Abstrak — Partial  discharge (peluahan sebagian) merupakan suatu fenomena yang terjadi pada tegangan tinggi. Secara  definisi,  partial  discharge adalah  terjadinya  pelepasan muatan bunga api listrik yang terjadi pada isolasi suatu bahan. Partial  discharge merupakan  peristiwa  peluahan  listrik  yang terjadi sebagian kecil sehingga menghubungkan dua elektrode yang  seharusnya  tidak  terhubung.  Hal  ini  apabila  dibiarkan dapat  mengakibatkan terjadinya  kegagalan  isolasi.  Partial discharge dapat terjadi pada bahan isolasi padat, bahan isolasi cair maupun bahan isolasi gas.Pada penulisan Tugas Akhir ini penelitian  partial  discharge  akan  dilakukan  pada  isolasi  gas yaitu  udara  bebas  dengan  menggunakan  elektrode  yang berbentuk  jarum,  silinder  tumpul,  dan  datar.  Sedangkan bahan  jenis  yang  digunakan  antara  lain  kuningan,  baja,  dan aluminium. Dari serangkaian pengujian yang sudah dilakukan maka  didapatkan  nilai  tegangan  pra-peluahan  dan  nilai arusnya  untuk  masing-masing  elektrode.  Setelah  pengujian maka  tahap  selanjutnya  adalah  pengambilan  foto  SEM.  Foto SEM  dilakukan  untuk  mengetahui  seberapa  besar  pengaruh tegangan  pra-peluahan  terhadap  pengikisan  ujung  elektrode jarum diameter 1 mm.
Kata  kunci  :  Partial  discharge,  Isolasi  gas,  teganganpra- peluahan,Ketidakseragaman medan

## I. PENDAHULUAN
IKA  kita  mendiskusikan  tentang  tegangan  tinggi,  maka kecenderungan  yang  akan  kita  diskusikan  adalah mengenai  sistem  penyaluran  tenaga  listrik.  Dalam  sistem tegangan  tinggi  terdapat  sebuah  fenomena partial discharge . Partial  discharge merupakan  peristiwa  peluahan listrik yang terjadi sebagian kecil sehingga menghubungkan dua  elektrode  yang  seharusnya  tidak  terhubung. Hal  ini apabila dibiarkan dapat mengakibatkan terjadinya kegagalan isolasi.Penyebaran tegangan tembus pada celah udara dalam jarak yang besar dapat dijelaskan dengan mempertimbangkan  mekanisme  sebelum  terjadi  pelepasan partial  discharge . Pengujian partial  discharge dengan menggunakan batang dengan batang maupun batang dengan bidang  datar  mengakibatkan  penyebaran  yang  besar terhadap  nilai  tegangan  tembus  pada  sela  jarak  tertentu. Fenomena partial discharge merupakan bagian yang penting dalam  teknik  tegangan  tinggi  terutama  dalam  bidang  yang tidak seragam (non uniform fields). Partial discharge dapat terjadi  didalam  peralatan  seperti  didalam  kabel  dan transformator.Dalam  penelitian  yang  sudah  dilakukan sebelumnya, pengujian hanya dilakukan dengan mempertimbangkan  pengaruh  bentuk  elektrode.Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis ingin melakukan pengujian untuk  mengetahui  pengaruh  bentuk,  jenis,  dan  ukuran elektrode  terhadap  fenomena partial  discharge dengan menggunakan  sumber  tegangan  AC. Sedangkan  untuk elektrode  yang  digunakan  menggunakan  bahan  jenis kuningan, baja, dan aluminium  yang dibagi menjadi bentuk elektrode datar, jarum ,dan silinder tumpul.
II.DASAR TEORI A. Karakteristik Dasar Gas
Pembawa  muatan  dalam  gas  yang  terdiri  dari  elektron- elektron  dan  ion-ion  sangat  berpengaruh  terhadap  proses kegagalan  dalam  bahan  isolasi gas.  Karakteristik  pembawa muatan  pada  gas  dipengaruhi  oleh  pergerakan  molekul. Pembawa muatan ini dapat bergerak bebas karena pengaruh dari  medan  listrik.  Pembawa  muatan  pada  gas  dapat terbentuk  melalui  proses  ionisasi.Saat  terjadinya  proses ionisasi, suhu disekitar elektrode akan naik secara bertahap. Kenaikan  suhu  ini  diakibatkan  oleh  pergerakan  termal sebuah  molekul  dalam  gas  yang  tak  beraturan.  Pergerakan molekul ini dapat digambarkan seperti pada gambar 1.

