## Studi Kehilangan Air pada DMA Perum III di Wilayah Pelayanan Pontianak Timur Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa
Faiz Arif Harahap 1 , Ervin Nurhayati 1* , Agus Ahyar 2
1 Departemen Teknik Lingkungan, FTSPK, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
2 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Email Korespondensi : ervin@enviro.its.ac.id
Diterima: 19 September 2023 Disetujui: 28 September 2023 Diterbitkan: 30 Oktober 2023

## Kata Kunci:
DMA, ILI, Kehilangan air, Neraca air.

## ABSTRAK
Tingkat NRW ( Non-Revenue Water ) yang tinggi di wilayah pelayanan Pontianak Timur tahun 2022 yaitu sebesar 45,83% menjadi tantangan bagi Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa. Pembentukan DMA sebagai salah satu upaya pengendalian NRW telah dilakukan. Salah satu DMA ( District Metered Area ) yang dibentuk yaitu DMA Perum III pada tahun 2021 masih memiliki  tingkat  NRW  yang  tinggi  yaitu  46,64%.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengidentifikasi  komponen  kehilangan  air  baik  fisik  maupun  non  fisik  dan  memberikan rekomendasi  penurunan  kehilangan  air.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu analisis  neraca  air  yang  kemudian  dilanjutkan  dengan  menghitung  indikator  kinerja  ILI. Penggunaan  neraca  air  bertujuan  untuk  memahami  dengan  lebih  mendalam  komponen kehilangan air. Kehilangan air non fisik didapat sebesar 4,45% dan kehilangan air fisik sebesar 42,19%. Berdasarkan nilai ILI maka DMA Perum III masuk ke dalam kategori D dengan nilai ILI  sebesar  18,93  sehingga  termasuk  ke  dalam  kategori  D  dengan  tingkat  kebocoran  200 liter/sambungan/hari.
Received: 19 September 2023 Accepted: 28 September 2023 Published: 30 October 2023

## Keywords:
DMA, ILI, Water balance, Water losses.

## ABSTRACT
The Non-Revenue Water (NRW) rate in the East Pontianak service area in 2022 was 45.83%, which  poses  a  challenge  for  Perumda  Air  Minum  Tirta  Khatulistiwa.  The  establishment  of District Metered  Areas  (DMAs)  as  one of  the  efforts to  control  NRW has  been  carried  out. One  of  the  DMAs  formed  in  2021  is  DMA  Perum  III,  which  still  has  a  high  NRW  rate  of 46.64%. This study aims to identify both physical and non-physical components of water loss and  provide  recommendations for  reducing  water  loss.  The  method  used in this  research  is the analysis of a water balance, followed by the calculation of the ILI performance indicator. The use of a water balance aims to gain a deeper understanding of the components of water loss. Non-physical water loss is found to be 4.45%, while physical water loss is 42.19%. Based on  the  ILI  value,  DMA  Perum  III  falls  into  category  D  with  an  ILI  value  of  18.93,  thus classified as category D with a leakage rate of 200 liters/connection/day.

## 1. PENDAHULUAN
Kehilangan air masih merupakan salah satu permasalahan utama bagi pengelolaan air minum di Indonesia (Dewi et al., 2015).  Kehilangan  air  dapat  dijelaskan  sebagai  perbedaan antara  jumlah  air  yang  disalurkan  dengan  jumlah  air  yang digunakan  oleh  pelanggan  (Mu’min,  2020).  Perumda  Air Minum Tirta Khatulistiwa pada tahun 2022 memiliki tingkat NRW sebesar 29,96% atau sebesar 17.182.260 m3. Sebagian besar  kehilangan  air  terjadi  di  wilayah  pelayanan  Pontianak Timur dengan tingkat NRW sebesar 45,83%. Menurut Tarman
&  Tamrin  (2022),  keberhasilan  menurunkan  tingkat  NRW menjadi  faktor  pemicu  untuk  PDAM  dalam  meningkatkan kinerja secara komprehensif mulai dari pelayanan, pendapatan usaha dan tata kelola perusahaan yang baik.
Salah  satu  upaya  pengendalian  kehilangan  air  adalah pembentukan  DMA  ( District  Metered  Area ).  DMA  adalah konsep  yang  digunakan  sebagai  strategi  untuk  mengurangi kehilangan  air  dengan  memecah  jaringan  penyediaan  air terbuka  menjadi  zona-zona  kecil  yang  memiliki  meter  air sendiri, yang dapat dikelola dengan lebih efisien (Mustafidah, 2019).  DMA  dibentuk  dengan  maksud  untuk  mengurangi kesulitan  dalam  menangani  gangguan  yang  mungkin  terjadi dalam  sistem  distribusi  air,  dan  juga  untuk  mempermudah

