## ANALISIS PENYEBAB BANJIR DAN SOULSINYA PADA PERUMAHAN KFT- CENGKARENG BARAT
Christian 1 dan Wati Asriningsih Pranoto 2
1 Program Studi Sarjana Teknik Sipil, Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S. Parman No.1 Jakarta Christian.325160178@stu.untar.ac.id
2 Program Studi Sarjana Teknik Sipil, Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S. Parman No.1 Jakarta Watip@ft.untar.ac.id
Masuk: 08-01-2021, revisi: 02-03-2021, diterima untuk diterbitkan: 23-04-2021

## ABSTRACT
One of the catalysm often found, causes by many factors and raises disruption of activities, to damaged of facilities and infrastructures is flood. Karyawan Film dan Televisi (KFT) Housing – West Cengkareng is one of the housing that often affected by flood. This thesis aims to find out the factors that cause floods in Perumahan KFT so can find the solutions. The data obtained were taken from BMKG, West Jakarta City Water Resources Department, and direct measurements in the review area. Rainfall analysis with data compatibility using Chi-Square and Kolmogorov- Smirnov methods to used at Rainfall capacity that analyzed by Mononobe method. Capacity of exsisting channels was analyzed by Manning method and capacity of planning channels was analyzed by Rasional method. On 2 year period have 13 of 84 channles that unable accommodate rainfall while on 1-3 January 2020 have 23 of 84 channels that unable accommodate rainfall. Analyzes result concluded that the flood factors in KFT housing – West Cengkareng was caused by the lack of existing canals capacity, low and sunken topography, garbage and the sediment at the bottom of the channel. Solutions to do are enlarge drainage channels and add more pump.
Keywords: flood; drainage; Manning; Rasional

## ABSTRAK
Salah satu bencana alam paling umum, yang terjadi karena berbagai sebab, serta menimbulkan kerugian seperti terganggunya aktifitas, hingga rusaknya sarana dan prasarana ialah banjir. Perumahan Karyawan Televisi dan Film (KFT) - Cengkareng Barat adalah salah satu perumahan yang sering terdampak banjir. Penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi terhadap faktor penyebab terjadinya banjir di daerah Perumahan KFT. Data-data yang diperoleh diambil dari BMKG, Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Jakarta Barat, dan pengukuran langsung di daerah tinjauan.Curah hujan dianalisis dengan uji kecocokan menggunakan metode Chi-Square dan Kolmogorov-Smirnov untuk menentukan jenis distribusi yang digunakan di Intensitas hujan dengan metode Mononobe. Kapasitas saluran eksisiting dianalisis dengan Metode Manning dan kapasitas saluran rencana dianalisis dengan metode Rasional untuk mengetahui debitnya. Pada periode 2 tahun terdapat 13 dari 84 saluran yang tidak mampu menampung curah hujan pada periode 1-3 Januari 2020 terdapat 23 dari 84 saluran yang tidak mampu menampung curah hujan. Dari hasil analisa didapatkan penyebab banjir di kawasan Perumahan KFT – Cengkareng Barat adalah kurangnya kapasitas saluran eksisting yang kurang memadai, kontur wilayah yang mempunyai ketinggian yang sama, dan sampah di dasar saluran. Solusi yang dapat dilakukan dengan memperbesar saluran drainase dan menambah pompa.
Kata kunci: banjir; drainase; Manning ; Rasional

## 1. PENDAHULUAN
Cengkareng Barat merupakan bagian dari Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia. Cengkareng Barat berbatasan dengan Kelurahan Tegal Alur pada bagian Utara, Kelurahan Pegadungan dan Kalideres pada bagian Barat, Kelurahan Cengkareng Timur di bagian Timur dan Kelurahan Duri Kosambi di sebelah Selatan.Cengkareng Barat memiliki luas wilayah 3.61 𝑘𝑘𝑘𝑘 2 dengan jumlah penduduk 74.922 jiwa dan 25.593 KK. (Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemprov DKI Jakarta, 2020).
Perumahan KFT merupakan singkatan dari Perumahan Karyawan Film dan Televisi. Perumahan KFT merupakan salah satu perumahan tertua di Kelurahan Cengkareng Barat. Perumahan KFT Mempunyai sistem drainase yang baik terdiri dari saluran pembuangan, saluran sekunder dan saluran tersier. Perumahan KFT sebagian besar
Analisis Penyebab Banjir dan Solusinya pada Perumahan KFT-Cengkareng Barat
daerahnya terdiri dari pemukiman penduduk dan objek perekonomian. Daerah ini mengalami genangan air  pada tanggal 1 sampai dengan 3 Januari 2020. Sebaran titik banjir Kelurahan Cengkareng Barat ditampilkan dalam Gambar 1.
Gambar 1. Sebaran titik banjir Kelurahan Cengkareng Barat (Sumber: Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Jakarta Barat, 2020)
Bedasarkan Gambar diatas, daerah yang diambil yaitu nomor 37 dimana merupakan daerah Perumahan KFT - Cengkareng Barat.
Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:
1. Apakah kapasitas saluran eksisting dapat menampung debit air dari curah hujan yang terjadi pada tanggal 1 sampai 3 Januari 2020?
2. Periode ulang berapa yang digunakan dalam perhitungan debit saluran eksisting?
3. Apa penyebab genangan air yang terjadi di Perumahan KFT?
4. Apakah solusi atau penanganan yang dapat dilakukan agar banjir tidak terulang?
Tujuan penelitian yang didapatkan bedasarkan rumusan masalah adalah sebagai berikut:
1. Mengetahui kapasitas saluran eksisting dapat menampung debit air dari   curah hujan yang terjadi pada tanggal 1 sampai 3 Januari 2020
2. Mengetahui periode ulang berapa yang digunakan dalam perhitungan debit saluran eksisting
3. Mengetahui penyebab genangan air yang terjadi di Perumahan KFT
4. Mengetahui Solusi atau penanganan yang dapat dilakukan agar banjir tidak terulang

