## KAJIAN POTENSI PENGHEMATAN ENERGI PADA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) BORANG DI PDAM TIRTA MUSI KOTA PALEMBANG

## Oleh:

## Nanda Putri Anindita 1)
Ade Syaiful Rachman 2)
Eddy Setiadi Soedjono 3)
Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya 1,3)
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2)
E-mail: nandanindita@pu.go.id 1)
6014211036@mhs.its.ac.id 2)
soedjono@enviro.its.ac.id 3)

## ABSTRACT
Water  Treatment  Plant  (WTP)  Borang  at  the  Regional  Drinking  Water  Company  (RDWC) Tirta  Musi  Palembang  City,  continues  to  experience  an  increase  in  Specific  Energy Consumption  (SEC)  from  2018  to  2021.  The  increase  in  SEC  may  indicate  inefficiencies occurring  within  the  Borang  IPA  which  is  part  of  from  Borang  Drinking  Water  Supply System (DWSS). Therefore, a study was conducted on Borang SPAM to find out the causes of increased energy consumption and energy saving potential. The research method used is the measurement  of  electrical  parameters,  discharge  and  head  of  4  raw  water  pumps  and  4 distribution  pumps,  analysis  of  pump  efficiency,  SEC  analysis,  and  analysis  of  potential savings that can be made. From the study it was found that 5 pumps had pump performance efficiency  under  the  energy  efficiency  criteria  of  60%,  raw  water  pumps  P.1  and  P.2  had efficiency values of 32.034% and 11.132%, and distribution pumps CP 1, CP 3 and CP 4 had values energy efficiency of 12.563%, 48.885% and 24.85%, but all SEC values are still below the SEC energy efficiency criteria parameter <0.4 kWh/m3.From the results of this study, an energy  saving  plan  was  prepared  in  the  form  of  replacing  pumps  P.1  and  P.2  with  a  total savings potential of 5,039.73 kWh/month or Rp. 5,998,295.5/month.
Keywords: Specific Energy Consumption, Drinking Water Supply System, pump efficiency

## ABSTRAK
Instalasi  Pengolahan  Air  (IPA)  Borang  pada  Perusahaan  Daerah  Air  Minum  (PDAM)  Tirta Musi  Kota  Palembang,  terus  mengalami  peningkatan Specific  Energy  Consumption (SEC) dari tahun 2018 hingga tahun 2021. Peningkatan SEC tersebut dapat mengindikasikan adanya inefisiensi yang terjadi didalam IPA Borang yang merupakan bagian dari Sistem Penyediaan Air  Minum  (SPAM)  Borang.  Maka  dari  itu  dilakukan  sebuah  kajian  pada  SPAM  Borang untuk  mengetahui  penyebab  peningkatan  konsumsi  energi  dan  potensi  penghematan  energi. Metode penelitian  yang  digunakan berupa pengukuran pada parameter kelistrikan, debit dan head  dari  4  pompa  air  baku  dan  4  pompa  distribusi,  analisis  efisiensi  pompa,  analisis  SEC, dan analisis potensi penghematan yang dapat dilakukan. Dari kajian didapati bahwa 5 pompa memiliki efisiensi  kinerja pompa dibawah kriteria efisiensi energi  60%, pompa air baku  P.1 dan P.2 memiliki nilai efisiensi 32,034% dan 11,132%, dan pompa distribusi CP 1, CP 3, dan CP 4 memiliki nilai efisiensi energi 12,563%, 48,885%, dan 24,85%, namun semua nilai SEC masih berada dibawah parameter kriteria efisiensi energi SEC <0,4 kWh/m 3 . Dari hasil kajian tersebut  kemudian  disusun  rencana  penghematan  energi  berupa  penggantian  pompa  P.1  dan
P.2  dengan  potensi  penghematan  total  sebesar  5.039,73  kWh/bulan  atau  senilai  Rp 5.998.295,5/bulan.
Kata Kunci: Specific Energy Consumption, Sistem Penyediaan Air Minum , Efisiensi Pompa

