## Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)
Vol. 8, No. 2, April 2022 p-ISSN : 2442-9511, e-2656-5862 DOI: 10.36312/ jime.v8i12834/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME

## Rencana Sistem Penyediaan Air Minum Kawasan Regional Mamminasata Provinsi Sulawesi Selatan
Muhammad Riadi Harimuswarah 1 , Andi Agustang 2 , Nurlita Pertiwi 3
1 Mahasiswa Program Doktor Program Studi Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup Pascasarjana UNM
2 Dosen Universitas Negeri Makassar

## 1. PENDAHULUAN
Penyediaan air minum merupakan kebutuhan dasar dan hak sosial ekonomi masyarakat yang  harus  dipenuhi,  baik  pemerintah  daerah  maupun  pemerintah  pusat.  Seiring  dengan  terus meningkatnya aktivitas pembangunan dan jumlah penduduk terutama di wilayah perkotaan, maka ketersedian  sistem  pengelolaan  air  minum  yang  memadai  menjadi  mutlak  dalam  mewujudkan tatanan  kehidupan  masyarakat  perkotaan  yang  sehat,  produktif  dan  sejahtera.  Selain  itu,
Article Info Abstract Article history: Accepted: 06 Januari 2022 Publish: 01 April 2022 The Mamminasata Regional Drinking Water Supply System covers 4 administrative areas,  namely  Makassar  City,  Maros  Regency,  Gowa  Regency  (Sungguminasa  area),  and Takalar Regency. This Regional Drinking Water Supply System will provide drinking water services  to  400,000  people  through  80,000  house  connections,  spread  over  48,000  house connections in Makassar, 10,400 house connections in Maros, 16,000 house connections in
Gowa  and  5,600  house  connections  in  Takalar.  This  will  increase  services  by  16%  for Makassar  City,  22.7%  for  Maros  District,  6.8%  for  Gowa  District  and  9.4%  for  Takalar District. Water Treatment Plant  with a capacity of 1,000 liters/second was built at the Somba
Opu location. Raw water of 1,100 liters/second from the Bili-Bili Dam is channeled using the existing transmission pipe which currently supplies water to the Somba OPU 1 WTP which is managed by the Makassar City Regional  Drinking  Water Company (PDAM) for Makassar City drinking water services as well as several other IPAs for services in Gowa Regency. The total  capacity  for  taking  and  flowing  raw  water  through  the  transmission  pipe  is  3,300 liters/second.  Bulk  water  from  the  IPA  is  channeled  to  10  offtakes  for  the  service  of  4 districts/cities in the Mamminasata region by pumping through the main distribution network (JDU) of bulk water for ± 67.7 kilometers. Furthermore, offtakers (4 regencies/cities) receive bulk water by building reservoirs at their respective offtake points according to the needs of the calculation results and distributing it to general customers
Keyword:
Mamminasata, Drinking Water
Supply System Article Info Abstrak Article history: Diterima: 06 Januari 2022 Terbit: 01 April 2022 Sistem Penyediaan Air Minum Regional Mamminasata meliputi 4 wilayah administrasi, yaitu Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa (daerah Sungguminasa), dan Kabupaten Takalar.  SPAM  Regional  ini  akan  memberikan  pelayanan  air  minum  kepada  400.000  jiwa melalui 80.000 Sambungan Rumah (SR), tersebar di Makassar 48.000 SR, Maros 10.400 SR,
Gowa 16.000 SR dan Takalar 5.600 SR. Hal ini akan meningkatkan pelayanan sebesar 16% untuk Kota Makassar, 22,7% untuk Kabupaten Maros, 6,8% untuk Kabupaten Gowa dan 9,4% untuk Kabupaten Takalar. Instalasi Pengolahan Air (IPA) kapasitas 1.000 liter/detik dibangun di lokasi Somba Opu. Air baku 1.100 liter/detik dari Waduk Bilik-bilik dialirkan menggunakan pipa transmisi eksisting yang saat ini sudah mengalirkan air untuk IPA Somba OPU 1 yang dikelola  oleh Perusahaan  Daerah Air  Minum (PDAM)  Kota Makassar  untuk pelayanan air minum Kota Makassar serta beberapa IPA lainnya untuk pelayanan di Kabupaten Gowa. Total kapasitas pengambilan dan pengaliran air baku melalui pipa transmisi tersebut 3.300 liter/detik. Air  curah  dari  IPA  dialirkan  ke  10  offtake  untuk  pelayanan  4  kabupaten/kota  wilayah Mamminasata  dengan  cara  pemompaan  melalui  jaringan  distribusi  utama  (JDU)  air  curah sepanjang  ±  67,7  km.  Selanjutnya  offtaker  (4  kabupaten/kota)  menerima  air  curah  dengan membangun reservoir di titik offtake masing-masing sesuai kebutuhan hasil perhitungan dan menyalurkannya ke pelanggan.umum.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:

## Muhammad Riadi Harimuswarah
Mahasiswa Program Doktor Program Studi Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup Pascasarjana UNM mrharimuswarah2@gmail.com
penyediaan  prasarana  dan  sarana  air  minum  yang  memadai  menjadi  salah  satu  kunci  dalam pengembangan ekonomi wilayah dan mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan Kebijakan  Tata  Ruang  Nasional  menempatkan  Mamminasata  yang  selanjutnya  disebut sebagai Kawasan Perkotaan Mamminasata merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sekaligus Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang ditetapkan melalui Perpres No. 55 tahun 2011. Kawasan Perkotaan Mamminasata terletak di wilayah Adiministrasi Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri atas  Kota  Makassar  sebagai  kawasan  perkotaan  inti,  Kawasan  Perkotaan  Maros  di  Kabupaten Maros, Kawasan Perkotaan Sungguminasa di Kabupaten Gowa, Kawasan Perkotaan Takalar di Kabupaten  Takalar,  sebagai  kawasan  perkotaan  di  sekitarnya,  yang  membentuk  kawasan metropolitan. Pembangunan KSN Mamminasata bertujuan sebagai salah satu pusat pertumbuhan wilayah  dan/  atau  pusat  orientasi  pelayanan  berskala  internasional,  serta  penggerak  utama  di Kawasan Timur Indonesia, sehingga mampu memegang peran sebagai pusat logistik Indonesia Timur, baik sebagai pusat produksi, dan sekaligus sebagai pusat dan jalur distribusi nasional dan internasional.  Oleh  karena  itu,  pembangunan  diberbagai  sektor  terus  diupayakan  dalam mewujudkan tujuan dan mendukung fungsi dan peran KSN Mamminasata serta keberlanjutannya termasuk penyediaan Sistem Penyedian Air Minum (SPAM) yang memadai.
Berdasarkan  Indonesia  dalam  Angka  Tahun  2020  (BPS),  akses  rumah  tangga  terhadap layanan sumber air minum layak pada level nasional hingga Tahun 2019 baru mencapai 89,27%. Persentase tersebut belum sesuai dengan terget Millennium Development Goals (MDGs) dengan pelayanan air minum hingga 100%.
Sebagai  tanggung  jawab  untuk  menjamin  hak  setiap  warganya  dalam  mendapatkan  air minum  layak  bagi  kebutuhan  pokok  minimal  sehari-hari,  pemerintah  terus  beruapaya memaksimalkan  pelayanan  air  minum    yang  terintegrasi  melalai  program  Sustainable Development Goals (SDGs) hingga tahun 2030. Komintmen pemerintah tersebut tertuang dalam Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  (RPJM)  Nasional  Tahun  2020-2024  dengan  target pelayanan 100%.
Berdasarkan Hasil feasibilty study pemutakhiran SPAM Regional Mamminasata (2020) pada level provinsi, khususnya di Kawasan Perkotaan Mamminasata pelayanan air minum tahun 2019 rata-rata baru mencapai 43,02% yaitu:
- Kota Makassar, sebesar 63,64% dari 1.526.677 Jiwa jumlah penduduk di wilayah pelayanan
- Kabupaten Gowa, sebesar 68,20% dari 760.607 Jiwa jumlah penduduk di wilayah pelayanan
- Kabupaten Maros, sebesar 35,94% dari 353.121 Jiwa jumlah penduduk di wilayah pelayanan
- Kabupaten Takalar, sebesar 28,22% dari 298.688 Jiwa jumlah penduduk di wilayah pelayanan Maka  dari  itu,  Kawasan  Perkotaan  Mamminasata  saat  ini  perlu  peningkatan  kapasitas sarana dan prasarana, baik dari segi kuantitas dan kualitas air maupun dari segi kontinuitasnya yang mencakup: (1) Pengembangan, peningkatan dan pemantapan rencana teknis penyediaan air minum; (2) Pengembangan, peningkatan dan pemantapan jaringan induk distribusi air minum; (3) Pengembangan, peningkatan dan pemantapan kerja sama antar PDAM; dan (4) Pengembangan, peningkatan dan pemantapan perluasan jaringan ke masyarakat.
Rencana  teknis  pengembangan  sistem  penyediaan  air  minum  merupakan  jawaban  bagi dasar  pengembangan  air  minum  di  Kawasan  Perkotaan  Mamminasata  dan  menjadi  dasar tersusunnya  suatu  program  pengembangan  SPAM  yang  berkelanjutan  dan  terarah.  Selain  itu dengan adanya rencana teknis yang memenuhi syarat peraturan yang berlaku (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 27 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum) maka pengembangan SPAM Regional Mamminasata dapat mendukung keberfungsian dan keberlanjutannya yang sistematis.
Berdasarkan  Rencana  Induk  (2018)  dan  hasil  Pemutakhiran  Feasibility  Study  (2020) SPAM  Regional  Mamminasata  oleh  Balai  Prasarana  Permukiman  Wilayah  (BPPW)  Provinsi Sulawesi Selatan, akan mendapatkan alokasi air curah 1000 liter/detik dari Intake DAM Bili-Bili yang  akan  didistribusikan  ke  kabupaten/kota  dengan  alokasi  yaitu  600  liter/detik  ke  Kota Makassar, 200 liter/detik ke Kabupaten Gowa, 130 liter/detik Kabupaten Maros dan 70 liter/detik
ke Kabupaten Takalar. Dari rencana penambahan alokasi air curah tersebut, akan meningkatkan 19,95% pelayanan air minum di Kawasan Perkotaan Mamminasata

