## AUDIT ENERGI DAN ANALISA PELUANG HEMAT ENERGI PADA GELANGGANG MAHASISWA USU
Charles A.P. Pasaribu 1* , Terang U.H.S.G Manik 2 , Dian M. Nasution 3 , Andianto Pintoro 4 Departemen Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara Email: Charlespasaribu59@gmail.com
Abstract
Today Energy has an important role in human life. One problem that arises in energy use is that there are still many fossil energy uses, even though this energy is very limited on the face of the earth.  Therefore  the  need  for  efficient  use  of  energy  in  all  areas  of  life,  including  in  the Educational Institution. The USU Student Hall is one of the places used for Student activities. This place is a place for conducting energy audits. One of the parameters used determines IKE (Energy Consumption Intensity). Based on the calculation results, IKE at the USU Student Center is 6.66 kwh  /  m 2 /  month,  in  the  very  efficient  category.  This  building  is  in  a  very  efficient  category because  it  is  only  used  for  certain  events.  Then  do  an  energy  consumption  analysis  at  the  USU Student  Center  which  is  expected  to  get  an  optimization  of  energy  use  in  the  air  conditioning system. The temperature is below the SNI standard because of the main room door during an open event.  Average  noise  level  that  occurs  when  there  is  an  event  88.21  and  87.8  (above  SNI Standards). This condition will affect the comfort of residents.
Keywords : Energy Consumption Intensity, room lighting level, room noise level.

## Abstrak
Dewasa  ini  Energi  memiliki  peranan  penting  dalam  kehidupan  manusia.  Salah  satu  persoalam yang muncul dalam penggunaan energi adalah masih banyaknya penggunaan energi fosil, padahal energi  ini  sangat  terbatas  keberadaannya  di  muka  bumi.  Oleh  karena  itu  perlunya  efisiensi penggunaan energi diseluruh bidang kehidupan,termasuk dalam Lembaga Pendidikan. Gelanggang Mahasiswa USU merupakan salah satu tempat yang digunakan untuk kegiatan Mahasiswa. Tempat ini  menjadi  tempat  untuk  melakukan  audit  energi.  Salah  satu  parameter  yang  digunakan menentukan  IKE  (Intensitas  Konsumsi  Energi).  Berdasarkan  hasil  perhitungan,  IKE  pada Gelanggang  Mahasiswa  USU  adalah  6,66  kwh/m 2 /bulan,  masuk  dalam  kategori  sangat  efisien. Gedung  ini  masuk  dalam  kategori  sangat  efisien  karena  hanya  digunakan  pada  acara  tertentu.. Kondisi    lampu  penerangan  rata-rata  dibawah  standar  SNI  pencahayaan  dan  kondisi  ini  akan mempengaruhi  Kenyamanan  penghuni  dalam  ruangan.  Intensitas  pencahayaan  rata-rata  ruangan 42,95  lux.  (Sesuai  standar  SNI).Temperatur  di  bawah  standar  SNI  karena  pintu  ruangan  utama selama  acara  terbuka.  Rata-rata  tingkat  kebisingan  yang  terjadi  ketika  ada  acara  88,21  dan  87,8 (diatas Standar SNI). Kondisi ini akan mempengaruhi kenyamanan penghuni.
Kata kunci : Intensitas Konsumsi Energi (IKE), tingkat pencahayaan ruangan , tingkat kebisingan ruangan.

## 1. Pendahuluan
Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari penggunaan teknologi.Pada saat ini  kebutuhan  energi  tidak  sebanding  dengan  tingkat  kebutuhan  dan  tingkat  keinginan. Hal  ini  disebabkan  jumlah  pasokan  energi  listrik  sangat  terbatas,sehingga  penggunaan energi  harus  dilakukan  secara  bijaksana  dengan  tujuan  untuk  efisiensi  dan  tepat  guna. Sehingga akhir-akhir ini banyak upaya kearah penghematan energi [1] . Adapun salah satu penghematan  energi    dipicu  oleh  alasan  ekonomi  (kenaikan  harga  minyak)  dan lingkungan  (emisi  CO 2 dan  ketergantungan  pada  sumber  energi  fosil  yang  tidak terbarukan).Untuk  itu  perlu  dilakukan  upaya  penghematan  energi  melalui  program efisiensi  energi  dan  konservasi  energi [1] .Adapun  audit  energi  ini  dapat  mengenalkan kepada masyarakat bahwa boros energi pada bangunan gedung perlu dikurangi, dan untuk mengurangi perlu dikenalkan apa saja yang menjadi penyebabnya,melalui pengukuran.Tempat  pada  penelitian  ini  audit  energi  ini  yaitu  Gelanggang  Mahasiswa USU yang merupakan salah satu tempat yang digunakan untuk kegiatan Mahasiswa.
Tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh nilai IKE (Intensitas Konsumsi Energi), memperoleh  tingkat  kenyamanan  yang  dirujuk  terhadap  standart  yang  besarnya berdasarkan  nilai  lux  (pencahayaan)  dan  kebisingan  (desible)  dimulai  dari  Panggung Gelanggang  Mahasiswa  USU  hingga  bangku  penonton,  memperoleh  cara    peluang penghematan energi pada Gelanggang Mahasiswa USU.

