat  pada Gambar 1.
Gambar 1. Lokasi dan Gedung Objek Penelitian
Lokasi sekaligus objek dari penelitian ini yaitu Gedung  Kuliah  U  Jurusan  Teknik  Refrigerasi  dan Tata Udara Politeknik Negeri Bandung. Gedung ini terdiri dari 3 lantai dimana lantai 1 digunakan untuk menyimpan  peralatan  laboratorium,  lantai  2 digunakan sebagai ruang administrasi jurusan serta ruang  dosen,  sedangkan  lantai  3  digunakan sebagai  ruang  kelas.  Gedung  ini  memiliki  dimensi panjang 36.43 m, lebar 21.1 m, dan tinggi lantai ke langit-langit  sebesar  3.8  m  (lantai  2  dan  3).  Tebal dinding yang dimiliki gedung ini yaitu sebesar 20 cm dengan  bata  jenis white  brick yang  memiliki ketebalan  10  cm.  Selain  itu,  kaca  jendela  yang digunakan  merupakan  kaca single  clear (tunggal, tanpa adanya kaca film).
Menurut Vijayalaxmi (2010), terdapat beberapa parameter dalam perhitungan nilai OTTV yang  harus  didapatkan  untuk  menghitung  nilai OTTV.
Tabel 1. Parameter-parameter Perhitungan
OTTV (Vijayalaxmi, 2010) Parameter Desain Bangunan Parameter Iklim Parameter Lokal 1.  Orientasi Bangunan 2.  Material dinding 3.  Material atap 4.  Warna dinding 5.  Jenis kaca 6.  Pelapis dinding 7.  Pelapis atap 1.  Garis lintang 2.  Radiasi matahari 3.  Temperatur udara 4.  Kecepatan udara 5.  Kelembaban 6.  Curah hujan Kondisi kenyamanan dalam ruangan
Adapun  beberapa  penyebab  tinggi  atau rendahnya  nilai  OTTV  pada  sebuah  bangunan, antara lain:
1.  Perbedaan  Suhu  Dalam  dan  Luar  Ruangan: Hal  ini  tergantung  pada  suhu  udara  luar  dan periode  rata-rata  suhu  udara  dan  radiasi matahari.  Selain  itu,  itu  juga  tergantung  pada suhu  dalam  ruangan  yang  diawali  untuk bangunan yang didinginkan secara mekanis.
2.  Faktor Surya (SF): Faktor Surya dinding kaca adalah  perbandingan  antara  total  energi matahari  yang  masuk  ke  dalam  melalui  kaca terhadap  total  insiden  radiasi  energi  matahari yang  terjadi  di  permukaan.  SF  yang  lebih rendah mengarah ke OTTV yang lebih rendah.
3.  Perbedaan  Suhu  Ekuivalen  ( T Deq ): T Deq mempertimbangkan
perolehan
panas
konduksi  dan  efek  radiasi  matahari  pada permukaan buram .
Setiap  wilayah  geografis  memiliki  standar tersendiri untuk nilai OTTV. Dalam kasus Indonesia, khususnya  pada  garis  lintang  6 o 10'S,  peraturan yang tertuang dalam SNI 03-6389-2011 menetapkan  bahwa  nilai  OTTV  maksimum  yang diperbolehkan  untuk  bangunan  bukan  tempat tinggal adalah 35W/m 2 untuk dinding dan atap. Saat menilai  OTTV,  ada  dua  prinsip  dasar  yang  harus diperhatikan:  konduksi  dan  radiasi.  Konduksi
mengacu pada perpindahan panas melalui lapisan dinding  padat  karena  perbedaan  suhu  antara interior dan eksterior bangunan. Di sisi lain, radiasi melibatkan  transmisi  gelombang  panas  melalui jendela  kaca.  Untuk  mengatur  perpindahan  panas melalui  konduksi,  penting  untuk  memilih  bahan konstruksi  dengan  hati-hati  untuk  selubung bangunan (Natephra et al., 2018). Saat membangun  selubung  bangunan,  ada  beberapa faktor kunci yang perlu dipertimbangkan.
