## FLUKTUASI BEBAN PADA GENERATOR SET

## M. Saleh Al Amin
Dosen Fakultas Teknik Universitas PGRI Palembang Jalan Jendral A. Yani Lorong Gotong Royong 9/10 Ulu Palembang e-mail : saleh.pgri@gmail.com

## ABSTRAK
Generator  merupakan  mesin  listrik  untuk  mengubah  energi  mekanik  menjadi  energi  listrik dengan  cara  induksi  elektromagnet.  Generator  Set  sangat  dibutuhkan  sebagai  pembangkitan  energi listrik  cadangan  untuk  menjaga  kontinyuitas  energi  pada  suatu  beban  saat  terjadi  pemadaman  listrik dari sumber utama. Pada saat pemadaman listrik oleh sumber utama, generator set akan dioperasikan untuk melayani bebannya. Tegangan yang disuplai ke beban oleh generator set tersebut tidaklah stabil, karena  banyak  faktor  yang  menyebabkannya,  antara  lain  adalah  beban  yang  dilayani.  Beban  yang dilayani akan berfluktuasi, yang akan mengakibatkan terjadinya perubahan unjuk kerja dari generator set  tersebut,  sehingga  akan  terjadi  perubahan  pada  fluksi,  arus  eksitasi,  dan  tegangan  generator tersebut. Perubahan parameter generator set tersebut harus masih berada dalam batasan-batasan yang telah  ditentukann  agar  operasional  generator  set  tidak  terganggu,  sehingga  kontinyuitas  pelayanan beban juga tidak akan terganggu.
Kata kunci : Fluktuasi beban, parameter generator.

## PENDAHULUAN
Generator  set  yang  dimaksud  berupa  generator  sinkron,  yang  akan  beroperasi  saat  terjadi gangguan  pada  sumber  utama,  dan  akan  mensuplai  energi  listrik  ke  bebannya.  Beban  yang  dipikul oleh  generator  set  tersebut  tidaklah  selalu  stabil,  selalu  mengalami  fluktuasi,  sehingga  parameter generator  set  akan  berubah-ubah.  Dengan  adanya  perubahan  parameter,  maka  generator  set  tersebut akan merespon untuk tetap mempertahankan operasionalnya seperti semula, yaitu berupa permintaan arus eksitasi yang akan menyebabkan tegangan keluaran generator set akan stabil.

## TINJAUAN PUSTAKA Terjadinya Fluktuasi Tegangan.
Tegangan di jaringan sistem tenaga listrik dapat mengalami perubahan karena adanya : -  Arus di jaringan. -  Switching beban. -  Gangguan pada sistem tenaga listrik.

## a.   Arus di jaringan.
Adanya  aliran  arus  di  jaringan  tenaga  listrik  akan  mengakibatkan  terjadinya  jatuh  tegangan, sehingga tegangan yang sampai di sisi beban akan berkurang.
Kawat penghantar memiliki impedansi yang terdiri dari resistansi dan reaktansi, baik reaktansi induktip maupun kapasitip, tergantung pada reaktansi mana yang lebih dominan di jaringan tersebut. Terjadinya tegangan jatuh dan berapa besarnya dapat dijelaskan dengan gambar berikut :
1 2 Z I
Gambar  1.  Rangkaian sederhana sistem tanaga listrik.
Keterangan gambar  1 : 1.  Tegangan kirim (pembangkit) 2.  Tegangan terima (beban).
Dari gambar 1, besarnya jatuh tegangan adalah : ∆V  =  I . Z   .......................................................................................    (1) dengan, ∆V  =  Jatuh tegangan.
I      =   arus yang mengalir pada kawat penghantar.
Z     =   impedansi kawat saluran.
Z     =   R + j X.
Dengan  adanya  jatuh  tegangan  tersebut,  maka  tegangan  yang  disuplai  ke  beban  akan  mengalami perubahan, yaitu :
V b =  V i -  ∆V     ................................................................................  (2) dengan : V b =  tegangan di sisi beban. V i =  tegangan sumber.
Dari persamaan (2), maka dapat dikatakan bahwa tegangan di sisi beban akan dipengaruhi oleh jatuh  tegangan  di  saluran,  yang  berarti  akan  dipengaruhi  oleh  adanya  arus  yang  mengalir  di  saluran tersebut.

