## PERENCANAAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) KOMUNAL DI PERUMAHAN GRIYA PRIMA SRIWIJAYA DAN PERUMAHAN DEYHAN ABADI,

## KOTA PALEMBANG
Nurcholis Salman 1) , Fadhila Muhammad Libasut Taqwa 2) , Muhamad Lutfi 3)
1) Program Studi Teknik Lingkungan, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya
2), 3) Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik dan Sains, Universitas Ibn Khaldun Bogor Email: nurcholissalman@umtas.ac.id 1) ; fadhila.muhammad@uika-bogor.ac.id 2) ; mlutfi@ft.uika-bogor.ac.id 3)

## ABSTRAK
Sebagai  upaya  peningkatan  kualitas  hidup  dan  lingkungan  di  kawasan  permukiman  Kota Palembang, dilakukan upaya berupa pengembangan sistem sanitasi melalui program pembangunan Instalasi  Pengolahan  Air  Limbah  (IPAL)  Komunal,  yang  berlokasi  di  Perumahan  Griya  Prima Sriwijaya  dan  Perumahan  Deyhan  Abadi,  Kota  Palembang.  Penelitian  dilakukan  dengan  tujuan untuk  merencanakan  perangkat  IPAL  komunal  yang  efisien  dan  handal,  serta  mudah  dalam pengoperasian  dan  perawatannya.  Tahapan  perencanaan  yang  dilakukan  meliputi pengukuran topografi  area perumahan dan  penampang melintang sungai, kajian  proyeksi  timbulan air limbah dan  kapasitas  IPAL  komunal  dengan  teknologi Anaerobic  Baffled  Reactor ( ABR ),  termasuk  di dalamnya  desain  sistem  perpipaan,  desain bak  penampungan  limbah,  desain bak  pengendapan awal, desain bak anaerob, desain bak aerob, desain bak pengendapan akhir dan desain bak resapan. Mengingat  bahwa  kedua  perumahan  memiliki  karakter  dan  volume  timbulan  limbah  yang  tidak berbeda,  maka  dimensi  IPAL  komunal  yang  direncanakan  adalah  sama  besar,  dengan  kapasitas 200  m 3 /hari.  Berdasarkan  perhitungan  yang  telah  dilakukan,  dimensi  bak  penampungan  limbah, bak pengendapan awal, bak anaerob, bak aerob, dan bak pengendapan akhir berturut – turut adalah sebesar 40 m 3 , 70 m 3 , 45 m 3 , 25 m 3 , dan 40 m 3 .
Kata  kunci: Instalasi  Pengolahan  Air  Limbah  (IPAL)  Komunal , Anaerobic  Baffled  Reactor ( ABR ), sistem sanitasi perkotaan.

## ABSTRACT
As  an  effort  to  improve  the  quality  of  life  and  the  environment  in  the  residential  area  of Palembang  City,  efforts  have  been  made  to  develop  a  sanitation  system  through  the  Communal Wastewater  Treatment  Plant  (WWTP)  construction  program,  which  is  located  at  Griya  Prima Sriwijaya  Housing  and  Deyhan  Abadi  Housing,  Palembang  City.  The  research  was  conducted with the aim of planning an efficient and reliable communal WWTP device, as well as being easy to  operate  and  maintain.  The  planning  stages  carried  out  include  measuring  the  topography  of residential  areas  and  river  cross  sections,  studies  of  projected  wastewater  generation  and  the capacity  of  communal  WWTPs  with  Anaerobic  Baffled  Reactor  (ABR)  technology,  including  the design of the piping system, the design of the waste collection tank, the design of the initial settling basin,  the  design  of  the  piping  system,  anaerobic  tank  design,  aerobic  tank  design,  final sedimentation basin design and absorption tank design. Considering that the two housing estates have  similar  characteristics  and  volumes  of  waste  generation,  the  dimensions  of  the  planned communal  WWTPs  are  the  same,  with  a  capacity  of  200  m 3 /day.  Based  on  the  calculations  that have been carried out, the dimensions of the waste collection tank, initial settling basin, anaerobic tank,  aerobic  tank,  and  final  sedimentation  tank  are  40  m 3 ,  70  m 3 ,  45  m3,  25  m 3 ,  and  40  m 3 respectively.
Keywords:  Wastewater  Treatment  Plant  (WWTP)  Communal, Anaerobic  Baffled  Reactor  (ABR), urban sanitation system.