## Envirotek : Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan
Vol. 15, No. 2, Oktober, 2023, pp. 129-135 Halaman Beranda Jurnal: http://envirotek.upnjatim.ac.id/ e-ISSN 26231336  p-ISSN 2085501X
pemeliharaan  serta  mengurangi  tingkat  kehilangan  air  yang terjadi  (Romdloni  et  al.,  2021).  Kehilangan  air  dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu kehilangan fisik yang berkaitan dengan masalah teknis ( Real Losses ) dan kehilangan non-fisik  yang  berhubungan  dengan  masalah  komersial ( Apparent  Losses )  (Puspitasari  &  Purnomo,  2017). Kehilangan  air  fisik,  yang  juga  dikenal  sebagai  kebocoran, mengakibatkan  air  yang  seharusnya  diteruskan  kepada pelanggan  menjadi  tidak  dapat  diakses  karena  adanya penurunan tekanan dalam sistem distribusi. Dampak langsung dari hal ini adalah peningkatan dalam biaya operasional, yang pada akhirnya memerlukan investasi yang lebih besar daripada yang  semestinya  diperlukan  untuk  meningkatkan  kapasitas jaringan distribusi. (Sya’bani, 2016).
Sebagai  salah  satu  upaya  pengendalian  kehilangan  air maka melakukan audit air menggunakan neraca air. Menurut Syahputra  (2011),  neraca  air  adalah  sebuah  instrumen  yang digunakan untuk mengukur kehilangan air dan mengawasi tiga aspek  kunci  yang  mengindikasikan  kesehatan  sistem penyediaan  air  minum  oleh  PDAM,  yaitu input ke  dalam sistem, penggunaan air, dan kerugian air. Neraca air memiliki signifikansi yang besar dalam upaya mengurangi kehilangan air  karena  berfungsi  sebagai  landasan  untuk  menilai  situasi kehilangan  air,  sebagai  alat  perbandingan  prestasi  dengan standar  industri,  sebagai  sarana  komunikasi  antara  PDAM, dan  sebagai  dasar  untuk  merancang  strategi  penurunan kehilangan air (Saparina, 2017). Indikator kinerja yang sering digunakan  sebagai  dasar  pengendalian  NRW  ( Non-Revenue Water ) adalah ILI ( Infrastructure Leakage Index ). Penggunaan indikator ILI sebagai alat untuk mengukur kinerja terkait  kehilangan  air  fisik  diharapkan  dapat  memberikan panduan  yang  akurat  untuk  merancang  strategi  penurunan kehilangan air fisik yang efektif (Silvia, 2018).
Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa telah membentuk lima DMA di wilayah Pontianak Timur namun sebagian besar masih memiliki tingkat NRW yang cukup tinggi, salah satunya adalah DMA Perum III, sehingga diperlukan suatu kajian atau analisis terhadap penyebab kehilangan air fisik dan kehilangan air  non  fisik,  terutama  di  dalam  DMA  sebagai  upaya pengendalian kehilangan air yang tepat sasaran.

## 2. METODE

## 2.1 Pengumpulan Data Primer
Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh dari pengamatan dan  pengukuran  langsung  yaitu  debit,  tekanan,  dan  kubikasi pemakaian  air  serta  wawancara  dan  diskusi  dengan manajemen Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa.

## 2.2 Pengumpulan Data Sekunder
Data  sekunder  merupakan  data  yang  diperoleh  dari Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa, yaitu :
• Gambaran umum wilayah penelitian
• Peta jaringan distribusi wilayah Pontianak Timur
• Jumlah Input air pada DMA
• Jumlah air terjual pada DMA
• Jumlah dan komposisi pelanggan di DMA
• Tarif harga air rata-rata