## b.   Switching beban.
Pada  saat  terjadi  switching  atau  pemasukan  dan  pelepasan  beban  maka  terjadi  dua  peristiwa penting pada sistem kelistrikan, yaitu :
-   Terjadinya perubahan arus secara mendadak, yang mengakibatkan terjadinya jatuh tegangan yang tiba-tiba,  yang  besarnya  seperti  pada  persamaan  (1)  dan  persamaan  (2),  sehingga  tegangan  di jaringan  akan  berubah-ubah.  Hal  ini  juga  terjadi  pada  saat  beban  yang  berfluktuasi,  yaitu  beban yang selalu berubah-ubah.
-   Terjadinya reaksi jangkar pada generator.
Generator sinkron sering disebut juga alternator. Bila generator sinkron diberi beban, maka pada kumparan stator akan mengalir arus yang menimbulkan adanya reaksi jangkar. Fluksi yang dihasilkan oleh  arus  beban  (  A )  akan  berinteraksi  dengan  fluksi  medan  pada  rotor  (  f )  sehingga  akan menghasilkan fluksi resultan (  R ).  R =  A .  f .................................................................................    (3) Adanya interaksi ini dikenal dengan reaksi jangkar. Kondisi reaksi jangkar untuk berbagai jenis beban adalah sebagai berikut,
1.  Arus jangkar (I) sefasa dengan ggl induksi (E)
Jenis  beban  adalah  tahanan  murni  (resistip),  Ф A tegak  lurus  terhadap  Ф f .  yang  digambarkan  pada gambar 2.(a)
2.  Arus jangkar (I) terdahulu sebesar sudut  terhadap ggl (E)
Jenis beban kapasitif, Ф A terbelakang dengan sudut (90 0 -  ), kondisi ini melukiskan pada gambar 2.(b)
3.  Arus jangkar (I) terdahulu sebesar sudut 90 0 terhadap ggl (E)
Jenis  beban  kapasitip  murni,  Ф A memperkuat  Ф f .  terjadi  pengaruh  pemagnetan  hal  ini  dilukiskan pada gambar 2.(c)
4.  Arus jangkar (I) terbelakang 90 0 terhadap ggl (E) Jenis  beban  induktif  murni,  Ф A memperkuat  Ф f .  terjadi  pengaruh  pemagnetan  hal  ini  dilukiskan pada Gambar 2.(d).
(a)                     (b)                     (c)                   (d) Gambar 2. Reaksi Jangkar.
Dari gambar 2 dapat dilihat bahwa reaksi jangkar pada generator sinkron tergantung pada jenis beban  yang  dilayaninya,  yaitu  tergantung  pada  sudut  fasa  antar  arus  jangkar  (I)  dengan  tegangan induksi (E).
Reaksi jangkar pada generator adalah terjadinya dua buah medan magnet pada kumparan medan dan  pada  kumparan  jangkar  dari  generator.    Medan  magnet  pada  kumparan  medan  adalah  medan magnet yang dihasilkan oleh adanya eksitasi. Sedangkan medan magnet pada kumparan jangkar terjadi karena adanya arus beban yang mengalir pada kumparan jangkar tersebut.  Di sini kita ambil contoh sebuah generator sinkron yang mempunyai dua kutub, yang menghasilkan dua macam medan magnet, seperti pada gambar berikut :
α A  f 
Gambar 3.  Medan magnet pada generator.
Keterangan gambar 3 : φA   =  fluksi beban. φf    =  fluksi medan.
Gambar 3 tersebut akan terjadi bila beban generator adalah bersifat induktip, yaitu beban yang terdiri dari resistip dan indukstip, dimana arah medan magnet pada stator dan rotor saling berlawanan arah dengan sudut α.  Sudut α tersebut merupakan sudut tumpul yang besarnya lebih dari 90 0 , sehingga resultan antara fluksi medan dan fluksi jangkar akan mengecil, seperti pada gambar berikut.