1.  U- value :  koefisien  perpindahan  panas  total dengan  satuan  unit  SI  yang  biasa  digunakan yaitu W/m 2 K.
2.  R- value :  kebalikan  dari  nilai  U- value dengan satuan  unit  SI  yang  biasa  digunakan  yaitu m 2 K/W.
3.  Absorptivitas dari permukaan eksternal: berbeda  untuk  setiap  warna  eksterior  selimut bangunan.
4.  SC ( Shading Coeficient ) dari kaca: ukuran total solar  gain  yang  masuk  kaca.  Nilai  ini  akan tergantung  pada  warna  kaca,  dan  derajat reflektivitas kaca. Range dari SC  yaitu 0,00 – 1,00.  Semakin  kecil  nilai  ini  mengindikasikan sedikit  panas  radiasi  matahari  yang  melalui kaca.
5.  Koefisien shading eksternal  :  ukuran  dari kontrol  terhadap shading untuk  membatasi radiasi dan radiasi ulang solar gain.
6.  SHGC : ukuran dari  fraksi  penerimaan panas radiasi solar yang ditransmisikan melalui kaca. Skala ukuran dari  SHGC  yaitu 0  –  1 (0: tidak ada panas ditransmisikan dan 1: jumlah panas maksimal ditransmisikan).
7.  Dengan  memperhatikan  lokasi  gedung  atau latitude ,  orientasi  gedung  dan  rasio  jendela terhadap tembok penting untuk meminimalkan jumlah  radiasi  solar  yang  diterima  pada orientasi  spesifik  yang  akan  mempengaruhi temperatur ambien dan ventilasi.
Menurut  penelitian  Ahmed  &  Fikry  (2019), jenis-jenis  kaca  memiliki  nilai shading  coefficient yang berbeda-beda seperti pada Tabel 2 berikut.
Tabel 2. Berbagai Nilai Shading Coefficient dari
Berbagai Jenis Kaca (Ahmed & Fikry, 2019) Glass type Shading coefficient Single , clear 0,69-0,73 Bronze 0,53-0,62 Green 0,50-0,61 Gray 0,48-0,60 reflective 0,17-0,28 Double , clear 0,60-0,70 Bronze 0,43-0,53 Green 0,40-0,52 Gray 0,38-0,51 HP green 0,33 Reflective 0,12-0,20
Glass type Shading coefficient Double low E , 0,32-0,60 Clear Bronze 0,23-0,48 Green 0,27-0,47 Gray 0,21-0,46 HP green 0,25-0,39
Jenis  kaca clear  single  glass seperti  pada objek penelitian ini memiliki nilai shading coefficient yang cukup tinggi yaitu 0.73 dengan demikian tidak mampu menahan cahaya matahari langsung. Akan tetapi  apabila  kaca  eksisting  dipasangi  kaca  film tipe  gray,  maka  nilai shading  coefficient akan menjadi 0.48-0.6 yang berarti daya tolak panasnya lebih  baik.  Penelitian  ini  akan  menghitung  dan membandingkan  nilai  OTTV  Gedung  Kuliah  U kondisi eksisiting dengan menginvestigasi penggunaan kaca film pada jendelanya. Penggunaan material kaca film ini diharapkan akan dapat  membuat  panas  yang  masuk  ke  dalam gedung berkurang.
Semakin  rendahnya  nilai  resistansi  termal, maka dapat menghasilkan perpindahan panas yang baik, dimana hal tersebut menunjukkan penurunan perbedaan  temperatur  yang  berada  di  dalam  dua permukaan benda (Saputra & Haryani, 2023).