## Analisis hidraulika
Analisa hidrolika diperlukan untuk merencanakan dimensi saluran drainase yang dapat menampung limpasan baik dari tinjauan hidrolis maupun dari elevasi lapangan. Terdapat beberapa hal dalam analasis hidraulika sebagai berikut. (Suripin, 2004)

## Penampang saluran segi empat
Rumus yang digunakan untuk menentukan dimensi saluran segi empat adalah sebagai berikut :
1. Luas Penampang saluran segi empat
A = b + h                                                                                       (1)
2.  Keliling Saluran segi empat
P = b + 2h                                                                                     (2)
3.  Jari-jari hidrolis saluran segi empat
R = 𝐴𝐴 𝑃𝑃 (3)

## Kecepatan aliran (V)
Untuk memperhitungkan kecepatan aliran dalam perhitungan kapasitas saluran yang direncanakan, digunakan rumus kecepatan manning.
V = 1 𝑛𝑛 𝑅𝑅 2 3 𝐼𝐼 1 2 (4)

## Debit aliran (Q)
Untuk menghitung kapasitas saluran digunakan persamaan kontinuitas.
Q = A V                                                                                       (5)
dengan Q = Debit saluran (m³/s) , V = Kecepatan aliran (m/s) , A = Luas basah saluran (m²) , P = Keliling basah saluran (m) , R = Jari-jari hidrolis (m) , I = Kemiringan dasar saluran , b = Lebar dasar saluran (m) , h = Tinggi saluran (m)

## Uji Distribusi dan Fungsi Distribusi
Terdapat 4 jenis distribusi untuk menghitung curah hujan yaitu  Distribusi Normal, Distribusi Log Normal, Distribusi Log Pearson III, dan Distribusi Gumbel. (Upono dan Kusumawardani, 2016)

## 1. Distribusi Normal
Distribusi Normal bertujuan untuk menganalisis frekuensi curah hujan, analisis statistik berdasarkan distribusi curah hujan tahunan, debit rata-rata tahunan. Sebaran normal atau kurva normal disebut juga sebagai sebaran Gauss. Rumus yang digunakan dalam perhitungan adalah:
Log X t = X + K t . S x (6)
dengan X t = curah hujan rencana (mm/hari) , X = curah hujan maksimum rata-rata (mm/hari), S x = standar deviasi, dan z = faktor frekuensi.
2. Distribusi Log Normal
Distribusi Log Norma merupakan hasil transformasi dari distribusi normal, dengan mengubah varian X menjadi nilai logaritmik varian X. Rumus yang digunakan dalam perhitungan metode ini adalah sebagai berikut:
Log X t = X + K t . S x (7)
dengan Log X t = Besarnya curah hujan yang mungkin terjadi pada periode ulang T tahun (mm/hari) , X = Curah Hujan Maksimum rata-rata (mm/hari) , K t = standar variabel , dan S x = standar deviasi.
3. Distribusi Log Pearson III
Distribusi ini merupakan hasil transformasi dari distribusi Pearson III dengan merubah varian x menjadi nilai log varian x. Hujan rencana kala ulang T (tahun) dihitung dengan menggunakan anti log.
• Menghitung harga rata-rata dengan rumus:
log X = ∑ log ( X i ) n i=1 n (8)
Dengan log 𝑋𝑋 = harga rata-rata logaritma , X i = Nilai curah hujan, dan n = jumlah data.
• Menghitung logaritma hujan rencana dengan periode ulang T tahun dengan rumus :
Analisis Penyebab Banjir dan Solusinya pada Perumahan KFT-Cengkareng Barat
S = ∑ { log ( X i ) −log�X� } 2 n i=1 n−1
(9) dengan S = Standar deviasi
• Menghitung koefisien skewness (Cs) dengan rumus :
C s = ∑ { log ( X i ) −log�X� } 2 n i=1 ( n−1 )( n−2 ) S 3 (10)
dengan Cs = Koefisien Skewness
• Menghitung logaritma hujan rencana dengan periode ulang T tahun dengan rumus :
log Y = log X + k. S ( 11)
X t = 10 ( logY ) (12)
dengan X t = Curah hujan rencana periode ulang T tahun, k = Harga yang diperoleh bedasarkan nilai Cs dan S = standar deviasi 4. Distribusi Gumbel
Distribusi Gumbel digunakan untuk analisis data maksimum, sebagai contoh untuk analisis frekuensi banjir, dengan rumus sebagai berikut:
X t = x + ( Y t −Y n ) S n × S x (13)
dengan Yt = Reiduced variable , parameter Gumbel untuk periode T tahun, Yn = Reduced mean , merupakan fungsi dari banyaknya data dan Sn = Reduced standar deviasi, merupakan fungsi dari banyak data.
Jenis sebaran fungsi distribusi yang sering digunakan pada analisis frekuensi untuk hujan ekstrim di Indonesia adalah Uji Chi-Square dan Uji Kolmogorov-Smirnov. (SNI 2415:2016)

## 1. Uji Chi-Square
Metode ini menganggap pengamatan pembentukan variabel acak yang dilakukan secara statistik dengan mengikuti kurva distribusi Chi-Square dengan derajat kebebasan k-p-1, dengan p merupakan jumlah parameter yang diestimasi dari data. Uji statistik ini berdasarkan pada bobot jumlah kuadrat perbedaan antara pengamatan dan teoritisnya yang dibagi dalam kelompok kelas. Bandingkan 𝑋𝑋 2 hitungan dengan 𝑋𝑋 2 kritis, bila hitungan 𝑋𝑋 2 < 𝑋𝑋 2 kritis, berarti metode distribusi yang diperiksa dapat diterima.