## 1. PENDAHULUAN
Air  limbah  di  kota-kota  besar  di  Indonesia, termasuk  juga  Kota  Palembang,  dapat  dibagi menjadi  tiga  yaitu  air  limbah  industri,  air limbah  domestik  (buangan  rumah  tangga)  dan air limbah perkantoran dan/atau pertokoan.
Dalam upaya meningkatkan kualitas kondisi sanitasi  untuk  memenuhi  kebutuhan  yang semakin  meningkat  di  kota–kota  Sumatera Selatan  maka  diperlukan  adanya  yang  memuat seluruh  komponen  sektor  sanitasi  secara  utuh
dan  terpadu.  Juga  harus  memuat  komponen komponen lain yang mempengaruhi pengelolaan  sanitasi,  misalnya  komponen kelembagaan,  pemberdayaan  masyarakat  dan peningkatan sumberdaya manusia (SDM).
Secara khusus, upaya yang dilakukan dalam sektor  sanitasi,  dalam  hal  ini  pengelolaan  air limbah domestik, meliputi peningkatan kualitas beragam  air  limbah  domestik,  pengembangan on-site management, sanitasi berbasis masyarakat, program percontohan sistem pengolahan  air  limbah  skala  lingkungan
berbasis  masyarakat,  pengembangan  cakupan pelayanan  sistem  air  limbah  terpusat  yang  ada, peningkatan
perencanaan pembangunan prasarana  sarana  air  limbah,  penelitian  dan pengembangan  serta  aplikasi  teknologi  tepat guna  ramah  lingkungan.  Terutama  mengingat bahwa  salah  satu  permasalahan  yang  terjadi pada  saat  ini  adalah  lambatnya  pertumbuhan pembangunan  sarana  pengolahan  air  limbah secara  terpusat,  sehingga  pengolahan  terhadap air  limbah  tersebut  juga  menjadi  lamban  yang pada  akhirnya  akan  berdampak  terhadap  mutu lingkungan dan kualitas hidup masyarakat.
Penelitian ini bertujuan untuk merencanakan perangkat  Instalasi  Pengelolaan  Air  Limbah (IPAL)  komunal,  yang  berlokasi  di  Perumahan Griya  Prima  Sriwijaya  dan  Perumahan  Deyhan Abadi,  Kota  Palembang  yang  mengacu  kepada perencanaan  umum  atau Master  Plan Kota. Lokasi perumahan tersebut berada di atas lahan bekas rawa-rawa yang sebagian sudah ditimbun dan  sudah  terbangun  ratusan  unit  rumah  yang direncanakan.
Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Selatan  melalui  Dinas  Pekerjaan  Umum  Cipta Karya  dan  Perumahan  Kota  Palembang menghendaki agar pengelolaan pembuangan air limbah  rumah  tangga  dapat  dikelola  secara dengan  sistem  terpusan  dengan  skala  kawasan atau  skala  komunitas.  Mengingat  bahwa  muka air  tanah  sangat  dangkal,  dikhawatirkan  bahwa septic  tank individu  tidak  akan  optimal  (cepat penuh)  dan  bidang  peresapan  juga  kurang efisien dengan kondisi air tanah seperti tersebut di atas.
Keberadaan  IPAL  komunal  dinilai  mampu meningkatkan  kepedulian  masyarakat  sekitar terhadap  peningkatan  kualitas  lingkungan hidup.  (Prisanto  et  al.,  2015).  Sistem  IPAL komunal tersebut juga didesain dengan
teknologi yang dapat mempermudah
pengelolaan  dan  perawatannya  (Winda  & Burhanudin,  2010).  Teknologi  yang  digunakan lebih  murah  dalam  pembiayaan  konstruksi  dan operasional  (tidak  menggunakan  energi  listrik selama  operasionalnya,  menggunakan  sistem simplified sewerage dengan  bantuan  gaya gravitasi,  diameter  pipa  lebih  kecil,  dan  lubang inspeksi  yang  lebih  sedikit),  lahan  yang dibutuhkan  tidak  terlalu  luas,  serta  efesiensi pengolahan  tinggi.  (Azimah  &  Marsono,  2014; Nisaa’, 2015; Prameswari & Purnomo, 2014)

