Abstrac-,  In  fulfilling  public  needs  electrical  energy  safe and  reliable,  we  need  an  electricity  system  that  is  supported  by  the component or equipment that are reliable against disturbances that occur such as leakage current, environmental, corrosion, pollution, etc.
Pollution  that  occurs  on  the  surface  of  the  insulator  can cause the insulation resistance of the insulator is reduced, which in turn lead to leakage currents or spark causing flash over
To find out how much the level of pollution in the surface of  an  insulator  installed  in  the  distribution  network  we  conducted testing in the field by collecting samples from several places like in the  case  of  samples  taken  from  these  areas:  Bitung,  Sawangan, tomohon, ear, and Lahendong, after get the data from the field to do calculations  and  data  processing  of  the  samples  obtained  in  the field.,  on  the  classification  of  the  contamination  level  according  to the  value  ESDD  (equivalent  salt  deposit  density)  and  NSDD (Nonsolube  deposit  density)  for  the  area  Bitung,  ear,  tomohon, Lahendong,  Sawangan,  the  level  of  contamination  that  occurred was  still  categorized  as  mild,  namely  under  0,0001mg  /  cm2  away from  the  normal  threshold  is  given  at  0.1  mg  /  cm2

## Keywords: ESDD and NSDD, flashover, insulators, pollutants
Abstrak-.Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan energi  listrik  yang  aman  dan  handal,  maka  dibutuhkan  suatu sistem  kelistrikan  yang  didukung  oleh  komponen  maupun peralatan yang handal terhadap gangguan-gangguan yang terjadi seperti : arus bocor, lingkungan, korosi, polusi, dan lain-lain
Polusi  yang  terjadi  pada  permukaan  isolator  dapat menyebabkan  tahanan  isolasi  dari  isolator  tersebut  berkurang yang  pada  akhirnya  mengakibatkan  arus  bocor  atau  percikan bunga api sehingga menyebabkan flash over
Untuk  mengetahui  seberapa  besar  tingkat  pencemaran yang  terjadi  pada  permukaan  isolator  yang  terpasang  pada jaringan  distribusi  maka  dilakukanlah  pengujian  dilapangan dengan  mengumpulkan  sampel  dari  beberapa  tempat  seperti pada  kasus  ini  sampel  di  ambil  dari  daerah-daerah  :  bitung, sawangan, tomohon, teling, dan lahendong, setelah mendapatkan data dari lapangan dilakukan perhitungan serta pengolahan data terhadap sampel-sampel yang didapatkan dilapangan., mengenai klasifikasi tingkat  pencemaran sesuai nilai ESDD (equivalent salt deposit  density)  dan  NSDD  (Nonsolube  deposit  density)  untuk wilayah  bitung,  teling,  tomohon,  lahendong,  sawangan,  tingkat pencemaran  yang  terjadi  masih  dikategorikan  ringan  yaitu  di bawah  0,0001mg/cm 2 jauh  dari  ambang  batas  normal  yang diberikan yaitu 0,1 mg/cm 2
Kata kunci : ESDD dan NSDD, flashover, isolator, polutan

## I. PENDAHULUAN
Kebutuhan  energi  listrik  semakin  meningkat  seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi saat ini. Untuk
itu diperlukan kontinuiitas pelayanan serta ketersediaan energi listrik yang andal  untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Untuk mengisolir  satu  atau  lebih  bagian yang bertengangan dengan bagian yang bertegangan lainnya.Isolator tersebut  diharapkan  pula  tahan  terhadap  benturan  mekanis, tahan terhadap gangguan arus lebih, serta harustahan terhadap pengaruh lingkungan sekitar.
Flashover  adalah  bentuk  kegagalanisolator  pasang  luar yang  banyak  menyebabkan  pemadaman  pada  system  tenaga listrik.Falshover  disebabkan  oleh  karena  adanya  penumpukan kontaminan  pada  permukaan  isolator,  dimana  kontaminan  ini banyakdipengaruhi oleh kondisi cuaca lingkungan sekitar. Berdasarkan  permasalahan  tersebut,  maka  penulis  bermaksud untuk  mengangkat  masalahini  menjadi  sebuah  judul  Tugas Akhir  dengn  judul“Pengukuran  Indeks  Polusi  pada  Sistem Minahasa Berdasarkan nilai ESDD dan NSDD”