φA φf φr 0 Gambar 4.  Vektor resultan antara φA dan φf.
Besarnya medan magnet berupa fluksi magnet resultan yang akan membangkitkan tegangan keluaran generator, adalah : φ t =  φ f +  φ A .................................................................................   (4) Dengan φ t =  fluksi total generator. φ f =  fluksi medan eksitasi. φ A =  fluksi jangkar yang dihasilkan oleh arus beban.
Dengan  adanya  perubahan  fluksi  akibat  terjadinya  arus  beban,  maka  pembangkitan  tegangan generator akan mengalami perubahan pula. Bila diambil keadaan tegangan pada titik A yang terletak di kumparan jangkar, maka :
Nilai efektif dari E A adalah,
2 . 2 . m A A f N E    . . . . 44 , 4 m A A f N E   Dengan : E A =  tegangan yang dibangkitkan di titik A pada kumparan jangkar.
Dengan  menganggap  bahwa  besarnya  jumlah  lilitan  kumparan  adalah  konstan,  maka  persamaan tegangan tersebut dapat ditulis sebagai:
. . . m A f k E   ………………………………………………........   (5)
Dengan besarnya nilai k adalah konstan, yaitu : k  =  (4,44) N A .............................................................................  (6)
Frekwensi tegangan generator akan bergantung pada putaran rotor, yang ditunjukkan pada persamaan berikut :
120 . n p
f  …………………………………………………….........  (7)
Pada  saat  generator  mengalami  pemasukan  beban,  maka  pada  saat  itu  juga  akan  terjadi  fluksi yang dihasilkan oleh arus beban, yang merupakan fluksi lawan terhadap fluksi medan, sehingga fluksi medan  akan  berkurang.    Dengan  terjadinya  pengurangan  fluksi  medan  tersebut,  maka  putaran  rotor akan menjadi berat sehingga putaran akan turun.
Dengan  adanya  penurunan  putaran  tersebut,  maka  berdasarkan  pada  persamaan  (7),  frekwensi tegangan generator juga akan turun, sehingga berdasarkan pada persamaan (5), akan terjadi penurunan tegangan generator.  Pada saat inilah generator berada dalam keadaan kritis, sehingga harus dilakukan penanggulangan.    Penanggulangan  pertama  adalah  generator  tersebut  akan  merespon  dengan membuka governor pada prime mover, sehingga putaran generator akan kembali normal.  Selanjutnya generator  akan  merespon  dengan  menaikkan  arus  eksitasi  sehingga  fluksi  medan  akan  kembali menjadi sebesar fluksi semula agar pembangkitan tegangan bertambah dan menjadi seperti semula.
Sebaliknya  bila  terjadi  pelepasan  beban  secara  mendadak,  maka  akan  terjadi  hal  yang sebaliknya,  yaitu  terjadi  pengurangan  gaya  yang  menahan  rotor  akibat  berkurangnya  arus  beban, sehingga putaran rotor akan naik.  Kenaikan putaran rotor ini akan mengakibatkan kenaikan frekwensi twgangan generator sehingga tegangan keluaran generator akan naik.
Dalam  keadaan  ini  generator  juga  akan  merespon  kenaikan  putaran  tersebut  dengan  menutup governor sehingga putaran prime mover akan turun, dan tegangan akan segera kembali normal.