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1 Gambaran Umum Lokasi Kegiatan
Perumahan Griya Prima Sriwijaya terletak di Jl.  Ki  Atmaja,  Sei  Selincah,  Sematang  Borang, sedangkan Perumahan Deyhan Abadi terletak di Jl. IR. H.M. Idris Musa, Suka Mulya, Sematang Borang, Kota Palembang.
Pada  kedua  kawasan  perumahan,  belum semua  lahan  ditimbun  dan  dasar  elevasi  tiap lahan tidak bisa ditentukan berdasarkan kondisi yang  ada  sekarang  kecuali  lahan  yang  sudah ditimbun, sehingga dasar referensi adalah dasar rencana lahan jika sudah ditimbun.
Telah  tersedia  jalan  masuk  utama  dari  jalan raya  utama  sekitar  500  m  yang  sudah  diaspal dengan lebar kurang lebih 6 m yang menuju ke komplek  perumahan.  Namun,  jalan  lingkungan di  kawasan  perumahan  belum  terbangun, sehingga  perencanaan  akan  mengacu  kepada rencana  jalur  jalan  sesuai  gambar layout di kawasan perumahan.
Kondisi  topografi  kawasan  sebelumnya berupa  daerah  rawa  yang  kemudian  ditimbun kurang  lebih  1,5  m  sampai  2  m.  Di  dalam kawasan tersedia saluran drainase yang dibangun  disekeliling  kawasan  yang  juga berfungsi  sebagai  pengering  lokasi  sewaktu ditimbun.
(Sumber: maps.google.com)
Rumah  yang  akan  dibangun  pada  setiap perumahan  masing-masing  sebanyak  186  unit dengan  elevasi  lantai  bangunan  diprediksi  di bawah  muka  jalan  akses  utama  yang  sudah terbangun.  Dari  hasil  pengamatan  sementara elevasi  muka  air  tanah  sangat  dangkal  atau hanya  20-30  cm  saja  dari  muka  lahan  yang
sudah  ditimbun,  maka  akan  sulit  memasang pipa air limbah yang terpengaruh oleh air tanah. Direncanakan  jumlah  sambungan  pipa  IPAL di Perumahan  Griya  Prima  Sriwijaya  adalah sebanyak 239 SR, sedangkan jumlah sambungan  pipa  IPAL  di  kawasan  perumahan Deyhan Abadi adalah sebanyak 228 SR.
Gambar 2 Lay-out Perumahan Graha Prima Sriwijaya, Kota Palembang
(Sumber: Dokumentasi CV. Studio Reka Teknik)
a) Situasi Perumahan b) Situasi jalan lingkungan dan drainase Gambar 3 Situasi Eksisting Perumahan Graha Prima Sriwijaya, Kota Palembang
(Sumber: Dokumentasi CV. Studio Reka Teknik)
a) Siteplan Perumahan Deyhan Abadi b) Lay-out Siteplan Gambar 4 Lokasi Perumahan Deyhan Abadi, Kota Palembang
(Sumber: maps.google.com)
a) Situasi Perumahan b) Situasi jalan lingkungan dan drainase
Gambar 5 Situasi Eksisting Perumahan Deyhan Abadi, Kota Palembang
(Sumber: Dokumentasi Aditya Gemilang Persada)

## 2.2 Metodologi
Penelitian  pengembangan  sistem  sanitasi di  wilayah  Kota  Palembang  dilaksanakan  pada tahun  2015.  Tahapan  penelitian  meliputi persiapan, pengumpulan data, analisis data dan penyusunan laporan. Tahap persiapan
merupakan  tahap  awal  penelitian,  berupa survey  pendahuluan.  Tahap  pengumpulan  data primer berupa survey topografi, dan pengambilan  sampel  limbah  rumah  sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen perencanaan  perumahan  dan  data  pelengkap dari  berbagai  instansi  dan  lembaga.  Tahapan analisis data merupakan
tahapan
pengelompokan  data,  analisis,  interpretasi  dan sintesis  data  –  data  serta  perhitungan  desain perencanaan berdasarkan kriteria desain. Tahapan penyusunan laporan berupa
penyusunan kesimpulan dan rekomendasi yang diperlukan.  (Salman  et  al.,  2021;  Salman  & Aryanti, 2020)

## 2.3 Kriteria Desain
Penelitian  dan  perencanaan  IPAL  di lingkungan  perumahan  Griya  Prima  Sriwijaya dan Perumahan Deyhan Abadi didasarkan pada pertimbangan - pertimbangan sebagai berikut:

## 2.3.1 Kriteria pemilihan sistem
Pertimbangan  dalam  pemilihan  sistem IPAL komunal tergantung pada faktor – faktor: kepadatan  penduduk,  penyediaan  air  bersih, topografi.  kondisi  permeabilitas  tanah,  kondisi muka  air  tanah,  tingkat  kemampuan  dan kemauan penduduk mengelola secara berkelompok, dan tingkat kemampuan investasi dari Pemerintah.
Berdasarkan  faktor  yang  telah  disebutkan di  atas,  maka  salah  satu  dari  sistem  sanitasi komunal  terpusat  atau  sistem  sanitasi  komunal setempat dapat dipilih.