## II. LANDASAN TEORI
Peralatan  tegangan  tinggi  pasang  luar  (outdoor)  sering  di pengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitar seperti, temperatur,tekanan,  kelembaban,  serta  curah  hujan  air,  kabut, debu hal ini dapat menyebabkan menurunnya kemampuan dari konduktivitas  dan  dapat  menyebabkan  permukaan  isolator menjadi  sangat  rentan  dan  dapat  menyebabkan  flashover. Flashover merupakan suatu kegagalan dari isolator pasang luar yang sering mengakibatkan pemadaman listrik
Sampai  sekarang  flashover  yang  diakibatkan  oleh kontaminan  menjadi  masalah  untuk  jalur  transmisi,  banyak yang  telah  di  lakukan  untuk  meningkatkan  mutu  kinerja  dari isolator  pasang  luar  salah  satunya  dengan  melakukan peningkatan dalam pengunaan bahan baku pembuatan isolator.
Sangatlah penting mempertimbangkan bahan dari pemasangan  isolator  pasang  luar,  tidak  hanya  bahan  mampu menahan dielektrik dan  menahan tekanan listrik dalam jangka waktu  yang  cukup  panjang  tetapi  juga  mampu  bertahan  dari lingkungan  seperti  kontaminasi  sinar  matahari,  polusi, air,polaritas  listrik  dan  lain  sebagainya,  jenis-jenis  material yang digunakan dalam pembuatan isolator.

## A. Bahan-bahan Isolator
Isolator  memiliki  beberapa  jenis  berdasarkan  bahannya yaitu:
1) Isolator porselin yang tahan terhadap perubahan suhu dan  beban  yang  menekan,  tapi  lemah  terhadap kekuatan menumpuk.
2) Isolator gelas memiliki sifat pengembun sehingga dengan mudah debu dapat menempel, makin tinggi tegangan sistem makin sering juga terjadi tegangan

## Pengukuran Indeks Polusi Pada Sistem Minahasa Berdasarkan Nilai Esdd Dan Nsdd
Ferdy Lumeno. (1) ,Lily S. Patras, ST., MT. (2) , Ir. Fielman Lisi, MT (3)
(1)Mahasiswa, (2)Pembimbing 1, (3)Pembimbing2,
Jurusan Teknik Elektro-FT. UNSRAT,  Manado-95115, Email: f.lumeno90@gmail.com
bocor lewat isolator tersebut dengan ini mengurangi fungsi isolasi.
3) Isolator epoxy resin yang sering di gunakan di daerah terbuka dikarenakan isolator ini tahan terhadap radiasi sinar matahari dan mudah di bentuk dapat di sesuaikan sesuai permintaan.
4) Isolator polymer composites yang memiliki inti fiberglass dimana berguna meningkatkan kekuatan mekanik dari isolator itu sendiri, ditutupi oleh rumah yang berfungsi sebagai pelindung dari pencemaran.

## B.   Polutan
Polutan adalah suatu zat  yang menjadi sebab pencemaran terhadap  lingkungan.Jadi,  polutan  disebut  juga  sebagai  zat pencemar.Suatu  zat  atau  bahan  dapat  disebut  sebagai  zat pencemar  atau  polutan  apabila  zat  atau  bahan  tersebut mengalami hal-hal sebagai berikut Jumlahnya melebihi jumlah normal/ambang  batas,Berada  pada  tempat  yang  tidak semestinya.Berada pada waktu yang tidak tepat.
Berdasarkan  sifatnya,  polutan  dapat  dibedakan  menjadi 2 (dua), yaitu:
1) Polutan biodegredable adalah  polutan  yang  dapat diuraikan oleh proses alam. Contoh: kayu, kertas,bahan,sisa  makanan,  sampah,  dedaunan,  dan Iain-Iain.
2) Polutan non biodegredable adalah polutan yang tidak dapat  diuraikan  oleh  proses  alam  sehingga  akan tetap berada pada lingkungan tersebut untuk jangka waktu  yang  sangat  lama.  Contoh:  gelas,  kaleng, pestisida, residu radioaktif, dan logam toksik.
Berdasarkan wujudnya, polutan dapat dibedakan menjadi3 (tiga),  yaitu  :Polutan  padat,  misalnya  kertas,  kaleng,  besi, logam, plastik, dan Iain-Iain, Polutan cair, misalnya tumpahan minyak,  pestisida,  detergen,  dan  sebagainya,  Polutan  gas, misalnya  CFC,  karbon  dioksida,  karbon  monoksida,  metana, dan Iain-Iain.

