## DESAIN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA PADA DAERAH PESISIR KUALA TUNGKAL TANJAB BARAT Ir. H. Myson, MT

## Abstrak
Energi surya (matahari)  merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang paling penting dan sangat  berlimpah  di Indonesia. Dengan  potensinya  yang  sangat  besar  tersebut,  energi  surya diyakini menjadi sumber energi utama di masa depan. Eenergi surya di Indonesia sangatlah besar. Indonesia  memiliki  sekitar  4.8  KWh/m2  atau  setara  dengan  112.000  GWp  energi  surya. Sayangnya  energi  surya  ini  belum mendapatkan  porsi  yang  semestinya  di  negara  ini.  Dari  total potensi  energi  surya  tersebut,  Indonesia  baru  memanfaatkan  sekitar  10  MWp. Hambatan  yang masih  sering  terjadi  pada  penggunaan  PLTS  ini  adalah  pada  tidak  dapatnya  diprediksi  keacaan cuaca  dalam  waktu  yang  singkat,  sehingga  produksi  energi  listrik  sulit  dapat  memenuhi  target yang diharapkan, dan hal ini membuat ketidak nyamanan pengguna. Perlunya penelitian terhadap efisiensi  modul  solar  panel,  karena  saat  ini  efisiensi  yang  dihasilkan  modul  solar  panel  masih sangat rendah, sehingga untuk mendapatkan 1 KWh energi listrik masih tergolong sangat mahal.

## Abstract
Solar energy (sunlight) is one of the renewable energy sources the most important and very abundant in Indonesia. With such huge potential, solar energy is believed to be the main energy source in the future. Solar Eenergi in Indonesia is very large. Indonesia has around 4.8 KWh / m2 or equivalent to 112,000 GWp of solar energy. Unfortunately, solar energy has not received the proper portion of the country. Of the total solar energy potential, Indonesia has only utilized approximately 10 MWp. Barriers are still common in the use of solar power is at the inability to predict the weather keacaan in a short time, so the production of electrical energy is difficult to meet the expected targets, and this makes it an inconvenience for the user. The need for research on the efficiency of solar panel modules, because the current efficiency of the resulting solar panel module is still very low, so to get 1 kWh of electrical energy is still relatively very expensive.
Keyword : Energi surya, surya, solar panel, Kuala Tungkal Panel Surya