## 2. METODE PENELITIAN Lokasi Penelitian
Wilayah Metropolitan Mamminasata, meliputi Kota Makassar, Kabupaten Maros, Gowa dan  Takalar  yang  dibentuk  berdasarkan  SK  Gubernur  Provinsi  Sulawesi  Selatan  Tahun  2003. Wilayah Mamminasata mencakup seluruh kecamatan di Kota Makassar dan Kabupaten Takalar, kecuali 2 dari 14 kecamatan di Maros dan 6 dari 16 kecamatan di Gowa. Pengecualian tersebut dilakukan mengingat jarak lokasi kecamatan yang jauh dari wilayah metropolitan. Luas wilayah Mamminasata adalah 2.462,3 km2 (246.230 ha).

## Survey Ketersediaan Air Baku
Survey dan Analisis Ketersediaan Air baku yaitu Intake air baku DAM Bili-Bili terletak di Kecamatan Bontomaranu Kabupaten Gowa dengan melihat kondisi ketersediaan air dan neraca air baku.

## Proyeksi Penduduk
Perhitungan proyeksi jumlah penduduk sangat penting dilakukan untuk memprediksikan jumlah  kebutuhan  air  minum  dalam  kurun  waktu  perencanaan.  Dalam  perhitungan  harus memperhatikan perkembangan jumlah penduduk masa lampau, kecenderungannya, arahan tata guna  lahan  dan  ketersediaan  lahan  untuk  mmenampung  perkembangan  jumlah  penduduk. Mengingat  adanya  perubahan  jumlah  penduduk  dan  beberapa  kondisi  lain,  maka  perlu penyesuaian  perhitungan  proyeksi  jumlah  penduduk  yang  tentunya  akan  berdampak  pada perhitungan proyeksi kebutuhan air di dalam Penelitian ini. Penyesuaian yang dilakukan adalah penggunaan asumsi-asumsi sebagai dasar perhitungan proyeksi sesuai kondisi terakhir.
Metode  yang  digunakan  dalam  menghitung  proyeksi  jumlah  penduduk  SPAM  Regional Mamminasata adalah dengan Metoda Geometri, sebagai berikut :
P = P 0 (1 + r ) n
Dimana :
P = Jumlah proyeksi penduduk pada tahun ke - n P 0 = Jumlah penduduk awal proyeksi
r = jumlah (laju) pertumbuhan penduduk
n = tahun proyeksi

## Analisis Kebutuhan Air Minum
Perhitungan proyeksi kebutuhan air didasarkan kepada beberapa kriteria sebagai berikut :
• Tingkat  pelaanan  atau  cakupan  pelayanan  masing-masing  Kabupaten/Kota  berdasarkan Laporan Evaluasi Kinerja. Tingkat pelayanan masing-masing Kabupaten/Kota  direncanakan mengacu kepada rencana tingkat pelayanan SPAM Regional Mamminasata yang disesuaikan dengan kondisi terakhir.
• Direncanakan  jumlah  jiwa/SR  sesuai  dengan  jumlah  jiwa/KK  sesuai  data  BPS  masing- masing Kabupaten/Kota
• Perhitungan  jumlah  pemakaian  air  atau  konsumsi  pemakaian  air  (ltr/org/hari)  didasarkan kepada jumlah pemakaian air eksisting yang akan ditingkatkan sesuai dengan standar kriteria pemakaian air.
• Kebutuhan  air  non  domestik  direncacakan  naik  secara  bertahapa  hingga  sebesar  20%  dari kegiatan domestik.
• Tingkat  kebocoran  eksisting  adalah  38%.  Sesuai  dengan  perencanaan  RISPAM  tingkat kebocoran di akhir periode perencanaan akan diturunkan secara bertahap
• Kapasitas produksi dihitung sebesar Qmaksimum (1.1 x Qrata-rata) liter/detik
• Volume reservoir dihitung sebesar 20% dari Kapasitas Produksi