## C.   Metode ESDD
Nilai  ESDD  didefinisikan  sebagai  jumlah  yang  setara dengan  deposit  NaCl  dalam  mg/cm  pada  daerah  permukaan isolator  yang  akan  memiliki  konduktivitas  listrik  yang  setara dengan deposit jumlah air, teknik ESDD melibatkan pencucian kontaminan  dari  permukaan  isolator  dengan  air  suling  dan mengukur konductivitas larutan yang diperoleh. Tingkat polusi berdasarkan  nilai  maksimum  bulanan  ESDD  dapat  di  lihat pada tabel 1.
Rumus yang digunakan dalam perhitungan ESDD adalah:
ESDD = S ₐ . V  / A (1) Di mana : Sa = (5.7· 10 · ) .
Vd : volume air yang digunakan dalam
Ains : area yang dicuci pada isolator dalam
Sa : kandungan garam pada 20˚C (kg/ )
Konduktivitas yang diperoleh dikoreksi dengan persamaan σ 20 = σ t . [1- k t ( t s – 20)] (2)
Dimana : σ t = konduktivitas yang terukur  ( µ S/cm) σ 20 = konduktivitas yang dikoreksi pada 20 0 C
t s = temperatur larutan ( 0 C) k t = konstanta temperatur
k t =  -  3.200.10 -8 .  t s 3 +  1.032  .  10 -5 .  t s 2 –  8.272  .  10 -4 .  t s +
3.544 . 10 -2
Salinitas dari larutan pada 20 0 C (kg/m 3 )
S a = (5.7 . 10 -4 . σ 20 ) 1.03

## D.   Metode NSDD
NSDD menentukan jumlah non larut , pengukuran NSDD biasanya dilakukan dengan menggunakan larutan air cuci yang diperoleh  dari  pengukuran,  cairan  hasil  pencucian  di  saring menggunakan  tisu  atau  kertas  dan  dikeringkan  setelah  itu ditimbang Rumus perhitungan NSDD:
NSDD = (3) Dimana :
NSDD :kerapatan kandungan tak larut  mg/cm
M : berat bersih kertas filter kering M : berat kontaminasi kertas kering

## E.   Proses Terjadinya Flashover
Berawal dari terbentuknya pita kering (dry band)terbentuknya  lapisan  konduktif  di  permukaanisolator diakibatkan oleh adanyapolutan yang menempel.Lapisan yang terbentuk  di  permukaan  isolator  inimenyebabkan  mengalirnya arus  bocor  (leakage  current).Dengan  mengalirnya  arus  bocor, terjadipemanasan  di  lapisan  tersebut.Lapisan  ini  dapat membentuk  pita  kering  (dry  band)akibat  dialiri  arus  bocor secara  terus  menerus.Pada  tegangan  tertentu,  kondisi  inidapat menyebabkan pelepasan muatan melintasi pita kering.Pelepasan  muatan  dapat  memanjangsehingga  terbentuk busur  listrik  dan  terjadi  lewat  flashover  yang  melalui  seluruh permukaan isolator.

## BAB III PENGUKURAN INDEKS POLUSI PADA SISTEM MINAHASA BERDASARKAN NILAI ESDD DAN NSDD

## A.   Umum
Penelitian  ini  dilakukan  dibeberapa  lokasi  antara  lain  : Tomohon AP2B, Sawangan, Bitung, Lahendong (1,2,3,4) , dan Teling  lokasi  dari  tempat  penelitian  juga  beragam  ada  yang didaerah pengunungan dan laut
Pengambilan  data  dilakukan  dengan  mengambil  isolator bekas  yang  sudah  tak  terpakai  dimasing-masing  lokasi, kemudian  isolator  tersebut  dicuci  hingga  bersih,  air  bekas pencucian diukur konduktivitasnya dengan alat ukur kemudian air  bekas  pencucian  di  saring  mengunakan  tisu  untuk menentukan jumlah non larut yang terkandung di air pencucian isolator  tadi,  dikeringkan  kemudian  di  timbang  untuk mendapatkan nilai non larut tersebut