## 1. PENDAHULUAN
Air  merupakan  kebutuhan  konsumsi paling  mendasar  untuk  keberlangsungan hidup manusia. Dalam pemenuhan kebutuhan  tersebut  pada  Kota  Palembang, Perusahaan  Daerah  Air  Minum  (PDAM) Tirta  Musi  Kota  Palembang  memiliki peranan  penting  dalam  penyelenggaraan Sistem  Penyediaan  Air  Minum  (SPAM). Dalam  penyelenggaraan  SPAM,  PDAM Tirta Musi Kota Palembang membutuhkan sistem  pemompaa  dikarenakan  topografi Kota  Palembang  yang  cenderung  datar. Sebagai  konsekuensinya,  PDAM  Tirta Musi Kota Palembang dibebani  kebutuhan konsumsi  listrik  yang  besar  dan  semakin meningkat dari tahun ke tahun.
Instalasi  Pengolahan  Air  (IPA)  Borang pada  PDAM  Tirta  Musi  Kota  Palembang, terus  mengalami  peningkatan Specific Energy  Consumption (SEC)  dari  0,1638 kWh/m 3 tahun  2018  hingga  mencapai 0,1978 kWh/m 3 pada tahun 2021.
Disamping  itu,  dari  segi  biaya  energi  juga mengalami  peningkatan  dari  tahun  2018 sebesar
Rp.188,31/m3
menjadi
Rp.240,69/m3 pada tahun 2021.
Peningkatan SEC tersebut dapat mengindikasikan  adanya  inefisiensi  yang
terjadi  didalam  sistem  produksi  dan distribusi  IPA  tersebut  (Pusat  Pendidikan dan Pelatihan Jalan,
Perumahan,
Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur  Wilayah,  2018).  IPA  Borang merupakan  bagian  dari  Sistem  Penyediaan Air Minum Borang.
SPAM  Borang  terdiri  dari  2  sumber  air baku yang ditransmisikan dari Intake 1 Ilir sebesar  200  liter/detik  dan  Intake  Borang sebesar  20-50  liter/detik,  yang  kemudian dilakukan proses pengolahan air baku pada IPA  Borang  dengan  kapasitas  terpasang sebesar  240  liter/detik,  lalu  didistribusikan pada wilayah distribusi di Kecamatan Sako dibawah  naungan  Unit  Pelayanan  Sako Kenten  melalui  3  jalur  distribusi  dengan 21.297 Sambungan Pelanggan (Unit Pelayanan Sako Kenten PDAM Tirta Musi Kota Palembang, Agustus 2022).
Dalam  proses  transmisi  air  baku  dan distribusi, SPAM Borang dibantu dengan 4 buah  pompa  air  baku  pada intake ,  dan  5 pompa  distribusi  pada  IPA.  Banyaknya penggunaan  pompa  pada  SPAM  Borang dapat menjadi faktor besarnya penggunaan energi listrik pada SPAM Borang.
Kajian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui penyebab  peningkatan  konsumsi  energi
pada SPAM Borang, serta potensi penghematan listrik yang dapat dilakukan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Republik  Indonesia  Nomor  122  Tahun 2015  tentang  Sistem  Penyediaan  Air Minum,  air  minum  merupakan  air  minum rumah  tangga  yang  melalui  pengolahan atau  tanpa  proses  pengolahan  yang memenuhi  syarat  kesehatan  dan  dapat langsung diminum. Sistem Penyediaan Air Minum  (SPAM)  merupakan  satu  kesatuan sarana  dan  prasarana  penyediaan  air minum.
Penyelenggaraan SPAM
merupakan  serangkaian  kegiatan  dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan  sarana  dan  prasarana  yang mengikuti  proses  dasar  manajemen  untuk penyediaan air minum kepada masyarakat.
Berdasarkan  jenisnya  SPAM  dibedakan menjadi 2 yaitu SPAM Jaringan Perpipaan dan  SPAM  Bukan  Jaringan  Perpipaan. SPAM  Jaringan  Perpipaan  adalah  satu kesatuan  sarana  dan  prasarana  penyediaan air  minum yang  disalurkan  kepada
pelanggan melalui sistem perpipaan (Peraturan  Menteri  PUPR  Nomor  27 Tahun  2016).  SPAM  Jaringan  Perpipaan diselenggarakan untuk menjamin kepastian kuantitas,  kualitas,  dan  kontinuitas  air minum  berupa  jaminan  pengaliran  selama 24  jam  per  hari  (Peraturan  Pemerintah Nomor  122  Tahun  2015).  SPAM  Jaringan
Perpipaan  meliputi  unit  air  baku,  unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan.