## Gambar 1.  Pergerakan molekul dalam gas
Pada  saat  proses  peluahan  dalam  gas,  pergerakan  termal molekul  gas  bergerak  sejauh  1mm  dalam  1 ,  sedangkan elektron  bergerak  sejauh  100mm.  Pada  saat  terjadi  proses benturan  terdapat  pertukaran  energi  antar  molekul.Proses benturan ini dapat mengakibatkan ionisasi sehingga pembawa muatan (elektron) akan bertambah. Saat energi dan kecepatan pembawa muatan  melampaui  suatu batas nilai tertentu maka proses kegagalan pada isolasi gas akan terjadi [1]. Saat terjadi benturan, partikel elektron dan ion akan menyerap energi dari medan listrik. Benturan antara molekul dengan partikel netral akan meningkatkan kecepatan pembawa muatan pada gas dan ketika  kondisi  tersebut  terus  berlangsung,  maka  kecepatan pembawa  muatan  akan  terhenti  pada  batas  nilai  tertentu. Sebelum  berbenturan  dengan  partikel  lain,  partikel  pada  gas bergerak  sepanjang  jalur  bebas  .  Jalur  bebasini  disebut dengan  jalur  bebas  rata-rata ( ) .  Jalur  bebas  rata-rata  ini sangat  berpengaruh  terhadap  proses  peluahan  gas.  Pada benturan  tingkat  lanjut,  partikel  akan  mentransfer  sebagian energinya  kepada  partikel  lain.  Setelah  beberapa  kali  proses benturan,  ion  akan  mencapai  kecepatan  akhir.  Ion  akan berhenti bergerak karena transfer energi ion ke partikel netral yang terlalu besar selama berbenturan.
B. Kegagalan pada Medan Tak-Seragam
Pada  medan  yang  seragam  atau  medan  yang  memiliki  nilai ketidakseragamanlemah,  kegagalan  streamer  terjadi  tanpa didahului  oleh  proses  pra-peluahan (voltage  inception). Pra- peluahan  dan  korona  akan  terbentuk  pada  tingkat ketidakseragaman  medan  yang  lebih  tinggi [2] seperti  yang terlihat pada gambar 2.