## Analisis Rencana Sistem Penyediaan Air Minum
Untuk  mendapatkan  kualitas  air  yang  memenuhi  standar  kualitas  air  minum  maka berdasarkan hasil penelitian laboratorium terhadap sumber air baku dari Sungai di Lokasi proyek pada Sistem Penyediaan  Air Bersih PDAM Kota Makassar, Kab. Maros, Kab. Gowa dan Kab. Takalar diperlukan pengolahan air terlebih dahulu. Jenis pengolahan air yang diusulkan untuk air Sungai adalah pengolahan air minum menggunakan sistem paket, seperti bangunan pengolahan yang  telah  ada.  Sedangkan  sumber  air  baku  dari  sumur  dangkal  berdasarkan  penelitian laboratorium tidak diperlukan pengolahan lanjutan, kecuali penambahan kaporit saja. Secara garis besar criteria design dari unit-unit pengolahan.
Perencanaan unit paket SPAM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- Tersedianya air baku dalam segi kuantitas maupun kualitas sepanjang musim;
- Tersedianya lahan untuk unit paket SPAM;
- Tata cara perencanan SPAM disesuaikan dengan NSPK yang ada.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN Proyeksi Kebutuhan Air
Konsumsi  atau  pemakaian  air  adalah  banyaknya  air  yang  dipakai  untuk  berbagai penggunaan. Konsumsi air tergantung dari fungsi pemakai air (konsumen) dan jenis pelayanan air, termasuk didalamnya ketergantungan pada variabel penggunaan air.
Wilayah Metropolitan Mamminasata,  meliputi Kota Makassar, Kabupaten Maros, Gowa dan  Takalar  yang  dibentuk  berdasarkan  SK  Gubernur  Provinsi  Sulawesi  Selatan  Tahun  2003 mencakup  seluruh  kecamatan  di  Kota  Makassar  dan  Kabupaten  Takalar,  kecuali  3  dari  14 kecamatan  di  Maros  dan  7  dari  18  kecamatan  di  Gowa.  Pengecualian  tersebut  dilakukan mengingat  jarak  lokasi  kecamatan  yang  jauh  dari  wilayah  metropolitan.  Luas  wilayah Mamminasata  adalah  2.462,3  km2  (246.230  ha).  Hasil  proyeksi  jumlah  penduduk   pada  tahun 2039  diperoleh   4.167.713 jiwa  di wilayah Mamminasata, dengan target  jumlah Sambungan Rumah 898.698 SR dan kebutuhan air baku rata-rata adalah 12.991 liter/detik.

## Intake dan Transmisi Air Baku
Intake  air  baku  DAM  Bili-Bili  terletak  di  Kecamatan  Bontomaranu  Kabupaten  Gowa. Kapasitas intake air baku eksisting adalah 3.300 liter/detik termasuk kehilangan air baku pada pipa air baku dan pada proses pengolahan.  Diameter pipa transmisi air baku eksisting saat ini adalah 1.650 mm sepanjang 6 km di bagian hulu dan diameter 1.500 mm sisanya di bagian hilir dengan panjang 10,3 km dengan jenis pipa HDPE.
Titik penyadapan air baku pada ruang interkoneksi air baku IPA Sombo Opu di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Lokasi titik sadap pipa transmisi air baku IPA Somba Opu II juga direncanakan di lokasi yang sama denga titik sadap IPA Somba Opu I dengan diameter 1000 mm dan  500  mm  sepanjang  masing-masing  500  m  dari interconnection  chamber dengan menggunakan pipa HDPE PN 10 SDR 17 pengaliran dengan sistem gravitasi sampai IPA Somba Opu II.
Saat ini , terdapat 3 (tiga) katup udara dari 15 katup udara pada jalur pipa transmisi air baku yang bocor, sehingga memerlukan pemeliharaan.

## Unit Produksi
Dari  kapasitas  sebesar  3.300  liter/det  untuk  kebutuhan  air  baku  tersebut,  saat  ini  telah digunakan dalam oleh PDAM Makassar  untuk IPA Somba Opu  I sebesar 1.600 liter/detik dan PDAM Kabupaten Gowa sebesar 190 liter/detik pada 5 bangunan pengolahan, sehingga air yang tersedia  di  pipa  air  baku  sebesar1.490  liter/detik,  dan  relatif  cukup  memenuhi  kebutuhan  IPA Mamminasata (IPA Somba Opu II) sebesar 1,100 liter/detik. Lokasi IPA Mamminasata berada di Somba Opu (II) Kabupaten Gowa dengan luas lahan tersedia 7,2 Ha dari total lahan 15,5 Ha.
Gambar 1 Lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) Somba Opu II Selanjutnya Pemkot Makassar telah menyatakan setuju agar lahan IPA Somba Opu II dapat dihibahkan  kepada  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  sebagai  lahan  IPA  Regional Mammiinasata  melalui  Surat  Walikota  Makassar  kepada  Gubernur  Sulawesi  Selatan  no. 032/1165/BPKAD/VII/2020  tanggal  21  Juli  2020  perihal  Persetujuan  Hibah  Lokasi  SPAM Regional Mamminasata. Proses Hibah dari Pemkot Makassar ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan masih berlangsung.  Untuk Saat ini  telah terbit SK Tim Peneliti Aset  yang terdiri dari lintas OPD Kota Makassar. Hasil penelitian akan dituangkan dalam BA Serah Terima Aset atas nama Walikota Makassar kepada Gubernur Sulawesi Selatan.