## 2. Uji Kolmogorov-Smirnov
Uji kecocokan ini merupakan uji kecocokan “ non parametric ” karena tidak mengikuti distribusi tertentu. Uji ini menghitung besarnya jarak maksimum secara vertikal antara pengamatan dan teoritis dari distribusi sampelnya. Distribusi dikatakan cocok jika nilai Dn < D kritisnya pada derajat kepercayaan yang diinginkan.

## HEC-RAS
HEC-RAS merupakan program aplikasi untuk memodelkan aliran air di sungai, River Analysis System (RAS). HEC- RAS merupakan model satu dimensi aliran permanen maupun tak permanen (Istiarto, 2014). Elemen penting dalam HEC-RAS adalah hitungan profil muka air aliran permanen, simulasi aliran air non permanen dan hitungan transport sedimen serta kualitas air tersebut menggunakan data geometri yang sama, routine hitungan hidraulika yang sama, serta berbagai fitur desain hidraulik yang dapat diakses setelah hitungan profil muka air berhasil dilakukan.

## 2. METODE PENELITIAN PENGUMPULAN DATA

## Pengumpulan data
Data-data yang diperlukan terdiri dari:
1. Peta Lokasi Perumahan KFT,  Kelurahan Cengkareng Barat dari Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Barat.
2. Peta Sebaran Titik Banjir di Perumahan KFT dari Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Jakarta Barat.
3. Data Curah Hujan Harian Maksimum stasiun Meteorologi Bandara Internasional Soekarno-Hatta selama 10 tahun yang diambil dari  Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.
4. Peta Jaringan Drainase di Perumahan KFT - Kelurahan Cengkareng Barat dari Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Jakarta Barat.
5. Spesifikasi saluran eksisting di Perumahan KFT - Kelurahan Cengkareng Barat dari Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Jakarta Barat serta pengukuran langsung di lapangan.
6. Peta Topografi Perumahan KFT - Kelurahan Cengkareng Barat dari Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Jakarta Barat.