## Pengaruh Bentuk dan Material Elektrode terhadap Partial Discharge
Wildan Rahadian Putra, I Made Yulistya Negara, dan IGN Satriyadi Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111
E-mail : yulistya@ee.its.ac.id
J
Gambar  2. Tegangan  gagal  dan  tegangan  mula  pra-kegagalan  tergantung pada tingkat kehomogenan
Proses  pra-peluahanakan  berkembang  menjadi  peluahan apabila  nilai  tegangan  dinaikkan.  Terjadinya  kegagalan diakibatkan  oleh  adanya  Streamer  dan  Leader.  Muatan ruang terbentuk  melalui proses  pra-peluahan  yang biasanya terjadi  pada  elektrode  yang  runcing.  Elektrode  yang memiliki  ujung  yang  runcing  sangat  berpengaruh  terhadap proses pra-peluahan. Pengaruh tersebut biasa disebut dengan efek  polaritas.  Efek  polaritas  terbentuk  akibat  adanya perbedaan  pergerakan  elektron  dan  ion,  interaksi  antara medan  muatan  ruang,  pembentukan  muatan  ruang  dan perbedaan  pembentukan  peluahan.  Seiring  dengan peningkatan nilai tegangan, peluahan yang akan terjadi pada elektrode  yang  memiliki  tingkat  ketidakhomogenan  tinggi adalah sebagai berikut :
 Korona
 Streamer
 Leader
 Kegagalan
C. Korona
Korona merupakan sebuah fenomena yang sering terjadi pada peralatan tegangan tinggi. Penyebab timbulnya korona adalah  medan  yang  memiliki  tingkat  ketidakseragaman tinggi.  Pada  karakteristik  arus-tegangan  korona  merupakan glow  pada  tekanan  yang  tinggi.  Keberadaan korona  pada sistem  transmisi  tegangan  tinggi  sangat  merugikan,  karena korona  menyebabkan  rugi-rugi  daya  serta  kekuatan  bahan isolasi akan mengalami penurunan akibat tumbukan bertubi pada  bahan  isolasi  dan  reaksi  kimia  yang  terbentuk  akibat korona.    Korona memiliki  frekuensi  yang  tinggi  sehingga tidak jarang korona dapat mengganggu sistem telekomunikasi  radio.Disisilain  korona  juga  memiliki beberapa  manfaat  dalam  dunia  industri.  Beberapa  aplikasi industri  memanfaatkan fenomena  korona  ini  seperti  elektro filter ( electrical precipitator) maupun pengecatan elektrostatik  ( electrostatic  painting ).  Bentuk  fisik  suatu korona  dipengaruhi  oleh  polaritas  tegangan.Antara  korona dengan tegangan  AC  maupun  DC tidak terdapat perbedaan yang  mencolok.Pada tegangan positif, korona timbul dalam bentuk lapisan putih  kebiruan pada  keseluruhan permukaan kawat  penghantar  atau  elektrode.Pada  tegangan  negatif, korona timbul dalam bentuk spot-spot glow kemerahan yang tersebar pada kawat konduktor.
D. Jarum positif-Plat (Korona positif)
Luruhan  pada  jarum  positif-Plat  terbentuk  akibat  dari adanya  elektron  mula  yang  berada  didepan  jarum  sehingga membentuk  muatan  ruang  positif pada  medan. Jika muatan ruang  positif    ini  cukup  besar,  maka  kuat  medan  akan menurun  dan  peluahan  akan  terhenti. Proses  ini  akan kembali  terjadi  pada  saat  medan  elektrostatik  kembali
terbentuk dan ion telah bergerak menuju elektrode. Namun, kuat  medan  pada  ruang  gas  ke  arah  katode  semakin  kuat sehingga  ujung  elektrode  seolah-olah  tampak  bergeser  dan selanjutnya  akan terjadi  kegagalan.  Jarak  sela  dalam  kasus ini  sangat  berpengaruh,  karena  apabila  jarak  sela  semakin besar,  maka  proses  kegagalan  akan  semakin  cepat  terjadi. Meningkatnya  jarak  sela  menyebabkan  distribusi  medan akan  semakin  tidak  seragam  dan  saat  nilai  tegangan ditingkatkan, maka akan timbul filament bercabang. Bentuk peluahan  ini  disebut  dengan  Streamer.  Pada  saat  dalam keadaan steady  state, streamer  akan  berkembang dalam berbagai  bentuk  frekuensi  dan  memberikan  peningkatan arus  yang  sebanding  dengan  panjang  fisik  streamer. Streamer ini sering disebut dengan streamer onset atau burst pulse. Peluahan  akan  bertahan  dengan  sendirinya  ( self sustained) apabila nilai tegangan dinaikkan. Jika keadaan ini berlangsung secara terus menerus,  maka akan muncul glow disekitar anode. Pendar yang muncul ini akan meningkatkan nilai  arus  secara  bertahap  namun  bersifat  fluktuatif.  Arus yang  terus  meningkat  ini akan  menimbulkan  streamer  baru dan  akan  mengakibatkan  terjadinya  kegagalan.  Proses korona positif dapat dilihat pada gambar 3

## Gambar 3. Proses Jarum positif-Plat
E. Jarum negatif-Plat (Korona negatif)
Metode  jarum  negatif-Plat  merupakan  metode  yang sangat baik untuk digunakan dalam melakukan pengamatan mekanisme  fisik  suatu  korona[1].  Sedangkan  tegangan impuls  merupakan  tegangan  yang  sangat  baik  dalam melakukan  pengamatan  korona,  karena  tegangan  impuls akan menghilangkan pengaruh dari muatan ruang yang akan mempengaruhi  keadaan  medan  sela.  Secara  visual,  metode jarum  negatif-Plat dapat digambarkan pada gambar 4. Pada mekanisme korona negatif, variasi ketidakhomogenan suatu medan  diperoleh  dengan  cara  memvariasikan  jari-jari elektrode jarum. Dalam hal ini elektron mula akan terbentuk tepat  di  depan  jarum  melalui  proses  emisi  elektrode  jarum. Pengaruh  peluahan  terhadap  elektrode  jarum  adalah terkikisnya ujung-ujung dari elektrode jarum sebagai imbas dari adanya peluahan yang terjadi secara konstan.

