https://kinematika.ulm.ac.id/index.php/kinematika

## SIMULASI PENGGUNAAN PANEL SURYA ATAP DI LINGKUNGAN KAMPUS POLITEKNIK BATULICIN

## SIMULATION OF ROOFTOP SOLAR PANEL IN POLITEKNIK BATULICIN CAMPUS AREA
Rijal Surya Rahmany 1) , Jefri Aldo 2) , Halim 3) 1,2,3 Politeknik Batulicin , Tanah Bumbu, Indonesia email: rijalrahmany@gmail.com 1) , jefrialdo7@gmail.com 2) , halimrahim15@gmail.com 3)
Received:
25 Mei 2023 Accepted: 28 Juni 2023 Published: 30 Juni 2023

## Abstrak
Pemanfaatan  energi  fosil  secara  masif  akan  menyebabkan  terjadinya penumpukan  gas  CO 2 hasil  pembakaran.  Pemerintah  Indonesia  menargetkan penggunaan  Energi  terbarukan  sebagai  salah  satu  solusi.  Potensi  energi terbarukan  yang  bisa  dipilih  adalah  energi  surya.  Namun,  penggunaan  panel surya memerlukan suatu perencanaan agar bisa beroperasi secara optimal sesuai keadaan daerah pemasangan. Karena itu, perlu adanya studi penggunaan panel surya pada atap bangunan gedung sebagai salah satu wujud nyata pemenuhan target yang telah ditetapkan. Pada penelitian ini, dilakukan analisis kebutuhan energi  listrik  pada  Gedung  A  Politeknik  Batulicin  (Polibali)  dan  simulasi penggunaan  panel  surya  pada  atap  Gedung  A  Polibali  untuk  mendapatkan spesifikasi  sistem  yang  bisa  dibangun.  Metode  yang  digunakan  adalah pengukuran  langsung  data-data  penggunaan  listrik  di  Gedung  A  Polibali  dan simulasi  energi  listrik  yang  bisa  diproduksi  dari  pemasangan  panel  surya menggunakan  perangkat  lunak  PVSol  premium.  Mempertimbangkan  luasan atap, dipilih 180 modul panel surya dengan power rating 285 W per modul dan tilt angle sebesar 15 derajat, sehingga daya sistem  yang disimulasikan  adalah sebesar  51,3  kWp.  Hasil  yang  didapatkan  adalah,  produksi  energi  listrik  dari panel  surya  yang  direncanakan,  dapat  melebihi  kebutuhan  konsumsi  listrik keseluruhan Gedung A Polibali yang nilainya 26.512,9 kWh per tahun dengan produksi dari panel surya sebesar 75.217 kWh per tahun.
Kata kunci: solar panel atap, energi listrik, energi terbarukan

## Abstract
The  massive  use  of  fossil  energy  will  cause  a  buildup  of  CO2  gas  from combustion.  The  Indonesian  government  is  targeting  the  use  of  renewable energy as a solution. The renewable energy source that can be chosen is solar energy. However, the use of solar panels requires a plan so that they can operate optimally according to the conditions of the installation area. Therefore, it is necessary to study the use of solar panels on the roofs of buildings as a concrete manifestation  of  meeting  the  set  targets.  In  this  research,  an  analysis  of electrical  energy  needs  was  carried  out  in  Building  A  of  the  Batulicin Polytechnic (Polibali), and a simulation of the use of solar panels on the roof of
https://kinematika.ulm.ac.id/index.php/kinematika
Building A Polibali was conducted to obtain system specifications that could be built.  The  method  used  is  a  direct  measurement  of  electricity  usage  data  in Building A Polibali and a simulation of electrical energy that can be produced from  installing  solar  panels  using  premium  PVSol  software.  Considering  the roof area, 180 solar panel modules were selected with a power rating of 285 W per module and a tilt angle of 15 degrees, so that the simulated system power was  51,3  kWp.  The  results  obtained  show  that  the  planned  production  of electrical  energy  from  solar  panels  can  exceed  the  overall  electricity consumption needs of Building A Polibali, which is 26,512.9 kWh per year, with production from solar panels of 75,217 kWh per year.