Penelitian ini menggunakan metode pengambilan data  primer dan data sekunder, data primer terdiri dari: dimensi bangunan, dimensi kaca, dimensi  pintu,  temperatur  lingkungan,  temperatur dalam gedung, temperatur permukaan tembok dan kaca,  serta  jenis  kaca.  Sementara  itu,  beberapa data  sekunder  yaitu  as built  drawing Gedung  U, spesifikasi  tembok,  dan  spesifikasi  kaca  yang digunakan.  Setelah  data  dikumpulkan,  kemudian data-data  dimasukkan  ke  dalam software OTTV untuk  dilakukan  investigasi  dan  menghitung  nilai OTTV  Gedung  U  eksisting.  Persamaan  umum dalam menghitung OTTV adalah sebagai berikut:
(1) ∆ ∆ ! (2) ∆ " ! # $ % & ' ( " ! (3)
dimana:
A w = luas dinding + luas jendela (m 2 ) U  = Nilai transmitansi (W/m 2 . o C) T o = Temperatur udara luar bangunan ( o C) I  = Intensitas radiasi (W/m 2 ) a  = absorpansi permukaan f o = konduktivitas permukaan luar (W/m 2 . o C) T i = Temperatur udara dalam ( o C) A g = Luas jendela kaca (m 2 ) ∆ T = Perbedaan temperatur udara luar dan dalam ( o C)
θ = solar gain temperature pada kaca jendela
Setelah  nilai  OTTV  eksisting  didapatkan, maka  dilakukan  evaluasi  nilai  OTTV  terhadap standar SNI 03-6389-2011 dimana gedung-gedung di  Indonesia  diharapkan  memiliki  nilai  OTTV  di bawah 35 W/m 2 . Apabila nilai OTTV di atas 35 W/m 2 , maka  langkah  selanjutnya  yaitu  menginvestigasi penyebab dari tingginya nilai OTTV yang terukur.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Perhitungan OTTV Eksisting
Sebelum  melakukan  investigasi  terhadap perbaikan  nilai  OTTV  Gedung  Kuliah  U,  maka dilakukan perhitungan nilai OTTV eksisting gedung. Dengan menghitung nilai OTTV, maka kondisi awal gedung  yang  akan  diinvestigasi  dapat  dievaluasi. Selain  itu,  perhitungan  OTTV  gedung  eksisting membantu  dalam  memvalidasi  dan  membanding- kan  hasil  investigasi  dengan  perhitungan  awal. Tabel 3 dan Gambar 2 berikut ini menunjukkan hasil perhitungan nilai OTTV eksisting Gedung Kuliah U.

## Tabel 3. Hasil Perhitungan Nilai OTTV Gedung Kuliah U
Lantai OTTV pada Fasad (W/m 2 ) OTTV a
(W/m 2 )
Selatan Utara Timur Barat Lantai 2 24.09 48.47 35.89 27.99 34.06 Lantai 3 53.31 58.95 35.89 19.70 46.09 Gabungan 38.70 51.82 35.89 23.85 39.78
Gambar 2. Perbandingan Nilai OTTV pada Lantai 2 dan 3
Grafik  di  atas  menunjukkan  besarnya  nilai OTTV  di  setiap  fasad  dan  lantai  gedung  kuliah  U. Lantai 1 tidak dilakukan pengukuran sebab di lantai ini  hanya  berfungsi  sebagai  tempat  penyimpanan peralatan.  Berdasarkan  hasil  perhitungan,  secara umum  nilai  OTTV  pada  lantai  3  jauh  lebih  besar dibandingkan  dengan  lantai  2.  Kemudian  pada fasad Utara nilai OTTV terlampau tinggi, mencapai angka  60  W/m 2 ,  sementara  fasad  selatan  lantai  3 juga menunjukkan nilai  yang cukup  tinggi  yaitu 53 W/m 2 .  Ini  menunjukkan  pada  lantai  3  ruangan terasa sangat panas terutama pada siang hari yang
terik. Hal ini di buktikan pada pengambilan gambar termal di jendela lantai 3 fasad Utara pada Gambar 3 berikut:
Alat ukur yang digunakan dalam pengambilan data ini yaitu Flir tipe E5 yang memiliki nilai akurasi ±2°C atau ±2% pada saat pembacaan, dengan  temperatur  ambien  sebesar  10°C  sampai 35°C serta temperatur objek di atas 0°C. Sementara itu  rentang  suhu  pengukuran  antara  -20°C  hingga 550°C.