## c. Gangguan di Jaringan.
Gangguan di jaringan yang sering terjadi adalah gangguan satu fasa ke tanah, dimana pada saat kondisi  gangguan,  tegangan  fasa  yang  terganggu  akan  turun  dan  arusnya  akan  naik,  sedangkan tegangan fasa yang terganggu akan tetap normal bila titik netralnya diketanahkan.
Besarnya arus gangguan ini akan mengakibatkan ganarator akan mengalami beban berat dan tak seimbang, sehingga putaran generator akan turun, yang mengakibatkan frekwensi listrik akan turun.
. . . . 44 , 4 m A A f N E   ……………………………………….   (8)
Bila persamaan (8) tersebut dilebur dengan persamaan (7), akan diperoleh persamaan berikut :
. . 120 . . . 44 , 4 m A A n p N
E   ………………………………………….   (9)

## METODE PENELITIAN
Penelitian  dilakukan  di  Laboratorium  Mesin  mesin  Listrik  Fakultas  Teknik  Universitas  PGRI Palembang, dengan sampel sebuah generator set tenaga bensin dengan daya 1500 watt.

## 1.  Kebutuhan data.
Dalam penelitian ini dibutuhkan data-data generator, yaitu data-data dari nameplate generator dan data-data operasional generator.  Data-data dari nameplate generator adalah sebagai berikut :
-  Tegangan operasi, fasa dan frekwensi.
-  Daya generator.
-  Jumlah kutub.
-  Putaran.
-  Arus maksimum. -  Arus dan tegangan eksitasi.
- Faktor kerja.
Di  samping  data-data  nameplate  generator,  juga  dibutuhkan  data-data  fisik  dari  generator tersebut, yaitu : -  Diameter rotor -  Panjang rotor
-  Lebar celah kutub
-  Diameter lingkaran stator
-  Tebal inti stator
-  Panjang inti stator
-  Jumlah lilitan rotor
-  Jumlah lilitan stator
Untuk  data-data  operasional  generator,  dibutuhkan  data-data  beban  generator  dan  data-data  arus generator,  juga  dibutuhkan  data-data  eksitasi  generator  untuk  jangka  waktu  tertentu.  Di  sini  juga dibutuhkan  data-data  resistansi  stator  generator  yang  dilakukan  dengan  cara  pengukuran  langsung dengan menggunakan alat ukur yang sensitif, berupa Ohm-meter digital dengan presisi tinggi.

## 2.  Impedansi Generator.
Impedansi  generator  dapat  ditentukan  dengan  menggunakan  persen  impedansi  generator  yang telah diketahui, atau dapat juga dilakukan dengan cara perhitungan, yaitu sebagai berikut : Generator  memiliki  kumparan  daya  di  sisi  statornya,  dimana  kumparan  tersebut  mempunyai resistansi dan reaktansi.  Kumparan stator dari generator dianalogikan sebagai sebuah kumparan satu fasa sebagai berikut :

## L
Gambar 5.  Analogi kumparan daya pada generator.
Dari  kumparan  pada  gambar  5  di  atas,  maka  dapat  ditentukan  besarnya  induktansi  kumparan, yaitu :
L =  A N . . 2  ................................................................................     (10)
Dengan, N  =  jumlah lilitan dari kumparan.
 =  permiabilitas inti kumparan.
A  =  luas penampang inti kumparan.
 =  panjang kumparan.
Dengan demikian besarnya reaktansi yang ditimbulkan oleh induktansi generator tersebut adalah :
X L =  2.  .f.L    ..............................................................................    (11)
Dengan,  =  3,14.   (konstanta).
f =  frekwensi listrik  =  50 Hz.
L  =  induktansi kumparan.
Sehingga persamaan (11) akan menjadi sebagai berikut :
X L =  2.  .f.(  A N . . 2  )    ................................................................    (12)
Impedansi generator adalah :
Z g =  R + j X L Maka akan diperoleh :
Z g = 2 2 2 2 2 ) . . ( . . 4  A N f
R    ...........................................    (13)