## Pengolahan data
Berikut langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan:
1. Melakukan perhitungan kapasitas saluran drainase eksisting.
2. Melakukan pengolahan data curah hujan yaitu dengan mengambil data curah hujan maksimum harian setiap tahun selama 10 tahun dari stasiun Meteorologi Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
3. Melakukan pengujian kecocokan fungsi distribusi dengan menggunakan metode Chi-Square dan Kolmogorov- Smirnov untuk menentukan distribusi yang akan digunakan .
4. Melakukan perhitungan frekuensi curah hujan dengan distribusi yang sudah diuji dengan pengujian kecocokan fungsi distribusi yaitu dengan menggunakan Metode Distribusi Normal, Log Normal, Log Pearson III, dan Gumbel
5. Melakukan perhitungan intensitas hujan dengan metode Mononobe.
6. Menghitung debit rancangan dengan metode Rasional.
7. Melakukan pemodelan terhadap saluran eksisting dengan aplikasi HEC-RAS.
8. Menganalisis debit saluran eksisting apakah mampu menampung debit rancangan dengan metode Rasional atau tidak, jika tidak maka perlu direncanakan saluran drainase baru.
9. Menganalisis saluran drainase rencana.
10. Melakukan pemodelan terhadap saluran rencana dengan aplikasi HEC-RAS.
11. Memberikan kesimpulan dan saran terhadap analisa penyebab banjir.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengujian distribusi dilakukan terhadap metode frekuensi curah hujan dengan Metode Normal, Log Normal, Gumbel dan Log Pearson III. Bedasarkan pengujian distribusi disimpulkan bahwa data curah hujan yang dimiliki dapat dianalisis dengan metode distribusi Log Pearson Tipe III karena memiliki persyaratan yang memenuhi.berikut ditampilkan dalam Tabel 1.
Tabel 1. Hasil Uji Distribusi Distribusi Persyaratan Hasil Perhitumgan Keterangan Nornal Cs ≈ 0 2.72597 Tidak Memenuhi Ck ≈ 3 11.25626 Log Normal Cs ≈ 3Cv - 0.1559 ≠ 0.1494 Tidak Memenuhi Gumbel Cs ≈ 1.1396 2.72597 Tidak Memenuhi Ck ≤ 5.4002 11.25626 Log Pearson III Cs ≠ 0 1.51147 Memenuhi Setelah mendapatkan Uji Distribusi, kemudian dilakukan pengujian menggunakan Chi-Square dan Kolmogorov- Smirnov Hasil pengujian distribusi Chi-Square dan uji Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Analisis distribusi No Distribusi Chi-Square Kesimpulan Kolmogorov-Smirnov Kesimpulan X² X²Cr Do Dmax 1 Normal 5.991 24 Tidak Diterima 0.41 0.1212 Diterima 2 Log Normal 5.991 6 Diterima 0.41 0.1258 Diterima 3 Log Pearson III 5.991 2 Diterima 0.41 0.1435 Diterima 4 Gumbel 5.991 11 Diterima 0.41 0.4562 Tidak Diterima
Curah hujan rencana digunakan periode ulang 2 tahun dengan pertimbangan luas daerah tangkapan berada diantara 10-50 ha (Menteri Pekerjaan Umum, 2014). Hasil perhitungan curah hujan yang dilakukan dapat dilihat pada Tabel 3.
Analisis Penyebab Banjir dan Solusinya pada Perumahan KFT-Cengkareng Barat
Tabel 3. Hasil perhitungan curah hujan dengan metode Log Pearson III Tahun k log Rr Rr (mm) 2 -0.259 2.000476014 100.11 5 0.6882 2.213319821 163.425 10 1.332 2.357987097 228.027 20 2.023 2.513260609 326.032 25 2.145 2.540675036 347.276
Penamaan saluran tersier dan sekunder dapat dilihat pada Gambar 2 dibawah ini.
Gambar 2. Peta jaringan drainase wilayah Perumahan KFT
Perhitungan kapasitas saluran eksisting menggunakan tinggi jagaan 0.2 m dan koefisien kekasaran Manning 0.02 dengan jenis lapisan perkerasan beton seluruhnya (Haryono, 2016). Berikut ditampilkan Tabel 4 yang merupakan perhitungan kapasitas saluran eksisiting dengan rumus Manning.
Tabel 4 Perhitungan kapasitas saluran eksisting No Saluran Posisi Panjang (m) b (m)  h (m)  Kemiringan A (m²) P (m) V (m/s) Debit (m³/s) 1 Kiri 42.83 0.6 0.8 0.0023 0.36  1.8 0.8263 0.2975 Kanan 2 Kiri 50.13 0.4 0.5 0.0040 0.12 1 0.7683 0.0922 Kanan 50.13 0.4 0.7 0.0020 0.2 1.4 0.6103 0.1221 3 Kiri 40.56 0.6 0.8 0.0025 0.36  1.8 0.8491 0.3057 Kanan 4 Kiri 54.85 0.5 0.5 0.0018 0.15  1.1 0.5656 0.0848 Kanan 54.85 0.5 0.5 0.0018 0.15  1.1 0.5656 0.0848 5 Kiri 40.87 0.6 0.8 0.0024 0.36  1.8 0.8458 0.3045 Kanan 6 Kiri 31.14 0.8 0.55 0.0042 0.28  1.5 1.0552 0.2955 Kanan 31.14 0.8 0.55 0.0042 0.28  1.5 1.0552 0.2955 7 Kiri 21.16 0.6 0.6 0.0028 0.24  1.4 0.8216 0.1972 Kanan 21.16 0.6 0.6 0.0028 0.24  1.4 0.8216 0.1972 8 Kiri 44.77 0.6 0.8 0.0036 0.36  1.8 1.0222 0.3680 Kanan 9 Kiri 31.53 1 0.8 0.0048 0.6 2.2 1.4503 0.8702 Kanan 31.53 0.8 0.55 0.0035 0.28  1.5 0.9646 0.2701
