p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
Evaluasi Kinerja Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Sakit X di Jakarta Pusat
Rizky Fathan Witjaksono 1* , Mohammad Rangga Sururi 2
1,2 Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional Bandung Indonesia *Koresponden email: rizkyfathanw@gmail.com Diterima: 7 Februari 2023 Disetujui: 27 Februari 2023

## Abstract
Hospital  X  has  an  WWTP  which  since  its  inception  until  now  has  never  been  evaluated  and  there  is  a recycling tub that cannot function normally and there is a calculation error in the water mass balance to minimize  the  impact  of  wastewater  on  environmental  pollution,  so  an  evaluation  of  the  WWTP  unit  is carried out. The purpose of this study is to evaluate WWTP and provide suggestions related to optimizing wastewater treatment at X Hospital to improve wastewater removal performance. This study refers to design criteria and quality standards based on literature and evaluation of existing conditions using secondary data and primary data. Based on the evaluation results of the WWTP, it was found that the wastewater discharge was  166.3  m3/day,  has  an  efficiency  that  is  included  in  the  category  of  very  efficient  and  efficient  in processing wastewater pollutant parameters so that the wastewater treatment process runs well, and there is equalization, the first and second settling tanks, activated sludge, trickling filter, filtration, disinfection and recycling did not meet the design criteria so a recalculation was carried out. The solution provided is to tighten monitoring and testing of the condition of the quality of wastewater coming out of the WWTP unit by changing the sampling test method, re-measuring the quality of influent wastewater, improving the workings of the IPAL unit according to the applicable Standart Operation Procedure (SOP s ) . Keywords: evaluation, hospital WWTP, effectiveness, design criteria, influent, effluent

## Abstrak
Rumah Sakit X telah memiliki IPAL dimana sejak 2016 hingga saat ini belum pernah dilakukan evaluasi dan terdapat bak recycling yang tidak dapat berfungsi secara normal dan terdapat kesalahan perhitungan pada water mass balance untuk meminimasi dampak air limbah terhadap pencemaran lingkungan sekitar maka dilakukan evaluasi terhadap unit IPAL. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi IPAL serta  memberikan  saran  terkait  dengan  optimasi  pengolahan  air  limbah  di  Rumah  Sakit  X  untuk meningkatkan  kinerja  penyisihan  air  limbah.  Studi  ini  mengacu  pada  kriteria  desain  dan  baku  mutu berdasarkan  pada  literatur  dan  evaluasi  kondisi  eksisting  menggunakan  data  sekunder  dan  data  primer. Berdasarkan hasil evaluasi IPAL diperoleh debit air limbah sebesar 166,3 m3/hari, memiliki efisiensi yang masuk dalam kategori sangat efisien dan efisien dalam mengolah parameter pencemar air limbah sehingga proses pengolahan air limbah berjalan dengan baik, serta terdapat ekualisasi, bak pengendap pertama dan kedua,  lumpur  aktif,  trickling  filter,  filtrasi,  desinfeksi  dan  recycling  tidak  memenuhi  kriteria  desain sehingga dilakukan perhitungan ulang. Solusi yang diberikan yaitu memperketat pemantauan dan pengujian kondisi kualitas air limbah yang keluar dari unit IPAL dengan mengganti metode uji sampling, mengukur ulang kualitas air limbah influen, meningkatkan cara kerja dari unit IPAL yang disesuaikan dengan SOP yang berlaku.
Kata Kunci: evaluasi, IPAL rumah sakit, efektivitas, kriteria desain, influen, efluen