## Gambar 4.  Proses jarum-plat negatif
Dari  gambar  diatas  terlihat  bahwa  elektron  mula terbentuk  didepan  elektrode  jarum.  Jika  kepala  luruhan melewati  batas  kritis ,  maka  kuat  medan  akan  terlalu lemah  sehingga  perkembangan  anak  luruhan  akan  terhenti. Terhentinya  perkembangan anak luruhan serta melemahnya kuat  medan  didepan  elektrode  jarum  diakibatkan  oleh adanya  awan  ion  negatif.  Luruhan  baru  akan  terbentuk melalui proses emisi elektron sekunder. Elektron yang telah
terbentuk akan terdorong ke luar daerah medan yang tinggi ( x > ) dan menjadi ion negatif yang relatif statis[1]. Muatan ruang negatif akan bergerak lambat menuju ke anode hingga pada akhirnya peluahan akan terbentuk kembali.

## F. Pengaruh Kekasaran Elektrode pada Kegagalan
Dari  berbagai  analisa  yang  sudah  dilakukan,  pengaruh dari  kekasaran  elektrode  tidak  dapat  dihindarkan  terhadap proses  kegagalan.  Akibat  dari  kekasaran  elektrode menyebabkan  peningkatan  medan  pada  permukaan elektrode.  Pada  permukaan  elektrode  yang  sudah  dipoles tingkat  kekasaran  masih  mencapai  3 sampai  dengan 6 [1] .  Gambar  5 memperlihatkan  peningkatan  medan karena kekasaran elektrode.
Gambar 5. Peningkatan medan karena kekasaran elektroda

## III. PENGUJIAN

## A.  Elektrode
Elektrode  yang  digunakan  dalam  pengujian  terdiri  dari elektrode  datar,  elektrode  jarum,  dan  elektrode  silinder tumpul.  Sedangkan  bahan  jenis  elektrode  tersebut  terbuat dari  kuningan,  baja,  dan  aluminium.  Untuk  diameter elektrode  jarum  yang  digunakan  yaitu  1  mm  dan  1,1  mm. Berikut  dibawah  ini  akan  ditampilkan  gambar  pengujian yang dilakukan pada laboratorium tegangan tinggi.
Gambar 8. Pengujian kombinasi elektrode jarum dan  datar kuningan
Gambar 9. Pengujian kombinasi elektrode jarum dan tumpul baja
Gambar 10. Pengujian kombinasi elektrode tumpul dan datar aluminium
Gambar  diatas  menunjukkan  serangkaian  pengujian  yang dilakukan  pada  laboratorium  tegangan  tinggi.  Pada  gambar 8 merupakan  pengujian  dengan  kombinasi  elektrode  jarum dan  datar  yang  terbuat  dari  kuningan.  Gambar  9 adalah pengujian  dengan  kombinasi  elektrode  jarum  dan  silinder tumpul  baja,  sedangkan  gambar  10 pengujian  dengan kombinasi  elektrode  silinder  tumpul  dan  jarum  aluminium. Terlihat  kabel  merah  pada  gambar  merupakan  media penyalur  daya  sedangkan  kabel  kuning  merupakan grounding.

## B. Rangkaian pengujian
Sumber tegangan yang digunakan pada pengujian ini adalah tegangan  AC.  Berikut dibawah  ini  akan  ditampilkan rangkaian pembangkitan tegangan tinggi AC.

## Gambar 11. Rangkaian pembangkitan tegangan tinggi AC

## C.  Langkah-langkah pengujian
Hal  yang  pertama  kali  dilakukan  dalam  pengujian  ini adalah  membuat rangkaian  pembangkitan  tegangan  tinggi AC  seperti  pada  gambar  11.  Setelah  rangkaian  pengujian telah  dipasang  maka  tahap  selanjutnya  adalah  memasang elektrode  yang  akan  diuji.  Elektrode  yang  diuji  meliputi elektrode  jarum,  elektrode  datar,  dan  elektrode  silinder tumpul dengan bahan jenis yang terbuat dari kuningan, baja, dan  aluminium.  Selanjutnya  mulai  lakukan  pengujian dengan  mengatur test  method dari control  box pada  posisi AC. Jangan lupa tempatkan transformator pengatur tegangan pada  kedudukan  0%.  Pada  bagian  lain  tempatkan master switch di  bagian  belakang  pada  kedudukan  I.  Langkah selanjutnya adalah putar saklar kunci kontak hingga tombol cendawan  terangkat  sedikit  dan  tarik  kuncinya  setelah itu.Tekan tombol warna hijau pada kiri bawah panel control box.Untuk  mengatur  tegangan  yang  diinginkan  dapat dilakukan  pada  kVmeter.  Bila  sampai  terdengar  suara mendesis  yang  berarti  telah  muncul  tegangan  pra-peluahan maka  catat  nilai  tegangan  pra-peluahan  dan  arus  yang muncul  menggunakan clamp arus  yang  dikaitkan  pada  sisi grounding. Tekan  tombol  berpendar  merah  yang  ada  pada bagian bawah  panel  depan  untuk  melakukan  pemadaman instalasi.