Keywords: rooftop solar panel, electricity, renewable energy
DOI:10.20527/sjmekinematika.v8i1.254
How to cite : Rahmany, R. S., Aldo, J., “Simulasi Penggunaan Panel Surya Atap Di Lingkungan Kampus Politeknik Batulicin”. Scientific Journal of Mechanical Engineering Kinematika , 8(1), 56- 66, 2023.

## PENDAHULUAN
Tren  penggunaan  bahan  bakar fosil  sebagai  sumber  energi  mengalami  peningkatan dalam beberapa dekade terakhir semenjak revolusi industri. Namun, pemakaian bahan bakar fosil  secara  berlebihan  dapat  menyebabkan  pemanasan  global.  Hal  ini  dikarenakan penggunaan  bahan  bakar  fosil  melalui  pembakaran  memiliki  pengaruh  besar  terhadap peningkatan polusi CO 2 di atmosfer yang akan menyebabkan terjadinya efek rumah kaca. Indonesia sebagai negara yang peduli dengan kelestarian lingkungan dan memiliki potensi energi terbarukan yang relatif besar, menargetkan penggunaan 23% energi terbarukan dari total  energi  yang  digunakan  pada  tahun  2025.  Bahkan,  diprediksikan  total  penggunaan energi terbarukan adalah sebesar 2.839 PJ pada tahun 2030. Dari nilai tersebut, sebesar 8% didapatkan dari penggunaan panel surya [1].
Untuk  mencapai  target  penggunaan  energi  terbarukan  yang  telah  ditetapkan, sosialisasi dan dukungan penggunaan energi terbarukan sebagai salah satu sumber energi listrik  terus  dilakukan.  Salah  satu  keunggulan  penggunaan  panel  surya  sebagai  sumber energi  listrik  adalah  karena  potensinya  merupakan  salah  satu  yang  terbesar  di  Indonesia. Sebagai negara dengan temperatur cuaca yang relatif tinggi, pemanfaatan energi terbarukan sebagai  pendingin  udara  sangat  baik  untuk  dilakukan  [2].  Selain  itu,  pemanfaatan  panel surya memiliki fleksibilitas untuk bisa digunakan pada daerah yang tidak memiliki akses ke jaringan  listrik  dengan  dipasangkan  di  atas  benda  terapung  [3].  Salah  satu  pilihan penempatan panel surya agar tidak mengganggu area lahan adalah dengan ditempatkan pada atap. Penempatan panel surya pada atap bangunan dinilai menguntungkan secara ekonomi [4].
Penggunaan panel surya pada bangunan tentunya harus memerhatikan letak geografis yang berkaitan langsung dengan posisi pemasangan. Sebagai contoh, setiap daerah dengan posisi geografis yang berbeda akan menyebabkan posisi tilt angle panel surya akan berbeda pula [5][6][7]. Misalnya, pada kota Meulaboh, didapatkan nilai tilt angle sebesar 5 derajat ke arah selatan, melalui simulasi menggunakan perangkat lunak Pvsyst [8]. Selain itu, posisi bumi terhadap matahari juga memengaruhi tilt angle panel surya [9].Oleh karena itu, dinilai perlu  adanya  suatu  studi  terhadap  suatu  perencanaan  panel  surya  mulai  dari  analisis kebutuhan energi, hingga penentuan spesifikasi teknis panel surya yang akan digunakan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan pada lingkup area kerja kampus Politeknik Batulicin (Polibali) Gedung  A.  Secara  geografis,  kampus  Polibali  terletak  pada  posisi  -3.4551158380682945 latitude  dan  115.98535984562518  longitude.  Lokasi  Gedung  A  Polibali  pada  peta  dapat
https://kinematika.ulm.ac.id/index.php/kinematika
dilihat pada Gambar 1. Ruangan kerja yang dijadikan objek analisis kebutuhan energi adalah sebanyak 20 ruangan. Penamaan ruangan pada penelitian ini dan kegunaan ruangan dapat dilihat pada Tabel 1. Analsis kebutuhan energi dilakukan untuk membandingkan, apakah perencanaan panel surya yang dilakukan dapat memenuhi kebutuhan konsumsi energi atau tidak.  Analisis  kebutuhan  energi  dilakukan  dengan  pengamatan  langsung,  sedangkan produksi listrik dari panel surya yang direncanakan, didapatkan dari simulasi menggunakan PVSOL. Simulasi menggunakan perangkat lunak ini telah dilakukan oleh [10] di lokasi yang berbeda. Pada penelitian ini, dipilih objek Gedung A Polibali dikarenakan posisi bangunan yang  relatif  tidak  memiliki  shading  dan  potensi  energi  surya  yang  relatif  besar  secara geografis.