## PENDAHULUAN
Energi  surya  adalah  energi  yang  berupa  panas  dan  cahaya  yang dipancarkan  matahari.  Energi  surya  (matahari)  merupakan  salah  satu sumber energi terbarukan yang paling penting. Indonesia mempunyai potensi energi surya yang sangat  berlimpah.  Namun  melimpahnya  sumber  energi  surya  di  Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal.
Salah  satu  cara  untuk  memanen  radiasi  panas  dan  cahaya  yang dipancarkan  matahari  menjadi  listrik  adalah  dengan  memanfaatkan  teknologi termal  dan  teknologi  sel  surya  atau  sel photovoltaic.  Teknologi  termal  biasanya digunakan untuk mengeringkan hasil pertanian dan perikanan, memasak (kompor surya),  dan  memanaskan  air.  Sedangkan  sel  surya  merupakan  alat  untuk mengconversi  cahaya  matahari  menjadi  energi  listrik dengan menggunakan  efek fotoelektrik.  Dengan  teknologi  sel  surya  (photovoltaic)  energi  surya  diubah menjadi energi listrik yang bisa digunakan untuk berbagai hal.
Dengan  potensinya  yang  sangat  besar  tersebut,  energi  surya  diyakini menjadi  sumber  energi  utama  di  masa  depan.  Apalagi  dengan  beberapa keunggulan energi surya seperti energi surya merupakan sumber yang hampir tak terbatas  dan  ramah  lingkungan.  Yang  hingga  kini  masih  menjadi  kendala  adalah teknologi  sel  surya  dan  media  penyimpanan  yang  masih  sangat  mahal  dan memiliki kemampuan yang terbatas.
Untuk Indonesia,  energi  surya  menjadi  salah  satu  alternatif  energi yang terbaik.  Dengan  potensinya  yang  besar tersebut akan  mampu  melepaskan Indonesia dari ketergantungan terhadap sumber energi konvensional. Energi surya sangat cocok  diterapkan  pada  daerah-daerah  terpencil  maupun  pulau-pulau  kecil di  Indonesia.  Pemanfaatan  energi  surya  menjadi  salah  satu  sumber  energi alternatif ini bisa dilakukan dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) maupun Solar Home System (SHS), yaitu pemanfaatan skala rumahan.
Sebagai wilayah yang  berada  di  kawasan  khatulistiwa,  potensi energi surya di Indonesia sangatlah besar. Indonesia memiliki sekitar 4.8 KWh/m2 atau
setara  dengan  112.000  GWp  energi  surya.  Sayangnya  energi  surya  ini  belum mendapatkan porsi yang semestinya di negara ini. Dari total potensi energi surya tersebut, Indonesia baru memanfaatkan sekitar 10 MWp.
Sementara  jumlah  kebutuhan  energi,  khususnya  energi  listrik  untuk wilayah  pesisisr  dan  kepulauan  sangatlah  belum  terpenuhi.  Untuk  memecahkan permasalahan  ini  maka  perlu dikembangkan pembangkit  listrik  energi baru terbarukan  khususnya  energi surya  untuk wilayah pesisir  pantai  dan  kepulauan, baik mandiri maupun yang terpusat. Salah satu wilayah di Indonesia yang sampai saat ini mengalami defisit energi listrik dan posisinya berada di pesisir adalah kota Kuala Tungkal Kab Tanjung Jabung Barat Prov Jambi.
Tujuan penelitian kali ini adalah untuk mengetahui seberapa potensialkah pembangkit listrik tenaga surya dapat dimanfaatkan pada kotaKuala Tungkal yang berada di pesisir pantai di kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui seberapa besar radiasi matahari yang diterima pada titik yang ditentukan di daerah tersebut dan juga untuk menghitung rata-rata radiasi sinar matahari yang dapat dikonversikan menjadi energi listrik pada daerah tersebut.
Dengan  dilakukannya  penelitian  ini  diharapkan  masyarakat  pada daerah  pesisir  dan  kepulauan khususnya  di  kota  Kuala  Tungkal dapat  membuat sendiri pembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik mereka. Dan apabila telah  memiliki  pembangkit  listrik  tenaga  surya  ini, diharapkan meraka  dapat melaksanakan perawatan terhadapat sistim dan peralatan pembangkit tersebut.
Matahari adalah sumber energi yang memancarkan energi sangat besarnya ke  permukaan  bumi.  Permeter  persegi  permukaan  bumi  menerima  hingga  1000 watt energi matahari. Sekitar 30% dari energi tersebut dipantulkan kembali keluar angkasa, dan sisanya diserap oleh awan, lautan, dan daratan. Jumlah energi yang diserap  oleh  atmosfer,  lautan,  dan  daratan  bumi  sekitar  3.850.000  eksajoule  (EJ)
per  tahun.  Untuk  melukiskan  besarnya  potensi  energi  surya  yang  diterima  bumi dalam  waktu  satu  jam  saja  setara  dengan  jumlah  energi  yang  digunakan  dunia selama satu tahun lebih.
Matahari  merupakan  bintang  yang  jaraknya  paling  dekat  dengan  bumi.  Matahari merupakan bintang ukuran sedang, dengan ukuran sekitar 110 kali bumi. Matahari terbentuk  sekitar  4,6  milyar  tahun  yang  lalu.  Berasal  dari  debu-debu  angkasa, yang saling tarik-menarik antar partikelnya hingga membentuk massa yang besar. Pengaruhnya  terhadap  kehidupan  di  bumi  sangat  luas.  Tiap  detik,  setiap  meter persegi  atmosfer  luar  bumi  menerima  rata-rata  1.324  watt,  cukup  untuk menghidupkan  10  bola  lampu.  Jumlah  yang  jatuh  per  detik  sama  dengan  energi hasil pembakaran 6,4 juta ton batu bara per detik. Energinya mentenagai sirkulasi udara, cuaca, dan air, serta segala kehidupan di Bumi.
Sel surya atau sel photovoltaic merupakan suatu alat yang dapat mengubah energi radiasi matahari secara langsung menjadi energi listrik. Pada dasarnya sel tersebut berjenis  diode  yang  tersusun  atas  P – N  junction.  Sel  surya  photovoltaic  yang dibuat  dari  bahan  semi  konduktor  yang  diproses  sedemikian  rupa,  yang  dapat menghasilkan  listrik  arus  searah  (DC).  Dalam  penggunaannya,  sel-sel  surya  itu dihubungkan satu sama lain, sejajar atau seri, tergantung dari peruntukannya, guna menghasilkan daya dengan kombinasi tegangan danarus yang dikehendaki.
Cahaya matahari terdiri atas foton atau partikel energi surya, dimana foton inilah yang  dikonversi  menjadi  energi  listrik.  Foton-foton  mengandung  energi  yang bervariasi  menurut  panjang  gelombangnya.  Energi  foton  yang  diserap  oleh  sel surya  diserahkan  sebagian  atau  seluruhnya  kepada  elektron  di  dalam  sel  surya. Dengan adanya energi baru ini maka elektron mampu lepas dari posisi normalnya terhadap atom sehingga menjadi arus dalam suatu sirkuit listrik.
Gambar 1. Proses terjadinya energi listrik dari tenaga surya Listrik tenaga matahari dibangkitkan oleh komponen yang disebut solar cell yang besarnya  sekitar  10~15  cm  persegi.Komponen  inimengkonversikan energi  dari cahaya matahari menjadi energi listrik. Solar cell merupakan komponen vital yang umumnya terbuat dari bahan semikonduktor.
Rata-rata  Produk  Modul  yang  dipasarkan  menghasilkan  12  sampai  18  VDC dengan  arus 0,5  sampai  7  Ampere.  Modul  memiliki  kapasitas  beraneka  ragam, mulai dari 10 watt peak sampai 200 watt peak.
Kelebihan Pembangkit Listrik Tenaga Surya
* Energi yang terbarukan/ tidak pernah habis
* Bersih, ramah lingkungan
* Umur panel sel surya panjang/ investasi jangka panjang
* Praktis, tidak memerlukan perawatan
* Sangat cocok untuk daerah tropis seperti Indonesia
Umumnya kita menghitung maksimun sinar matahari yang diubah menjadi tenaga listrik  sepanjang  hari efektifnya adalah  5  jam.  Tenaga  listrik  pada  pagi - sore disimpan dalam baterai, dan akan digunakan pada malam hari.