## Unit Distribusi (Transmisi Air Curah Menuju Reservoir Offtake)
Seperti  yang  telah  dikemukakan  sebelumnya  pada  SPAM  Regional  Mamminasata tahap ini Kota Makassar akan mendapatkan air curah sebanyak 600 liter/detik, Maros 130 liter/detik, Gowa  200  liter/detik,  dan  Kabupaten  Takalar  70  liter/detik  sehingga  total  pendistribusian  air curah adalah 1.000 liter/detik. Unit distribusi SPAM Regional Mamminasata ini terdiri dari pipa jaringan distribusi utaman (pipa transmisi air curah ke masing-masing offtake ) dan water meter induk untuk masing-masing reservoir offtake.
Lokasi Reservoir Offtake
Lokasi Reservoir offtake meliputi : Kota Makassar
• Reservoir Offtake Kima
• Reservoir Offtake PERUMAHAN BUMI TAMALANREA PERMAI

## Kabupaten Gowa
• Reservoir Offtake Barongloe
• Reservoir Offtake Pattalasang
• Reservoir Offtake Mangarupi
• Reservoir Offtake Barombong
• Reservoir Offtake Limbung
• Rencana Penyerapan SR

## Kabupaten Maros
• Reservoir Offtake Patontongan
• Reservoir Offtake Tamu-Tamu

## Kabupaten Maros
• Reservoir Offtake Galesong
Rencana Jalur Pipa Jaringan Distribusi Utama (Pipa Transmisi Air Curah)
Rencana jalur pipa JDU adalah menggunakan pipa HDPE S-8-SDR 17 PN 10.  Berikut ini adalah plotting jalur JDU SPAM Mamminasata
Gambar 2 Peta Jalur Pipa Jaringan Transmisi Air Curah Hasil perhitungan hidrolis pipa dengan menggunakan software Epanet dengan pembebanan masing-masing  jalur  seperti  rencana  kuota  air  curah  di  masing-masing offtake. adalah  sebagai berikut ini:
- Jenis Pipa yang digunakan pipa HDPE S-8 SDR 17 PN 10
- Total panjang jalur pipa 67.697 m
- Kapasitas  pompa  distribusi  untuk  jalur  Makassar-Gowa-Maros,  Q  =  800  liter/detik,  Head =80 m
- Kapasitas pompa distribusi untuk jalur Gowa-Takalar , Q = 100 liter/detik, Head = 60 m
- Diameter dan panjang pipa masing-masing dapat dilihat pada gambar.. Peta overview jalur pipa jaringan transmisi air curah dapat dilihat pada Gambar :
Gambar 3 Peta overview jalur pipa jaringan transmisi air curah

## Unit Pelayanan
Seperti  yang  telah  diuraikan  pada  sub  bab  sebelumnya  diatas  unit  pelayanan  SPAM Regional Mamminasata 1.000 liter/detik ini adalah mulai reservoir offtake dan jaringan distribusi pelayanan  sampai  dengan  SR.  Sesuai  kesepakatan  KSB,  kuota  air  curah  Kota  Makassar  600 liter/detik,  Maros  130  liter/detik,  Gowa  200  liter/detik,  dan  Kabupaten  Takalar  70  liter/detik. Setiap kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap pemanfaatan air curah dengan membangun jaringan distribusi dan SR kepada masyarakat.
Untuk menampung air curah SPAM Regional Mamminasata diperlukan reservoir offtake di masing-masing titik sadap yang besar volumenya direkomendasikan sebesar 20% dari kuota air curah.  Berikut ini adalah kondisi eksisting lokasi dan kapasitas reservoir offtake di masing- masing Kabupaten/Kota.

## Kota Makassar
Rencana  titik  sadap  SPAM  Regional  Mamminasata  di  Kota  Makassar  adalah  reservoir offtake Kima  eksisting  (500  liter/detik)  dan  rencana  reservoir offtake Perumahan  Bumi Tamalanrea Permai (100 liter/detik).
A. Reservoir Offtake Kima Lokasi reservoir offtake Kima adalah lokasi eksisiting booster pump milik Perumda AM Kota Makasar yang terletak di Kecamatan Biringkanaya. Di dalam lokasi tersebut terdapat reservoir distribusi eksisting dengan volume 2.800 m3 untuk  mendistribusikan air dari unit produksi
IPA Panaikang untuk wilayah pelayanan Kima dan sekitarnya. Untuk menampung air curah SPAM Regional Mamminasata sebesar 500 liter/detik direkomendasikan untuk membangun reservoir offtake di lokasi ini.
B. Reservoir Offtake Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP)
Lokasi  reservoir offtake Perumahan  Bumi  Tamalanrea  Permai  juga  berada  di  Kecamatan Biringkanaya  yang  merupakan  rencana  lokas  baru  untuk  menampun  air  curah  SPAM Mamminasata  sebesar  100  liter/detik.  Status  lahan  milik  Pemkot  Makassar  dan  berada  di dalam permukiman warga.
C. Rencana Penyerapan SR
Wilayah  pelayanan  SPAM  Regional  Mamminasata  600  liter/detik  ini  adalah  Kecamatan Biringkanya  dan  Kecamatan  Tamalanrea.  Saat  ini  cakupan    pelayanan  Perumda  AM  Kota Makassar untuk Kecamatan Biringkanaya baru mencapai 20,82% dan Kecamatan Tamalanrea sebesar 72,20%. Dengan penambahan kapasitas sebesar 600 liter/detik dari SPAM Regional Mamminasata dapat menambah jumlah sambungan sebesar 48.000 unit SR (± 212.160 jiwa). Dengan jumlah penduduk Kecamatan Biringkanaya sebanyak 220.456 jiwa dan Kecamatan Tamalanrea  sebanyak  115.843  jiwa,  maka  SPAM  Regional  Mamminasata  ini  dapat menambah cakupan pelayanan sebesar 63%, sehingga dapat melayani seluruh penduduk di kedua kecamatan ini.