## Pompa
Pompa adalah alat untuk memindahkan fluida dari tempat satu ke tempat lain yang bekerja atas dasar mengkonversikan energi  mekanik  menjadi  energi  kinetik. Energi  mekanik  yang  diberikan  alat tersebut  digunakan  untuk  meningkatkan kecepatan, tekanan atau elevasi (ketinggian).  Pada  umumnya  pompa digerakkan  oleh  motor,  mesin  atau sejenisnya.
Dalam  mendistribusikan  air,  debit pompa  distribusi  ditentukan  berdasarkan fluktuasi  pemakaian  air  dalam  satu  hari. Pompa  harus  mampu  mensuplai  debit  air saat  jam  puncak  dimana  pompa  besar bekerja  dan  saat  pemakaian  minimum pompa  kecil  yang  bekerja.  Debit  pompa besar  ditentukan  sebesar  50%  dari  debit jam puncak, sedangkan debit pompa kecil sebesar 25% dari debit jam puncak.

## Penggunaan Energi pada PDAM
Pada  umumnya  pemakaian  energi listrik yang terbesar di PDAM berasal dari penggunaan  pompa,  khususnya  yang menggunakan  air  baku  dari  sungai maupun  yang  menggunakan  sumur  bor serta  pendistribusian  air  minum  yang dilakukan  dengan  pemompaan.  Pompa  air
yang  umum  digunakan  pada  intake  dan distribusi adalah pompa air jenis sentrifugal  yang  menggunakan  motor listrik  penggerak  berjenis  motor  induksi tiga  phasa  dengan  kecepatan  konstan, Penggunaan energi listrik untuk menggerakan  motor  listrik  dari  pompa  ini bisa mencapai 50-80% dari seluruh energi listrik  yang  digunakan  PDAM,  sedangkan selebihnya  digunakan  untuk  operasional kantor  dan  penerangan  (Kementerian PUPR, 2018).
Teori Pengukuran dan Analisis Analisis Specific  Energy  Consumption (SEC)
Specific  Energy  Consumption (SEC) atau  konsumsi  energi  spesifik  merupakan besaran yang menunjukkan hasil
perbandingan  antara  energi  yang  terpakai dengan  produk  yang  dihasilkan  (USAID IUWASH  PLUS,  2018).  Satuan  SEC dinyatakan dalam kWh/m 3 .
Pada  kegiatan  produksi  dan  distribusi air  bersih  di  PDAM,  SEC  merupakan perbandingan  antara  total  energi  yang dikonsumsi untuk menghasilkan air bersih yang  terdistribusi.  Bila  nilai  SEC  diatas 0,4  kWh/  m3,  maka  dianggap  bahwa konsumsi  listrik  (SEC)  tinggi  atau  tidak efisien.  Nilai  SEC  didapatkan  dari persamaan 2.1.

## …………
..(2.1)

## Analisis Efisiensi Pompa
Prinsip kerja sistem pemompaan adalah merubah  energi  listrik  menjadi  energy hidrolik  dengan  melalui  dua  tahap konversi  (Stoffel,  2015). Electric  drive yang  biasanya  digunakan  adalah  motor. Motor  berfungsi  merubah  energi  listrik menjadi  energi  mekanik  yang  kemudian diteruskan  ke  pompa  melalui rotating shaft .  Energi  mekanik  tersebut  dikonversi oleh  pompa  menjadi  energi  hidrolik. Energi  hidrolik  pompa  dapat  diperoleh dengan menggunakan persamaan 2.2.
………………….………