## 2.3.2 Kategori air limbah
Kriteria  air  limbah  domestik  yang  berasal dari  pusat  permukiman  dan  non  permukiman antara lain: (Tchobanoglous et al., 1991)
1. Grey  water ,  yaitu  air  limbah  yang  berasal  dari kamar mandi, air cucian, dan dapur penduduk.
2. Black  water ,  air  limbah  yang  bersumber  dari kakus ( WC ).

## 2.3.3 Kriteria volume (sistem perpipaan)
Air  limbah  domestik  berasal  dari  sisa penggunaan  air  bersih  dengan  perkiraan  debit (Q)  rata-rata  sebesar  antara  70%-80%  dari penggunaan  air  bersih.  Penggunaan  air  bersih perkapita  mengacu  pada  Peraturan  Menteri Pekerjaan Umum yang diperlihatkan pada tabel di berikut ini.
Tabel 1 Kriteria konsumsi air bersih perkotaan
Sumber:  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan Rakyat, 1996
Berdasarkan  tabel  di  atas,  penggunaan  air bersih  ditentukan  sebesar  200  ltr/orang/hari. Perhitungan  debit  puncak  air  limbah  adalah sebesar
…1)
Dengan:
Q :  Debit air limbah rata-rata
F :  Koefisien  faktor  puncak  untuk  rata- rata debit air limbah per hari Nilai F ditetapkan  5  untuk  daerah pelayanan  kecil  kurang  dari  1500  jiwa,  air timbulan limbah kurang dari 225 m 3 /hari. Debit infiltrasi  air  tanah  ( Q inf )  yang  masuk  ke  dalam pipa diperkirakan 10 % dari debit rata-rata ( Q ).

## 2.3.4  Kriteria  pengumpulan  dan  pengaliran (sistem perpipaan)
Air  limbah  yang  dikumpulkan  dari sambungan  rumah  adalah  berupa  air  mandi, cuci,  dapur  dan  kakus  ( grey  water dan black water )  dengan  menggunakan  pipa  pengumpul ( collector  pipe ).  Terdapat  berbagai  jenis  tipe pipa  yang  dapat  digunakan  untuk  penyaluran air  limbah,  antara  lain: Verified  Clay ( VC ), Asbestos  Cement ( AC ), Reinforced Concrete ( RC ), Steel , Cast Iron , High Density Polyi- ethylene ( HDPE ), Unplastisied
Polyvinylchloride ( uPVC ), Polyvinylchloride ( PVC ), dan Glass Reinforced Plastic ( GRP ). Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan  jenis  pipa  antara  lain:  (Adhyaksa  et al., 2019; Arifin et al., 2019)
1. Umur ekonomis.
2. Kekuatan  struktural  dan  resistensi  terhadap korosi (kimia) atau abrasi (fisik).
3. Koefisien kekasaran (hidrolik).
4. Ketersediaan  dan  kemudahan  transpor  dan penanganan di lapangan.
5. biaya suplai, transpor dan pemasangan.
6. Ketahanan terhadap disolusi di dalam air.
7. Kekedapan dinding. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
diambil dipergunakan pipa PVC dalam pekerjaan IPAL ini.
Pengumpulan  air  limbah  domestik  dari sambungan rumah dialirkan ke pipa pengumpul dengan kecepatan aliran sebesar:
…2)
Dengan:
V :  Debit air limbah rata-rata
n :  Koefisien kekasaran di dinding pipa
R :  jari-jari hidrolis pipa
I :  kemiringan pemasangan pipa
Kecepatan  minimum 0,6  m/det  dan  maksimum 3  m/det.  Kriteria  pemasangan  perpipaan  IPAL Komunal  berdasarkan  Rencana  Teknik  Rinci SPALD  jaringan  perpipaan  IPAL  komunal diperlihatkan pada tabel 1 di bawah ini.
Tabel  2 Kriteria  pemasangan  pipa  jaringan  IPAL komunal