## 3.  Faktor Kerja Generator.
Besarnya faktor kerja generator (Cos  ), seperti pada persamaan berikut :
Cos  = g Z R
Cos  = 2 2 2 2 2 ) . . ( . . 4
 A N f R R   
..........................................   (14)

## 4.  Fluksi Magnet.
Karena generator memiliki eksitasi, maka induktansi kumparan akan berhubungan dengan fluksi magnet, sehingga besarnya induktansi kumparan akan menjadi sebagai berikut :
L   =   N I  ....................................................................................   (15)
Dimana,  besarnya  yang  terjadi  di  sisi  eksitasi  generator  sangat  tergantung  pada  besarnya  arus eksitasi, yang ditunjukkan pada persamaan berikut :
 =  f f I N .
Sehingga persamaan (15) akan menjadi sebagai berikut :
L  = I I N N f f
. . .  .....................................................................   (16)
Sehingga diperoleh persamaan reaktansi generator sebagai berikut :
X L =  2.  .f. ( I I N N f f . . .  )     ...........................................................   (17) Dengan, N  =  Jumlah lilitan kumparan jangkar.
N f =  Jumlah lilitan kumparan medan.
I =  Arus jangkar.
I f =  Arus medan (eksitasi).
 =  Reluktansi inti kumparan medan.

## 5.  Fluksi Magnet saat terjadinya beban kejut.
Pada  saat  terjadinya  beban  kejut,  maka  arus  beban  akan  naik  secara  tiba-tiba,  sehingga  fluksi lawan  di  jaringan  akan  mengalami  kenaikan  secara  signifikan  yang  akan  memperkecil  fluksi  yang dihasilkan  oleh  arus  eksitasi.  Besarnya  fluksi  yang  dihasilkan  oleh  generator  pada  saat  tanpa  beban adalah sebagai berikut :
 =  f f I N .
Sedangkan fluksi magnet yang dihasilkan oleh arus beban adalah sebagai berikut :
 b = s b s I N  . .............................................................................   (18)
Dengan, N s =  Jumlah lilitas stator.
I b =  Arus beban.
s  =  Reluktasi inti stator.
s  = s s A .   ℓ s =  Panjang lintasan inti stator.
A s =  Luas penampang inti stator.
Sehingga besarnya fluksi total yang terdapat pada inti generator adalah sebesar :
 T =  f f I N . + s b s I N  . ............................................................  (19)

## 6.  Kenaikan Arus Eksitasi saat beban kejut.
Besarnya kenaikan fluksi di dalam inti generator adalah seperti pada persamaan (18), bila fluksi di  sisi  stator  tersebut  dikonversikan  ke  sisi  rotor  atau  eksiter,  maka  akan  diperoleh  besarnya  arus eksitasi  yang  harus  ditambahkan  untuk  menambah  fluksi  agar  tegangan  keluaran  generator  akan kembali normal.
 b = s b s I N  .  b =  1 . f f I N
Sehingga akan diperoleh persamaan berikut :
f b f N I   .
1  ..............................................................................  (20)
Dengan, I f1 =  Arus eksitasi tambahan untuk  mengatasi jatuh tegangan pada saat terjadi kejutan beban.

## 7.  Dip Tegangan pada saat terjadi Beban Kejut.
Pada saat terjadi beban kejut, arus yang diserap oleh beban akan naik secara tiba-tiba, sehingga akan  nterjadi  drop  tegangan  di  sisi  output  generator,  yang  diimbangi  oleh  turunnya  frekwensi  dan putaran generator. Kondisi dip tegangan ini dapat dilihat pada gambar berikut :
t1 t2 Dip teg t respon eksiter t t turun naik V normal
Gambar 6.  Terjadinya dip tegangan Generator.
Tegangan  drop  di  kumparan  generator  akan  mengakibatkan  terjadinya  dip  tegangan  atau penurunan  tegangan  secara  tiba-tiba  sesaat  sebelum  terjadinya  respon  eksiter  untuk  menambah  arus pemagnetan. Besarnya tegangan drop perfasa di kumparan generator adalah sebagai berikut :
∆V  =  I b . Z g ...........................................................................   (21) Dengan, I b =   Arus beban.
Z g =  Impedansi generator.
Besarnya tegangan generator perfasa saat terjadi dip tegangan adalah adalah :
V out =  V n - ∆V      ......................................................................  (22)
Dengan,
V out =  Tegangan output generator perfasa saat terjadi drop tegangan.
V n =  Tegangan nominal generator perfasa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN.