Gambar 1. Lokasi Politeknik Batulicin Gedung A
Tabel 1. Ruangan pada Gedung A Polibali dan Kegunaannya
No Ruangan Penamaan Kegunaan 1 Ruang 1 Lt. 1 Rg1 Ruang kelas 2 Ruang 2 Lt. 2 Rg2 Ruang administrasi LPPM, SPMI dan Persuratan 3 Ruang 3 Lt. 1 Rg3 Ruang Tenaga Kependidikan dan administrasi 4 Ruang 4 Lt. 2 Rg4 Ruang rapat 5 Ruang 5 Lt. 1 Rg5 Ruang Wakil Direktur 6 Ruang 6 Lt. 2 Rg6 Ruang Direktur 7 Ruang 7 Lt. 1 Rg7 Ruang Tenaga Pendidik 8 Ruang 8 Lt. 2 Rg8 Ruang Ketua Program Studi 9 Ruang 9 Lt. 1 Rg9 Ruang Kelas 10 Ruang 10 Lt. 2 Rg10 Ruang Kelas 11 Ruang 11 Lt. 1 Rg11 Ruang Perpustakaan 12 Ruang 12 Lt. 2 Rg12 Ruang Lab. Komputer/ Kelas
SJME KINEMATIKA Vol.8 No.1, 30 Juni 2023, pp 74-84 https://kinematika.ulm.ac.id/index.php/kinematika
13 Ruang 13 Lt. 1 Rg13 Ruang koperasi 14 Ruang 14 Lt. 2 Rg14 Ruang Musholla 15 Ruang 15 Lt. 1 Rg15 Ruang Kelas 16 Ruang 16 Lt. 2 Rg16 Ruang Kelas 17 Ruang 17 Lt. 1 Rg17 Ruang olahraga 18 Ruang 18 Lt. 2 Rg18 Ruang Kelas 19 Ruang 19 Lt. 1 Rg19 Ruang Organisasi Kemahasiswaan 20 Ruang 20 Lt. 2 Rg20 Ruang kelas
Analisis kebutuhan energi dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap jumlah komponen/alat  elektronik  yang  terdiri  dari  alat  penerangan,  pendingin  dan  pemanas, pengairan,  sarana  pembelajaran,  dan  administrasi.  Masing-masing  alat  kemudian  diamati perkiraan  besaran  daya  rata-rata  berdasarkan  spesifikasinya.  Selanjutnya,  dilakukan pengamatan terhadap waktu penggunaan dari setiap alat. Kemudian dilakukan perhitungan konsumsi  energi  untuk  masing-masing  alat  sesuai  dengan  persamaan  (1),  dengan 𝐸 𝑎𝑙𝑎𝑡 adalah energi listrik yang dikonsumsi oleh alat (kWh), 𝑃 𝑎𝑙𝑎𝑡 adalah estimasi daya alat (kW) dan t adalah waktu (jam). Dengan mengetahui seluruh energi yang dikonsumsi alat, dapat dihitung  energi  total  yang  dikonsumsi  oleh  peralatan  listrik  pada  tiap  jam  dengan menghitung total energi alat pada jam yang sama.