## 2. Teori Dasar
2.1.  Konsep penelitian
Mulai Identifikasi Masalah & Objek Penelitian Studi Awal Buku Refernsi Jurnal Artikel Online Pengumpulan data Analisis : -IKE -Biaya Listrik Bulanan -Tingkat kebisingan -Lux Pembahasan Hasil Audit Tidak Ya
Gambar 1. Skema Penelitian
2.2.  IKE (Intensitas Konsumsi Energi)
IKE = 𝐵𝑒𝑠𝑎𝑟𝑛𝑦𝑎 𝐾𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑠𝑖 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 (𝑘𝑊ℎ)
𝐿𝑢𝑎𝑠 (𝑚 2 ).𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛

## 2.3.  Kelembapan Udara Relatif
Menurut  standar  SNI  03-6572-2001  untuk  Kelembapan  udara  Relatif  yaitu: a)  Kelembaban  udara  relatif  dalam  ruangan  adalah  perbandingan  antara  jumlah  uap  air yang dikandung oleh udara tersebut dibandingkan dengan jumlah kandungan uap air pada keadaan jenuh pada temperatur udara ruangan tersebut.
b)  Untuk  daerah  tropis,  kelembaban  udara  relatif  yang  dianjurkan  antara  40%  ~  50%, tetapi  untuk ruangan  yang jumlah  orangnya  padat seperti  ruang  pertemuan,  kelembaban udara relatif masih diperbolehkan berkisar antara 55% ~ 60%.

## 2.4.  Tingkat Kebisingan
Kebisingan adalah suara yang tidak dikehendaki, yang bersumber dari alat-alat proses  produksi  dan  atau  alat-alat  kerja yang      pada      tingkat      tertentu   dapat menimbulkan gangguan. Nilai Ambang Batas (NAB) Kebisingan menurut kepmenaker NO.51 Tahun 1999 adalah Nilai Ambang batas untuk 8 Jam (85 dB), Nilai Ambang batas untuk 4 Jam (88 dB), Nilai Ambang batas untuk 2 Jam (91 dB),Nilai Ambang batas untuk 1 Jam (94 dB).

## 3.  Hasil dan Pembahasan
Pengambilan data untuk audit energi ini dilakukan pada tanggal 17-31 oktober 2019 di Gelanggang Mahasiswa Universitas Sumatera Utara.
Kesimpulan
Selesai
Gambar 3.1 Gelanggang Mahasiswa USU
Dari hasil penelitian dan perhitungan yang telah dilakukan diperoleh data sebagai berikut:

## 3.1 Konsumsi Penggunaan energi Listrik Tahun 2018
Tabel 3.1 Konsumsi Penggunaan Energi Listrik Tahun 2018 No Bulan Pemakaian(KWH) Biaya (Rp) 1 1 1.980 Rp        1.790.500 2 2 1.980 Rp        1.790.500 3 3 2.000 Rp        1.808.500 4 4 2.000 Rp        1.809.000 5 5 * * 6 6 2.012 Rp        1.809.000 7 7 2.016 Rp        1.823.400 8 8 * * 9 9 2.015 Rp        1.822.500 10 10 2.017 Rp        1.824.500 11 11 10.578 Rp        9.526.200 12 12 * * JUMLAH 2.955 Rp           2.667,122 3.2 IKE (Intensitas Konsumsi Energi)
IKE = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝐿𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑘 (𝑘𝑊ℎ)
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑚 2
IKE = 10.578 𝑘𝑊ℎ 1429.3 𝑚 2 = 6,66 𝑘𝑊ℎ 𝑚 2 .𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛
3.3 Nilai Ambang Batas Kebisingan
Tabel 3.2 Hasil Audit Tingkat Kebisingan
Pukul Batas Kebisingan(dB) Lokasi 1 Lokasi 2 Max(dB) Max(dB) 10:00 85 72,2 65,2
11:00 85 98,6 99,7 12:00 85 84,4 86,1 13:00 85 100,3 96,6 14:00 85 102,3 98,9 15:00 85 83,6 89,3 16:00 85 76,1 78,8 rata-rata 85 88,21 87,8 3.4 Sistem Pencahayaan Tabel 3.3. Pencahayaan di Gelanggang Mahasiswa USU No Jenis Lampu Jumlah Watt Jumlah Total Jumlah Watt sebenarnya Hidup   Mati 1 Lampu TRT Flourescent 45 25 50 75 3.375 2 Lampu T8 LED 90 31 23 54 4.860 3 Lampu T5 20 40 192 232 4.640 4 Lampu LED (Sorot) 200 4 0 4 800 Jumlah 355 100 265 365 13.675 Tabel 3.4 Hasil Audit Sistem Pencahayaan di Gelanggang Mahasiswa USU Lokasi Lux SNI 2011 1 30,3 200 1.2 43,8 200 1.3 36,6 200 2 26,2 200 2.4 39,9 200 3 58,8 200 3.4 66,1 200 4 45,5 200 5 39,4 200 rata-rata 42,95 200
3.7 Peluang Hemat Energi
1. Berdasarkan  data  pencahayan,  diketahui  bahwa  Gelanggang  Mahaswa  USU masih menggunakan 232 buah lampu pijar 25 W,75 buah lampu Flourscent 45W, 54 buah lampu LED 90 Watt dan 4 lampu LED 200 watt. Namun yang berfungsi hanya  28  %  .  jika  lampu  ini  diganti  keseluruhan  dengan  lampu  LED  40  Watt
dapat  dihitung  penghematan  sebagai  berikut.  Diasumsikan  jumlah  titik  lampu tetap.
K = (𝐴 𝑥 𝐵) (ℎ 𝑥 (𝐴+𝐵)
K = 960
7.65 𝑥 68
K = 1,85
Sehingga Jumlah lampu yang dibutuhkan  yaitu
N = 1.25 𝑥 𝐸 𝑥 𝐴 𝐾 𝑥 𝜂𝑙𝑏 𝑥 𝜂𝑟
N = 1.25 𝑥 200 𝑥 883.5 1.85 𝑥 0.7 𝑥 0.6
N = 71 lampu LED 40 watt.
Dari  perhitungan  diatas  menunjukkan    bahwa  dengan  standart  ruangan Gelanggang Mahasiswa 200 lux dapat menggunakan lampu LED 71 buah lampu LED  yang  setara  dengan  2840  Watt.  Hal  ini  dapat  menghemat  79%  dari penggunaan Gelanggang yang terpasang (13.675 Watt).

## 4.Kesimpulan
1. Berdasarkan observasi penggunaan energi  di Gelanggang Mahasiswa USU didapat Besar Intensitas  Konsumsi Energi ( IKE) yaitu untuk ruangan AC yaitu 6,66  kwh/m 2 /bulan yang termasuk dalam kategori sangat efisien.
2. Analisis kenyamanan termal pada kondisi udara Gelanggang Mahasiswa USU menunjukkan bahwa pada sistem pencahayaan, ruangan terlihat bahwa pencahayaan pada tiap-tiap lokasi berada pada 30,3 Lux - 66,6 Lux. Pengukuran diatas  menunjukkan rata-rata 42.95 lux.Data diatas menunjukkan intensitas cahaya masih dibawah standart SNI yaitu 200 lux.
Pada tingkat Kebisingan, rata-rata pengukuran tingkat kebisingan yaitu 88,21 dan 87,8. Data ini menunjukkan tingkat kebisingan melewati Nilai Ambang Batas
(NAB) Kebisingan yaitu 85.
3. Sistem  Pencahayaan  dari  Panggung  Acara  hingga  bangku  penonton  dapat dihemat 79% dengan mengganti lampu dengan 71 buah lampu LED.

## Referensi
1 Sujatmiko, Wahyu. Mencari Peluang Penghematan Energi Pada Gedung B1 PUPR dengan Pengukuran dan Simulasi Energi
2 Wahyudi Biantoro, Agung. Permana, Dadang S. ANALISIS AUDIT ENERGI UNTUK PENCAPAIAN EFISIENSI ENERGI DI GEDUNG AB, KABUPATEN TANGERANG, BANTEN. Jurnal Universitas Mercu Buana, Jakarta.
3 Pudjiastuti, Adi Wijayanto, L. Kwin. 2015. PEMANTAUAN TINGKAT KEBISINGAN DAERAH KERJA UNTUK MENUNJANG KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA DI PTLR-BATAN. Batan.