## 1.    Data-data.
Data-data  generator  set  sebagai  sampel  penelitian,  yaitu  nameplate  generator  dan  data-data operasional generator.  Data-data nameplate generator adalah sebagai berikut : -  Tegangan operasi / daya :  220 Volt / 1500 watt.
-  Fasa / frekwensi / kutub :  1 / 50 Hz / 4 -  Putaran / pf :  1500 rpm / unity. -  Arus nominal
:  7,2 Ampere.
-  Tegangan / arus eksitasi
:  35 Volt / 0,8 ampere.
Di  samping  data-data  nameplate  generator,  juga  diberikan  data-data  bengkel  dari  generator  tersebut, yaitu :
-  Diameter / panjang rotor :  8,5 cm / 9,2 cm
-  Diameter / tebal inti stator  :  11,5  cm / 4,85 cm.
-  Panjang stator/celah udara  :  9,2 cm / 1,5 cm.
-  Jumlah lilitan stator/rotor :  184 / 32
Untuk data-data operasional generator, diberikan sebagai berikut : Hasil pengukuran resistansi kumparan generator, yaitu :
Resistansi kumparan stator
:  R s =  24,63  Ω. Resistansi kumparan eksitasi :  R e =  2,86 Ω. Hasil pengukuran Arus eksitasi tanpa beban :
I f =  0,15 Ampere.
Hasil pengukuran arus eksitasi berbeban 60 % : I f(60) =  0,48 ampere.
Hasil pengukuran arus beban saat generator beroperasi : I b(60) =  5,8 ampere.