## 1. Pendahuluan
Pertambahan jumlah fasilitas kesehatan dan jumlah pasien rumah sakit di DKI Jakarta menyebabkan meningkatnya  jumlah  air  limbah  yang  dihasilkan maka  risikonya pencemaran  terhadap  lingkungan  akan semakin  tinggi  yang  diakibatkan  oleh  penurunan  kualitas  dari  air  limbah  rumah  sakit.  Dalam  upaya minimalisasi  dampak  dari  air  limbah  rumah  sakit  serta  untuk  menciptakan  lingkungan  yang  sehat  dan nyaman, pemerintah mewajibkan setiap sarana pelayanan kesehatan menyediakan fasilitas pengolahan air limbah  yang  sesuai  standar  dan  memenuhi  baku  mutu  [1].  Pengelolaan  air  limbah  rumah sakit  terutama limbah medis memerlukan penanganan khusus sebelum dialirkan ke pembuangan akhir. Pengelolaan yang baik dari limbah medis sangat penting untuk meminimalisir resiko penularan penyakit.
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
Air limbah merupakan residu hasil proses produksi yang berbentuk cair yang sudah tidak berguna lagi dan harus dikelola sebelum dibuang ke sistem badan lingkungan agar tidak menimbulkan pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan [2]. Air limbah rumah sakit adalah seluruh buangan cair yang berasal dari hasil proses seluruh kegiatan rumah sakit, yang meliputi : air limbah domestik, yakni air buangan dari rumah sakit yang banyak mengandung mikroorganisme patogen, bahan kimia beracun dan radioaktif [3] serta darah yang berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan yang proses penanganannya dapat melalui IPAL [4]. Komposisi dan karakteristik air limbah rumah sakit cukup spesifik dan mempunyai dampak yang cukup besar  memerlukan  penanganan  khusus  pula  [5].  Oleh  karena  itu,  diperlukan  pengelolaan  secara  benar berbasis komposisi dan karakteristik air limbah untuk meminimalisir tingkat kontaminasi dari air limbah tersebut. Berdasarkan dari teori diatas, evaluasi Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) rumah sakit perlu dilakukan untuk menganalisis tingkat dan kualitas pengolahan air limbah serta dilakukan upaya perbaikan lebih lanjut bila diperlukan.
Di Indonesia, kondisi pengolahan dan pengelolaan air limbah rumah sakit sangat menghawatirkan yaitu hanya 36 % dari rumah sakit yang memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sisanya 64 % dari air limbahnya dibuang langsung ke badan air penerima tanpa proses pengolahan terlebih dahulu atau menggunakan sumur resapan [6].  Sejak awal IPAL Rumah Sakit X didirikan hingga saat ini belum pernah dilakukan evaluasi yang mengkaji kinerja proses unit IPAL. Pada saat ini terdapat bak recycling yang tidak dapat berfungsi secara normal serta adanya kesalahan perhitungan pada water mass balance. Oleh karena itu,  dibutuhkan  suatu  evaluasi  yang  terkait  dengan  kinerja  IPAL  yang  baik  dan  tepat  untuk  mengetahui seberapa optimal dan efisien kinerja IPAL dalam mengolah air limbah.
Adanya sistem IPAL optimal dan efisien maka air limbah yang dibuang (efluen) oleh IPAL dapat memenuhi  baku  mutu  yang  telah  ditentukan  yaitu  Peraturan  Gubernur  DKI  Jakarta  No.69  tahun  2013, sehingga air limbah tersebut dapat dengan aman dialirkan ke lingkungan atau sungai tanpa membahayakan makhluk hidup dan mencemari badan air serta menurunkan kualitas lingkungan. Selain itu, evaluasi yang dilakukan  yaitu  dengan  membandingkan  debit  air  limbah  yang  masuk  ke  IPAL  dengan  kapasitas  debit pengolahan air limbah pada IPAL tersebut dan membandingkan hasil perhitungan unit-unit pengolahan air limbah yang terdapat pada IPAL dengan kriteria desain dari berbagai literatur [7]. Hasil yang diharapkan dari evaluasi ini adalah dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas IPAL.
Maksud dari penelitian ini yaitu melakukan evaluasi sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta memberikan saran berkaitan dengan optimasi teknologi pengolahan air limbah di Rumah Sakit X agar mampu meningkatkan performa penyisihan air limbah medis influen. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis karakteristik influen dan efluen air limbah yang dihasilkan oleh  IPAL  Rumah  Sakit    X,  melakukan  perbaikan  rancangan  unit  Diagram  Alir  Proses  (DAP)  IPAL, mengetahui  debit  pada  kondisi  eksisting  untuk  digunakan  pada  perhitungan  evaluasi  dimensi  Instalasi Pengolahan  Air  Limbah  (  IPAL)  di  Rumah  Sakit    X.  Juga menjelaskan  efektivitas  pengolahan  setiap parameter air limbah oleh IPAL Rumah Sakit  X, mengidentifikasi unit-unit yang perlu perbaikan desain dan perhitungan ulang terhadap dimensi unit pengolahan air limbah di Rumah Sakit   X dan perencanaan unit pengolahan air limbah yang mendukung aspek resource and recovery IPAL Rumah Sakit X.