## Sumber: (Febrianti et al., 2019)
Kapasitas  maksimum  pipa  dengan  Dia. 150mm-300mm  adalah  80%,  dia.  350mm- 800mm maksimum 80% dan kapasitas maksimum  pipa  dengan  dia.  >  900mm  adalah 50%.
Pipa  pengaliran  dipasang  pada  kedalaman antara 1,0 – 7,0 meter di bawah tanah. Manhole dipasang setiap jarak 100 m untuk ukuran pipa <  800  mm  atau  pada  setiap  belokan  dan pertemuan.  Air  limbah  dari  pipa  pengumpul kemudian  dialirkan  ke  instalasi  pengolahan  air limbah (IPAL) menggunakan metode gravitasi, atau  jika  diperlukan  dapat  digunakan  pompa submersible .
Beberapa  sistim  IPAL  sederhana  yang relevan  antara  lain:  Tangki  septik  dengan  bio filter,  Tangki  septik  dengan bufled ,  Kolam olahan dengan tumbuhan, kolam olahan dengan sistem  “AG”.  Mengingat  bahwa  jarak  antara kedua  perumahan  yang  berjauhan,  maka  IPAL akan  ditempatkan  di  dalam  lingkungan  masing – masing perumahan.
3 HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Timbulan Limbah Domestik Pemakaian air bersih per orang adalah 200 lt/hr. Sedangkan timbulan limbah  yang dihasilkan  adalah  80%  dari  pemakaian  air bersih  tersebut.  Sehingga  timbulan  limbah perkapita per hari adalah sebesar 160 liter. Jika setiap  rumah  dihuni  oleh  5  orang  anggota keluarga,  maka  timbulan  limbah  per  hari  pada setiap  Sambungan  Rumah  (SR)  adalah  sebesar 800 lt/SR.
Jika  direncanakan  terdapat  200  SR  di setiap  perumahan,  maka  dengan  demikian, jumlah  timbulan  limbah  ( V renc )  di  tiap perumahan adalah sebesar 160 m 3 /hari. Dengan Faktor  Keamanan  sebesar  1,2,  maka  maka timbulan limbah ( V’ renc ) pada masing – masing perumahan  adalah  sebesar  192  m 3 /hari  ~  200 m 3 /hari, atau sebesar 8,33 m 3 / jam.
Berdasarkan fakta
bahwa kedua
perumahan  memiliki  karakter  dan  volume timbulan  limbah  yang  tidak  berbeda,  maka dimensi  IPAL  komunal  yang  direncanakan adalah sama besar.

## 3.2 Bak Penampungan
Karena kondisi di lapangan yang konturnya
relatif rata, maka tidak memungkinkan untuk mendapatkan kemiringan pipa  yang  memadai  jika  hanya  mengandalkan gravitasi  saja.  Untuk  alasan  tersebut  lah  maka dalam proses pengaliran limbah dari tiap SR ke bak  IPAL  digunakanlah  pompa  ( sumbmersible pump ).
Teknisnya,  air  limbah  dari  tiap  rumah tersebut  dialirkan  dahulu  ke  dalam  bak penampungan  lalu  dari  bak  penampungan kemudian  dipompa  menuju  ke  arah  bak  IPAL. Pipa  yang  dipergunakan  untuk  sambungan rumah  menuju  bak  penampung  awal  adalah sebesar  4”  (101,6  mm),  sedangkan  pipa  yang dipergunakan sebagai penyalur limbah dari bak penampungan  awal  menuju  ke  IPAL  memiliki ukuran  6”  (152,4  mm),  dengan  kemiringan (gradien) pipa sebesar 0,0044 m/m.
Untuk  mengakomodir  jumlah  SR  yang jumlahnya  200  SR  atau  lebih  dan  untuk  tetap memenuhi  kemiringan  pipa  yang  diinginkan maka  disediakanlah  2  (dua)  buah  bak penampung  dengan kapasitas  masing  –  masing sebesar 100 m 3 /hari.

## 3.2.1 Bak penampungan
Dengan  kapasitas  bak  penampungan  telah ditetapkan  sebesar  100  m 3 /hari  dan  waktu tinggal  ( detention  time )  ditetapkan  selama  4 jam  (0,17  hari),  maka  volume  bak  yang dibutuhkan ( Vd ) = 16,67 m 3 /hari.
Dengan trial and error ditentukan dimensi bak penampung:
Panjang bak ( p ) = 4,0 m Lebar bak ( l ) = 2,0 m Kedalaman bak  ( t ) = 2,0 m
Tinggi ruang bebas/ tinggi pipa inlet ( g )  =  1,5 m Mutu Beton = K - 250 Tebal dinding ( b ) = 0,15 m
Cek:
Volume effektif ( V eff )   = 16,0 m 3 Waktu  tinggal  nya  adalah  t  =  ( V eff x  24/Va)  = 3,84 jam = 4 jam. …. OK.
Gambar 6 Potongan bak penampungan

## 3.2.2 Perhitungan kapasitas pompa
Dengan  volume  efektif  bak  penampung adalah sebesar 100 m 3 /hari (4,17 m 3 /jam), maka dipergunakan spesifikasi pompa dengan kapasitas 8m 3 / jam dan total head 5-9 meter.