𝐸 𝑎𝑙𝑎𝑡 = 𝑃 𝑎𝑙𝑎𝑡 × 𝑡 (1)
𝐸 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ 𝐸 𝑎𝑙𝑎𝑡 (2)
Kebutuhan energi diamati selama tujuh hari mulai dari hari senin hingga hari minggu secara berurutan pada setiap ruangan. Total kebutuhan energi dari setiap ruangan di Gedung A  selama  satu  hari  dianggap  sebagai  kebutuhan  energi  dalam  satu  hari  yang  akan ditampilkan dalam grafik yang menunjukan perubahan kebutuhan konsumsi pada tiap jam. Setelah  kebutuhan  energi  bangunan  Gedung  A  Polibali  diketahui,  data  konsumsi  listrik harian dijadikan acuan atau perbandingan terhadap hasil produksi energi listrik dari panel surya yang akan dipasang.
Simulasi terhadap energi yang dapat diperoleh dari penggunaan panel surya dilakukan menggunakan  perangkat  lunak  PVWatts  dan  PVSOL.  Perangkat  lunak  PVSOL  dipilih karena  dapat mensimulasikan energi  listrik  yang  diproduksi  dari  penggunaan  solar  panel [11].  Secara  sederhana,  komponen-komponen  yang  diperlukan  untuk  membangun  suatu jaringan  panel  surya  adalah  Panel  surya,  inverter, charge  controller ,  dan  baterai sebagaimana  ditunjukan  oleh  Gambar  2.  Alur  penelitian  yang  dilakukan  ditunjukan  oleh Gambar 3.
https://kinematika.ulm.ac.id/index.php/kinematika
Gambar 2. Komponen-komponen pada instalasi panel surya sederhana
Gambar 3. Diagram alir penelitian yang dilakukan

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Setelah  melakukan  pengamatan  pada  konsumsi  energi  listrik  Gedung  A  kampus Polibali, didapatkan hasil bahwa konsumsi energi listrik setiap ruangan setiap harinya tidak memiliki perbedaan signifikan pada kondisi hari kerja. Namun pada hari tidak aktif kerja atau sabtu dan minggu, konsumsi energi listrik menurun secara drastis dan memiliki tren yang  konstan.  Hal  ini  dikarenakan  tidak  adanya  aktifitas  selama  hari  tidak  aktif  kerja. Gambar 4 sampai dan Gambar 5 menunjukan grafik rata-rata beban energi listrik harian di Polibali Gedung A selama hari kerja dan hari tidak aktif kerja.
https://kinematika.ulm.ac.id/index.php/kinematika
Gambar 4. Konsumsi energi listrik tiap ruangan pada hari kerja
Gambar 5. Konsumsi energi listrik tiap ruangan pada hari tidak aktif kerja
Gambar  5  menunjukan  bahwa  tren  penggunaan  listrik  pada  hari  tidak  aktif  kerja memiliki nilai yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan penggunaan listrik pada hari kerja. Nilai konsumsi listrik total setiap ruangan Polibali Gedung A ditunjukan oleh Gambar 6 sebagai berikut.