## TABEL I. TINGKAT POLUSI BERDASARKAN NILAI MAKSIMUM
BULANAN ESDD ESDD (mg/cm²) kelas kontaminan < 0.06 Sangat rendah 0.06 - 0.12 Rendah 0.12 - 0.24 Menengah >0.24 tinggi
(Catatan :The practical guide to outdoor high voltage insulators)

## B. Pengukuran Konduktivitas
Setelah melakukan prosedur pencucian dan melakukan mengukuran konduktivitas di dapat data sebagai berikut: Bitung Ts = 27,2˚C 1 σ t = 0,55 ( µ S/cm)
2 σ t = 0,60 ( µ S/cm)
3 σ t =
0,60 ( µ S/cm) Vd = 500  cm 3 A ins = 450 cm 2
Kt = - 3.2.10 -8 . t s 3 + 1.032 . 10 -5 . t s 2 – 8.272 . 10 -4 . t s + 3.544 . 10 -2
Untuk nilai konduktivitas Bitung dapat di lihat pada tabel II. Perhitungan ESDD Isolator 1
( ) 20 1 20 t t s k t σ σ = − −    
= 0,468
= (5,7 " 10 " ) .
Sa = 2,081 " 10 % &&  =   ₐ . (  / * ESDD = 0,00023 Isolator 2
( ) 20 1 20 t t s k t σ σ = − −    
=0,511 = (5,7 " 10 " ) .
= 2,277 " 10
% &&  =   ₐ . (  / * ESDD = 0,00025 Isolator 3
( ) 20 1 20 t t s k t σ σ = − −    
=0,502 = (5,7 " 10 " ) .
= 2,236 " 10
% &&  =   ₐ . (  / * ESDD = 0,00025 Perhitungan NSDD Isolator 1
= - - . /01 = 2 32 4 = 2.37 mg/cm Isolator 2 = - - . /01 = 23 32 4 = 2.42mg/cm
Isolator 3 = - - . /01 = 23 32 4 = 2.42mg/cm Sawangan
Ts = 26,43˚C 1 σ t = 0,58 ( µ S/cm)
2 σ t = 0,60 ( µ S/cm)
3 σ t =
0,59 ( µ S/cm) Vd = 500  cm 3
A ins = 450 cm 2
Kt = - 3.2.10 -8 . t s 3 + 1.032 . 10 -5 . t s 2 – 8.272 . 10 -4 . t s + 3.544 . 10 -2
Untuk  nilai  konduktivitas  Sawangan  dapat  di  lihat  pada  table III
Perhitungan ESDD Isolator 1
( ) 20 1 20 t t s k t σ σ = − −    
= 0,502 = (5,7 " 10 " ) .
= 2,23 " 10 % &&  =   ₐ . (  / *
ESDD = 0,00025 Isolator 2 ( ) 20 1 20 t t s k t σ σ = − −    
= 0,519 = (5,7 " 10 " ) .
= 2,31 " 10
% &&  =   ₐ . (  / * ESDD = 0,00026 Isolator 3 ( ) 20 1 20 t t s k t σ σ = − −    
= 0,510
= (5,7 " 10 " ) . = 2,27 " 10 % &&  =   ₐ . (  / * ESDD = 0,00025

## Perhitungan NSDD
Isolator 1
= - - . /01 = 2 32 4 =2,37 mg/cm Isolator 2 = - - . /01 = 24 32 4
= 2,4 mg/cm
Isolator 3 = - - . /01
TABEL II. TABEL NILAI KONDUKTIVITAS BITUNG Nilai konduktivitas Nilai penyaringan sesudah terkontaminasi 0.55 1.74 0.60 1.76 0.59 1.76