## 2. Uraian Lokasi Studi
Rumah Sakit X sebagai rumah sakit umum tipe B dengan status akreditasi paripurna. Rumah Sakit X secara khusus menjadi pusat rujukan pelayanan kesehatan di DKI Jakarta dan secara umum di wilayah Jakarta  Pusat.  Sumber  air  limbah  yang  terdapat  di  Rumah  Sakit  X  menghasilkan  kuantitas  air  limbah unitnya terdiri dari unit pelayanan medis (Unit Gawat Darurat (UGD), unit rawat  inap, unit rawat jalan, kamar  jenazah),  unit  penunjang  medis  (laboratorium,  unit  radiologi,  unit  farmasi),  unit  penunjang  non medis (sarana prasarana fisik seperti gedung, asrama, kantor, kantin, mess, Gedung Serba guna (GSG) dan unit laundry. Sedangkan diagram alir proses pengolahan air limbah dan bagan neraca air limbah di Rumah Sakit X Jakarta Pusat terlampir pada Gambar 1 .
Limbah Dapur Limbah Laundry IPAL Kompak 100 (120 m3/hari) Filtrasi Limbah cair dari kloset, rawat inap, rawawt jalan, dan UGD Limbah Laboratorium
Septic Tank Ptb Kitchen
Ptb Laundry Heavy Metal Precipitator Bak Kontrol Bak Inlet ( Bar screen ) Bak Sedimentasi 1 Bak Ekualisasi Bak Aerasi (1-4) Trickling Filter Bak Sedimentasi 2 Bak Recycling Desinfeksi Bak UV Kali Krukut Kolam Ikan
Gambar 1. Diagram alir pengolahan air limbah di Rumah Sakit X Sumber: Bagian Kesehatan Lingkungan dan K3 Rumah sakit X, 2021
Berdasarkan Gambar 1 unit pengolahan air limbah yang terdapat di Rumah Sakit X terdiri dari unit proses  dan  unit  operasi  diantaranya  bak inlet , barscreen ,  bak  ekualisasi,  bak  sedimentasi  primer,  bak sedimentasi sekunder, bak filtrasi, lumpur aktif , trickling filter , desinfeksi. Sedangkan debit air limbah yang digunakan dalam perhitungan unit air limbah di Rumah Sakit X yaitu sebesar 166,3 m 3 /hari.

## 3. Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  pada  Instalasi  Pengolahan  Air  Limbah  (IPAL) Rumah  Sakit  X di  Jakarta Pusat.  Penelitian  dimulai  dengan  survei  lapangan,  studi  literatur,  penentuan  hipotesis,  pengambilan data untuk proses evaluasi berupa data primer dan data sekunder, rekapitulasi atau pengumpulan data, evaluasi pada masing-masing unit operasi dan unit proses, perhitungan dan perencanaan efektivitas IPAL.
Data Tambahan lainnya yang dikumpulkan antara lain foto semua unit pengolahan yang terdapat di IPAL Rumah Sakit X. Asumsi-asumsi dari data sekunder IPAL Rumah Sakit X berupa data debit air limbah, data karakteristik inlet dan outlet IPAL, data pemeriksaan kualitas air limbah inlet dan outlet IPAL Rumah Sakit  X.  Evaluasi  kinerja  dari  IPAL  Rumah  Sakit  X  dilakukan  dengan  membandingkan  antara  kondisi eksisting dari influen dan efluen IPAL dengan menggunakan baku mutu yang telah ditentukan yaitu Pergub DKI Jakarta No.69 tahun 2013 dan kriteria desain yang dipilih dari berbagai literatur, menghitung efisiensi pengolahan air limbah, membandingkan dan perencanaan unit resource and recovery pada kondisi eksisting agar dapat mengolah air limbah.
Metode evaluasi yang akan digunakan ini bertujuan untuk melihat apakah kondisi eksisting sudah sesuai  dengan  baku  mutu dan  kriteria  desain  kemudian dikaji  ulang  apakah  IPAL  masuk dalam  rentang kriteria  desain  yang  ada.  Apabila  belum  memenuhi  kriteria  desain  dilakukan  perbaikan  dimensi  dan spesifikasi  teknis  unit  IPAL  yang  tidak  sesuai  dengan  kriteria  desain  yang  telah  ditentukan  di  masa mendatang  serta  dikaji  kembali  apakah  IPAL  yang  ada  sudah  memiliki  efektivitas  yang  baik  dalam mengolah  air  limbah.  Ini  dilakukan  dengan  menghitung  besarnya  persentase  penyisihan  parameter pencemar  air  limbah.  Parameter  pencemar  yang  akan  dilakukan  perhitungan  efisiensinya  diantaranya Ammonia, BOD 5 , COD, MBAS, Minyak dan Lemak, Permanganat, Total Suspended Solids (TSS). Selain itu,  dilakukan  pula  analisis  terhadap  kualitas  air  influen  dan  efluen  dari  air  limbah  hasil  pemeriksaan kualitas dari analisis laboratorium dari Perumda PAL JAYA.
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
Standar baku mutu disesuaikan dengan Pergub DKI Jakarta no.69 tahun 2013 tentang baku mutu air limbah bagi kegiatan dan/atau usaha. Nilai baku mutu air limbah dan metode pengukuran air limbah yang digunakan dalam menghitung parameter air limbah dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Baku mutu dan metode pengukuran air limbah Parameter Uji Satuan Metode Uji Baku Mutu Ammonia mg/L SNI 06-6989.30-2005 10 BOD5 mg/L SNI 6989.72:2009 30 COD mg/L SNI 6989.2:2009 80 MBAS mg/L SNI 06-6989.51-2005 10 Minyak & Lemak mg/L APHA 5520 D 2017 10 Kalium Permanganat mg/L SNI 06-6989.22-2004 85 TSS mg/L SNI 06-6989.3-2004 30
Sumber: Hasil Uji Laboratorium Perumda PAL JAYA, 2021