## 3.3 Perencanaan IPAL
Teknologi  pengolahan  air  limbah  yang akan  dibahas  adalah  teknologi  yang  digunakan dalam  perencanaan  Instalasi  Pengolahan  Air Limbah  (IPAL)  Komunal  di  kedua  perumahan ini  adalah Anaerobic  Baffled  Reactor ( ABR ) atau  dikenal  juga  dengan Anaerobic  Baffled Septic  Tank ( ABST )  adalah  salah  satu  reaktor hasil modifikasi septic tank dengan penambahan  sekat-sekat.  Teknologi  ini  telah digunakan  dan  dikembangkan  untuk  mengolah limbah cair sintetik dengan kategori kuat (COD 8000 mg/l) sampai sedang.
Sistem ABR sangat efisien untuk mengolah  air  buangan  sintetis  yang  relatif kurang kuat ( low-strength synthetic
wastewater )  (Manariotis  &  Grigoropoulos, 2006), air  buangan  dari  rumah  penjagalan hewan (Polprasert et al., 1992), dan air buangan domestik  atau  perkotaan. ABR juga  cocok untuk  mengolah  air  buangan  yang  memiliki kandungan  zat  tersuspensi  tidak  terendapkan yang  tinggi  dan  rasio BOD/COD yang  rendah, seperti limbah dari kegiatan industri. (Wanasen, 2003).
ABR merupakan  bioreaktor  anaerob  yang memiliki kompartemenkompartemen yang dibatasi  oleh  sekat-sekat  vertikal. ABR mampu mengolah  berbagai  macam  jenis  influen. Umumnya sebuah ABR terdiri dari kompartemen  -  kompartemen  yang  tersusun seri. Rangkaian kompartemen pada ABR secara seri  memiliki  keuntungan  dalam  membantu mengolah  substansi  yang  sulit  didegradasi. Aliran limbah cair diarahkan menuju ke bagian
bawah sekat oleh susunan seri sekat tergantung maupun  tegak  dan  juga  tekanan  dari  influen sehingga  air  limbah  dapat  mengalir  dari inlet menuju outlet . (Ajakima & Soedjono, 2016) Bagian bawah sekat tergantung
dibengkokkan  45 o untuk  mengarahkan  aliran air  dan  mengurangi channelling atau  aliran pendek.  Bagian downflow lebih sempit dibanding upflow untuk  mencegah  akumulasi mikroorganisme.  Dalam  aliran  ke  atas,  aliran melewati sludge blanket ,  sehingga  limbah dapat kontak dengan mikroorganisme aktif.
Susunan bak IPAL dengan teknologi ABR terdiri  dari:  bak  pengendapan  awal,  bak anaerob, bak aerob, bak pengendapan akhir dan bak resapan.

## 3.3.1 Bak pengendapan awal
Kapasitas  bak  pengendapan  awal  ( V a ) adalah  sebesar  200  m 3 /hari,  dengan  waktu tinggal  ( detention  time )  ditetapkan  selama  5 jam (0,21 hari). Dengan demikian, volume bak yang dibutuhkan ( V a ’ ) adalah sebesar 41,67 m 3 / hari.
Dengan trial and error ditentukan dimensi  bak pengendapan awal:
Panjang bak (p) = 4,0 m Lebar bak (l) = 4,0 m Kedalaman bak  (t) = 2,5 m Tinggi ruang bebas/ tinggi pipa inlet (g)  =  0,5 m Mutu Beton = K - 250 Tebal dinding (b) = 0,2 m Cek: Volume effektif (V eff ) = 40 m 3 Waktu tinggal nya adalah t = (V eff x 24/a) = 4,8 jam ~ 5 jam. …. OK.
3.3.2 Bak anaerob Kapasitas bak anaerob ( Vb ) adalah sebesar 200  m 3 /hari,  dengan  waktu  tinggal  ( detention time )  ditetapkan  selama  6  jam  (0,25  hari). Dengan demikian, volume bak yang dibutuhkan ( V a ’ ) adalah sebesar 50,0 m 3 / hari. Dengan trial and error ditentukan dimensi bak anaerob:
Panjang bak (p) = 7,0 m Lebar bak (l) = 4,0 m Kedalaman bak  (t) = 2,5 m
Tinggi ruang bebas/ tinggi pipa inlet (g)  =  0,5 m Mutu Beton = K - 250 Tebal dinding  (b) = 0,2 m Cek:
Volume effektif  (V eff )   = 70 m 3
Waktu tinggal nya adalah t = (V eff x 24/a) = 8,4 jam > 6 jam. …. OK.