## TABEL III. TABEL NILAI KONDUKTIVITAS SAWANGAN
Nilai konduktivitas Nilai penyaringan sesudah terkontaminasi 0.58 1.74 0.60 1.75 0.59 1.75
= 24 32 4 = 2,4 mg/cm
Teling Ts = 27,34˚C 1 σ t = 037 ( µ S/cm) 2 σ t = 0,37 ( µ S/cm)
3 σ t = 0,29 ( µ S/cm) Vd = 500  cm 3 A ins = 450 cm 2 Kt = - 3.2.10 -8 . t s 3 + 1.032 . 10 -5 . t s 2 – 8.272 . 10 -4 . t s + 3.544 . 10 -2
Untuk nilai konduktivitas Teling dapat di lihat pada tabel IV. Perhitungan ESDD Isolator 1
( ) 20 1 20 t t s k t σ σ = − −    
= 0,314
= (5,7 " 10 " ) . = 1,38 " 10 % &&  =   ₐ . (  / * ESDD = 0,00015
Isolator 2 ( ) 20 1 20 t t s k t σ σ = − −    
= 0,314
= (5,7 " 10 " ) .
= 1,38 " 10 % &&  =   ₐ . (  / * ESDD = 0,00015
Isolator 3 ( ) 20 1 20 t t s k t σ σ = − −    
= 0,246
= (5,7 " 10 " ) .
= 1,07 " 10
% &&  =   ₐ . (  / * ESDD = 0,00012 Perhitungan NSDD Isolator 1
= - - . /01 = 2 32
4
TABEL IV. TABEL NILAI KONDUKTIVITAS TELING Kandungan air awal Nilai konduktivitas Nilai penyaringan sesudah terkontaminasi 0.23 0.37 1.74 0.26 0.37 1.71 0.26 0.29 1.69 =2,3 mg/cm Isolator 2 = - - . /01 = 2 32 4 = 2,3mg/cm Isolator 3 = - - . /01 = 35 32 4
= 2,2mg/cm Tomohon Ts = 26,04˚C 1 σ t = 0,27 ( µ S/cm)
2 σ t = 0,22 ( µ S/cm)
3 σ t = 0,23 ( µ S/cm) Vd = 500  cm 3
A ins = 450 cm 2
Kt = - 3.2.10 -8 . t s 3 + 1.032 . 10 -5 . t s 2 – 8.272 . 10 -4 . t s + 3.544 . 10 -2
Untuk nilai konduktivitas Tomohon dapat di lihat pada tabel V.
Perhitungan ESDD
Isolator 1
( ) 20 1 20 t t s k t σ σ = − −    
= 0,235 = (5,7 " 10 " ) .
= 1,02 " 10
% &&  =   ₐ . (  / *
ESDD = 0,00011 Isolator 2 ( ) 20 1 20 t t s k t σ σ = − −    
= 0,192
= (5,7 " 10 " ) .
= 8,29 " 10 4 % &&  =   ₐ . (  / * ESDD = 0,0001 Isolator 3 ( ) 20 1 20 t t s k t σ σ = − −    
= 0,201
= (5,7 " 10 " ) . = 8,700 " 10 4
% &&  =   ₐ . (  / * ESDD = 0,0001
TABEL V. TABEL NILAI KONDUKTIVITAS TOMOHON Nilai konduktivitas Nilai penyaringan sesudah terkontaminasi 0.27 1.68 0.22 1.7 0.27 1.71 Perhitungan NSDD Isolator 1 = - - . /01 = 37 32 4 =2,24mg/cm Isolator 2 = - - . /01 = 2 32 4 =2,28mg/cm Isolator 3 = - - . /01 = 2 32 4 = 2,31mg/cm
Lahendong 1 Ts = 26,2˚C 1 σ t = 0,27 ( µ S/cm)
2 σ t = 0,28 ( µ S/cm)
3 σ t = 0,28 ( µ S/cm) Vd = 500  cm 3 A ins = 450 cm 2 Kt = - 3.2.10 -8 . t s 3 + 1.032 . 10 -5 . t s 2 – 8.272 . 10 -4 . t s + 3.544 . 10 -2
Untuk nilai konduktivitas Lahendong 1 dapat di lihat pada tabel VI.
Perhitungan ESDD Isolator 1
( ) 20 1 20 t t s k t σ σ = − −     = 0,235
= (5,7 " 10 " ) .
= 1,02 " 10 % &&  =   ₐ . (  / * ESDD = 0,00011 Isolator 2
( ) 20 1 20 t t s k t σ σ = − −    
= 0,243
= (5,7 " 10 " ) .
= 1,05 " 10
% &&  =   ₐ . (  / * ESDD = 0,00011 Isolator 3
( ) 20 1 20 t t s k t σ σ = − −    
= 0,243
= (5,7 " 10 " ) . = 1,05 " 10 % &&  =   ₐ . (  / * ESDD = 0,00011