## 4. Identifikasi dan Evaluasi
Untuk pembahasan evaluasi yang dilakukan pada studi ini dilakukan dengan cara membandingkan data hasil uji kualitas air limbah rumah sakit dengan baku mutu yang berlaku dan hasil perhitungan dimensi dari data kondisi eksisting unit pengolahan air limbah dengan kriteria desain dari berbagai sumber literatur serta  perencanaan  unit resource  and  recovery pada  kondisi  eksisting  agar  dapat  mengolah  air  limbah menjadi air bersih untuk menyiram tanaman. Berikut ini merupakan hasil evaluasi dari unit pengolahan air limbah yang terdapat di IPAL Rumah Sakit X.

## 4.1. Evaluasi Kualitas Air Limbah Rumah Sakit X
Hasil perhitungan efisiensi pengolahan air limbah dan perbandingan kualitas influen dan efluen air limbah tanggal 17 September 2021, pukul 08.00 dan 15.00 WIB dapat dilihat pada Tabel 2 dengan rumus:
𝑛  = Nilai Influen – Nilai Efluen Nilai Influen × 100% (2)
Tabel 2 . Perbandingan kualitas influen dan efluen air limbah pada IPAL Rumah Sakit X
(17 September 2021 Pukul 08.00 dan 15.00 WIB)
Parameter Influen (mg/L)  Efluen (mg/L)                   Efisiensi pH 7 7 - Amonia 35,39 0,1 Efisiensi = 35,39 −0,1 35,39 𝑥 100 % = 99,7 % BOD 5 52,99 7,51 Efisiensi = 52,99 −7,51 52,99 𝑥 100 % = 85,83 %
COD 115,9 58,69 Efisiensi = 115,9 −58,69 115,9 𝑥 100 % = 49,4 % Senyawa Aktif Biru Metilen (MBAS) 1,2 0,36 Efisiensi = 1,2 −0,36 1,2 𝑥 100 % = 70 % Minyak & Lemak 11,35 4,95 Efisiensi = 11,35 −4,95 11,35 𝑥 100 % = 56,4 % Zat Organik (KMnO 4 ) 63,2 11,04 Efisiensi = 63,2 −11.04 63,2 𝑥 100 % = 82, 53 % Zat Padat Tersuspensi (TSS) 24,5 3,88 Efisiensi = 24,5 −3,88 24,5 𝑥 100 % = 84,2 %
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
Berdasarkan Tabel 2 hasil perhitungan efisiensi pengolahan air limbah di Rumah Sakit X didapatkan seluruh  parameter  efluen  telah  memenuhi  baku  mutu  air  limbah  rumah  sakit.  Berdasarkan  Pergub  DKI Jakarta No.69 tahun 2013 dan kategori efisiensi pengolahan air limbah berdasarkan [8]: Parameter COD (biologis) dan minyak & lemak termasuk ke dalam kategori cukup efisien dikarenakan nilai efisiensi yang didapatkan antara 40-60%, Parameter Senyawa Aktif Biru Metilen (MBAS) termasuk ke dalam  kategori efisien dikarenakan nilai efisiensi yang didapatkan antara 60-80%. Parameter lainnya seperti amonia, zat organik  (KMnO 4 ),  BOD 5 ,  Zat  Padat  Tersuspensi  (TSS)  termasuk  ke  dalam  kategori  sangat  efisien dikarenakan  nilai  efisiensi  yang  didapatkan diatas  80%  sehingga proses  pengolahan  air  limbah  di  IPAL Rumah Sakit X dikatakan berhasil.
4.2 Evaluasi Dimensi Unit Pengolahan Air Limbah