## IV. HASIL PENGUJIAN DAN  ANALISIS
A. Hasil Pengujian Tabel 1. Data Pengujian
Tabel 2. Data arus

## B. Analisis Pengujian
Dari  data  hasil  pengujian  diatas  maka  terlihat bahwa kombinasi  elektrode  yang  paling  cepat  mencapai  tegangan pra-peluahan  adalah  elektrode  jarum  dan  datar.  Hal  itu berlaku  untuk  kesemua  jenis  bahan  baik  pada  elektrode jarum  berdiameter  1  mm  maupun  1,1  mm.  Faktor  yang menyebabkan elektrode jarum dan datar menjadi kombinasi elektrode  yang  paling  cepat  mencapai  tegangan  pra- peluahan  adalah  dikarenakan  kedua  elektrode  memiliki tingkat  ketidakseragaman  medan  yang  tinggi  jika dibandingkan dengan kombinasi elektrode yang lainnya. Hal tersebut  sesuai  dengan  teori  yang  menyatakan  bahwa semakin  tinggi  tingkat  ketidakhomogenan  suatu  medan, maka  semakin  cepat  pula  medan  tersebut  mencapai  nilai tegangan pra-peluahan. Dari data diatas juga terlihat bahwa semakin  besar  ukuran  elektrode  maka  semakin  besar  pula nilai  tegangan  pra-peluahannya.  Data  diatas  juga menunjukkan  bahwa  tidak  terdapat  perbedaan  yang mencolok  pada  nilai  tegangan  pra-peluahan  baik  pada elektrode  berbahan  jenis  kuningan,  baja,  dan  aluminium. Hal  itu  disebabkan  karena  pengaruh  jenis  bahan  hanya terjadi pada pengujian korona, sedangkan pada pengujian ini hanya sebatas pada waktu elektrode mencapai tegangan pra- peluahan.

## C. Pengambilan foto SEM
Dibawah  ini  akan  ditampilkan  foto  hasil  pengambilan objek menggunakan teknologi SEM yang telah dilakukan di laboratorium Material dan Metalurgi ITS.Adapun pengambilan foto SEM bertujuan untuk mengetahui dampak pemberian tegangan pra-peluahan selama 7 detik pada ujung permukaan elektrode jarum kuningan, elektrode jarum baja, dan elektrode jarum aluminum berdiameter 1 mm.
Gambar  12. Permukaan  elektrode  kuningan  sebelum  diberi  tegangan  pra- peluahan
Gambar  13. Permukaan elektrode  kuningan  sesudah  diberi  tegangan  pra- peluahan
Gambar 14. Permukaan elektrode aluminium sebelum diberi tegangan pra- peluahan
Gambar 15. Permukaan elektrode aluminium sesudah diberi tegangan pra- peluahan
Gambar  16. Permukaan  elektrode  baja  sebelum  diberi  tegangan  pra- peluahan
Gambar  17. Permukaan  elektrode  baja  sesudah  diberi  tegangan  pra- peluahan
Berikut  dibawah  ini  akan  ditampilkan  tabel  mengenai kondisi  elektrode  jarum diameter  1  mm  sebelum  dan sesudah diberi tegangan pra-peluahan.
Tabel 3. Data mengenai kondisi elektrode jarum 1 mm Jenis Bahan Kondisi elektrode Sebelum Sesudah Kuningan 77,52 331,6 Baja 216,3 436,5 Aluminium 106,6 479,3
Dari  data diatas  terlihat  bahwa  semua  elektrode  jarum dari  bahanjenis  kuningan,  baja,  dan  aluminium  mengalami pelebaran  pada  diameternya  setelah  diberi  tegangan  pra- peluahan.Hal  itu  disebabkan  karena  kerapatan  permukaan elektrode  jarum  mengalami  pengikisan  sebagai  akibat pemberian  nilai  tegangan  pra-peluahan.  Untuk  elektrode jarum  berbahan  jenis  kuningan  terdapat  penambahan panjang  diameter  sebesar  254,08 dari  panjang  semula. Pada  elektrode  jarum  berbahan  jenis  baja  pertambahan panjang diameter  yang terjadi sebesar 220,2 . Sedangkan untuk  elektrode  jarum  berbahan  jenis  aluminium  terjadi perubahan  panjang  diameter  sebesar  372,7 . Dari  data dan fakta tersebut maka dapat dilihat bahwa elektrode jarum berbahan  jenis  aluminium  mengalami  pengikisan  yang paling  besar.  Hal  itu  ditandai  dengan  paling  besarnya  nilai panjang  diameter  permukaan  setelah  diberi  tegangan  pra- peluahan.Hal itu sesuai dengan karakteristik dari aluminium yang  mudah  terkikis.Sedangkan  elektrode  jarum  berbahan jenis baja terlihat yang paling kecil nilai perbesaran panjang diameternya. Hal  itu  dikarenakan  bahan  jenis  baja merupakan  salah  satu  logam  yang  tidak  mudah  terkikis, kuat, dan lebih keras daripada aluminium.