## TABEL VI TABEL NILAI KONDUKTIVITAS LAHENDONG 1
Nilai konduktivitas Nilai penyaringan sesudah terkontaminasi 0.27 1.69 0.28 1.7 0.28 1.7

## Perhitungan NSDD
Isolator 1 = - - . /01 = 35 32 4 =2,26mg/cm Isolator 2 = - -
. /01 = 2 32 4 =2,28mg/cm Isolator 3 = - - . /01 = 2 32 4 =2,28mg/cm Lahendong 2
Ts = 26,2˚C 1 σ t = 0,29 ( µ S/cm)
2 σ t = 0,27 ( µ S/cm)
3 σ t = 0,27 ( µ S/cm) Vd = 500  cm 3 A ins = 450 cm 2
Kt = - 3.2.10 -8 . t s 3 + 1.032 . 10 -5 . t s 2 – 8.272 . 10 -4 . t s + 3.544 . 10 -2
Untuk nilai konduktivitas Lahendong 2 dapat di lihat pada tabel VII.
Perhitungan ESDD
Isolator 1
( ) 20 1 20 t t s k t σ σ = − −    
= 0,252 = (5,7 " 10 " ) .
= 1,09 " 10
% &&  =   ₐ . (  / *
ESDD = 0,00012
Isolator 2 ( ) 20 1 20 t t s k t σ σ = − −    
= 0,235 = (5,7 " 10 " ) . = 1,02 " 10 % &&  =   ₐ . (  / *
ESDD = 0,00011 Isolator 3 ( ) 20 1 20 t t s k t σ σ = − −    
= 0,235
= (5,7 " 10 " ) .
= 1,02 " 10 % &&  =   ₐ . (  / * ESDD = 0,00011 Perhitungan NSDD
TABEL VII. TABEL NILAI KONDUKTIVITAS LAHENDONG 2 Nilai konduktivitas Nilai penyaringan sesudah terkontaminasi 0.29 1.69 0.27 1.71 0.27 1.71 Isolator 1
= - - . /01 = 35 32
4
=2,26mg/cm Isolator 2 = - - . /01 = 2 32 4 =2,31mg/cm Isolator 3 = - - . /01 = 2 32
4
=2,31mg/cm
Lahendong 3 Ts = 26,2˚C 1 σ t = 0,27 ( µ S/cm) 2 σ t = 0,26 ( µ S/cm)
3 σ t = 0,27 ( µ S/cm) Vd = 500  cm 3 A ins = 450 cm 2
Kt = - 3.2.10 -8 . t s 3 + 1.032 . 10 -5 . t s 2 – 8.272 . 10 -4 . t s + 3.544 . 10 -2
Untuk nilai konduktivitas Lahendong 3 dapat di lihat pada tabel VIII.
Perhitungan ESDD Isolator 1
( ) 20 1 20 t t s k t σ σ = − −     = 0,235
= (5,7 " 10 " ) . = 1,02 " 10
% &&  =   ₐ . (  / * ESDD = 0,00011 Isolator 2
( ) 20 1 20 t t s k t σ σ = − −    
= 0,226 = (5,7 " 10 " ) . = 9,83 " 10 4 % &&  =   ₐ . (  / *
ESDD = 0,0001
Isolator 3
( ) 20 1 20 t t s k t σ σ = − −     = 0,235
= (5,7 " 10 " ) . = 1,02 " 10 % &&  =   ₐ . (  / * ESDD = 0,00011
TABEL VIII TABEL NILAI KONDUKTIVITAS LAHENDONG 3
Nilai konduktivitas Nilai penyaringan sesudah terkontaminasi 0.27 1.69 0.26 1.7 0.27 1.7