## …(2.2)
Dimana:
Pw= daya kinerja pompa (Watt) = massa jenis fluida (kg/m 3 ) g    = gravitasi (m/s 2 ) Q   = debit fluida (m 3 /s)
H   = head pompa (meter)
Kemudian  efisiensi  kinerja  pompa dapat diketahui dengan persamaan 2.3.
..........(2.3)
Dimana:
= efisiensi total sistem pompa (%) Pw= daya kinerja pompa (Watt)
P =  daya  atau  energi  listrik  yang digunakan (Watt) Apabila  nilai  efisiensi  total  sistem pompa mengalami penurunan maka diperlukan  tindakan  seperti  yang  tersaji pada Tabel 2.1.
Tabel 1. Kriteria Efisiensi Pompa dan Tindakan Kriteria Efisiensi Pompa Tindakan Pompa masih baik tidak diperlukan tindakan apapun Penyetelan kembali impeller dan/atau pembersihan Rekondisi, perbaikan impeller , dan penyetelan kembali pompa Penggantian pompa secara keseluruhan*/perbai kan total impeller
Sumber: Kementerian PUPR, 2014
Khusus pompa submersible , nilai standar  efisiensi  pompa  yang  dijadikan acuan  dapat  dikurangi  10%  dari  ≥  60% menjadi 50% (Kementerian PUPR, 2014). Kriteria Parameter Efisiensi Energi
Pada  upaya  penghematan  energi  tidak terlepas dari kegiatan pengawasan (monitoring), salah satunya adalah terhadap  pompa.  Penentuan  terhadap  nilai efisiensi  pompa  membutuhkan  beberapa pengukuran  terhadap  debit,  dan  tekanan pompa.  Selain  itu,  analisis  terhadap Specific  Energy  Consumption  (SEC) dapat  menjadi  indikator  kondisi  efisiensi eksisting.  Terdapat  beberapa  parameter dan  kriteria  batas  nilai  pada  satu  sistem perpompaan  yang  dapat  dikatakan  efisien pemakaian  energinya,  yang  tersaji  pada Tabel 2.
Tabel 2. Kriteria Parameter Efisiensi
Energi Parameter Kriteria Nilai SEC < 0,4 kWh/m 3 Faktor daya (cos phi) >0,85 Efisiensi total sistem pompa >60% Sumber: Maharani dkk, 2021

## 3. METODE PENELITIAN

## Tahapan Penelitian
Tahapan  penelitian  yang  dilakukan adalah sebagai berikut:
a. Melakukan identifikasi
permasalahan  terkait  efisiensi  energi di PDAM Tirta Musi Kota Palembang;
b. Melakukan  studi  literatur  terkait efisiensi  energi,  sistem  pemompaan, sistem distribusi;
c. Melakukan pengumpulan data primer dan sekunder terkait penelitian;
d. Melakukan  pengolahan  dan  analisis data primer dan sekunder  yang telah didapatkan;
e. Mengidentifikasi  faktor  penyebab peningkatan penggunaan energi;
f. Mengidentifikasi potensi penghematan energi berdasar dengan kondisi eksisting dan hasil analisis;
g. Membuat kesimpulan dari penelitian.