## Komponen Pembangkit Listrik Tenaga Surya
Untuk  instalasi  listrik  tenaga  surya  sebagai  pembangkit  listrik,  diperlukan komponen sebagai berikut:

## 1. Panel Surya (Solar Cell)
Sel  silikon  (disebut  juga  solar  cells)  yang  disinari  matahari menimbulkan tegangan  yang  kemudian  memaksa photon melepaskan  elektron yang

## Jurnal Civronlit Universitas Batanghari Jambi Tahun 2016

## DESAIN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA PADA DAERAH PESISIR KUALA
TUNGKAL TANJAB BARAT
Gambar 1. Proses terjadinya energi listrik dari tenaga surya
Listrik tenaga matahari dibangkitkan oleh komponen yang disebut solar cell yang besarnya  sekitar  10~15  cm  persegi.Komponen  inimengkonversikan energi  dari cahaya matahari menjadi energi listrik. Solar cell merupakan komponen vital yang umumnya terbuat dari bahan semikonduktor.
Rata-rata  Produk  Modul  yang  dipasarkan  menghasilkan  12  sampai  18  VDC dengan  arus 0,5  sampai  7  Ampere.  Modul  memiliki  kapasitas  beraneka  ragam, mulai dari 10 watt peak sampai 200 watt peak.

## Kelebihan Pembangkit Listrik Tenaga Surya
* Energi yang terbarukan/ tidak pernah habis
* Bersih, ramah lingkungan
* Umur panel sel surya panjang/ investasi jangka panjang
* Praktis, tidak memerlukan perawatan
* Sangat cocok untuk daerah tropis seperti Indonesia
Umumnya kita menghitung maksimun sinar matahari yang diubah menjadi tenaga listrik  sepanjang  hari efektifnya adalah  5  jam.  Tenaga  listrik  pada  pagi - sore disimpan dalam baterai, dan akan digunakan pada malam hari.