## 2.3 Analisis dan Pengolahan Data
Langkah  pertama  yang  dilakukan  adalah  menganalisis kondisi  eksisting  DMA  Perum  III  dalam  hal  kehilangan  air berdasarkan  data  primer  dan  data  sekunder  yang  telah diperoleh.  Data  suplai  air  yang  masuk  dan  data  pemakaian resmi  pelangggan  dapat  menggambarkan  tingkat  kehilangan air  namun  diperlukan  analisis  yang  lebih  mendalam  dengan neraca  air.  Analisis  dilakukan  pada  setiap  komponen- komponen penyusun neraca air.
Kehilangan air  fisik  dapat  dihitung ketika  kehilangan air non fisik telah ditentukan. Penentuan kehilangan air non fisik menggunakan  uji  tingkat  akurasi  meter  air  yang  dilakukan dengan  pengambilan  sampel  langsung  di  lapangan  sehingga diperoleh  neraca  air  dengan  kondisi  eksisting.  Selanjutnya dilakukan  analisis  kinerja  dengan  metode  ILI  untuk  melihat langkah apa yang harus dilakukan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa dalam mengatasi kehilangan air fisik pada DMA Perum III.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Data Eksisting
Jumlah  sambungan  rumah  (SR)  yang  berada  dalam  ruang lingkup  DMA  Perum  III  pada  tahun  2022  adalah  1.093  SR. Sistem  pelayanan air  minum untuk  DMA  Perum III  dipasok langsung dari IPA Parit Mayor dengan jarak ± 5 km. Jumlah panjang jaringan perpipaan di DMA Perum III menurut data dari Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa adalah 14.905 m atau 14,9 km. Jenis meter air yang terpasang pada inlet DMA adalah electromagnetic water meter diameter 100 mm.
3.1.1 Input Air
Input air adalah jumlah pasokan air yang masuk ke dalam DMA yang diukur dengan meter air yang terpasang pada inlet DMA. Berdasarkan Tabel 1. Jumlah total suplai air ke DMA Perum III pada tahun 2022 yaitu 448.990 m³/tahun.
Tabel 1 . Rekapitulasi Suplai Air DMA Perum III Tahun 2022 Tahun Volume Input Air (m³) 2022 448.990 Rata-rata tiap bulan 37.415 Tabel 2. Total Konsumsi Resmi Berekening DMA Perum III
Tahun 2022 Bulan ke- Volume Penjualan Air (m³) 1 2 3 4 5 6 7 8
9 21.127 20.639 20.662 21.442 21.042 19.233 20.659 19.420 17.711
Bulan ke- Volume Penjualan Air (m³) 10 11 12
Total 18.186 18.728 20.754 239.603 Rata-rata tiap bulan 19.966

## 3.1.2 Konsumsi Resmi Berekening
Konsumsi resmi berekening adalah jumlah pemakaian air resmi  oleh  pelanggan  yang  terukur  dan  menjadi  pemasukan bagi  penyedia  jasa.  Konsumsi  resmi  berekening  mencakup penggunaan  yang  diukur  dengan  meteran  yang  berasal  dari pelanggan,  baik  dari  kalangan  rumah  tangga  maupun komersial seperti yang ditunjukkan Tabel 2. dan konsumsi tak bermeter  berekening  biasanya  bersumber  dari  penjualan  air melalui mobil tangki air.
3.1.3 Konsumsi Resmi Tak Berekening
Konsumsi resmi tak berekening dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu konsumsi resmi bermeter tak berekening atau yang tidak dapat dihitung secara finansial dan konsumsi resmi tak  bermeter  tak  berekening.  Konsumsi  bermeter  yang  tidak dapat  dihitung  secara  finansial  biasanya  mengaci  pada penggunaan air di lembaga atau instansi yang dibebaskan dari pembayaram.  Sementara  itu,  konsumsi  yang  tidak  memiliki meteran atau  tidak  dapat  dihitung  secara finansial  umumnya digunakan  untuk  kepentingan  umum  seperti  hidran  umum. Berdasarkan data sekunder yang diperoleh, pada DMA Perum III tidak terdapat hidran umum.
3.1.4 Kehilangan Air
Tingkat kehilangan air diukur dengan menghitung  selisih antara  jumlah  air  yang  didistribusikan  dan  jumlah  air  yang tercatat  dalam  rekening,  yang  pada  akhirnya  mengakibatkan tidak dapat menjadi pendapatan bagi PDAM. Kehilangan air pada DMA Perum III tahun 2022 disajikan pada Tabel 3.
Kehilangan air = Σ air distribusi – Σ air terjual
(1)
Tabel 3. Kehilangan Air DMA Perum III Tahun 2022
Tahun Volume Air Terdistribusi Volume Air Terjual (m³) Kehilangan Air (m³) / % 2022 448.990 239.603 209.387 46,64