## Pengumpulan Data
Pada pelaksanaan penelitian ini dibutuhkan  kegiatan  pengumpulan  data primer  maupun  sekunder  sebagai  dasar kajian  dan  analisis.  Data  primer  dan sekunder  yang  dibutuhkan  terdapat  pada Tabel 3.
Tabel 3. Data Primer dan Data Sekunder Penelitian
Data Primer Data Sekunder Parameter kelistrikan pompa, debit dan tekanan. Data geografis dan wilayah,  Peta  kontur jaringan  transmisi  air baku dan distribusi SPAM  Borang,  Peta jaringan  pipa  distribusi IPA Borang, Peta jaringan  pipa  transmisi air baku Intake Borang, Peta jaringan pipa transmisi air baku Intake 1  Ilir,  Data tekanan  pada  jaringan pipa distribusi IPA Borang, Laporan bulanan Bagian
Data Primer Data Sekunder Produksi, Laporan bulanan Bagian Mekanik  dan  Listrik, Laporan  bulanan  Unit Pelayanan Sako Kenten, Spesifikasi pompa  dan  jaringan pipa pada SPAM Borang, Rencana Bisnis PDAM Tirta Musi Kota Palembang terkait
SPAM Borang.
Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2022
Data  primer  dikumpulkan  dengan  cara pengamatan  dan  pengukuran  langsung pada  lokasi  penelitian.  Dalam  penelitian ini,  data  primer  diambil  pada  3  instalasi dalam SPAM Borang, sebagai berikut:
a. Intake 1 Ilir
Pada Intake 1  Ilir,  data  primer  yang akan  dikumpulkan  berupa  data parameter kelistrikan pada pompa air baku,  debit  dan  tekanan  pada  pipa
discharge ;
b. Intake Borang
Pada Intake 1  Ilir,  data  primer  yang akan  dikumpulkan  berupa  data parameter kelistrikan pada pompa air baku,  debit  dan  tekanan  pada  pipa discharge ;
c. IPA Borang
Pada  IPA  Borang,  data  primer  yang akan  dikumpulkan  berupa  data parameter  kelistrikan  pada  pompa
distribusi  yang  dioperasikan,  debit dan tekanan pada pipa discharge .
Untuk  mengumpulkan  data  primer tersebut,  maka  dilakukan  pengukuran  dan dokumentasi sebagai berikut:
a. Pengukuran  parameter  kelistrikan pompa  transmisi  air  baku  dan pompa  distribusi  diambil  dengan menggunakan power quality analyzer ,  hingga  didapatkan  data tegangan  (volt),  arus  (ampere), daya  (watt),  frekuensi  (Hz)  dari pompa yang beroperasi;
b. Pengukuran debit pompa dilakukan pada pipa discharge pompa menggunakan alat flow meter;
c. Pengukuran tekanan pompa dilakukan  di  manometer  pada discharge pompa;
Pengukuran parameter kelistrikan, debit dan  tekanan  pada  pompa  dilakukan    pada tanggal 8, 9, dan 11 Agustus 2022, pada 8 (delapan)  pompa,  yang  terdiri  atas  3 pompa intake air  baku,  dan  4  pompa distribusi  air  minum.  Hasil  pengukuran pompa tersaji pada Tabel 4.
Tabel 4. Hasil Pengukuran Pompa pada SPAM Borang
Pompa Debit (l/s) Head (m) P (kW) Frekuensi (Hz) Tegangan (V) Arus (A) Cos φ RWP 4 200,07 48 139,3 50,05 230,6 215,6 0,931 RWP 6 199,60 46,5 151,1 40,03 232,1 245,3 0,882 P.1 31,50 14,00 16,22 50,12 224,61 30,6 0,782 P.2 20,56 6,00 15,4 40,03 223,90 30 0,761 CP 1 30,70 14,00 33,94 49,87 225,9 56,7 0,877 CP 3 154,32 19,00 59,28 50,01 226,1 106,5 0,816 CP 4 35,64 34 48,0 25,04 221,7 85,6 0,841 CP 5 175,36 49 128,26 50,03 226,5 235,2 0,853 Sumber: Hasil Pengukuran Penulis, 2022