Tabel 4 Perhitungan kapasitas saluran eksisting (Lanjutan) No Saluran Posisi Panjang (m) b (m)  h (m)  Kemiringan A (m²) P (m) V (m/s) Debit (m³/s) 10 Kiri 40.14 0.6 0.8 0.0040 0.36  1.8 1.0796 0.3887 Kanan 11 Kiri 51.18 0.4 0.5 0.0039 0.12 1 0.7604 0.0913 Kanan 51.18 0.4 0.7 0.0039 0.2 1.4 0.8542 0.1708 12 Kiri 46.49 0.6 0.8 0.0043 0.36  1.8 1.1216 0.4038 Kanan 13 Kiri 58.54 0.5 0.6 0.0034 0.2 1.3 0.8391 0.1678 Kanan 58.54 0.5 0.6 0.0034 0.2 1.3 0.8391 0.1678 14 Kiri 120.85 0.8 0.65 0.0009 0.36  1.7 0.5359 0.1929 Kanan 120.85 0.8 0.65 0.0009 0.36  1.7 0.5359 0.1929 15 Kiri 40.89 0.5 0.55 0.0024 0.175  1.2 0.6851 0.1199 Kanan 16 Kiri 48.56 0.5 0.55 0.0021 0.175  1.2 0.6286 0.1100 Kanan 17 Kiri 93.46 0.6 0.65 0.0011 0.27  1.5 0.5214 0.1408 Kanan 93.46 0.6 0.6 0.0011 0.24  1.4 0.5047 0.1211 18 Kiri 70.39 0.7 0.65 0.0014 0.315  1.6 0.6378 0.2009 Kanan 70.39 0.5 0.65 0.0014 0.225  1.4 0.5571 0.1253 19 Kiri 85.91 0.6 0.65 0.0009 0.27  1.5 0.4864 0.1313 Kanan 85.91 0.6 0.65 0.0009 0.27  1.5 0.4864 0.1313 20 Kiri 60.29 0.7 0.65 0.0017 0.315  1.6 0.6891 0.2171 Kanan 60.29 0.5 0.65 0.0017 0.225  1.4 0.6019 0.1354 21 Kiri 48.55 0.6 0.65 0.0029 0.27  1.5 0.8560 0.2311 Kanan 48.55 0.6 0.65 0.0029 0.27  1.5 0.8560 0.2311 22 Kiri 59.01 0.5 0.65 0.0017 0.225  1.4 0.6084 0.1369 Kanan 59.01 0.5 0.65 0.0017 0.225  1.4 0.6084 0.1369 23 Kiri 70.84 0.5 0.65 0.0014 0.225  1.4 0.5553 0.1249 Kanan 70.84 0.5 0.65 0.0014 0.225  1.4 0.5553 0.1249 24 Kiri 147.68 0.5 0.65 0.0007 0.225  1.4 0.3846 0.0865 Kanan 147.68 0.5 0.65 0.0007 0.225  1.4 0.3846 0.0865 25 Kiri 117.64 0.4 0.65 0.0003 0.18  1.3 0.2468 0.0444 Kanan 117.64 0.4 0.65 0.0003 0.18  1.3 0.2468 0.0444 26 Kiri 161.54 0.6 0.65 0.0002 0.27  1.5 0.2508 0.0677 Kanan 161.54 0.6 0.65 0.0002 0.27  1.5 0.2508 0.0677 27 Kiri 49.98 0.3 0.75 0.0020 0.165  1.4 0.5376 0.0887 Kanan 49.98 0.4 0.8 0.0020 0.22  1.5 0.6220 0.1368 28 Kiri 43.01 0.3 0.75 0.0023 0.165  1.5 0.5795 0.0956 Kanan 43.01 0.4 0.75 0.0023 0.22  1.5 0.6705 0.1475 29 Kiri 48.9 0.6 0.65 0.0016 0.27  1.5 0.6447 0.1741 Kanan 48.9 0.6 0.65 0.0016 0.27  1.5 0.6447 0.1741 30 Kiri 37.43 0.4 0.65 0.0021 0.18  1.3 0.6187 0.1114 Kanan 37.43 0.5 0.8 0.0027 0.275  1.6 0.7989 0.2197 31 Kiri 50.96 0.4 0.65 0.0016 0.18  1.3 0.5302 0.0954 Kanan 50.96 0.5 0.75 0.0020 0.275  1.6 0.6847 0.1883 32 Kiri 47.26 0.4 0.65 0.0017 0.18  1.3 0.5506 0.0991 Kanan 47.26 0.5 0.75 0.0021 0.275  1.6 0.7110 0.1955 33 Kiri 43.4 0.4 0.65 0.0018 0.18  1.3 0.5745 0.1034 Kanan 43.4 0.5 0.8 0.0023 0.275  1.6 0.7419 0.2040 34 Kiri Kanan 49.46 0.4 0.65 0.0020 0.18  1.3 0.6017 0.1083 35 Kiri 37.55 0.4 0.65 0.0032 0.18  1.3 0.7565 0.1362 Kanan 37.55 0.4 0.65 0.0032 0.18  1.3 0.7565 0.1362 36 Kiri 47.69 0.4 0.65 0.0025 0.18  1.3  0.6713 0.1208 Kanan 47.69 0.4 0.7 0.0025 0.18  1.3 0.6713 0.1208
Analisis Penyebab Banjir dan Solusinya pada Perumahan KFT-Cengkareng Barat
Tabel 4. Perhitungan Kapasitas Saluran Eksisting (Lanjutan) No Saluran Posisi Panjang (m) b (m)  h (m)  Kemiringan A (m²) P (m) V (m/s) Debit (m³/s) 37 Kiri 46.66 0.4 0.65 0.0026 0.18  1.3 0.6786 0.1222 Kanan 46.66 0.4 0.65 0.0026 0.18  1.3 0.6786 0.1222 38 Kiri 115.74 0.4 0.65 0.0009 0.18  1.3 0.3934 0.0708 Kanan 115.74 0.4 0.7 0.0009 0.18  1.3 0.3934 0.0708 39 Kiri 117.54 0.5 0.65 0.0009 0.225  1.4 0.4311 0.0970 Kanan 117.54 0.5 0.7 0.0009 0.225  1.4 0.4311 0.0970 40 Kiri 113.05 0.7 0.65 0.0009 0.315  1.6 0.5033 0.1585 Kanan 113.05 0.7 0.7 0.0009 0.315  1.6 0.5033 0.1585 41 Kiri 51.83 0.8 0.7 0.0029 0.4 1.8 0.9868 0.3947 Kanan 51.83 0.6 0.7 0.0029 0.3 1.6 0.8812 0.2644 42 Kiri 47.92 0.8 0.7 0.0031 0.4 1.8 1.0263 0.4105 Kanan 47.92 0.6 0.7 0.0031 0.3 1.6 0.9164 0.2749 43 Kiri 49.93 0.8 0.7 0.0030 0.4 1.8 1.0054 0.4022 Kanan 49.93 0.6 0.7 0.0030 0.3 1.6 0.8978 0.2693 44 Kiri Kanan 42.8 0.5 0.7 0.0014 0.25  1.5 0.5670 0.1417 45 Kiri 97.7 0.5 0.65 0.0010 0.225  1.4 0.4729 0.1064 Kanan 97.7 0.5 0.7 0.0010 0.225  1.4 0.4729 0.1064 46 Kiri 116.53 0.5 0.65 0.0009 0.225  1.4 0.4330 0.0974 Kanan 116.53 0.5 0.7 0.0009 0.225  1.4 0.4330 0.0974 47 Kiri 153.39 0.8 0.65 0.0007 0.36  1.7 0.4757 0.1713 Kanan 153.39 0.8 0.7 0.0007 0.36  1.7 0.4757 0.1713
Intensitas hujan menggunakan rumus Mononobe dengan periode ulang 2 tahun dan didapatkan curah hujan (Rr) sebesari 100.11 mm. Debit rencana menggunakan metode rasional Luas daerah tangkapan didapat dari pengukuran luas lahan berdasarkan arah aliran yang didapat dari pengamatan langsung di lapangan. Berikut ditampilkan Tabel 5 mengenai perhitungan intensitas hujan dan debit rencana.
Tabel 5. Perhitungan insensitas hujan dan debit rencana
No Saluran Posisi Tc Intensitas (mm/jam) C A Kumulatif (Ha) Debit (m³/s) 1 Kiri 0.2268 93.30781 0.44 4.81776 0.54987 Kanan 2 Kiri 0.2024 100.67414 0.44 0.09962 0.01227 Kanan  0.1913 104.53148 0.44 0.09908 0.01267 3 Kiri 0.2248 93.87529 0.44 4.67017 0.53627 Kanan 4 Kiri 0.2119 97.65189 0.44 0.16097 0.01923 Kanan  0.2119 97.65189 0.44 0.15910 0.01900 5 Kiri 0.2150 96.70414 0.44 4.46686 0.52838 Kanan 6 Kiri 0.2134 97.17598 0.44 2.19058 0.26038 Kanan  0.1956 102.98902 0.44 1.09306 0.13770 7 Kiri 0.1483 123.85404 0.44 2.20298 0.33375 Kanan  0.1335 132.89365 0.44 1.12934 0.18358 8 Kiri 0.1783 109.55852 0.44 2.28587 0.30633 Kanan 9 Kiri 0.1225 140.69420 0.44 0.02376 0.00409 Kanan  0.1266 137.64774 0.44 0.00892 0.00150 10 Kiri 0.1819 108.09789 0.44 2.36643 0.31290 Kanan 11 Kiri 0.1863 106.37984 0.44 0.06340 0.00825 Kanan  0.1846 107.03311 0.44 0.06619 0.00867