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 D ay a (kW ) Waktu Beban listrik tiap ruangan pada hari kerja Rg1 Rg2 Rg3 Rg4 Rg5 Rg6 Rg7 Rg8 Rg9 Rg10 Rg11 Rg12 Rg13 Rg14 Rg15 Rg16 Rg17 Rg18 Rg19 Rg20 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 00.00 s/d 01.00 01.00 s/d 02.00 02.00 s/d 03.00 03.00 s/d 04.00 04.00 s/d 05.00 05.00 s/d 06.00 06.00 s/d 07.00 07.00 s/d 08.00 08.00 s/d 09.00 09.00 s/d 10.00 10.00 s/d 11.00 11.00 s/d 12.00 12.00 s/d 13.00 13.00 s/d 14.00 14.00 s/d 15.00 15.00 s/d 16.00 16.00 s/d 17.00 17.00 s/d 18.00 18.00 s/d 19.00 19.00 s/d 20.00 20.00 s/d 21.00 21.00 s/d 22.00 22.00 s/d 23.00 23.00 s/d 24.00 D ay a (k W ) Waktu Beban listrik tiap ruangan pada hari tidak aktif kerja Rg1 Rg2 Rg3 Rg4
Rg5 Rg6 Rg7 Rg8 Rg9
Rg10 Rg11 Rg12 Rg13
Rg14
Rg15
Rg16 Rg17 Rg18 Rg19
Rg20
https://kinematika.ulm.ac.id/index.php/kinematika
Gambar 6. Konsumsi total energi listrik Gedung A Polibali pada hari kerja dan tidak aktif kerja
Kebutuhan  energi  listrik  di  Gedung  A  Polibali  pada  tiap  bulan  dihitung  dengan menjumlahkan kebutuhan harian pada saat hari kerja dan pada saat hari tidak aktif kerja. Nilai ini dimasukkan sebagai data konsumsi pada simulasi menggunakan perangkat lunak PVSol. Perkiraan nilai konsumsi energi listrik Gedung A Polibali pada tiap bulan ditunjukan oleh Gambar 7. Nilai kebutuhan tertinggi berada pada bulan Juli, yaitu sebesar 2.330,5 kWh dan terendah pada bulan februari dengan 2031,8 kWh. Total kebutuhan energi listrik dalam setahun adalah 26.512,9 kWh.

## Gambar 7. Kebutuhan Energi Listrik Gedung A Polibali
Setelah  mengetahui  kebutuhan  energi  listrik  yang  dikonsumsi,  ditentukan  skema pemasangan  solar  panel.  Untuk  skema  pemasangan  yang  dipilih  adalah  suplai  ke  dalam jaringan. Hal ini dikarenakan luasan atap bangunan Polibali Gedung A relatif besar untuk
0
2 4 6 8 10 12 00.00 s/d 01.00 01.00 s/d 02.00 02.00 s/d 03.00 03.00 s/d 04.00 04.00 s/d 05.00 05.00 s/d 06.00 06.00 s/d 07.00 07.00 s/d 08.00 08.00 s/d 09.00 09.00 s/d 10.00 10.00 s/d 11.00 11.00 s/d 12.00 12.00 s/d 13.00 13.00 s/d 14.00 14.00 s/d 15.00 15.00 s/d 16.00 16.00 s/d 17.00 17.00 s/d 18.00 18.00 s/d 19.00 19.00 s/d 20.00 20.00 s/d 21.00 21.00 s/d 22.00 22.00 s/d 23.00 23.00 s/d 24.00 D ay a (kW ) Waktu Total beban listrik Gedung A Polibali saat hari kerja dan hari tidak aktif kerja Hari tidak aktif kerja Hari aktif kerja 1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 E ne rgi ( kW h) Bulan Kebutuhan Energi Listrik Gedung A Polibali
https://kinematika.ulm.ac.id/index.php/kinematika
dibuatkan sistem feed in ke dalam jaringan. Skema feed in to grid ditunjukan oleh Gambar 8. Jumlah modul yang dipasang adalah 180 modul dengan minimal 1 buah inverter. Jumlah modul ditentukan berdasarkan kapasitas atap Polibali. Dengan skema wiring 9 × 2 modul pada tiap line dengan dua inverter, atau 6 × 3 modul pada tiap line dengan satu buah inverter. Mempertimbangkan sizing factor, dipilih skema 6 × 3 modul pada tiap line. Jarak antar panel surya vertikal diatur dengan nilai minimum 0,5 m agar mudah dalam perawatan. Spesifikasi teknis panel surya yang dipilih, ditunjukan oleh Tabel 2, dan skema pada atap Gedung A, dan wiring panel surya ditunjukan oleh gambar 9 dan 10.