## 3.2 Uji Akurasi Meter Air
Berdasarkan  rumus  slovin  jumlah  sampel  yang  akan diambil adalah sebanyak 92 sampel untuk diolah dan dihitung besar penyimpangannya serta dibandingkan. Uji akurasi meter dilakukan dengan menampung air dari kran setelah meter ke dalam  gelas  ukur  dengan  volume  yang  telah  ditentukan berdasarkan stand meter yaitu 1 liter, kemudian dilihat volume air  yang  tertadah  pada  gelas  ukur.  Jika  volume  air  yang tertadah  kurang  dari  1  liter  maka  meter  air  mencatat  lebih
tinggi  lebih  tinggi  dari  seharusnya  (deviasi  negatif),  hal  ini akan  merugikan  pelanggan  dan  menguntungkan  PDAM. Sebaliknya  jika  volume  air  yang  tertadah  lebih  dari  1  liter maka  pencatatan  meter  air  lebih  rendah  dari  seharusnya (deviasi  positif),  hal  ini  akan  merugikan  PDAM  dan menguntungkan pelanggan (Sya’bani, 2016).
Terkendala  oleh  posisi  meter  air  dan  terbatasnya  waktu sampling  di lapangan  sehingga hasil  yang  didapatkan  dalam uji  akurasi  meter  air  ini  sebanyak  50  sampel.  Hasil  deviasi pembacaan  meter  air  pelanggan  tersebut  didapat  19  buah sangat akurat (deviasi 0%), 11 buah akurat (≤5%) dan 20 buah tidak akurat  (≥5%).  Tabel  4. menyajikan  hasil  deviasi  meter air pelanggan terhadap pengukuran debit.
Tabel 4. Hasil Deviasi Pembacaan Meter Air Pelanggan
No Hasil Deviasi Jumlah Meter Air 1 2 3 Deviasi positif Deviasi negatif Deviasi nol 17 14 19

## 3.3 Kehilangan Air Non Fisik
Kehilangan air non fisik terjadi akibat konsumsi yang tidak resmi, seperti sambungan ilegal, tampering, dan bypass. Selain itu,  meter  pelanggan  yang  tidak  akurat  dan  kesalahan pembacaan  data  juga  menjadi  penyebab  kehilangan  air  non fisik  (Alkhaqqi  et  al,  2021).  Berbeda  dengan  kebocoran tampak atau overflow pada reservoir, kehilangan air non fisik tidak  terlihat  secara  kasatmata  namun  memberikan  dampak kerugian finansial  yang  signifikan  (Jannah, 2020).  Meter  air yang  terpasang  di  pelanggan  seharusnya  diklasifikasikan sesuai  dengan  jenis  pelanggan  yang  dilayani  misalnya kelompok industri, pelabuhan, niaga dan rumah tangga (Sari, 2019). Kehilangan air yang disebabkan oleh ketidakakuratan meter air pelanggan dapat diestimasi dengan cara mengambil sampel dan menghitung persentase dari besar ketidaksesuaian yang terdeteksi pada meter air, dengan menggunakan rumus: jumlah  ketidaksesuaian  dibagi  dengan  jumlah  sampel, kemudian hasilnya dikalikan 100%.
Menurut  Puspitasari  &  Purnomo  (2017),  dalam menghitung  kehilangan  air akibat  ketidakakuratan  meter air, tidak hanya deviasi positif yang dianggap sebagai kehilangan non fisik. Deviasi negatif juga dimasukkan dalam perhitungan ini karena debit air yang tercatat lebih tinggi pada pelanggan dapat  menutupi  kerugian  yang  dialami  oleh  PDAM  akibat deviasi  positif. Tabel  5.  menyajikan nilai  kehilangan air non fisik akibat akurasi meter pelanggan.
Diketahui : Σ Deviasi positif (+)    =  11,20  L
Σ Deviasi negatif (-)    =    6,43  L Σ Deviasi =    4,77  L Tabel 5. Kehilangan Air Non Fisik Akibat Akurasi Meter Pelanggan Σ Deviasi (L) Sampel (Unit meter) Persentase Kehilangan Air Non Fisik (%) 4,77 50 9,54 %
Dengan persentase kehilangan air non fisik sebesar 9,54% dari  total  air  yang  hilang  akibat  ketidakakuratan  meter pelanggan, maka dapat diidentifikasi besarnya kehilangan air non  fisik  secara  keseluruhan  dalam  satuan  volume  per  unit waktu. Nilai kehilangan air non fisik dari kehilangan air total untuk tahun 2022 disajikan pada Tabel 6.
Kehilangan  air  non  fisik  =  %  Kehilangan  air  non  fisik  x Kehilangan air total (m³/tahun)
(2) Tabel 6. Kehilangan Air Non Fisik dari Kehilangan Air Total Akibat Akurasi Meter Pelanggan
Tahun Kehilangan Air Total (m³/tahun) Nilai Kehilangan Air Non Fisik (m³/tahun) 2022 209.387 19.975
Berdasarkan  nilai  kehilangan  air  non  fisik  di  atas  maka dapat  diketahui  persentase  terhadap  volume  air  yang terdistribusi  untuk  menghitung  neraca  air.  Dengan  membagi volume  kehilangan  air  non  fisik  sebesar  19.975  m³/tahun dengan  volume  air  yang  masuk  ke  DMA  sebesar  448.990 m³/tahun, kita dapat menghitung bahwa persentase kehilangan air  non  fisik  dalam  neraca  air  adalah  sebesar  4,45%.  seperti yang tersaji pada Tabel 7.