## 3.3.3 Bak aerob
Kapasitas  bak  aerob  ( Vc )  adalah  sebesar 200  m 3 /hari,  dengan  waktu  tinggal  ( detention time )  ditetapkan  selama  5  jam  (0,21  hari). Dengan demikian, volume bak yang dibutuhkan ( V b ’ ) adalah sebesar 41,67 m 3 / hari. Dengan trial and error ditentukan dimensi bak aerob: Panjang bak (p) = 4,5 m Lebar bak (l) = 4,0 m Kedalaman bak  (t) = 2,5 m Tinggi ruang bebas/ tinggi pipa inlet (g)  =  0,5 m Mutu Beton = K - 250 Tebal dinding  (b) = 0,2 m Cek:
Volume effektif  (V eff )   = 45 m 3
Waktu tinggal nya adalah t = (V eff x 24/a) = 5,4 jam = 5 jam. …. OK.

## 3.3.4 Bak pengendapan akhir
Kapasitas  bak  pengendapan  akhir  ( V d ) adalah  sebesar  200  m 3 /hari,  dengan  waktu tinggal  ( detention  time )  ditetapkan  selama  3 jam (0,13 hari). Dengan demikian, volume bak yang  dibutuhkan  ( V d ’ )  adalah  sebesar  25,0  m 3 / hari.
Dengan trial and error ditentukan dimensi bak pengemdapan akhir: Panjang bak (p) = 4,0 m Lebar bak (l) = 2,5 m Kedalaman bak  (t) = 2,5 m Tinggi ruang bebas/ tinggi pipa inlet (g)  =  0,5 m Mutu Beton = K - 250 Tebal dinding  (b) = 0,2 m Cek:
Volume effektif  (V eff )   = 25 m 3
Waktu tinggal nya adalah t = (V eff x 24/a) = 3 jam. …. OK.
Gambar 7 Tampak atas rencana IPAL
Gambar 8 Potongan lateral rencana IPAL
Gambar 9 Potongan A-A rencana IPAL
Gambar 12 Tampak atas bak kontrol ( manhole )
Gambar 13 Potongan bak kontrol ( manhole )
Gambar 14 Potongan bak resapan

## 4 KESIMPULAN
Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Penyaluran air limbah dilakukan dengan sistem gravitasi, dibantu dengan sistem pompa dengan kapasitas 8 m 3 /jam.
2. Diameter pipa yang digunakan pada perencanaan  ini  adalah  100  mm  dan  150  mm dengan  jenis  pipa  PVC,  diameter  100  mm untuk  pipa service yang  menerima  air  limbah dari  sambungan  rumah.  Sedangkan  diameter
150  mm  digunakan  pada  saluran  pipa  induk yang menuju ke IPAL.
3. Kemiringan yang digunakan merupakan kemiringan  perencanaan  sebesar  0,0044  m/m, dan  bukan  menggunakan slope medan,  karena lokasi penelitian merupakan area yang datar.
4. Berdasarkan  perhitungan  yang  telah  dilakukan, dimensi  bak  penampungan  limbah,  bak pengendapan awal, bak anaerob, bak aerob, dan bak  pengendapan  akhir  berturut  –  turut  adalah sebesar 40 m 3 , 70 m 3 , 45 m 3 , 25 m 3 , dan 40 m 3 .