## A. Bak Inlet
Berdasarkan  data  kondisi  eksisting  pada Tabel  3 maka  didapatkan  hasil  perhitungan  dimensi  dari unit inlet IPAL pada Tabel 3.
Tabel 3. Parameter operasi unit inlet No. Parameter Satuan Dimensi Awal   Dimensi Ideal 1. Volume (V) m3 8,82 4,5 2. Panjang (P) m 3,1 1,7 3. Lebar (L) m 0,84 0,67 4. Tinggi (T) m 5 4 Sumber: Hasil perhitungan, 2021
Berdasarkan perhitungan Tabel 3, unit dimensi awal bak inlet pada IPAL Rumah Sakit X yaitu 3,1 m x 0,84 m x 5 m. Sedangkan dimensi ideal dari unit bak inlet setelah dilakukan perhitungan ulang yaitu 1,678 m x 0,67 m x 4 m.
B. Barscreen
Berdasarkan data kondisi eksisting pada Tabel 3 maka didapatkan hasil perhitungan dimensi dari unit barscreen IPAL terlampir pada Tabel 4.
Tabel 4. Parameter operasi unit barscreen No. Parameter Kriteria Desain 1) Nilai 2) Satuan Keterangan 1.  Kecepatan aliran saat melewati barscreen 0,3-0,6 0,5 m/s Sesuai 2.  Hilang tekan melalui batang (HL) <150 5,5 mm Sesuai 3.  Jari-jari hidrolis (R) - 35,58 m - Sumber: 1) [9] ; 2) Hasil perhitungan, 2021
Berdasarkan  perhitungan  diatas  seluruh  parameter  unit barscreen pada  IPAL  Rumah  Sakit  X memenuhi persyaratan  sesuai  dengan  kriteria  desain.  Oleh karena  itu  dimensi  dari  unit barscreen sudah sesuai dan tidak perlu dilakukan perbaikan desain.

## C. Bak Ekualisasi (TAR)
Berdasarkan  data  kondisi  eksisting  pada Tabel  4 maka  didapatkan  hasil  perhitungan  dimensi  dari evaluasi bak ekualisasi unit IPAL terlampir pada Tabel 5.
Tabel 5. Parameter operasi unit bak ekualisasi No. Parameter Kriteria Desain 1) Kondisi eksisting 2) Hasil evaluasi Satuan 1. Debit (Q) - 166,3 166,3 m 3 /hari 2. Kedalaman (H) - 3 3 m 3. Panjang (P) - 8 2,72 m 4. Lebar (L) - 5 1,7 m 5. Waktu detensi (Td) <2 17,28 2 jam
Sumber: 1) [9] ; 2) Hasil perhitungan, 2021
Berdasarkan perhitungan diatas dimensi awal bak ekualisasi pada IPAL Rumah Sakit X yaitu 8 m x 5 m x 3 m. sedangkan dari hasil perhitungan ulang didapatkan dimensi dari unit bak ekualisasi yaitu 2,72 m  x  1,7  m  x  3  m.  Waktu  Detensi  (Td)  yang  lama  akan  berdampak  pada  tingginya  kandungan Total Suspended Solids (TSS) dan oksigen terlarut (DO) pada air limbah.
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934

## D. Bak Pengendap Pertama (PST)
Berdasarkan data kondisi eksisting maka didapatkan hasil perhitungan dimensi dari evaluasi bak pengendap pertama (PST) unit IPAL terlampir pada Tabel 6.
Tabel 6. Parameter operasi unit Bak Pengendap Pertama (PST) No. Parameter Satuan Kriteria desain 1) Kondisi Eksisting Hasil Evaluasi 2) 1. Debit m3/hari - 166,3 166,3 2. Kedalaman m - 5 4,7 3. Panjang m - 3 2,82 4. Lebar m - 1,7 1,6 5. Volume m3 - 25,5 21,2 6. Waktu detensi jam 1-3 3,68 3 7. 8. Kecepatan horizontal Bilangan Reynolds (NRe) m/detik - <1 <2.000 0,063 76,19 0,063 76,19 Sumber: 1) Hasil perhitungan, 2021; 2) [9]
Berdasarkan perhitungan diatas didapatkan dimensi awal bak pengendap pertama (PST) pada IPAL Rumah Sakit X yaitu 3 m x 1,7 m x 5 m. sedangkan dari hasil perhitungan ulang didapatkan dimensi dari unit bak pengendap pertama (PST) setelah dilakukan perhitungan ulang yaitu 2,82 m x 1,6 m x 4,7 m.