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  data  hasil  pengukuran pompa,  kondisi  total head pompa  pada saat pengukuran berlangsung, serta
spesifikasi  awal  pompa,  maka  dilakukan analisis  terkait  daya  kinerja,  efisiensi kinerja,  dan  SEC  pompa  dengan  hasil tersaji pada Tabel 5 dan Tabel 6.
Tabel 5. Daya Kinerja Pompa
Pompa Daya Kinerja Pompa Total Head (m) Debit (m3/s) ρ (kg/m3) g (m/s2) Pw (kW) A b c d e = (a.b.c.d)/1000
3)
RWP 4 51,67 0,20007 997 9,81 101,108 RWP 6 50,22 0,19960 997 9,81 98,041 P.1 16,86 0,03150 997 9,81 5,19436 P.2 8,52 0,02056 997 9,81 1,71360 CP 1 14,20 0,0307 997 9,81 4,26374 CP 3 19,20 0,15432 997 9,81 28,97928 CP 4 34,25 0,03564 997 9,81 11,93884 CP 5 49,00 0,17536 997 9,81 84,04091 Sumber: Analisis Penulis, 2022 Tabel 6. Perhitungan Efisiensi Kinerja dan SEC Pompa Pompa Debit (m3/s) Cos φ Daya Kinerja Pompa (kW) Daya Input Pompa (kW) ηT (%) SEC (kWh/m 3 ) a b c d e = (c/d) x 100% f = d/(a x 3600) RWP 4 0,20007 0,931 101,108 139,3 72,572 0,193 RWP 6 0,19960 0,882 98,041 151,1 64,869 0,210 P.1 0,0315 0,782 5,19436 16,22 32,024 0,143 P.2 0,0205 0,761 1,71360 15,4 11,132 0,207 CP 1 0,0307 0,877 4,26374 33,94 12,563 0,307 CP 3 0,15432 0,816 28,97928 59,3 48,885 0,107 CP 4 0,03564 0,841 11,93884 48,0 24,850 0,374 CP 5 0,17536 0,853 84,04091 128,26 65,524 0,203 Sumber: Analisis Penulis, 2022
Berdasarkan  hasil  perhitungan  pada Tabel  6  dan  didasarkan  pada  kriteria parameter  efisiensi  energi  pada  Tabel  2, maka  diketahui  bahwa  terdapat  5  pompa yang  memiliki  nilai  efisiensi  kinerja pompa  dibawah  kriteria,  yaitu  pompa  P.1, P.2,  CP  1,  CP  3,  dan  CP  4  dengan  nilai efisiensi  masing-masing  sebesar  32,024%, 11,132%, 12,563%, 48,885%, dan 24,85%. Sedangkan  untuk  SEC  untuk  5  pompa tersebut masih  dalam kriteria  <0,4 kWh/m 3 .
Dari  hasil  nilai  efisiensi  kinerja  pompa
tersebut,  kemudian  direncanakan  upaya penggantian  pompa  P.1  dan  P.2  yang didasarkan pada usia dan kondisi pompa.

## Penggantian Pompa P.1
Untuk  menentukan  debit  perencanaan transmisi  air  baku  yang  akan  digunakan untuk menentukan kapasitas pompa pengganti  yang  ditentukan,  maka  debit  air baku  rata-rata  (m3/jam)  dari  eksisting pompa  P.1  sehingga  didapatkan  debit perencanaan  sebesar  113,4  m3/jam.  Dari debit  perencanaan  tersebut  kemudian
dicari  pengganti  pompa  air  baku  yang sesuai dengan debit tersebut.
Berdasarkan  katalog  pompa  yang  ada dipasaran,  spesifikasi  pompa  yang  dapat digunakan  sebagai  pengganti  pompa  air baku Intake Borang  adalah  pompa Grundfos  tipe  SP  160-1-A  dengan  debit 118,3  m3/jam,  yang  dapat  menghasilkan
head pompa sebesar 16,32 m dengan daya input 9,771 kW.
Dilanjutkan  dengan  perhitungan  energi terpakai  (kWh/bulan)  untuk  WBP  dan LWBP  dan  kemudian  dihitung  potensi penghematan  biaya  energi  listrik  dari penggantian  pompa  P.1  menjadi  pompa Grundfos  SP  160-1-A  seperti  tersaji  pada Tabel 7 dan Tabel 8.
Tabel 7 Perhitungan Energi Terpakai Pompa Grundfos SP 160-1-A
Pompa Jam Operasiona l WBP Jumlah Hari Operasiona l Jam Operasiona l LWBP Jumlah Hari Operasiona l P (kW) Energi Terpakai (kWh/bulan) WBP LWBP P.1 5 30 16 30 16,2 2 2.433, 0 7.785, 6 SP 160-1- A 5 30 16 30 9,77 1.465, 5 4.689, 6 Selisih 6,45 967,5 3.096 Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2022
Tabel 8. Perhitungan Potensi Penghematan Biaya Energi Listrik Penggantian Pompa P.1
Pompa Energi Terpakai Tarif Listrik Biaya Listrik per Bulan Total Biaya Listrik per Bulan (kWh/bulan) (Rp.) (Rp./bulan) (Rp./bulan) WBP LWBP WBP LWBP WBP LWBP P.1 2.433,0  7.785,6  1.608,67  1.090,78  3.913.894,1  8.492.376,8  12.406.270,9 SP 160-1- A 1.465,5  4.689,6  1.608,67  1.090,78  2.357.505,8  5.115.321,8 7.472.827,6 Potensi Penghematan Biaya Listrik Per Bulan untuk Penggantian Pompa P.1 4.933.443,3 Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2022