Tabel 5. Perhitungan intensitas hujan dan debit rencana (Lanjutan) No Saluran Posisi Tc Intensitas (mm/jam) C A Kumulatif (Ha) Debit (m³/s) 12 Kiri 0.1952 103.13559 0.44 2.49361 0.31458 Kanan 13 Kiri 0.2043 100.04103 0.44 0.07807 0.00955 Kanan  0.2043 100.04103 0.44 0.07807 0.00955 14 Kiri 0.4843 56.27330 0.44 0.66633 0.04587 Kanan  0.4875 56.03199 0.44 1.03343 0.07083 15 Kiri 0.2249 93.85306 0.44 1.46380 0.16805 Kanan 16 Kiri 0.2366 90.72791 0.44 1.42124 0.15773 Kanan 17 Kiri 0.3759 66.63394 0.44 0.29060 0.02369 Kanan  0.3657 67.86066 0.44 0.33748 0.02801 18 Kiri 0.3324 72.32618 0.44 0.30943 0.02737 Kanan  0.3415 71.04298 0.44 0.35595 0.03093 19 Kiri 0.3547 69.26707 0.44 0.41037 0.03477 Kanan  0.3513 69.71095 0.44 1.31629 0.11224 20 Kiri 0.2991 77.60513 0.44 0.71358 0.06774 Kanan  0.3081 76.07857 0.44 0.81282 0.07564 21 Kiri 0.2943 78.44485 0.44 1.80183 0.17289 Kanan  0.2976 77.85363 0.44 2.79323 0.26600 22 Kiri 0.4106 62.81975 0.44 0.62830 0.04828 Kanan  0.4106 62.81975 0.44 0.61617 0.04735 23 Kiri 0.5850 49.61959 0.44 0.39564 0.02401 Kanan  0.5850 49.61959 0.44 0.38456 0.02334 24 Kiri 0.4496 59.14085 0.44 0.09906 0.00717 Kanan  0.4496 59.14085 0.44 0.09763 0.00706 25 Kiri 0.4760 56.92829 0.44 0.16965 0.01181 Kanan  0.4760 56.92829 0.44 0.17798 0.01239 26 Kiri 0.5301 52.98439 0.44 0.21873 0.01418 Kanan  0.5301 52.98439 0.44 0.21792 0.01412 27 Kiri 0.2173 96.02176 0.44 0.31167 0.03661 Kanan  0.1934 103.77634 0.44 0.32494 0.04125 28 Kiri 0.1720 112.23030 0.44 0.06666 0.00915 Kanan  0.1693 113.42056 0.44 0.06396 0.00887 29 Kiri 0.2547 86.38249 0.44 0.79399 0.08390 Kanan  0.2513 87.15585 0.44 1.71379 0.18271 30 Kiri 0.1514 122.15548 0.44 0.07214 0.01078 Kanan  0.1476 124.27427 0.44 0.07239 0.01100 31 Kiri 0.2759 81.89244 0.44 1.30724 0.13095 Kanan  0.2657 83.96384 0.44 3.38813 0.34798 32 Kiri 0.2215 94.81098 0.44 0.94356 0.10943 Kanan  0.2112 97.86509 0.44 2.97390 0.35600 33 Kiri 0.1726 111.95265 0.44 0.07285 0.00998 Kanan  0.1924 104.13932 0.44 1.18365 0.15078 34 Kiri Kanan  0.2061 99.46199 0.44 1.10570 0.13452 35 Kiri 0.2720 82.67262 0.44 1.06679 0.10788 Kanan  0.2720 82.67262 0.44 1.06089 0.10728 36 Kiri 0.2910 79.02855 0.44 0.74087 0.07162 Kanan  0.2910 79.02855 0.44 0.73365 0.07092 37 Kiri 0.2753 82.00958 0.44 0.37436 0.03755 Kanan  0.2753 82.00958 0.44 0.36119 0.03623 38 Kiri 0.4047 63.43055 0.44 0.27926 0.02167 Kanan  0.4047 63.43055 0.44 0.26609 0.02065
Analisis Penyebab Banjir dan Solusinya pada Perumahan KFT-Cengkareng Barat
Tabel 5. Perhitungan intensitas hujan dan debit rencana (Lanjutan) No Saluran Posisi Tc Intensitas (mm/jam) C A Kumulatif (Ha) Debit (m³/s) 39 Kiri 0.3992 64.01597 0.44 0.27199 0.02130 Kanan  0.3992 64.01597 0.44 0.27793 0.02176 40 Kiri 0.3859 65.47931 0.44 0.27206 0.02179 Kanan  0.3859 65.47931 0.44 0.27339 0.02190 41 Kiri 0.2791 81.26774 0.44 0.32581 0.03239 Kanan  0.2822 80.66530 0.44 0.39668 0.03914 42 Kiri 0.2593 85.35783 0.44 0.16639 0.01737 Kanan  0.2852 80.09597 0.44 0.23797 0.02332 43 Kiri 0.1822 108.00314 0.44 0.05071 0.00670 Kanan  0.1837 107.38784 0.44 0.05071 0.00666 44 Kiri Kanan  0.2396 89.96977 0.44 0.06624 0.00729 45 Kiri 0.3459 70.43666 0.44 0.08854 0.00763 Kanan  0.3459 70.43666 0.44 0.09183 0.00791 46 Kiri 0.3815 65.98431 0.44 0.10097 0.00815 Kanan  0.3815 65.98431 0.44 0.10263 0.00828 47 Kiri 0.4334 60.60046 0.44 0.22326 0.01655 Kanan  0.4334 60.60046 0.44 0.22448 0.01664
Bedasarkan perhitungan intensitas hujan dan debit rencana periode 2 tahun terdapat 13 dari 84 saluran yang tidak memenuhi yang dapat dilihat dalam Gambar 3.
.
Gambar 3. Peta jaringan drainase wilayah Perumahan KFT terhadap saluran yang tidak memenuhi.
Bedasarkan gambar di atas, diketahui terdapat 13 saluran yang tidak memenuhi yaitu saluran 1 kiri,3 kiri,5 kiri,7 kiri,15 kiri,16 kiri,21 kanan,29 kanan, 31 kiri kanan, 32 kiri kanan, dan 34 kanan..Maka dari itu diperlukan perubahan dimensi saluran guna menambah kapasitas debit saluran tersebut. Dengan menggunakan metode Trial and Error maka dapat dilihat dimensi yang dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 6. Perhitungan debit eksisting dengan dimensi baru dan perbandingan dengan dimensi lama.