## Tabel 7. Persentase Kehilangan Air Non Fisik dalam Neraca Air
Kehilangan Air Non Fisik (m³/tahun) Volume Input Air (m³/tahun) % 19.975 448.990 4,45

## 3.4 Kehilangan Air Fisik
Pada  umumnya,  kehilangan  air  fisik  disebabkan  oleh permasalahan  seperti  pipa  yang  pecah, overflow air  di reservoir, atau kebocoran pada pipa distribusi dari pelayanan hingga  pipa  dinas.  Persentase  kehilangan  air  fisik  dapat ditentukan  dengan  selisih  dari  kehilangan  air  total  dengan kehilangan  air  non  fisik,  sehingga  didapat  persentase kehilangan air fisik  sebesar 90,46% seperti yang tersaji pada Tabel 8.
Kehilangan Air Fisik = Kehilangan Air – Kehilangan Air Non Fisik
(3)
Tabel 8. Kehilangan Air Fisik dari Kehilangan Air Total Tahun Kehilangan Air Total (m³/tahun) Nilai Kehilangan Air Fisik (m³/tahun) 2022 209.387 189.412
Kehilangan air  fisik  dapat dinyatakan juga  dalam bentuk persentase dalam data neraca air. Jumlah volume kehilangan air  fisik  sebesar  189.412  m³/tahun  dapat  dihitung  sebagai persentase  dari  volume  air  yang  masuk,  yaitu  448.990 m³/tahun,  sehingga  diperoleh  persentase  kehilangan  air  fisik dalam  neraca  air  sebesar  42,19%  seperti  yang  tersaji  pada Tabel 9.
Tabel 9. Persentase Kehilangan Air Fisik dalam Neraca Air
Kehilangan Air  Fisik (m³/tahun) Volume Input Air (m³/tahun) % 189.412 448.990 42,19

## 3.5 Air Tak Berekening atau Non-Revenue Water (NRW)
Non-Revenue  Water (NRW)  atau  yang  juga  dikenal sebagai air tak berekening, merupakan hasil dari penjumlahan antara konsumsi resmi yang tidak berekening dan kehilangan air, yang digambarkan dengan rumus berikut.
NRW = Konsumsi resmi tak berekening + Kehilangan air  (4)
Komponen penyusun dari NRW secara lebih detail tersaji pada Tabel 10.
Tabel 10. Perhitungan NRW DMA Perum III Tahun 2022
Konsumsi Resmi Tak Berekening Volume Input Air (m³/tahun) Kehilangan Air m³/tahun Bermeter Tidak Bermeter NRW (m³/tahun) 0 0 Non Fisik Fisik 19.975 189.412

## 3.5.1 Komponen Kehilangan Air
Komponen  kehilangan air terdiri  dari  kehilangan air  non fisik  dan  kehilangan air  fisik  seperti  yang  tersaji  pada  Tabel 11.
Tabel 11. Komponen Kehilangan Air DMA Perum III
Komponen Penyebab Persentase m³/tahun Kehilangan Air Non Fisik Akurasi Meter Air 9,54% 19.975 Kehilangan Air Fisik Kebocoran Tampak ( burst leakage ) Kebocoran tak tampak ( background
leakage ) Flushing pipa distribusi Penyambungan baru
90,46% 189.412

## 3.6 Kehilangan Pendapatan Akibat Kehilangan Air
Kehilangan  air  perlu  dikonversikan  menjadi  nilai  uang sebagai  tolak  ukur  seberapa  besar  potensi  keuntungan  yang hilang  akibat  tingkat  kehilangan  air  yang  tinggi  dan  sebagai bahan  evaluasi  PDAM  untuk  merencanakan  penurunan kehilangan  air.  Nilai  kerugian  akibat  kehilangan  air  tersaji pada Tabel 12.
Tabel 12. Kerugian Finansial Akibat Kehilangan Air di
DMA Perum III Tahun 2022
Uraian Tarif rata- rata (Rp/m³) Volume Kehilangan Air (m³/tahun) Nilai Kerugian (Rp/tahun) Kehilangan Air Non Fisik Kehilangan Air Fisik 5.254 5.254
19.975
189.412
104.948.650
995.170.648 Total 1.100.119.298

## 3.7 Neraca Air
Setelah diketahui komponen-komponen yang membentuk neraca air maka dapat disajikan neraca air atau water balance tahunan untuk DMA Perum III yang tersaji pada Tabel 13.