## Penggantian Pompa P.2
Untuk  menentukan  debit  perencanaan transmisi  air  baku  yang  akan  digunakan untuk menentukan kapasitas pompa pengganti yang ditentukan, maka digunakan  debit  air  baku  rata-rata  yang dihasilkan pompa P.2, sehingga
didapatkan  debit  perencanaan  sebesar 74,016  m3/jam.  Dari  debit  perencanaan tersebut kemudian dicari pengganti pompa air baku yang sesuai dengan debit tersebut.
Berdasarkan  katalog  pompa  yang  ada dipasaran,  spesifikasi  pompa  yang  dapat digunakan  sebagai  pengganti  pompa  air
baku Intake Borang  adalah  pompa Grundfos tipe SP 77-1 dengan debit 77,67 m3/jam,  yang  dapat  menghasilkan head pompa sebesar 12,07 m dengan daya input 4,553 kW.
Dilanjutkan  dengan  perhitungan  energi terpakai  (kWh/bulan)  untuk  WBP  dan
LWBP  dan  kemudian  dihitung  potensi penghematan  biaya  energi  listrik  dari penggantian  pompa  P.2  menjadi  pompa Grundfos  SP  77-1  seperti  tersaji  pada Tabel 9 dan Tabel 10.
Tabel 9 Perhitungan Energi Terpakai Pompa SP 77-1-A
Pompa Jam Operasional WBP Jumlah Hari Operasional Jam Operasional LWBP Jumlah Hari Operasional P (kW) Energi Terpakai (kWh/bulan) WBP LWBP P.2 0 30 3 30 15,4 0 1.386,0 SP 77-1 0 30 3 30 4,553 0 409,77 Selisih 10,847 0 976,23 Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2022
Tabel 10 Perhitungan Potensi Penghematan Biaya Energi Listrik Penggantian Pompa P.2
Pompa Energi Terpakai Tarif Listrik Biaya Listrik per Bulan Total Biaya Listrik per Bulan (kWh/bulan) (Rp.) (Rp./bulan) (Rp./bulan) WBP LWBP WBP LWBP WBP LWBP P.2 0 1.386,0  1.608,67  1.090,78 0 1.511.821,1 1.511.821,1 SP 77- 1 0 409,77  1.608,67  1.090,78 0 446.968,9 446.968,9 Potensi Penghematan Biaya Listrik Per Bulan untuk Penggantian Pompa P.2 1.064.852,2 Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2022 Dari hasil perhitungan potensi penghematan  dari  penggantian  pompa  P.1 dan P.2 tersebut, maka dilakukan perhitungan  potensi  penghematan  total yang akan didapatkan dengan penggantian kedua  pompa  tersebut  yang  tersaji  pada Tabel 11. Tabel 11. Potensi Penghematan Total Penggantian Pompa P.1. dan P.2.
Pompa Potensi Penghemata n Energi (kWh/bulan) Potensi Penghemata n Biaya Listrik (Rp./bulan) P.1 menjadi SP 160-1-A 4063,5 4.933.443,3 P.2 menjadi SP 77-1 976,23 1.064.852,2 Potensi Penghemata n Total dari Penggantian Pompa P.1 dan P.2. 5.039,73 5.998.295,5 Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2022