Tabel 2. Spesifikasi teknis panel surya yang dipilih Tipe Polycrystalline Silicon STC Power rating 285 W Lebar modul 996 mm Panjang Modul 1657 mm Peak Efficiency 17,27% Jumlah sel 60
Gambar 8. Skema feed in to grid
Gambar 9. Skema panel surya pada atap Gedung A
https://kinematika.ulm.ac.id/index.php/kinematika
Gambar 10. Skema wiring panel surya
Untuk penentuan tilt angle, dilakukan simulasi variasi tilt angle terhadap rancangan panel surya 51,3 kWp sesuai dengan simulasi yang dilakukan di PVSol. Hasil simulasi di PVWatts menunjukan tidak ada perbedaan yang signifikan untuk tilt angle 0 sampai dengan 20 derajat yang dapat dilihat pada gambar  11.  Hal ini dikarenakan posisi geografis  yang menyebabkan orientasi tilt angle berubah pada musim dingin dan musim panas.
Gambar 11. Variasi tilt angle pada solar panel di lokasi Polibali
Dengan  nilai  energi  produksi  yang  tidak  terlalu  signifikan  terhadap  perubahan tilt angle , disimulasikan penggunaan PVSOL pada atap Polibali Gedung A menggunakan tilt angle 15 derajat sesuai dengan kemiringan atap Gedung. Nilai tilt angle yang dipilih juga memungkinkan  panel  surya  yang  dipasang  tidak  mudah  untuk  tertutup  debu  dan  bisa melakukan pembersihan pada saat hujan. Produksi listrik yang didapatkan berada pada nilai tertinggi di bulan agustus dengan 6.666,3 kWh yang ditunjukan oleh gambar 12. Nilai ini berada jauh diatas nilai kebutuhan energi total Polibali Gedung A tiap bulan. Total produksi listrik (AC) dari panel surya selama satu tahun adalah sebesar 75.217 kWh.
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember T ot al e ne rg i yan g di pro du ks i t iap b ul an (k W h) Perbandingan tilt angle pada solar panel 0 Derajat
5 Derajat 10 Derajat 15 Derajat 20 Derajat
https://kinematika.ulm.ac.id/index.php/kinematika
Gambar 12. Energi yang diproduksi pada tiap bulan
Penggunaan  panel  surya  dengan  sistem feed-in ke  jaringan  dinilai  sudah  tepat,  melihat tingginya produksi energi listrik yang dihasilkan oleh panel surya dibandingkan kebutuhan listrik di Polibali. Simulasi lanjutan dilakukan dengan mengganti skema feed-in ke jaringan menjadi skema feed-in namun  dengan  beban  terkoneksi,  dengan  tujuan  energi  produksi  dari  panel  surya  bisa digunakan  secara  langsung.  Simulasi  dilakukan  dengan  keadaan  yang  sama,  dan  hanya menghubungkan data beban dengan produksi panel surya. Hasil yang didapatkan ditunjukan oleh Gambar 13.
Gambar 13. Energi yang diproduksi pada tiap bulan

## KESIMPULAN
Nilai konsumsi energi pada Gedung A Polibali telah dianalisis, dengan hasil bahwa konsumsi energi relatif seragam pada hari kerja dan jauh lebih rendah pada hari tidak aktif kerja. Total konsumsi energi Gedung A Polibali pada tiap bulan berkisar antara 2031,8 kWh
5200 5400 5600 5800 6000 6200 6400 6600 6800 E ne rg i ( kWh ) Bulan Energi produksi dari panel surya 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 E ne rg i (kW h) Penggunaan energi dari panel surya Penggunaan langsung Feed-in ke jaringan
Produksi dari panel surya
https://kinematika.ulm.ac.id/index.php/kinematika
sampai dengan 2330,5 kWh. Hasil simulasi menunjukan tilt angle 5,10,15, dan 20 derajat tidak memiliki perbedaan signifikan terhadap energi listrik yang diproduksi, sehingga dipilih tilt angle 15 derajat sesuai dengan kemiringan atap Gedung A Polibali. Panel surya dengan SPC power rating sebesar 285Wp dipilih sebanyak 180 buah sehingga sistem panel surya yang telah direncanakan memiliki daya sebesar 50,3 kWp dengan nilai produksi energi tiap bulan  berkisar  antara  5692,5  kWh  hingga  6641,8  kWp.  Nilai  ini  menunjukan  bahwa produksi energi listrik dari sistem panel surya yang direncanakan, jauh melebihi kebutuhan energi listrik di Polibali, sehingga skema feed-in ke jaringan bisa diterapkan. Hasil simulasi juga menunjukkan sebagian besar energi yang diproduksi dari sistem panel surya, diteruskan ke jaringan listrik.