## 3.8 Indikator Kinerja ILI (Infrastructure Leakage Index)
Indikator ILI terdiri dari dua parameter, yaitu Unavoidable Annual Real Losses (UARL) dan Current Annual Real Losses (CARL).  UARL  digunakan  untuk  mengestimasi  jumlah minimum  kehilangan  air  fisik  setiap  tahun  berdasarkan berbagai  faktor  seperti jumlah  pelanggan,  total  panjang  pipa distribusi dan posisi meteran pelanggan serta tekanan rata-rata. Sementara itu, CARL menggambarkan volume air yang tidak berekening dalam satu tahun.

## Tabel 13. Neraca Air DMA Perum III Tahun 2022
Volume
Input Sistem
100 % 448.990 m³/tahun Konsu msi Resmi 53,36 % 239.6 03 m³/tah un Konsumsi Resmi Berekening Bermeter Berekening 53,36% 239.603 m³/tahun Air Bereken ing 53,36% 239.603 m³/tahun Tak Bermeter Berekening (0) Konsumsi Resmi Tak Berekening Bermeter (0) Air Tidak Berekenin g Atau Non Revenue Water (NRW)
46,64 % 209.387 m³/tahun Tak Bermeter (0) Kehila ngan Air
46,64 % 209.3 87
m³/tah un
Kehilangan Air Non Fisik 4,45% 19.975 m³/tahun Sambungan liar, tampering, dll (0) Pembacaan Meter Air 19.975 m³/tahun Kehilangan Air Fisik 42,19% 189.412 m³/tahun Overflow pada reservoir Kebocoran pada pipa transmisi  dan distribusi Kebocoran pada pipa dinas Pemasangan sambungan baru
Indikator  ILI  sebagai  dasar  yang  lebih  solid  untuk membandingkan  aspek  teknis  dalam  manajemen  kebocoran air.  Indikator  ini  mampu  menjabarkan  aspek  manajemen tekanan menjadi beberapa aspek lain yang berkontribusi dalam penurunan  kehilangan  air  seperti  aspek  pengelolaan infrastruktur,  perbaikan,  manajemen  aset,  dan  efektivitas kebijakan  pengendalian  kebocoran  aktif.  Penggunaan indikator  ILI  diharapkan dapat  membantu  dalam  merancang strategi  yang  lebih  tepat  untuk  mengurangi  UARL,  dengan mempertimbangkan kondisi saat ini dalam kehilangan air fisik tahunan  (CARL).  Hal  Ini  berbeda  dengan  penggunaan indikator  persentase  input  sistem  yang  hanya  memberikan informasi tentang volume air tanpa memperhitungkan faktor- faktor yang lebih mendalam (Dwinugroho et al., 2022).
Nilai CARL atau kehilangan air fisik tahunan untuk DMA Perum III telah diketahui  melalui  neraca  air  pada  Tabel  13. yaitu sebesar 189.412 m³.
Nilai UARL dihitung dengan melakukan analisis terhadap komponen yang menjadi faktor masukannya yaitu antara lain panjang  total  pipa  utama  (LM),  jumlah  pelanggan  (NC), panjang  keseluruhan  pipa  dinas  dari  batas  persil  pelanggan
hingga meteran  pelanggan  (LP),  dan  tingkat  tekanan air  (P) dengan persamaan :
UARL = (6,57 x LM +0,292 x NC + 9,13 x LP) x P    (5)