## E. Bak Aerasi Lumpur Aktif
Berdasarkan  data  kondisi  eksisting  maka  didapatkan  hasil  perhitungan  dimensi  dari  evaluasi  bak aerasi lumpur aktif unit IPAL terlampir pada Tabel 7.
Tabel 7. Parameter operasi unit bak aerasi lumpur aktif Parameter Satuan Kriteria desain 1) s Hasil Evaluasi 2) Bak 1   Bak 2   Bak 3 Bak 4 Bak 1 Bak 2 Bak 3 Bak 4 Debit m 3 /hari - 166,3 166,3 166,3 166,3 166,3 166,3 166,3 166,3 Kedalaman m - 1,96 1,82 1,6 1,37 2,78 2,61 2,3 2,045 Panjang m - 3,5 3,5 3,5 3,5 4,98 5,04 5,75 5,24 Lebar m - 1,75 1,75 1,25 1,3 2,43 2,52 2,05 1,94 Total Waktu Hidrolis jam 3-5 1,7 1,6 1,5 0,9 5 4,8 4,5 3
Sumber: 1) [10] ; 2) Hasil perhitungan, 2021
Berdasarkan perhitungan diatas didapatkan dimensi awal dan hasil perhitungan ulang dimensi bak aerasi lumpur aktif 1 sampai 4 dapat dilihat pada Tabel 7 .

## F. Bak Trickling Filter
Berdasarkan  data  kondisi  eksisting  maka  didapatkan  hasil  perhitungan  dimensi  dari  evaluasi  bak trickling filter pada IPAL terlampir pada Tabel 8.
Tabel 8. Parameter Operasi Unit Bak Trickling Filter No. Parameter Satuan Kriteria Desain 1) Kondisi eksisting 2) Hasil evaluasi 1. Debit (Q) m 3 /hari - 166,3 166,3 2. Kedalaman (H) m - 1,5 2,86 3. Panjang (P) m - 2 3,82 4. Lebar (L) m - 1,2 2,28 5. Hydraulic Retention Time (HRT) m/hari 4-10 7,2 24,9
Sumber: 1) Hasil perhitungan, 2021; 2) [11]
Berdasarkan  perhitungan Tabel  8 didapatkan  dimensi  awal  bak trickling  filter pada  IPAL  Rumah Sakit X yaitu 2 m x 1,2 m x 1,5 m. sedangkan dari hasil perhitungan ulang didapatkan dimensi dari unit bak trickling filter yang sesuai dengan kriteria desain yaitu 3 , 82 m x 2,28 m x 2,86 m. G. Bak Filtrasi
Berdasarkan  data  kondisi  eksisting . maka  didapatkan  hasil  perhitungan  dimensi  dari  evaluasi  bak filtrasi pada IPAL terlampir pada Tabel 9.
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
Tabel 9. Parameter operasi unit bak filtrasi No. Parameter Satuan Kriteria Desain 1) Kondisi eksisting 2) Hasil evaluasi 1. Debit m 3 /hari - 166,3 166,3 2. Tinggi bak filtrasi m - 1,72 1,72 3.  Diameter bak filtrasi m - 1,3 1,12 4. Headloss maksimum m - 7,3 7,3 5. Kecepatan filtrasi m/jam 7-10 5,2 7
Sumber:1) [11] ; 2) Hasil perhitungan, 2021
Berdasarkan perhitungan diatas didapatkan dimensi awal bak filtrasi pada IPAL Rumah Sakit X yaitu Panjang x lebar x tinggi (2 m x 1,2 m x 1,5 m). sedangkan dari hasil perhitungan ulang didapatkan dimensi dari unit bak filtrasi setelah dilakukan perhitungan ulang yaitu 2 m x 0,24 m x 1,5 m H. Bak Desinfeksi
Berdasarkan  data  kondisi  eksisting . maka  didapatkan  hasil  perhitungan  dimensi  dari  evaluasi  bak desinfeksi pada IPAL terlampir pada Tabel 10.
Tabel 10. Parameter operasi unit bak desinfeksi No. Parameter Satuan Kriteria desain 1) Kondisi Eksisting Hasil Evaluasi 2) 1. Debit m 3 /hari - 166,3 166,3 2. Kedalaman m - 0,4 0,3 3. Panjang m - 0,7 1,9 4. Lebar m - 0,6 0,2 5. Kecepatan Horizontal m/menit 2-4,5 1,408 2 6. Waktu Bak Kontak menit 15-45 34,48 15
Sumber:1) [12] ; 2) Hasil perhitungan, 2021
Berdasarkan perhitungan diatas didapatkan dimensi awal bak filtrasi pada IPAL Rumah Sakit X yaitu panjang x lebar x tinggi (0,7 m x 0,6 m x 0,4 m). Sedangkan dari hasil perhitungan ulang didapatkan dimensi dari unit bak filtrasi setelah dilakukan perhitungan ulang yaitu 2,05 m x 0,205 m x 0,208 m.
I. Bak Recycling
Berdasarkan  data  kondisi  eksisting maka  didapatkan  hasil  perhitungan  dimensi  dari  evaluasi  bak Recycling pada IPAL terlampir pada Tabel 11.
Tabel 11. Parameter Operasi Unit Bak Recycling No. Parameter Satuan Kriteria desain 1) Kondisi Eksisting Hasil Evaluasi 2) 1. Debit m 3 /hari - 166,3 166,3 2. Kedalaman m - 2,1 3,45 3. Panjang m - 3,5 5,68 4. Lebar m - 1,5 2,46 5. Kecepatan Horizontal m/menit 2-4,5 1,408 2 6. Volume bak recycling menit 13,2 -198 11,025 48 Sumber:1) [13]; 2) Hasil perhitungan, 2021
Berdasarkan perhitungan diatas didapatkan dimensi awal bak recycling pada IPAL Rumah Sakit X yaitu panjang x lebar x tinggi (3,5 m x 1,5 m x 2,1 m). sedangkan dari hasil perhitungan ulang didapatkan dimensi dari unit bak recycling setelah dilakukan perhitungan ulang yaitu 5,68 m x 2,461 m x 3,445 m.