## Perhitungan NSDD
Isolator 1 = - - . /01 = 35 32 4 =2,26mg/cm Isolator 2 = - -
. /01
= 2 32
4 2,28mg/cm
Isolator 3
= - - . /01 = 2 32 4
2,28mg/cm
Lahendong 4 Ts = 26,2˚C 1 σ t = 0,27 ( µ S/cm)
2 σ t = 0,28 ( µ S/cm)
3 σ t = 0,28 ( µ S/cm) Vd = 500  cm 3
A ins = 450 cm 2
Kt = - 3.2.10 -8 . t s 3 + 1.032 . 10 -5 . t s 2 – 8.272 . 10 -4 . t s + 3.544 . 10 -2
Untuk nilai konduktivitas Lahendong 4 dapat di lihat pada tabel IX.
Perhitungan ESDD Isolator 1
( ) 20 1 20 t t s k t σ σ = − −    
= 0,235
= (5,7 " 10 " ) .
= 1,02 " 10
% &&  =   ₐ . (  / *
ESDD = 0,00011 Isolator 2 ( ) 20 1 20 t t s k t σ σ = − −    
= 0,243
= (5,7 " 10 " ) . = 1,05 " 10
% &&  =   ₐ . (  / *
ESDD = 0,00011 Isolator 3 ( ) 20 1 20 t t s k t σ σ = − −    
= 0,243 = (5,7 " 10 " ) . = 1,05 " 10

## TABEL IX TABEL NILAI KONDUKTIVITAS LAHENDONG 4
Nilai konduktivitas Nilai penyaringan sesudah terkontaminasi 0.27 1.69 0.28 1.72 0.28 1.72
Gambar 1. Tabel dan Grafik Konduktivitas Kota Bitung
% &&  =   ₐ . (  / * ESDD = 0,00011

## Perhitungan NSDD
Isolator 1
= - -
. /01 = 35 32 4 2,26mg/cm Isolator 2
= - - . /01 = 2 32 4 2,33mg/cm
Isolator 3 = - - . /01 = 2 32 4
2,33mg/cm

## BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN
IV.1  Pengukuran  konduktivitas  berdasarkan  nilai  ESDD  dan NSDD

## Gambar 2. Tabel dan Grafik Konduktivitas Kota Teling
Sampel  isolator  yang  di  ambil  di  tempat-tempat  yang telah  di  tentukan  di  masukan  kedalam  wadah  penampungan kemudian  di  cuci  dengan  air  hingga  bersih,  sesudah  itu  sisah air  pencucian  di  ukur  mengunakan  alat  ukur  untuk mendapatkan  nilai  konduktivitas,  kemudian  sisah  air  yang sudah  di  ukur  di  saring  mengunakan  tisu,  sesudah  itu  di keringkan dan di timbang untuk mendapatkan nilai NSDD Hasil  yang didapat setelah  melakukan perhitungan ESDD  dan NSDD pada BAB III sebagai berikut:

## Bitung
Berdasarkan Gambar 1 menunjukan bahwa nilai ESDD rendah terhadap  kontaminan  dan  dua  dari  isolator  menunjukan  nilai ESDD yang sama.

## Teling
Berdasarkan Gambar 2 menunjukan bahwa nilai ESDD rendah terhadap  kontaminan  dan  dua  dari  isolator  menunjukan  nilai ESDD yang sama

## Tomohon
Berdasarkan Gambar 3 menunjukan bahwa nilai ESDD rendah terhadap  kontaminan  dan  dua  dari  isolator  menunjukan  nilai ESDD yang sama

## Lahendong 1
Berdasarkan Gambar 4 menunjukan bahwa nilai ESDD rendah terhadap  kontaminan  dan  ketiga    isolator  menunjukan  nilai ESDD yang sama

## Lahendong 2
Berdasarkan Gambar 5 menunjukan bahwa nilai ESDD rendah terhadap  kontaminan  dan  dua  dari  isolator  menunjukan  nilai ESDD yang sama
Gambar 3. Tabel dan Grafik Konduktivitas Kota Tomohon
Gambar 4. Tabel dan Grafik Konduktivitas Kota Lahendong 1