Hasil pengukuran
kamera termal menunjukkan  temperatur  jendela  yang  terkena paparan cahaya matahari langsung dapat mencapai  temperatur  35 o C  hingga  40 o C  dengan temperatur udara lingkungan sebesar 25 o C. hal ini menunjukkan  betapa  berpengaruhnya  radiasi matahari  terhadap  panas  yang  masuk  ke  dalam gedung.
3.2 Investigasi Pengaruh Pelapis Kaca
terhadap OTTV
Setelah mengetahui nilai dari OTTV eksisting Gedung  Kuliah  U,  maka  dilakukan  investigasi perhitungan  nilai  OTTV  dengan  menggunakan variasi pelapis kaca seperti kaca film tipe grey dan kemudian  ditambahkan  dengan  kaca  tipe double glass . Hasil perhitungan ini dapat dilihat pada Tabel 4 dan Gambar 4 berikut:
Tabel 4. Hasil Perhitungan Variasi Pelapis Kaca
Fasad OTTV dengan Pelapis (W/m 2 ) Eksisting KF Gray Double Glass + KF Gray Selatan 38.70 34.50 31.60 Utara 51.82 45.98 41.95 Timur 35.89 32.53 30.20 Barat 30.60 28.40 26.89
Kaca film dan kaca jenis double glass dipilih karena memiliki nilai shading coefficient yang lebih rendah  dari  kaca  jendela  biasa.  Hal  ini  dapat menghambat banyaknya panas dari matahari yang diteruskan ke dalam bangunan, sehingga bangunan menjadi  lebih  sejuk.  Berdasarkan  Tabel  2,  nilai shading  coefficient kaca  standar  tanpa  pelapis mencapai  0.73,  sementara  dengan  kaca  film  tipe gray hanya 0.6, dan ditambahkan kaca double glass menjadi  0.5  saja.  Hasil  investigasi  yang  diperoleh didapati  bahwa  dengan  menggunakan  kaca  film nilai  OTTV  bangunan  mencapai  36.78  W/m 2 dan pada double  glass nilai  OTTV  lebih  rendah  lagi, yaitu  33.86  W/m 2 .  Hal  ini  sudah  sesuai  dengan
(a)
(b)
Gambar 3. Temperatur Permukaan Jendela dengan Kamera Termal (a), dan Gambar Asli (b)
(a) (b)
Gambar 4. Perbandingan OTTV Eksisting dengan Variasi Jenis Pelapis Kaca setiap Fasad (a) dan Total Bangunan (b)
standar SNI 03-6389 tahun 2011 dimana nilai OTTV maksimum  untuk  bangunan  di  Indonesia  yaitu sebesar 35 W/m 2 .
Pada  penelitian  ini  diduga  penyebab  nilai OTTV  terlalu  tinggi  yaitu  luasan  jendela  di Gedung  U  terlalu  besar,  sementara  jendela  tidak memiliki  pelapis  baik  itu  alami  dan  buatan.  Maka dalam  penelitian  ini  dilakukan  upaya  penurunan nilai OTTV berupa simulasi pemasangan  kaca film pada  jendela  serta  pemasangan  pelapis  alami maupun buatan. Asumsi ini kemudian  diinvestigasi untuk  mengetahui  perbaikan  nilai  OTTV  yang dicapai. Berdasarkan perbaikan nilai  ini diharapkan menjadi bahan masukkan dalam perbaikan fasilitas belajar  mengajar  yang  lebih  baik lagi.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  didapati bahwa nilai OTTV eksisting Gedung Kuliah U yaitu mencapai  39.78  W/m 2 dimana  nilai  ini  berada  di atas  standar  SNI  03-6389  Tahun  2011.  Melalui investigasi  pemasangan  pelapis  seperti  kaca  film dan double  glass dapat  meminimalisir  nilai  OTTV gedung  menjadi  36.78  W/m 2 untuk  kaca  film  dan 33.86 W/m 2 untuk penambahan double glass yang disertai kaca film.