No  Posisi Panjang (m) Baru Lama Debit Rencana Debit Eksisting Lebar (m)  Kedalaman (m)  Lebar (m)  Kedalaman (m) Baru Lama 1 Kiri 42.83 0.6 1.2 0.6 0.8 0.5425 0.5454  0.2975 3 Kiri 40.56 0.6 1.2 0.6 0.8 0.5363 0.5604  0.1839 5 Kiri 40.87 0.6 1.2 0.6 0.8 0.5248 0.5583  0.1832 7 Kiri 21.16 0.6 1 0.6 0.6 0.3337 0.4632  0.1353 15 Kiri 40.89 0.5 0.75 0.5 0.55 0.1680 0.2102  0.0877 16 Kiri 48.56 0.5 0.75 0.5 0.55 0.1577 0.1929  0.0805 21  Kanan 48.55 0.6 0.85 0.6 0.65 0.2660 0.3644  0.1517 29  Kanan 48.9 0.6 1.05 0.6 0.65 0.1827 0.3779  0.1143 31 Kiri 50.96 0.4 1.05 0.4 0.65 0.1309 0.2001  0.0640 31  Kanan 50.96 0.5 1.15 0.5 0.75 0.3480 0.1883  0.1172 32 Kiri 47.26 0.4 1.05 0.4 0.65 0.0100 0.1034  0.0664 32  Kanan 47.26 0.5 1.15 0.5 0.75 0.3560 0.1955  0.1217 34  Kanan 49.46 0.4 0.95 0.4 0.65 0.1345 0.1083  0.0726
Pemodelan saluran nomor 21 saluran eksisting dan saluran rencana dilakukan dengan aplikasi HEC-RAS dengan memperhatikan Hilir dan Hulu di sebelah kanan. Pemodelan dapat dilihat dalam Gambar 4 dan 5.
Gambar 4. Ketinggian Muka Air Saluran 21 Kanan Hulu Lama
Gambar 5. Ketinggian Muka Air Saluran 21 Kanan Hulu Baru
Pada gambar 4 dan 5, titik yamg berwarna merah adalah batas tinggi saluran, titik yang bewarna hitam adalah batas permukaan dasar saluran, sedangkan warna biru adalah besar debit air yang terjadi. Dari hasil pemodelan dapat dilihat saluran eksisting (gambar 4) tidak mampu menampung debit limpasan, sedangkan saluran rencana (gambar 5) dapat menapung debit limpasan.
Di Perumahan KFT terdapat 1 buah pompa dengan kapasitas 1 m /s dan 1 buah pompa dengan kapasitas 0,3 m3 /s. Debit pompa diambil dari debit saluran eksisting dan debit saluran limpasan dari Waduk KFT. Penjabarannya ditampilkan Tabel 7. Grafik ditampilkan dalam gambar 6 dan 7.
Analisis Penyebab Banjir dan Solusinya pada Perumahan KFT-Cengkareng Barat
Tabel 7. Massa inflow dan outflow pompa Waktu (jam) Waktu (menit) Waktu (detik) delta T (menit) delta T (detik) Debit Inflow Debit Outflow Massa Inflow Massa Inflow + Massa Outflow Massa Outflow + I-O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 6 360 6 360  0.2133 0 76.7916 76.7916 0 0 76.7916 0.2 12 720 12 360  0.4266 0 153.5832 230.3748 0 0 230.3748 0.3 18 1080 18 360  0.6399 1 230.3748 460.7496 360 360 100.7496 0.4 24 1440 24 360  0.8532 1 307.1664 767.916 360 720 47.916 0.5 30 1800 30 360  1.0666 1 383.958 1151.874 360 1080 71.874 0.6 36 2160 36 360  1.2799 1.3 460.7496 1612.6236 468 1548 64.6236 0.7 42 2520 42 360  1.4932 1.3 537.5412 2150.1648 468 2016 134.1648 0.8 48 2880 48 360  1.7065 1.3 614.3328 2764.4976 468 2484 280.4976 0.9 54 3240 54 360  1.9198 1.3 691.1244 3455.622 468 2952 503.622 1 60 3600 60 360  2.0264 1.3 729.5202 4185.1422 468 3420 765.1422 1.05 63 3780 63 360  2.1331 1.3 767.916 4953.0582 468 3888 1065.0582 1.1 66 3960 66 360  2.0264 1.3 729.5202 5682.5784 468 4356 1326.5784 1.2 72 4320 72 360  1.9198 1.3 691.1244 6373.7028 468 4824 1549.7028 1.3 78 4680 78 360  1.7065 1.3 614.3328 6988.0356 468 5292 1696.0356 1.4 84 5040 84 360  1.4932 1.3 537.5412 7525.5768 468 5760 1765.5768 1.5 90 5400 90 360  1.2799 1.3 460.7496 7986.3264 468 6228 1758.3264 1.6 96 5760 96 360  1.0666 1 383.958 8370.2844 360 6588 1782.2844 1.7 102 6120 102 360  0.8532 1 307.1664 8677.4508 360 6948 1729.4508 1.8 108 6480 108 360  0.6399 1 230.3748 8907.8256 360 7308 1599.8256 1.9 114 6840 114 360  0.4266 0 153.5832 9061.4088 0 7308 1753.4088 2 120 7200 120 360  0.2133 0 76.7916 9138.2004 0 7308 1830.2004 2.1 126 7560 126 360 0 0 0 9138.2004 0 7308 1830.2004
Gambar 6. Hidograf inflow dan outflow pompa di Waduk KFT 0 0.5 1 1.5 2 2.5 0 0. 2 0. 4 0. 6 0. 8 1 1. 1 1. 3 1. 5 1. 7 1. 9 2. 1 De bi t In flo w /O utf lo w (m 3/ s) Waktu (Jam) Hidograf Inflow dan Outflow Inflow Outflow
Gambar 7. Massa inflow dan Massa outflow pompa di Waduk KFT
Gambar 6 dan 7 merupakan pembuatan hidograf banjir dilakukan dengan hidograf segitiga, dimana dilakukan perbandingan massa inflow dan massa outflow serta debit inflow dan debit outflow . Debit inflow merupakan debit yang didapatkan dari dari curah hujan sementara debit outflow merupakan debit yang akan dikeluarkan dengan bantuan pompa. Gambar 6 dan 7 memberikan penjelasan bahwa debit curah hujan lebih besar daripada debit yang akan dikeluarkan oleh pompa yang akan ditampung di dalam kolam penampungan KFT.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1. Kapasitas saluran eksisting pada tanggal 1-3 Januari 2020 terdapat 23 saluran yang tidak memenuhi dan 61 saluran yang memenuhi.
2. Periode Curah Hujan yang digunakan yaitu periode 2 tahun dengan metode Chi-Square Log Pearson III.
3. Permasalahan banjir pada sistem drainase kawasan Perumahan KFT -  Cengkareng Barat disebabkan oleh ketidakmampuan beberapa saluran drainase menampung dan mengalirkan debit yang melimpas. Selain itu juga disebabkan oleh kontur  yang mempunyai ketinggian sama dengan nilai antara 0,0002 sampai 0,005 .
4. Solusi yang dapat dilakukan untuk menanggulangi banjir di Perumahan KFT – Cengkareng Barat  adalah dengan mengubah dimensi saluran drainase (tabel 6)dan menambah pompa.