## Komponen Pembangkit Listrik Tenaga Surya
Untuk  instalasi  listrik  tenaga  surya  sebagai  pembangkit  listrik,  diperlukan komponen sebagai berikut:

## 1. Panel Surya (Solar Cell)
Sel  silikon  (disebut  juga  solar  cells)  yang  disinari  matahari menimbulkan tegangan  yang  kemudian  memaksa photon melepaskan  elektron yang

## Jurnal Civronlit Universitas Batanghari Jambi Tahun 2016

## DESAIN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA PADA DAERAH PESISIR KUALA
TUNGKAL TANJAB BARAT
Gambar 1. Proses terjadinya energi listrik dari tenaga surya
Listrik tenaga matahari dibangkitkan oleh komponen yang disebut solar cell yang besarnya  sekitar  10~15  cm  persegi.Komponen  inimengkonversikan energi  dari cahaya matahari menjadi energi listrik. Solar cell merupakan komponen vital yang umumnya terbuat dari bahan semikonduktor.
Rata-rata  Produk  Modul  yang  dipasarkan  menghasilkan  12  sampai  18  VDC dengan  arus 0,5  sampai  7  Ampere.  Modul  memiliki  kapasitas  beraneka  ragam, mulai dari 10 watt peak sampai 200 watt peak.

## Kelebihan Pembangkit Listrik Tenaga Surya
* Energi yang terbarukan/ tidak pernah habis
* Bersih, ramah lingkungan
* Umur panel sel surya panjang/ investasi jangka panjang
* Praktis, tidak memerlukan perawatan
* Sangat cocok untuk daerah tropis seperti Indonesia
Umumnya kita menghitung maksimun sinar matahari yang diubah menjadi tenaga listrik  sepanjang  hari efektifnya adalah  5  jam.  Tenaga  listrik  pada  pagi - sore disimpan dalam baterai, dan akan digunakan pada malam hari.

## Komponen Pembangkit Listrik Tenaga Surya
Untuk  instalasi  listrik  tenaga  surya  sebagai  pembangkit  listrik,  diperlukan komponen sebagai berikut:

## 1. Panel Surya (Solar Cell)
Sel  silikon  (disebut  juga  solar  cells)  yang  disinari  matahari menimbulkan tegangan  yang  kemudian  memaksa photon melepaskan  elektron yang
menghasilkan arus listrik. Sebuah solar cells menghasilkan kurang lebih tegangan 0.5 Volt. Jadi sebuah panel surya 12 Volt terdiri dari kurang lebih 36 sel (untuk menghasilkan 17 Volt tegangan maksimun).

## 2. Charge Control
Pada  waktu  solar  panel  mendapatkan  energy  dari  cahaya  matahari  di  siang  hari, rangkaian charger controller ini otomatis bekerja dan mengisi (charge) battery dan menjaga tegangan battery agar tetap stabil .
Bila  kita  menggunakan  battery  12V,  maka  rangkaian  ini  akan  menjaga  agar tegangan charger 12+10% , tegangan charger yang di butuhkan antara 13,2 – 13,4 Volt. Dan  bila  sudah  mencapai  tegangan  tersebut,  rangkaian  ini  otomatis  akan menghentikan proses pengisian battery.

## 3. Battery
Battery berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan daya (power storage).
Battery yang digunakan sebaiknya menggunakan battery gel atau yang selama ini kita  kenal  dengan  istilah  battery  kering.Battery  gel  ini  adalah  yang  paling direkomendasikan untuk digunakan pada applikasi solar system.

## 4. Inverter (Optional)
Inverter adalah perangkat elektrik  yang mengkonversikan tegangan searah (DC - direct current) menjadi tegangan bolak balik (AC - alternating current).

## Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya
Karena pembangkit listrik tenaga surya sangat tergantung kepada sinar matahari, maka perencanaan yang baik sangat diperlukan. Perencanaan terdiri dari:
 Jumlah daya yang dibutuhkan dalam pemakaian sehari-hari (Watt).
 Berapa  besar  arus yang  dihasilkan solar  cells  panel (dalam  Ampere  hour), dalam  hal  ini  memperhitungkan  berapa  jumlah  panel  surya  yang  harus dipasang.
 Berapa  unit baterai yang  diperlukan  untuk  kapasitas  yang  diinginkan  dan pertimbangan penggunaan tanpa sinar matahari. (Ampere hour).
Dari sisi waktu nilai ke-ekonomian PLTS juga tinggi, karena dengan perencanaan yang  baik,  pembangkit  listrik  tenaga  surya  dengan  panel  surya  memiliki  daya
tahan 20 - 25 tahun. Baterai dan beberapa komponen lainnya dengan daya tahan 3 - 5 tahun.
Gambar 2. Diagram pembangkit solar panel
Dari  diagram  pembangkit  listrik  tenaga  surya  diatas:  beberapa  solar  panel  di paralel untuk menghasilkan arus  yang lebih besar. Combiner pada gambar diatas menghubungkan  kaki  positif  panel  surya  satu  dengan  panel  surya  lainnya.  Kaki/ kutub negatif panel satu dan lainnya juga dihubungkan. Ujung kaki positif panel surya dihubungkan ke kaki positif charge controller, dan kaki negatif panel surya dihubungkan  ke  kaki  negatif  charge  controller.  Tegangan  panel  surya  yang dihasilkan  akan  digunakan  oleh  charge  controller  untuk  mengisi  baterai.  Untuk menghidupkan  beban  perangkat  AC  (alternating  current)  seperti  Televisi,  Radio, komputer, dll, arus baterai disupply oleh inverter.
Keuntungan dari pembangkit listrik tenaga matahri :
1. Sumber energi yang dipakai tidak pernah habis dan sangat ramah lingkungan
2. Tidak  memerlukan  perawatan  kusus  sehingga  bebas  dari  segala  biaya perawatan
3. Hemat karena tidak memerlukan bahan bakar
4. Bersifat moduler artinya kapasitas listrik yang dihasilkan dapat sesuai dengan kebutuhan
5. Tanpa suara sehingga tidak mengganggu ketertiban umum
6. Ramah lingkungan

## Metode Penelitian
Pada  penelitian  ini dilakukan pengukuran pada  titik  yang  telah  ditetapkan  untuk diketahui jumlah cahaya  yang  terpapar  pada  luasan unit  solar  panel di wilayah kota Kuala Tungkal dengan menggunakan alat lux meter. Data yang didapat dari alat  lux  meter  dicatat  dan  juga  dicatat  besar  tegangan  dan  arus  yang  dihasilkan oleh  perangkat  solar  panel 200  wp yang  diletakan  pada  tempat  tersebut. Data diambil setiap satu jamsetiap hari dan dilakukan selama 6 hari.Data yang didapat tersebut  akan langsung  terkonversi menjadi energi  listrik dalam  bentuk  arus searah (DC).