## REFERENSI
[1] IRENA, Renewable Energy Prospects: Indonesia , no. March. 2017.
[2] A. N. Maulana, A. K. Samlawi, and M. Rijali, “Analisis Pengaruh Lebar Celah Udara Pada  Channel  Outlet  Terhadap  Kondisi  Ruangan  Dan  Daya  Listrik  Dengan Memanfaatkan Panel Surya,” Sci. J. Mech. Eng. Kinemat. , vol. 3, no. 1, pp. 17–32, 2018, doi: 10.20527/sjmekinematika.v3i1.3.
[3] A. Advent Bagaskara, A. Uji Krismanto, and I. Budi Sulistiawati, “Simulasi PLTS Terapung  untuk  Perencanaan  Kebutuhan  Daya  di  Pantai  Tiga  Warna  Kabupaten Malang,” Pros.  SENIATI ,  vol.  6,  no.  3,  pp.  644–652,  2022,  doi: 10.36040/seniati.v6i3.5009.
[4] A.  ASRORI,  A.  F.  RAMDHANI,  P.  W.  NUGROHO,  and  I.  H.  ERYK,  “Kajian Kelayakan  Solar  Rooftop  On-Grid  untuk  Kebutuhan  Listrik  Bengkel  Mesin  di Polinema,” ELKOMIKA J. Tek. Energi Elektr. Tek. Telekomun. Tek. Elektron. , vol. 10, no. 4, p. 830, 2022, doi: 10.26760/elkomika.v10i4.830.
[5] M. Z. Jacobson and V. Jadhav, “World estimates of PV optimal tilt angles and ratios of sunlight incident upon tilted and tracked PV panels relative to horizontal panels,” Sol.  Energy ,  vol.  169,  no.  December  2017,  pp.  55–66,  2018,  doi: 10.1016/j.solener.2018.04.030.
[6] E. A. Handoyo, D. Ichsani, and Prabowo, “The optimal tilt angle of a solar collector,” Energy  Procedia ,  vol.  32,  no.  December,  pp.  166–175,  2013,  doi: 10.1016/j.egypro.2013.05.022.
[7] E. Mohammed, “The optimum tilt angle and orientation for Solar panels,” J. Port Sci. Res. , no. August, pp. 259–263, 2019, doi: 10.36371/port.2019.02.2.5.
[8] T.  M.  A.  Pandria,  M.  Muzakir,  E.  Mawardi,  S.  Samsuddin,  M.  Munawir,  and  M. Mukhlizar,  “Penentuan  Sudut  Kemiringan  Optimum  Berdasarkan  Energi  Keluaran Panel  Surya,” J.  Serambi  Eng. ,  vol.  6,  no.  1,  pp.  1655–1661,  2021,  doi: 10.32672/jse.v6i1.2665.
[9] H. Zang, M. Guo, Z. Wei, and G. Sun, “Determination of the optimal tilt angle of solar collectors for different climates of China,” Sustain. , vol. 8, no. 7, pp. 1–16, 2016, doi: 10.3390/su8070654.
[10]  H. R. Iskandar, E. Taryana, and S. Syaidina, “Perancangan Kebutuhan Energi Listrik Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  Di  Hanggar  Delivery  Center  Pt.  Dirgantara Indonesia,” Proseding  Semin.  Nas.  Sains  dan  Teknol.  Fak.  Tek.  Univ. Muhammadiyah Jakarta , vol. 018, no. Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah jakarta, pp. 1–11, 2018.
[11]  S.  El  Gindi,  A.  R.  Abdin,  and  A.  Hassan,  “Building  integrated  Photovoltaic Retrofitting in office buildings,” Energy Procedia , vol. 115, pp. 239–252, 2017, doi: 10.1016/j.egypro.2017.05.022.