## 4.3. Perencanaan Unit Resource and Recovery
Digester  Anaerobik  dengan  tipe  kubah  tetap  ( fixed  dome )  yang  dibangun  dengan  menggali  tanah kemudian  dibuat  dengan  bata,  pasir,  dan  semen  yang  berbentuk  seperti  rongga  yang  kedap  udara  dan berstruktur seperti kubah (bulatan setengah bola). Jenis ini dikembangkan di  Tiongkok sehingga disebut juga  tipe  kubah  [14].  Pada  bagian  atas  atau  disebut  kubah  tetap  ( fixed  dome ),  gas  terkumpul  di  bagian tersebut dan di bagian bawah terdapat digester sebagai tempat pencerna air limbah. Hasil perencanaan pada unit resource dan recovery dapat dilihat pada Tabel 12.
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
Tabel 12. Parameter perencanaan digester anaerobik Parameter Satuan Nilai TSS kg/ m 3 166,3 Q air limbah m 3 /hari 0,022 V kubah Total m 3 0,275 V media biofilter m 3 27,5 Volume Keseluruhan (Kubah +media biofilter ) m 3 27,125 Waktu Detensi (Td) jam 3,914 Panjang m 3 Lebar m 1,5 Kedalaman * m 6 Sumber :* [10]
Berdasarkan perencanaan unit digester anaerobik didapatkan dimensi panjang x lebar x tinggi (3 m x 1,5 m x 6 m). Penambahan unit anaerobik digester berfungsi untuk memulihkan kembali sejumlah gas metana (CH 4 ) yang dihasilkan dengan mengubah sekitar 40 %- 60 % padatan organik menjadi metana (CH 4 ) dan karbondioksida (CO 2 ) yang hasilnya air olahannya dapat digunakan untuk kegiatan menyiram tanaman, kegiatan mencuci dan flushing.