## Kabupaten Gowa
Rencana titik sadap SPAM Regional Mamminasata di Kabupaten Gowa ada di 5  (lima) reservoir offtake yaitu  reservoir offtake Barongloe (20 liter/detik), reservoir offtake Pattalasang (50  liter/detik)  ,  reservoir offtake Mangarupi  (90  liter/detik),  reservoir offtake Barombong  (20 lter/detik) dan reservoir o fftake Limbung/Bajeng (20 liter/detik).
A. Reservoir Offtake Barongloe
Lokasi reservoir offtake Barongloe terletak di lokasi eksisiting IPA Barongloe di Kecamatan Bontomaranu yang dikelola oleh PDAM Kabupaten Gowa. Kapasitas IPA eksisting saat ini adalah 60 liter/detik dengan total kapasitas reservoir 700 m3. Saat ini sedang dibangun IPA baru  dengan  kapasitas  100  liter/detik  dan  reservoir  baja  500  m3.  Dengan  demikian  total kapasitas  reservoir  di  Barongloe  adalah  1.200  m3  atau  volume  reservoir  yang  ada  saat  ini adalah  sebesar  9%  dari  kapasitas  terpasang  sebesar  160  liter/detik.  Kapasitas  reservoir tersebut  masih  dibawah  krietria  kapasitas  reservoir  ideal  (10-20%  Qproduksi).  Dalam dokumen  Perencanaan  Air  Minum  Mamminasata  Kabuapetn  Gowa  tidak  ada  rencana pembangunan reservoir baru di Barongloe untuk menampung air curah SPAM Mamminasata sebesar  20  liter/detik  sehingga  diperlukan  penambahan  reservoir  dengan  kapasitas  yang direkomendasikan  sebesar  ±  350  m3.    Dari  perhitungan  hidrolis  sisa  tekan  di  titik  sadap Barongloe adalah sebesar 58,5 m sehingga besaran tekanan tersebut dapat dimanfaatkan untuk pengaliran secara gravitasi ke wilayah pelayanan dengan membangun reservoir tipe elevated tank/reservoir .
B. Reservoir Offtake Pattalasang Lokasi  reservoir offtake Pattalasang  berada  di  lokasi  SPAM  IKK  Pattalasang  (eksisting) Kecamatan    Pattalasang  dengan  kapasitas  IPA  sebesar  40  liter/detik.    Kapasitas  reservoir eksisting  di  Pattalasang  adalah  400  m3  (11,60%  dari  Q  desain).  Di  dalam  dokumen  DED Mamminasata Kabupaten Gowa tidak ada rencana penambahan kapasitas reservoir di titik ini, sehingga direkomendasikan untuk menambah reservoir untuk menampung air curah SPAM Regional Mamminasata sebesar 50 liter/detik.
C. Reservoir Offtake Mangarupi
Rencana lokasi reservoir offtake Mangarupi  berada di Kecamatan  Somba Opu  yang saat ini masih berupa lahan kosong milik Pemerintah Kabupaten Gowa. Kuota air curah di Mangarupi adalah  sebesar  90  liter/detik.Di  dalam  dokumen  DED  Mamminasata  Kabupaten  Gowa direncanakan akan dibagun reservoir di titik ini dengan kapasitas 1.000 m3 (13% dari debit air  curah)  yang  terdiri  dari  400  m3  direncanakan  berupa elevated reservoir  dan  600  m3 direncanakan dengan membangun ground reservoir.