Gedung-gedung yang memiliki nilai OTTV di atas  standar  35  W/m 2 seperti  Gedung  Kuliah  U disarankan untuk mengaplikasikan pelapis  jendela seperti kaca  film  maupun kaca  jenis double  glass . Hal ini terbukti adanya penurunan nilai OTTV yang cukup  signifikan  dengan  pengaplikasian  pelapis tersebut.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Penelitian  beserta  publikasi  ini  dapat terlaksana dengan  baik karena dibiayai oleh DIPA Politeknik  Negeri  Bandung  sesuai  dengan  Surat Perjanjian
Pelaksanaan
Penelitian skema Penelitian  Mandiri  (PM)  dengan  Nomor  Kontrak: B/98.39/PL1 . R71PG.00.0312023.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmed, M. A. A. E. D., & Fikry, M. A. (2019). Impact of  glass  facades  on  internal  environment  of buildings in hot arid zone. Alexandria Engineering Journal , 58 (3), 1063-1075. https://doi.org/10.1016/j.aej.2019.09.009
ASHRAE.  (1975).  Energy  conservation  in  new building design. In American Society of Heating, Refrigerating  and  Air-Conditioning  Engineers, Inc., New York (pp. 413-416).
Authority,  B.  C.  (1979). Handbook  on  Energy Conservation in Buildings and Building Services . Singapore. https://www.corenet.gov.sg/einfo/Uploads/Code s/RBCA00004.pdf
Hui,  S.  C.  (2000).  Building  energy  efficiency standards  in  Hong  Kong  and  mainland  China. Proc.  of  the  2000  ACEEE  Summer  Study  on
Energy Efficiency in Buildings, https://www.eceee.org/library/conference_proce edings/ACEEE_buildings/2000/Panel_9/p9_17/
ISO , N. (2007). Building components and building elements:  Thermal  resistance  and  thermal transmittance: Calculation method. In: Internation  Organization  for  Standardization Geneva, CH. https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:6946:en
Li, D., Lam, J., & Wong, S. (2002). Daylighting and its implications to overall thermal transfer value (OTTV)  determinations. Energy , 27 (11),  991- 1008. https://doi.org/10.1016/S0360- 5442(02)00067-1
Natephra,  W.,  Yabuki,  N.,  &  Fukuda,  T.  (2018). Optimizing  the  evaluation  of  building  envelope design  for  thermal  performance  using  a  BIM- based overall thermal transfer value calculation. Building  and  Environment , 136 ,  128-145.
https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2018.03.032
Saputra, M. A., & Haryani, N. (2023). COMPARISON OF THERMAL INSULATION OF
GLASS  WOOL  AND  SUPERBTEX  TO  THE DRYING RATE OF
FISH DRYING EQUIPMENT. AUSTENIT , 15 (1), 31-35.
https://doi.org/10.5281/zenodo.7935333 Setiani, A. N., Harani, A. R., & Riskiyanto, R. (2018). PERHITUNGAN OVERALL THERMAL TRANSFER VALUE (OTTV) PADA SELUBUNG BANGUNAN. Arsir , 1 (2), 100-109. https://doi.org/10.32502/arsir.v1i2.879 SNI. (2011). Konservasi Energi Selubung Bangunan  pada  Bangunan  Gedung  SNI  03- 6389-2011.  In:  Standar  Nasional  Indonesia Jakarta. http://sispk.bsn.go.id/sni/DetailSNI/13242 Utari,  R.  P.  (2019). Analisa  Nilai  Overall  Thermal Transfer  Value  (OTTV)  Sebagai  Konservasi Energi  Selubung  Pada  Bangunan  Berdasarkan SNI 03-6389-2011 Prosiding SENTRA (Seminar Teknologi dan Rekayasa). https://doi.org/10.22219/sentra.v0i4.2321
Vijayalaxmi,  J.  (2010).  Concept  of  overall  thermal transfer  value  (OTTV)  in  design  of  building envelope to achieve energy efficiency. International
Journal of Thermal and
Environmental Engineering , 1 (2), 75-80.
https://doi.org/10.5383/ijtee.01.02.003