## 5. SIMPULAN
Dari hasil kajian ini ditarik kesimpulan sebagai berikut:
a. Dari  hasil  pengukuran  dan  analisis
terhadap 4 buah pompa air baku, dan 4 buah pompa distribusi, diketahui bahwa terdapat  5  pompa  yang  memiliki  nilai efisiensi kinerja dibawah kriteria efisiensi  energi  60%.  Kelima  pompa tersebut  adalah  pompa  P.1,  P.2,  CP  1, CP  3,  dan  CP  4  dengan  nilai  efisiensi kinerja masing-masing sebesar 32,024%, 11,132%, 12,563%, 48,885%, dan  24,85%.  Sedangkan  untuk  SEC untuk  5  pompa  tersebut  masih  dalam kriteria  <0,4  kWh/m3.  Berdasarkan hasil tersebut, direncanakan penggantian  pompa  P.1  dengan  pompa Grundfos  SP  160-1-A  dengan  potensi penghematan  konsumsi  energi  listrik sebesar  4.063,5  kWh/bulan  atau  senilai Rp.4.933.443,3/bulan.
Sedangkan
rencana penggantian pompa P.2 menjadi  pompa  Grundfos  SP  77-1  b menghasilkan potensi penghematan konsumsi  energi  listrik  sebesar  976,23 kWh/bulan atau senilai
Rp
1.064.852,2/bulan.  Dari  kedua  rencana penggantian  pompa  tersebut    maka dihasilkan potensi
penghematan konsumsi  energi  listrik  total  sebesar 5.039,73  kWh/bulan  atau  senilai  Rp
5.998.295,5/bulan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Bacaan, B., Pembekalan, M., n.d. Gambaran  Umum  Sistem  Penyediaan Air Minum (SPAM).
Badan  Pusat  Statistik  Kota  Palembang,
2022.  Kota  Palembang  Dalam  Angka 2022. Palembang.
Bagian Mekanik dan  Listrik, PDAM Tirta Musi Kota Palembang, 2021. Paparan Pompa  dan  Energi  Listrik  PDAM Tirta  Musi  Kota  Palembang  2017- 2021. Palembang.
Bagian  Produksi,  PDAM  Tirta  Musi  Kota Palembang,  2021.  Laporan  Bulanan Bagian  Produksi  Bulan  Desember 2021.
Bagian  Produksi,  PDAM  Tirta  Musi  Kota Palembang,  2020.  Laporan  Bulanan Bagian  Produksi  Bulan  Desember 2020.
Constantya,  Q.,  Slamet,  A.,  Pandin,
G.N.R., 2021. Analisis Peluang
Peningkatan  Efisiensi  Energi  pada Instalasi  Pompa  Wendit  3  Perumda Air  Minum  Tugu  Tirta  Kota  Malang. Jurnal Ilmiah Indonesia.
Direktorat Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta  Karya,  2021a.  Kinerja  BUMD Air Minum 2021: Wilayah I. Jakarta. Direktorat Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta  Karya,  2021b.  Kinerja  BUMD Air Minum 2021: Executive Summary. Jakarta. Lamp3-
PermenPUPR27-2016, n.d.
Maharani,  A.,  Syaiful  Rachman,  A., Setiadi  Soedjono,  E.,  2021.  Kajian Penghematan  Energi  Sistem  Pompa
Distribusi Jalur Kaum Pandak
Kabupaten  Bogor.  Jurnal  Ilmiah
Indonesia.
Nasional,  B.S.,  2012.  Perencanaan  sistem penyediaan air minum Standar
Nasional Indonesia SNI 7831:2012.
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, P.P. dan  P.I.W.,  Kementerian  Pekerjaan Umum  dan  Perumahan  Rakyat,  2018. Modul  Pelatihan  Mata  Pelatihan Efisiensi Energi, 2018th ed.
Riza Aulia, F., Masduqi, A., Sundoro, M.,
2021.  Studi  Efisiensi  Energi  Pompa Wilayah Distribusi Intan Pakuan Tirta
Pakuan Kota Bogor.