## 2.  Hasil Perhitungan Parameter Genset saat kejutan beban.
Berdasarkan  pada  formulasi  pada  metode  penelitian,  maka  diperoleh  hasil  perhitungan  pada tabel 2, tabel 2, dan tabel 3.
Tabel 1.  Hasil perhitungan arus beban dan fluksi generator. No. % Beban I b (ampere)  o (Weber) ∆  (Weber)  T (Weber) 1 10 0,72 0,00000940 0,00025939 0,00026879 2 20 1,44 0,00051880 0,00052820 3 30 2,16 0,00077830 0,00078770 4 40 2,88 0,00103760 0,00104700 5 50 3,60 0,00129720 0,00130660 6 60 4,32 0,00156600 0,00156600 7 70 5,04 0,00181600 0,00182540 8 80 5,76 0,00192512 0,00193452 Tabel 2.  Hasil perhitungan kenaikan arus eksitasi No. Beban awal I fo (ampere) Beban akhir I f akhir (ampere) ∆I f (ampere) 1 0 % 0,15 0,49 2 10 % 0,18 0,46 3 20 % 0,21 0,43
4 30 % 0,26 80 % 0,64 0,38 5 40 % 0,31 0,33 6 50 % 0,35 0,29 7 60 % 0,42 0,22 8 70 % 0,51 0,13 9 80 % 0,64 0
Tabel 3.  Hasil perhitungan dip tegangan (∆V).
No. Beban Awal ∆V (Volt) Beban akhir ∆V (Volt) akhir Selisih ∆V (Volt) 1 0 % 0 80 % 41,2 41,2 2 10 % 6,100 35,1 3 20 % 10,90 30,3 4 30 % 13,60 27,6 5 40 % 18,00 23,2 6 50 % 23,80 17,4 7 60 % 29,50 11,7 8 70 % 33,90 7,26 9 80 % 41,20 0
Untuk  melakukan  analisis  dibuat  suatu  ketentuan  sebagai  asumsi  bahwa  beban  maksimum generator  adalah  80  %  dari  beban  penuhnya,  karena  kita  berpatokan  pada  effisiensi  generator  yaitu sebesar 80 %.
Untuk  generator  dibebani  normal  sebesar  60  %  dari  beban  penuhnya,  bila  fluktuasi  beban sebesar 10 % setiap titik, dan diaplikasikan pada tabel 1, dapat dilihat bahwa fluksi total yang terjadi pada  inti  besi  akan  naik  mendekati  linier  dan  dianggap  linier.  Berarti  apabila  terjadi  kejutan  beban secara tiba-tiba menjadi 80 %, maka fluksi totalnya akan naik secara signifikan.  Kenaikan fluksi total tersebut diiringi dengan kenaikan arus eksitasi seperti ditunjukkan pada tabel 2.
Bila generator tersebut dibebani dengan beban kejutan yang dimasukkan secara tiba-tiba, yaitu dari tanpa beban menjadi beban 80 %, maka dari tabel 1 dan 2, dapat dilihat kenaikan fluksi yang tiba- tiba.  Dengan  demikian  generator  akan  mengalami  kenaikan  fluksi  yang  mendadak  dari  0,00000940 Wb  menjadi  0,00193452  Wb,  sehingga  akan  terjadi  di  tegangan  sebesar  41,2  Volt,  atau  sebesar 18,73%.  Dalam kondisi ini tegangan  keluaran genset akan  menjadi sebesar  178,8 Volt, yang berarti tegangan tersebut akan membuat beban yang lainnya tidak dapat beroperasi secara normal, atau tidak berfungi  sama  sekali,  sehingga  generator  akan  melakukan  respon  untuk  menaikkan  arus  eksitasinya agar tegangan generator kembali normal yaitu mencapai 220 Volt.

## KESIMPULAN.
1.  Bila terjadi kejutan beban secara mendadak dari 0 % menjadi 80 % pada generator set, maka fluksi magnet akan naik secara signifikan menjadi 0,00193452 Wb, sehingga akan terjadi dip tegangan sebesar  41,2  Volt,  sedangkan  arus  eksitasi  akan  naik  menjadi  5,76  ampere  untuk  mengatasi  dip tegangan tersebut.
2.  Dip tegangan yang terjadi pada saat beban kejut menjadi 80 % adalah sebesar 41,2 Volt atau 18,73 %,  sehingga  tegangan  output  generator  akan  menjadi 178,8 Volt.  Berarti  pada  saat  dip tegangan terjadi,  generator  tidak  dapat  melayani  bebannya  secara  optimal,  karena  tegangannya  berada  di bawah tegangan yang diizinkan. Hal ini hanya terjadi sesaat karena generator langsung melakukan response  dengan  menaikkan  arus  eksitasi  untuk  menaikkan  tegangan  output,  dengan  time  delay selama beberapa saat, sehingga bila bebannya peka, maka beban tersebut akan trip.

## DAFTAR PUSTAKA.
1. Kostenko.M & Pitrovsky.L Electical Machines. Mir Publisher, Moscow, 1977.
2. Langsdorf. Alexander. S Theory of Alternating Current Machinery. TMH Edition, Tata Mc. Graw Hill. New Delhi. India. 1960.
3. Siskind. Electrical Machines, 2 nd Edition, Mc Graw Hill, Tokyo, 1983.
4. S.K. Sen, Rotating Elecrical Machinery, Khana Publisher, New Delhi, 1976.
5. Zuhal, Dasar Tenaga Listrik, Penerbit ITB, Bandung, 1991.