Total  panjang  pipa  utama  didapat  dari  data  jaringan perpipaan yaitu berupa data Geographic Information System (GIS) yang terdiri dari diameter, panjang, dan jenis pipa. Jenis pipa  yang  digunakan  di  DMA  Perum  III  seluruhnya  adalah polyvinyl chloride (PVC) dengan diameter bervariasi antara 50 – 150 mm. Total panjang jaringan perpipaan di DMA Perum III adalah 14,91 km.
Komponen  berikutnya  untuk  menentukan  nilai  UARL adalah jumlah sambungan. DMA Perum III saat ini memiliki 1.093 SR. Panjang total pipa dinas dari batas persil pelanggan sampai  meter  pelanggan  merupakan  saluran  pipa  pelayanan yang dihitung mulai dari batas tanah pelanggan sampai dengan meter  air  dan  pada  lokasi  penelitian  diasumsikan  rata-rata panjangnya adalah 1,5 meter setiap pelanggan.
Komponen  terakhir  yang  memiliki  signifikansi  sama pentingnya  adalah  tekanan.  Pengukuran  rata-rata  tekanan dalam  DMA  Perum  III  selama  satu  tahun  mencapai  6,84 meter.  Langkah  berikutnya  adalah  mengintegrasikan  semua komponen ini ke dalam persamaan UARL untuk menghitung nilai  UARL  DMA  Perum  III,  yang  pada akhirnya  diketahui sebesar 10.007,21 m³/tahun.
Berdasarkann nilai CARL dan UARL maka nilai ILI dapat diperoleh melalui persamaan:
ILI = 𝐶𝐴𝑅𝐿 𝑈𝐴𝑅𝐿 (6)
Nilai ILI yang telah dihitung berdasarka persamaan di atas tersaji pada Tabel 14.
Tabel 14. Nilai Infrastructure Leakage Index (ILI)
Komponen DMA Perum III
CARL
UARL ILI 189.412
10.007,21 18,93
Sesuai  dengan  matriks  perhitungan  kehilangan  air  fisik ( International  Water  Association ,  2001)  yang  tersaji  pada Gambar 1. DMA Perum III diklasifikasikan dalam kategori D karena  memiliki  nilai  ILI  yang  melebihi  16  dan  tingkat kebocoran yang melampaui 200 liter/sambungan/hari. Hal Ini menunjukkan  adanya  penggunaan  sumber  daya  yang  tidak efisien dan program penurunan kebocoran belum dilaksanakan secara  maksimal.  Oleh  karena  itu,  perlu  disusun  rencana penurunan  kebocoran  yang  komprehensif  dan  penerapan manajemen tekanan yang lebih efektif.
Dalam  rangka  mencapai  hasil  kinerja  yang  optimal berdasarkan  indikator  ILI,  yang  ditandai  dengan  mendekati nilai 1 maka  langkah yang perlu diambil adalah mengurangi atau  menekan  nilai  CARL  hingga  mendekati  nilai  UARL. Upaya  ini  bisa  dilakukan  melalui  tindakan-tindakan  seperti pengendalian kebocoran aktif secara berkala di dalam DMA,
manajemen  tekanan  yang  efisien,  percepatan  perbaikan kebocoran, serta manajemen aset yang efektif.
Gambar 1. Matriks Kehilangan Air Fisik (IWA, 2001)