## 5. Kesimpulan
Setelah dilakukan evaluasi terhadap unit pengolahan IPAL, maka dapat diambil kesimpulan antara lain  berdasarkan  hasil  uji  kualitas  air  dan  performa  kerja  IPAL  memiliki  efisiensi  degradasi  parameter kualitas air limbah yang sangat efektif, efektif dan cukup efektif serta seluruh parameter yang diuji telah sesuai dengan standar mutu yang berlaku pada Pergub DKI Jakarta No.69 tahun 2013 tentang baku mutu air limbah bagi atau/dan usaha proses pengolahan berlangsung , pada IPAL terdapat bak ekualisasi (TAR), bak  pengendap  pertama  (PST),  lumpur  aktif,  bak trickling  filter ,  unit  filtrasi,  unit  desinfeksi  dan  bak recycling tidak memenuhi kriteria desain sehingga perlu dilakukan penyesuaian ulang dimensi unit tersebut agar  sesuai  dengan  kriteria  desain  yang  diberikan,  serta  ditambahkan  unit resource dan recovery yaitu digester anaerobik agar pengolahan berlangsung lebih optimal.

## 6. Saran
Berdasarkan dari hasil evaluasi kinerja yang dilakukan pada saat penelitian di Rumah Sakit  X maka penulis  memberikan  saran  untuk  dapat  dijadikan  pertimbangan  perbaikan  kedepannya  diantaranya memperketat  pemantauan  dan  pengujian  kondisi  kualitas  air  limbah  yang  keluar  dari  unit  IPAL  dengan mengganti  metode  uji  sampling. Melakukan  perbaikan  maupun  penggantian  unit  pada  pompa  dan menjalankan pompa IPAL sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) berlaku. Juga melakukan perbaikan  operasional  pengolahan  air  limbah  seperti  frekuensi maintenance dinaikan  dari  operator pengolahan air limbah minimal 3 sampai 6 bulan sekali, guna meningkatkan kinerja dari unit pengolahan air limbah, melakukan pengukuran ulang terhadap kualitas air limbah influen perlu dilakukan secara rutin agar efisiensi dari setiap unit pengolahan air limbah dapat diketahui secara akurat.

## 7. Daftar Pustaka
[1]   Menteri Kesehatan RI, "Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010," Jakarta, 2010.
[2]   Permadi, "Utilitas Pengolahan Limbah Cair Rumah Sakit," NALARs, July 2011.
[3]   N. I. Said, Teknologi Pengolahan Air Limbah (Teori dan Aplikasi), Jakarta: Penerbit Erlangga , 2017.
[4]   Kemenkes RI, Pedoman Teknis IPAL Rumah Sakit, Jakarta: Kementrian Kesehatan RI, 2011.
[5]   F.Agustina. Evaluasi parameter produksi biogas dari limbah cair industri tapioka dalam bioreaktor anaerobik 2 tahap . Semarang: Universitas Diponegoro,2011.
[6]   Prayitno, "Teknologi Pengolahan Air Limbah Rumah Sakit," Jurnal Pembangunan dan Alam Lestari, 2011.
[7]   Peraturan Gubernur, No.68 Tahun 2013 Baku mutu Air limbah bagi Kegiatan dan/atau Usaha.
[8]   S. d. Suparmin, Pembuangan Tinja dan Limbah Cair, Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2012.
[9]   M. a. Eddy, Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery, New York: McGraw Hill, 2014.
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
[10]  Kementrian PUPR, Peraturan Menteri PUPR no.04 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengolahan Air Limbah, Jakarta, 2017.
[11]  M. Sholichin. Pengelolaan Air Limbah: Proses Pengolahan Air Limbah dengan Biakan Tersuspensi. Brawijaya University, Malang, 2012.
Tchobanoglous, Wastewater Engineering: Treatment and Resource, New York : McGraw Hill, 2014.
[13]  I. G. Wenten, "Teknologi Membran: Prospek dan Tantangannya di Indonesia," Orasi Ilmiah Guru Besar ITB, 2016.
[14]  F.  Kaswinarni,  "Kajian  Teknis  Pengolahan  Limbah  Padat  dan  Cair  Industri  Tahu,"  Universitas Diponegoro, Semarang, 2017.
[15]  T. P. Shirley W, Utilitas Bangunan Modul Plumbing, Jakarta Timur : Griya Kreasi, 2015.
[16]  N.  I.  Said, "Metoda  Penghilangan  Logam  Merkuri  Di  Dalam  Air  Limbah  Industri." Jurnal  Air Indonesia , vol. 6, no. 1, 2010
[17]  I. R. M. O. B. A. S. Preisi Goni, "Evaluasi Kinerja Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R. D. Kandou Manado," ejournal Unsrat, 2021.