## Saran
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan disarankan untuk melakukan normalisasi saluran secara berkala. Selain itu juga diperlukan sosialisasi yang dilakukan oleh kepala desa atau pemerintah daerah kepada masyarakat dan warga mengenai penjagaan kualitas saluran dan penanganan banjir yang baik dan tepat.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Standarisasi Nasional. SNI 2415:2016 (Tata Cara Perhitungan Debit Banjir Recana) . Badan Standardisasi Nasional, 2016.
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemprov DKI Jakarta. Data jumlah penduduk kelurahan Cengkareng Barat . Portal Resmi Provinsi DKI Jakarta, 2020. Haryono, Yosef. Drainase . Jakarta: Jurusan Teknik Sipil-Fakultas Teknik Universitas Tarumanagara, 2016. Istiarto. Simulasi aliran 1-dimensi dengan bantuan paket program hidrodinamika HEC-RAS . Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik UGM, 2014.
Menteri Pekerjaan Umum. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014. Kementerian Pekerjaan Umum, 2014.
Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Jakarta Barat. Sebaran Titik Banjir kelurahan Cengkareng Barat . Sumber Daya Air Kota Jakarta Barat, 2020.
Suripin. Sistem Drainase Yang Berkelanjutan . Andi, 2004. Upono, et al. “Pemilihan Distribusi Probabilitas Pada Analisa Hujan dengan Metode Goodness of Fit Test.” Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan, vol. 18, no. 2, 2016, pp. 141-143.
0 2000 4000 6000 8000 10000 0 0. 2 0. 4 0. 6 0. 8 1 1. 1 1. 3 1. 5 1. 7 1. 9 2. 1 Vo lu me (m3 Waktu (Jam) Massa Inflow dan Massa Outflow
Inflow Outflow
Analisis Penyebab Banjir dan Solusinya pada Perumahan KFT-Cengkareng Barat