## DATA
Tabel 1. Data pada hari Senin tgl 1 Agustus 2016
No Waktu Intensitas Cahaya Matahari (Lux) Tegangan Out (V) Arus Out (I) 1 7.00 – 8.00 5.295 18,5 0,27 2 8.00 – 9.00 6.411 18,9 0,32 3 9.00 – 10.00 7.844 18,5 0,4 4 10.00 – 11.00 9.805 18,5 0,5 5 11.00 – 12.00 11.382 18,2 0,59 6 12.00 – 13.00 14.254 18,94 0,71 7 13.00 – 14.00 10.371 18,46 0,53 8 14.00 – 15.00 7.928 16,62 0,45 9 15.00 – 16.00 5.877 16,8 0,33 10 16.00 – 17.00 3.005 13,5 0,21 Jumlah arus yang terkumpul 4,31 Ket mulai jam 15.00 hingga jam 17.00 langit lebih gelap Tabel 2. Data pada hari Selasa tgl 2 Agustus 2016 No Waktu Intensitas Cahaya Matahari (Lux) Tegangan Out (V) Arus Out (I) 1 7.00 – 8.00 8.722 18,7 0,44 2 8.00 – 9.00 7.899 18,63 0,4 3 9.00 – 10.00 8.544 18,32 0,44 4 10.00 – 11.00 11.106 18,71 0,56 5 11.00 – 12.00 11.588 18,22 0,6
6 12.00 – 13.00 11.550 18,16 0,6 7 13.00 – 14.00 8.259 18,12 0,43 8 14.00 – 15.00 7.287 18,09 0,38 9 15.00 – 16.00 2.079 17,83 0,11 10 16.00 – 17.00 7.539 16,54 0,43 Jumlah arus yang terkumpul 4,39 Ket mulai 15.00 hingga 16.00 langit berawan gelap berhujan sedikit Tabel 3. Data pada hari Rabu tgl 3 Agustus 2016 No Waktu Intensitas Cahaya Matahari (Lux) Tegangan Out (V) Arus Out (I) 1 7.00 – 8.00 7.899 18,63 0,4 2 8.00 – 9.00 8.569 18,8 0,43 3 9.00 – 10.00 8.722 18,7 0,44 4 10.00 – 11.00 9.821 18,53 0,5 5 11.00 – 12.00 10.165 13,7 0,7 6 12.00 – 13.00 10.039 13,53 0,7 7 13.00 – 14.00 9.172 18,81 0,46 8 14.00 – 15.00 7.177 18,3 0,37 9 15.00 – 16.00 5.021 18,22 0,26 10 16.00 – 17.00 2.916 18,34 0,15 Jumlah arus yang terkumpul 4,41 16.00-17.00 langit kembali gelap dan ada hujan Tabel 4. Data pada hari Kamis tgl 4 Agustus 2016 No Waktu Intensitas Cahaya Matahari (Lux) Tegangan Out (V) Arus Out (I) 1 7.00 – 8.00 4.325 16,32 0,25 2 8.00 – 9.00 5.877 16,8 0,33 3 9.00 – 10.00 7.899 18,63 0,4 4 10.00 – 11.00 11.838 17,45 0,64 5 11.00 – 12.00 11.618 13,7 0,8 6 12.00 – 13.00 10.039 13,53 0,7 7 13.00 – 14.00 7.109 18,63 0,36 8 14.00 – 15.00 7.371 18,3 0,38 9 15.00 – 16.00 3.806 16,32 0,22 10 16.00 – 17.00 3.952 18,64 0,2 Jumlah arus yang terkumpul 4,28
Cuaca normal hingga sore hari
Tabel 5. Data pada hari Jumat tgl 5 Agustus 2016
No Waktu Intensitas Cahaya Matahari (Lux) Tegangan Out (V) Arus Out (I) 1 7.00 – 8.00 8.131 18,71 0,41 2 8.00 – 9.00 8.968 18,8 0,45 3 9.00 – 10.00 8.996 18,86 0,45 4 10.00 – 11.00 10.017 18,53 0,51 5 11.00 – 12.00 5.162 18,73 0,26 6 12.00 – 13.00 4.638 18,23 0,24 7 13.00 – 14.00 3.633 18,04 0,19 8 14.00 – 15.00 7.287 18,09 0,38 9 15.00 – 16.00 5.021 18,22 0,26 10 16.00 – 17.00 3.276 18,18 0,17 Jumlah Arus yang terkumpul 3,32 Cuaca berawan mulai 9.00 hingga sore hari tapi tidak hujan Tabel 6. Data pada hari Sabtu tgl 6 Agustus 2016 No Waktu Intensitas Cahaya Matahari (Lux) Tegangan Out (V) Arus Out (I) 1 7.00 – 8.00 8.131 18,71 0,41 2 8.00 – 9.00 8.968 18,8 0,45 3 9.00 – 10.00 8.996 18,86 0,45 4 10.00 – 11.00 10.017 18,53 0,51 5 11.00 – 12.00 5.162 18,73 0,26 6 12.00 – 13.00 4.638 18,23 0,24 7 13.00 – 14.00 3.633 18,04 0,19 8 14.00 – 15.00 7.287 18,09 0,38 9 15.00 – 16.00 5.021 18,22 0,26 10 16.00 – 17.00 3.276 18,18 0,17 Jumlah arus yang terkumpul 3,32 Cuaca berawan mulai 10.00 hingga sore hari tapi tidak hujan
Dalam  6  hari  pengambilan  data  tersebut  dapat  dikumpulkan  arus  listrik  yang masuk kedalam baterai sebagai berikut :
Hari 1 = 4,43 A Hari 2 = 4,39 A Hari 3 = 4,41 A Hari 4 = 4,28 A Hari 5 = 3,32 A Hari 6 = 3,32 A
Arus  yang  terkumpul  masing-masing  dalam  satu  hari  tersebut  sesuai  dengan kondisi cuaca pada hari tersebut. Pada hari ke5 dan ke 6 sebelum siang hari telah terjadi awan  yang menghalangi masuknya sinar  matahari kepada  alat solar panel yanh bertugas untuk mengkonversikan sinar matahari.
Dengan  mengasumsikan  effisiensi  inverter  100%,  maka dengan  alat  solar  panel 200  wp pada  hari pertama  dapat  dimanfaatkan  sejumlah  948  Wh  yang  dapat dimanfaatkan,  sedangkan  pada  hari  kedua  adalah  sebanyak  965  Wh  yang  dapat dimanfaatkan. Untuk hari ketiga sebanyak 970  Wh  yang dapat dikumpulkan dan pada hari ke empat 941 Wh, untuk hari ke lima dan ke enam adalah sebanyak 730 Wh.