## 4. SIMPULAN
1) Tingkat  kehilangan  air  pada  DMA  Perum  III  adalah 46,64% atau setara dengan 209.387 m³/tahun. Kehilangan air  tersebut  terdiri  dari  kehilangan  air  non  fisik  sebesar 4,45%  atau  19.975  m³/tahun  dan  kehilangan  air  fisik sebesar 42,19% atau 189.412 m³/tahun;
2) Kerugian finansial akibat kehilangan air fisik maupun non fisik di DMA Perum III pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 1.100.119.298,-;
3) UARL  (Unavoidable  Annual Real Losses)  DMA  Perum III mencapai 10.007,21 m³/tahun.
4) DMA  Perum  III  memiliki  nilai  ILI  sebesar  18,93,  yang diklasifikasikan  dalam  kategori  D,  dengan  kriteria  ILI >16 dan tingkat kebocoran >200 liter/sambungan/hari.
5) Rekomendasi  strategi  untuk  mengurangi  kehilangan  air fisik  menurut  hasil  perhitungan  ILI  adalah  dengan melakukan pengendalian kebocoran secara rutin di setiap DMA  yang  telah  dibentuk,  dan  mengimplementasikan manajemen  tekanan,  sedangkan  untuk  mengurangi kehilangan  air  non  fisik,  strategi  yang  disarankan mencakup penggantian meter air yang telah berusia lebih dari  4  tahun,  penertiban  sambungan  ilegal,  serta pemantauan konsumsi pelanggan secara berkala.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  kepada  Perumda  Air  Minum  Tirta Khatulistiwa yang telah memfasilitasi dan menyediakan data- data yang dibutuhkan dalam penelitian ini sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Alkhaqqi,  D.  N.,  Ari,  I.  R.  D.,  &  Hariyani,  S.  (2021).
Karakteristik  District  Meter  Area  Zona  Binangun, Dieng, Bangkon Dan Buring Kota Malang. Planning for Urban Region and Environment Journal (PURE) , 10 (3), 169-180.
Dewi,  K.  H.,  Koosdaryani,  K.,  &  Muttaqien,  A.  Y.  (2015). Analisis  Kehilangan  Air  Pada  Pipa Jaringan  Distribusi
Air  Bersih  PDAM  Kecamatan  Baki,  Kabupaten Sukoharjo. Matriks Teknik Sipil , 3 (1).
Dwinugroho,  Fajar.,  Masduqi,  Ali.,  Ahyar,  Agus.  (2022). Analisis  Indikator  Kinerja  Kehilangan  Air  Perumda Tugu  Tirta  Kota  Malang  Menggunakan  Metode Infrastructure  Leakage  Index  (ILI), Syntax  Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia , 7(1), ISSN:2548-1398.
International  Water  Association  (IWA).  (2001). Losses  for
Water
Systems :Standard
Terminology and
Recommended  Performance  Measures  Water  Balance .
IWA Publishing.
Jannah, I. R. (2020). Studi Kehilangan Air Komersial (Studi Kasus:  PDAM  Maja  Tirta  Kota  Mojokerto). Tesis .
Institut Teknologi Sepuluh Nopember .
Mu’min,  M.  A.  (2020).  Penurunan  Kehilangan  Air  Pada Perumahan  Di  Sistem  Distribusi  Cikokol  Dengan Metode Neraca Air-Water Loss Reduction In Housing at Cikokol  Distribustion  System  With  Water  Balannce Method. Jurnal Teknik , 9 (2).
Mustafidah, H. (2019). Optimalisasi Tingkat Kehilangan Air
PDAM  Kota  Mojokerto  Dengan  Penerapan  Sistem Distric Meter Area (DMA) Ditinjau Dari Aspek Teknis, Kelembagaan  Dan  Finansial. Surabaya:  Tesis  Jurusan Teknik Lingkungan Institut Sepuluh Nopember .
Puspitasari,  Iis.,  Purnomo,  Alfan.  (2017).  Studi  Kehilangan
Air  Komersial  (Studi  Kasus:  PDAM  Kota  Kendari Cabang Pohara). Jurnal Teknik ITS , 6(2), F355-F360.
Romdloni, Anwar., Ahyar, Agus., Soedjono, Eddy S. (2021). Studi  Kehilangan  Air  Fisik  Dan  Kehilangan  Air
Komersial  (Studi  Kasus  PDAM  Kota  Malang). Syntax Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia ,  6(2),  ISSN:2541- 0849.
Saparina,  W.  (2017).  Penurunan  Kehilangan  Air  di  Sistem Distribusi  Air  Minum  PDAM  Kota  Malang. Tesis. Institut Teknologi Sepuluh Nopember .
Sari, A. K. (2019). Studi Kehilangan Air PDAM Tirta Bukae Luwu Utara (Studi Kasus Kec. Masamba) Tahun 2017- 2018. Journal Dynamic Saint , 4 (1), 725-733.
Silvia, C.  S. (2018).  Kajian  Tingkat  Kehilangan  Air  Dengan Metode  NRW  Pada  PDAM  Tirta  Meulaboh. Jurnal Teknik Sipil dan Teknologi Konstruksi , 2 (2).
Sya’bani,  Muhammad  R.  (2016).  Penerapan  Jaringan Distribusi  Sistem  District  Meter  Area  (DMA)  dalam Optimalisasi  Penurunan  Kehilangan  Air  Fisik  Ditinjau dari Aspek Teknis dan Finansial (Studi Kasus: Wilayah Layanan  IPA  Bengkuring  PDAM  Tirta  Kencana  Kota Samarinda). Institut Teknologi Bandung.
Syahputra, B. (2011). Penyusunan Neraca Air Sebagai Fungsi Kontrol Laju Kehilangan Air Pdam (Studi Kasus Pdam Kota  Semarang).  In Prosiding  Seminar  Sains Nasional dan Teknologi (Vol. 1, No. 1).
Tarman, R. N., & Tamrin, T. (2022). Analisis Kehilangan Air (Non  Revenue  Water)  pada  Perusahaan  Daerah  Air Minum  (PDAM)  Kota  Bau  Bau. Jurnal  Riset  Rumpun Ilmu Teknik (JURRITEK) , 1 (1), 65-77.