## Lahendong 3
Berdasarkan gambar 6  menunjukan bahwa nilai ESDD rendah terhadap  kontaminan  dan  dua  dari  isolator  menunjukan  nilai ESDD yang sama

## Lahendong 4
Berdasarkan gambar 7 menunjukan bahwa nilai ESDD rendah terhadap  kontaminan  dan  ketiga  isolator  menunjukan  nilai ESDD yang sama
Gambar 5. Tabel dan Grafik Konduktivitas Kota Lahendong 2
Gambar 6. Tabel dan Grafik Konduktivitas Kota Lahendong 3

## Gambar 7. Tabel dan Grafik Konduktivitas Kota Lahendong 4
Berdasarkan  hasil  yang  didapat  dari  masing-masing  isolator menunjukan  bahwa  kadar  kontaminan  sangat  rendah  disetiap tempat  yang  ditujukan,  ini  menyimpulkan  bahwa  pergantian isolator yang diakibatkan penumpukan kontaminan diminahasa sangat  rendah.  Untuk  perbandingan  hasil  perhitungan  ESDD dan NSDD tiap daerah penelitian dapat di lihat pada gambar 8.
Bitung  dan  sawangan  memiliki  tingkat  kontaminan  paling tinggi  namun  masih  di  ambang  normal  dikarenakan  lebih sering mengalami faktor yang dapat meningkatkan kandungan polutan  itu  sendiri    seperti  asap  kendaraan,  lingkungan  , maupun  industry,  dan  kandungan  garam  yang  di  bawa  oleh angin,  tomohon  lahendong  dan  teling  memiliki  kandungan terendah dikarenakan hanya di pengaruhi oleh asapkendaraan,sulfur dan abu volcanic yang jarang menyembur

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

## A. KESIMPULAN
Berdasarkan dari hasil analisa dan pembahasan diperoleh kesimpulan adalah sebagai berikut:
1. Dari  hasil  perhitungan  konduktivitas  yang  di  dapat    dari lahendong  (1.2.3.4),  bitung,  teling,tomohon  ap2b, sawangan  memiliki  konduktivitas  yang  rendah  sehingga pergantian isolator sangat jarang dilakukan
2. Isolator  berbahan  porselin  merupakan  isolator  yang paling  banyak  digunakan  di  daerah  minahasa  ini dikarenakan  Sifat  anorganik  lembam  yang  membuatnya tahan  terhadap  penurunan  oleh  faktor  lingkungan  seperti radiasi  ultraviolet  dan  kontaminan  agresif  yang  sering ditemui didaerah minahasa
Gambar 8. .Perbandingan Masing-masing Daerah Penelitian

## B. SARAN
1. Untuk  mendapatkan  hasil  yang  lebih  akurat  dapat dilakukan  dengan  mengambil  sampel  secara  langsung dari  tiang  penyangga  saluran  udara  ditampat  isolator tersebut  terpasang  namun  telah  berada  dalam  keadaan rusak
2. Dalam  penempatan  isolator  haruslah  memperhatikan keadaan  lingkungan,  dan  selektif  dalam  pemilihan isolator.
3. Banyaknya  polutan  udara  yang  menempel  pada permukaan  isolator  akan  mengurangi  performa  isolator, terlebih  tahanan  isolasinya;  maka  perlu  diadakan pencucian  terhadap  polutan  yang  menempel  pada permukaan  isolator,  ataupun  perlu  memperbanyak tahanan isolasi dengan menambah jumlah piringan dalam gandengan isolator

## DAFTAR PUSTAKA
[1.] D. Suswanto,.Sistem distribusi tenaga listriktahun 2002
[2.] H.  Schneider.,  Dr,.The  practical  guide  to  outdoor  high  voltage insulators ,  july 2004 [3.] L.  S.  Patras,.  Indekx  pollution  isolator  pasang  luarpada  daerah
switchyard di PT.Puncak jaya power papua.,tahun 2005
[4.] L.  S.  Patras,.Penelitian  eksperimental  untuk  memperoleh  indeks polutan  dari  sampel  kontaminan  yang  di  ambil  dari  lokasi penelitian tahun 2005
[5.] R.S.  Gorur,  E.A.  Cherney,  J.T.  Burnham.,    Outdoor  insulators 1978