## DAFTAR PUSTAKA
Adhyaksa,  T.,  Lutfi,  M.,  &  Alimuddin,  A. (2019). Pengembangan Jaringan Perpipaan  IPAL  Komunal  Kelurahan Sindangrasa Kota Bogor. Seminar Nasional  Sains  Dan  Teknologi ,  1–10. jurnal.umj.ac.id/index.php/samnatek Ajakima,  S.  O.,  &  Soedjono,  E.  S.  (2016). Perencanaan  Instalasi  Pengolahan  Air Limbah  Komunal  Di  Kelurahan  Kedung Cowek Sebagai Upaya Revitalisasi Kawasan  Pesisir  Kota  Surabaya. Jurnal Teknik ITS , 5 (2), 109–115. https://doi.org/10.12962/j23373539.v5i2.1 7299 Arifin,  T.,  Lutfi,  M.,  &  Alimudin,  A.  (2019). Studi Perencanaan  Pengembangan  Sistem Perpipaan  IPAL  Komunal  Di  Kelurahan Sindangbarang  Kota  Bogor. Seminar Nasional  Sains  Dan  Teknologi  2019 Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta , 1–13. Azimah,  U.,  &  Marsono,  B.  D.  (2014). Perencanaan SPAL dan IPAL Komunal di Kabupaten Ngawi (Studi Kasus Perumahan  Karang  Tengah  Prandon, Perumahan  Karangasri  dan  Kelurahan Karangtengah). Jurnal  Teknik  Pomits ,
3 (2), 157–161. Febrianti,  A.  D.,  Lutfi,  M.,  &  Alimuddin,  A. (2019). Optimalisasi Sambungan Perpipaan  IPAL  Komunal  Di  Kelurahan Sukaresmi  Kecamatan  Tanah Sareal  Kota Bogor. Prosiding Semnastek , 1–11.
https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnast ek/article/view/5143
Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan
Rakyat. (1996). Modul Proyeksi
Kebutuhan  Air  Dan  Identifikasi  Pola Fluktuasi  Pemakaian  Air. Perencanaan Jaringan  Pipa  Transmisi  Dan  Distribusi Air Minum , 1–16.
Manariotis,  I.  D.,  &  Grigoropoulos,  S.  G.
(2006).  Municipal-Wastewater  Treatment
Using  Upflow-Anaerobic  Filters. Water
Environment  Research , 78 (3),  233–242.
http://www.jstor.org/stable/25045969 Nisaa’, A. F. (2015). Perencanaan Penyediaan Pengolahan Air Limbah Komunal Berbasis Masyarakat (Studi Kasus:
Kelurahan  Ngagel  Rejo  Kota  Surabaya) [Institut  Teknologi  Sepuluh  Nopember].
http://repository.its.ac.id/59902/
Polprasert, C., Kemmadamrong, P., & Tran, F.
T.  (1992).  Anaerobic  baffle  reactor (ABR) process for treating a slaughterhouse wastewater. Environmental  Technology , 13 (9),  857–
865.
https://doi.org/10.1080/095933392093852
20 Prameswari,  R.  A.  P.,  &  Purnomo,  A.  (2014). Perencanaan  Pelayanan  Air  Limbah Komunal Desa Krasak Kecamatan Jatibarang  Kabupaten  Indramayu. Jurnal Teknik Pomits , 3 (2), 81–84. http://repository.its.ac.id/id/eprint/82030
Prisanto,  D.  E.,  Yanuwiadi,  B.,  &  Soemarno.
(2015). Studi Pengelolaan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) Domestik Komunal  di  Kota  Blitar,  Jawa  Timur . 6 (1), 74–80. Salman,  N.,  &  Aryanti,  D.  (2020).  Pra- rancangan  Instalasi  Pengolahaan  Lindi  di Tempat Pemprosesan Akhir (TPA) Nangkaleah Kecamatan Wangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Jurnal Komposit , 4 (2), 33–45. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32832/ komposit.v4i2.3805 Salman,  N.,  Aryanti,  D.,  &  Taqwa,  F.  M.  L. (2021).  Evaluasi  Pengelolaan  Limbah Rumah  Sakit  (Studi  Kasus:  Rumah  Sakit X di Kab. Tasikmalaya). Jurnal Komposit , 5 (1), 7–16. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32832/ komposit.v5i1.4262 Tchobanoglous,  G.,  Burton,  F.  L.,  &  Stensel,
H.  D.  (1991). Wastewater  Engineering, Treatment  and  Reuse (4th  ed.,  Vol.  1, Issue 1). McGraw-Hill. https://doi.org/10.1016/0191- 2615(91)90038-K Wanasen,  S.  (2003). Upgrading  Conventional Septic  Tanks  By  Integrating  in-Tank Baffles .  Asian  Institute  of  Technology
(AIT)  School  of  Environment,  Resources and Development (SERD).
Winda,  W.,  &  Burhanudin,  H.  (2010). Percepatan Penerapan Teknologi Pembuangan  Limbah  Domestik  Onsite Sistem  Komunal  Berbasis  Partisipasi Masyarakat. Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota , 10 (2), 124990. https://doi.org/10.29313/jpwk.v10i2.1368