## Disain Solar Panel
Untuk menentukan seberapa banyak unit panel surya dan baterai yang dibutuhkan untuk keperluan satu malam pada satu keluarga ditentukan oleh seberapa banyak beban listrik yang akan dioperasionalkan.
Dicontohkan pada satu keluarga terdiri dari ayah, ibu, kakek, nenek dan dua orang anak.  Dengan  jumlah  anggota  keluarga  tersebut  maka  dibutuhkan  minimal  3 kamar  tidur  dan  2  wc. Jumlah  ruangan  yang  terdapat  pada  rumah  sederhana tersebut adalah 8 dengan titik lampu sebanyak 12 buah. Untuk lampu penerangan setiap  ruangan  dibutuhkan  15  w  dengan  jumlah  jam  hidup  6  jam,  kecuali  lampu teras  yaitu  12  jam.  Kulkas  sedang  dengan  daya  100  w  yang  hidupnya  24  jam. Namun  untuk  kulkas  kompresornya  tidak  selalu  hidup,  maka  waktu  kerjanya adalah  1/3  *24  jam  =  8  jam.  Pompa  air  125  w  yang  hidupnya  maksimal  2  kali dalam 1 hari 1malam. Kemudian 2 buah televisi Lcd 32 inch berdaya 100 w yang hidup  selama  6  jam.  3  buah  pendingin  udara  ½  PK  untuk  masing-masing  kamar yang  bekerja  selama  7  jam.  Dengan  tabel  berikut  dapat  dijumlahkan  kebutuhan daya listrik rumah sederhana tersebut dalam satu hari:
Tabel 7. Jumlah kebutuhan daya listrik
No Alat Jumlah Daya Waktu hidup Jumlah 1 Lampu penerangan 12 15 W 6 jam 1.080 2 Lampu Teras 1 15 W 12 jam 180 3 Kulkas 1 100 W 8 jam 800 4 Pompa air 1 125 W 2 jam 250 5 Televisi Lcd 32 2 100 W 6 jam 1.200 6 Pendingin Udara ½ pk 3 411 W 7 jam 8.631 7 Lain-lain 1 200 W 3 jam 600 Total 12.741
Dengan  kondisi  rumah  sederhana  seperti diatas,  maka  kebutuhan  daya  listrik untuk  rumah  tersebut  adalah  12,741  Watt.  Dan  jika  dikalikan  dengan  faktor konversi dan effisiensi peralatan, maka kebutuhan menjadi 15,289 watt dalam satu hari.
Untuk menentukan jumlah baterai yang dibutuhkan dapat dihitung sebagai berikut : 15,289 W / 12 V = 1,274 A
Dan  jika  baterai  yang  digunakan  adalah  100Ah,  maka  kebutuhan  baterainya adalah : 1274 / 100 = 12,74 dibulatkan menjadi 13 buah baterai dengan kapasitas 100 Ah
Dengan  menggunakan  solar  panel  200  wp  artinya  dalam  1  jam  akan  dapat dihasilkan  listrik  sebanyak  200  watt  dalam  cuaca  yang  terik.  Jika  diasumsikan panas terik itu terjadi mulai jam 10 hingga jam 15, maka akan didapat 1000 watt dalam  1  hari  untuk  satu  modul  solar  panel.  Maka  kebutuhan  modul  solar  panel tipe  200  wp  untuk  memenuhi  kebutuhan  diatas  adalah  15289  /  1000  =  15,3 dibulatkan menjadi 16 unit.
Namun jika tidak menggunakan pendingin udara maka kebutuhan batrai dan unit akan berkurang yaitu :
12741 – 8631 = 4110 W.
Dengan  menambahkan  faktor  konversi  dan  effisiensi,  maka  daya  listrik  yang dibutuhkan adalah = 4932 W
Maka 4932 W / 12 V = 411 A
Dengan  menggunakan  batterai  100  Ah,  maka  dibutuhkan  5  buah  baterai (dibulatkan)
Untuk kebutuhan suplai maka :
4932 / 1000 = 4,6 dibulatkan menjadi 5 unit