## D. Reservoir Offtake Barombong
Lokasi  reservoir offtake Barombong  berada  di  lokasi  SPAM  IKK  Barombong  (eksisting) dengan  kapasitas  IPA  sebesar  40  liter/detik.    Kapasitas  reservoir  eksisting  di  Barombong adalah  400 m3  (11,6%  dari  Q  desain).  Di  dalam  dokumen  DED  Mamminasata  Kabupaten Gowa tidak ada rencana penambahan kapasitas reservoir, sehingga direkomendasikan untuk menambah reservoir untuk menampung air curah SPAM Regional Mamminasata sebesar 20 liter/detik.
E. Reservoir Offtake Limbung
Lokasi reservoir offtake Limbung   berada di Kecamatan Bajeng. Dilokasi tersebut terdapat reservoir eksisting dengan kapasitas 200 m3 atau sebesar 13% dari kapasitas IPA Limbung 18  liter/detik.  Di  dalam  dokumen  DED  Mamminasata  Kabupaten  Gowa  tidak  ada  rencana penambahan  kapasitas  reservoir  di  titik  ini,  sehingga  diperlukan  penambahan  kapasitas reservoir sebesar 346 m3 untuk menampung air curah SPAM Regional Mamminasata sebesar 20 liter/detik.
F. Rencana Penyerapan SR
Wilayah  pelayanan  SPAM  Regional  Mamminasata  dengan  total  air  curah  sebesar  200 liter/detik  di  Kabupaten  Gowa  meliputi  Kecamatan  Sombaopu,  Pallangga,  Bontomaranu, Pattalasang,  Barombong,  Bajeng,  Bajeng  Barat  dan  Sungguminasa.  Dengan  penambahan kapasitas sebesar 200 liter/detik dari SPAM Regional Mamminasata dapat menambah jumlah sambungan  sebesar  16.000  unit  SR  (±  70.720  jiwa).  Dengan  jumlah  penduduk  di  wilayah Mamminasata  saat  ini  sebesar  609.277  jiwa,  maka  akan  ada  penambahan  sebesar  11,61% terhadap cakupan pelayanan Mamminasata atau sebesar 15,32% di wilayah pelayanan teknis.

## Kabupaten Maros
Rencana titik  sadap  SPAM  Regional  Mamminasata  di  Kabupaten  Maros  ada  di  2  (dua) reservoir offtake yaitu    reservoir offtake Patontongan  (100  liter/detik),  dan  reservoir offtake TamuTamu (30 liter/detik).

## A. Reservoir Offtake Patontongan
Lokasi  reservoir offtake Patontongan  terletak  di  lokasi  eksisiting  IPA  II  Patontongan  di Kecamatan  Mandai.  Kapasitas  IPA  eksisting  saat  ini  adalah  90  liter/detik  dengan  total kapasitas reservoir eksisting 872 m3 (11% dari kapasitas terpasang). Dalam dokumen DED SPAM  Mamminasata  Kabupaten  Maros  akan  dibangun  reservoir  baru  di  lokasi  IPA Pattontongan untuk menampung debit Mamminasata100 ltr/dtk  dengan kapasitas 1.000 m3 (20 x 20 x 3 m). Selanjutnya pemanfaatan ar curah SPAM Regional Mamminasata ini sebesar 20liter/detik  akan  digunakan  untuk  menambah  kapasitas  reservoir  eksisting,  50  liter/detik akan  dialirkan  ke  rencana  reservoir  baru  yang  berada  di  Kec.  Marusu  dengan  kapasitas reservoir  500  m3  (12  x  15  x  3  m)  dan  30  liter/detik  akan  dialirkan  ke  reservoir  eksisting Bandara Internasional Hasanudin.
Lahan  untuk  reservoir  baru  di  Patontongan  terletak  di  belakang  IPA  Patontongan,  saat  ini digunakan untuk lahan pertanian dengan status lahan milik Perumdam Kabupaten Maros.
B. Reservoir Offtake Tamu-Tamu Lokasi  rencana  reservoir offtake Tamu  Tamu  berada  Kecamatan  Moncongloe.  Di  dalam dokumen DED Mamminasata Kabupaten Maros direncanakan akan dibangun reservoir baru di  tiitk  ini  dengan  kapasitas  300  m3  (12%  dari  debit  air  curah  sebesar  30  liter/detik). Direkomendasikan  untuk  memperbesar  kapasitas  reservoir  menjadi  sebesar  20%  debit  air curah  yaitu  sebesar  ±  500  m3.  Status  lahan  rencana  reservoir  Tamu  Tamu  adalah  milik Pemerintah Daerah Kabupaten Maros.
C. Rencana Penyerapan SR
Wilayah  pelayanan  SPAM  Regional  Mamminasata  dengan  total  air  curah  sebesar  130 liter/detik di Kabupaten Maros meliputi wilayah utara kota, Kecamatan Tengah, Kecamatan Mocopa, Tanraili, selatan kota dan Kecamatan Moncongloe. Dengan penambahan kapasitas sebesar  130  liter/detik  dari  SPAM  Regional  Mamminasata  dapat  menambah  jumlah
sambungan  sebesar  10.400  unit  SR  (±  46.696  jiwa).  Dengan  jumlah  penduduk  di  wilayah Mamminasata  saat  ini  sebesar  312.828  jiwa,  maka  akan  ada  penambahan  sebesar  14,93% terhadap cakupan pelayanan Mamminasata.

## Kabupaten Takalar
Rencana titik sadap SPAM Regional Mamminasata di Kabupaten Takalar ada di reservoir offtake Galesong sebesar 70 liter/detik.

## A. Reservoir Offtake Galesong
Lokasi reservoir offtake Galesong terletak di lokasi eksisiting IKK Galesong di Kecamatan Galesong  dengan  kapasitas  IPA  eksisting  saat  ini  adalah  40  liter/detik.  Total  kapasitas reservoir  eksisting    650  m3  (19%  dari  kapasitas  IPA).  Dalam  dokumen  DED  SPAM Mamminasata  Kabuapetn  Takalar  direncanakan  pembangunan  reservoir  baru  di  Galesong untuk menampung air curah SPAM Mamminasata sebesar 70 liter/detik dengan kapasitas 2 x 400 m3 (13% dari debit air curah).

## B. Rencana Penyerapan SR
Wilayah  pelayanan  SPAM  Regional  Mamminasata  dengan  total  air  curah  sebesar  70 liter/detik di Kabupaten Takalar  meliputi wilayah Kecamatan Galesong, Galesong Utara dan Galesong  Selatan.  Jumlah  penduduk  terlayani  saat  ini  19.410  jiwa  dari  110.083  jiwa  atau sebesar 17,63% dengan jumlah sambungan rumah 3.235 SR.  Potensi pelayanan 90.673 jiwa belum  terlayani    dengan  potensi  pengembangan  wilayah  pelayanan  untuk  pariwisata, perumahan, pelabuhan dan perkantoran. Dengan penambahan kapasitas sebesar 70 liter/detik dari SPAM Regional Mamminasata dapat menambah jumlah sambungan sebesar 5.600 unit SR (± 24.248 jiwa). Atau sebesar 22,03%.

## 4. KESIMPULAN
Kesimpulan dari penelitian ini :
1. Sistem  Penyediaan  Air  Minum  Regional  Mamminasata  meliputi  4  wilayah  administrasi, yaitu  Kota  Makassar,  Kabupaten  Maros,  Kabupaten  Gowa  (daerah  Sungguminasa),  dan Kabupaten  Takalar.  SPAM  Regional  ini  akan  memberikan  pelayanan  air  minum  kepada 400.000 jiwa melalui 80.000 SR, tersebar di Makassar 48.000 SR, Maros 10.400 SR, Gowa 16.000 SR dan Takalar 5.600 SR.
2. Peningkatan  pelayanan  akan  meningkat  sebesar  16%  untuk  Kota  Makassar,  22,7%  untuk Kabupaten Maros, 6,8% untuk Kabupaten Gowa dan 9,4% untuk Kabupaten Takalar. IPA kapasitas  1.000  liter/detik  dibangun  di  lokasi  Somba  Opu.  Air  baku  1.100  liter/detik  dari Waduk Bili-bili
3. Total kapasitas pengambilan dan pengaliran air baku melalui pipa transmisi tersebut 3.300 liter/detik dan 1100 liter/detik akan dialirkan ke wilayah Mamminasata.
4. Air  curah  dari  IPA  dialirkan  ke  10  offtake  untuk  pelayanan  4  kabupaten/kota  wilayah Mamminasata  dengan  cara  pemompaan  melalui  jaringan  distribusi  utama  (JDU)  air  curah sepanjang  ± 67,7 km.  Selanjutnya offtaker (4 kabupaten/kota) menerima air curah dengan membangun reservoir di titik offtake masing-masing sesuai kebutuhan hasil perhitungan dan menyalurkannya ke pelanggan.umum.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Al-Layla,    M.Anis    et.al.1978. Water    Suplay    Enginering    Design .    Ann    Arbor    Science Publishers Inc. Michingan. USA.
Bambang Triatmodjo, 1995. Hidraulika II . Beta Offset. Yogyakarta. BPS, 2010.
Eko  Baskoro,  Gagak  R. Modul  Perencanaan  Jaringan  Perpipapaan  Air  Minum ,  Aka  Tirta Magelang.
Fair, Geyer and Okun. 1968. Water and Waste Water Treatment Engineering . Volume 2. New York, USA: John Wiley & Sons Inc.
JICA, “Design Criteria for Waterwork Facilities” , JICA, Japan, 1990.
Kawamura, S. 1991. Integrated Design of Water Treatment Facilities , John Wiley and Sons Inc, Canada, USA
Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat.  (2016).  Permen  PU  Nomor: 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.
Linsley, Ray K, dan Yoseph B. Franzini. 1996. Teknik Sumber Daya Air . Jilid I. Jakarta: Erlangga. Mays,  Larry  W.  1999.  “Water  Distribution  System  Handbook”.  McGrawHill  Company.  New York. USA Peavy, Howard S et.al. 1985. Environmental Engineering .  McGraw-Hill. Singapura.
Rossman,  L.  A.  (2000).  EPANET  2.0  Users  Manual.  Cincinnati:  Enviromental  Protection Agency.
Standar Kebutuhan Air . SNI 1997. Jakarta.