## Kesimpulan
Dari  penelitian  diatas  dapatlah  disimpulkan  bahwa  sumber  energi  dari  matahari bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi listrik masyarakat.
Hambatan yang masih sering terjadi pada penggunaan PLTS ini adalah pada tidak dapatnya diprediksi keacaan cuaca dalam waktu sesaat, sehingga produksi energi listrik  dapat memenuhi  target  yang  diharapkan,  dan  hal  ini  membuat  ketidak nyamanan pengguna.
Selain  itu  harga  unit  solar  panel  ini  untuk  saat  ini  masih  tergolong  mahal,  baik untuk pembelian awal, maupun untuk perawatan.

## Saran
Perlunya penelitian terhadap efisiensi modul solar panel, karena saat ini efisiensi yang  dihasilkan  modul  solar  panel  masih  sangat  rendah,  sehingga untuk mendapatkan 1 KWh energi listrik masih tergolong sangat mahal.

## DAFTAR PUSTAKA
Arismunandar.  A,  Kuwahara.  S,  2004,  Teknik  Tenaga  Listrik,  Gardu  Induk, Pradnya Paramita Jakarta
Arvin  Grabel  at  al.  2003.  ” Problem  in  magnetic  induction  for  full  voltage production ”.    IEEE  Trans.  on  Industry  Applications,  Vol.7  No. 2  June 2003. p 433 – 438.
Marsudi, Djiteng., 2006, Operasi Sistem Tenaga Listrik, Graha Ilmu Yogyakarta
Butar-butar,  Abdul  Hakim,  2000,  Manajemen  Faktor  Daya  di  Industri,  Energi,

## Yogyakarta
Charles  W  at  al.  2003.  ” Current  and  voltage  force  in  small  electric  generator ”. IEEE Trans On PWRD Vol.4. No. 2. p. 329. 2003.
Dally,  James  W.  1999.  “ Instrumentation  for  Engineering  Measurements ”.  John Wiley & Sons, Inc, p.605.
www.esdm.go.id/publikasi/.../714-blue-print-pengelolaan-energi-nasiona
DeGarmo    Paul  E    Sulllivan  GW  Bontadelli  A    J  &    Wicks    M    Elin,    1997
Engineering Economy , Tenth Edition, Prentice Hall
Endro,    Herman,    2003,    Teknik    Penghematan  Energi    Pada    System Pencahayaan,  Bagian    Proyek    Pelaksanaan    Efisiensi  Energi DEPDIKNAS. Jakarta
Hayt  Kemmerly  at  al.  2002.  ” RLC  caracteristic  serie  in  over  load  electric generator ”. IEEE Trans. On Industry Appl. Vol.6. No. 1 . Jan. 2002. p 213 – 217.
Peter G at al. 2000. ” Design small electric generation and Low Excitation ” IEEE Trans. On PWRD. Jun/Jul. 2000. Vol.3. No.2. p. 132
Warsito,2003,      Sosialisasi  dan  Evaluasi  diri    Konservasi    Energi    Universitas Diponegoro  tahun 2003,  Badan Penerbit   Universitas Diponegoro,