## V. PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dari pengujian yang  telah  dilakukan  mengenai partial  discharge, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1) Untuk  kombinasi  elektrode  yang  paling  cepat  mencapai tegangan  pra-peluahan  untuk  kesemua  jenis  bahan  adalah elektrode  jarum  dan  datar.  Hal  tersebut  disebabkan  karena kombinasi  elektrode  jarum  dan  datar  memiliki  tingkat ketidakseragaman  medan  yang  tinggi  jika  dibandingkan dengan elektrode yang lain.
2) Untuk  pengaruh  ukuran  elektrode  jarum  terhadap partialdischarge tidak terlalu signifikan. Hal itu terlihat dari nilai  tegangan  pra-peluahan  yang  dihasilkan  dari  elektrode jarum  berdiameter  1mm  dan  1,1 mm  tidak  terdapat perbedaan  yang  besar walaupun  berdasarkan  data  terlihat semakin  besar  elektrode  maka  nilai  tegangan  pra-peluahan juga akan semakin besar.
3) Jika  dilihat  berdasarkan  data  hasil  pengujian  maka  jenis bahan baik elektrode  jarum berdiameter  1 mm dan 1,1  mm tidak  ada  selisih  yang  besar pada  nilai  tegangan  pra- peluahannya.  Hal  itu  dikarenakan  pada  tegangan  pra- peluahan,  jenis  bahan  suatu  materi  tidak  banyak berpengaruh.  Jenis  bahan  suatu  materi  akan  berpengaruh sangat besar pada pengujian korona.
4)  Elektrode  jarum  berbahan  jenis  aluminium  menjadi elektrode  yang  paling  besar  mengalami  pengikisan.  Hal  itu ditandai  dengan  paling  besarnya  nilai  panjang  diameter permukaan  setelah  diberi  tegangan  pra-peluahan  dengan selisih sebesar 372,7 dari panjang semula. Hal itu sesuai dengan  karakteristik  dari  aluminium  yang  mudah  terkikis. 5)    Elektrode  jarum  berbahan  jenis  baja  menjadi  elektrode yang  paling  kecil  nilai  perbesaran  panjang  diameternya dengan selisih sebesar 220,2 dari panjang semula. Hal itu dikarenakan  bahan  jenis  baja  merupakan  salah  satu  logam yang  tidak  mudah  terkikis,  kuat,  dan  lebih  keras  daripada aluminium.

## B. Saran
Saran  yang  diberikan  setelah  dilakukan  analisis  data pengujian  mengenai partial  discharge adalah  sebagai berikut :
1) Untuk  pengujian  menggunakan  elektrode  jarum  dan silinder tumpul usahakan agar kedua ujung elektrode saling berhadapan  lurus  agar  proses  tegangan  pra-peluahan  cepat terjadi.
2) Usahakan  saat  terdengar  suara  mendesis  yang menandakan  timbulnya  tegangan  pra-peluahan  untuk langsung  dilakukan  pencatatan  nilai  tegangan  pra-peluahan dan  nilai  arusnya  serta  jangan  membiarkan  pemberian tegangan  pra-peluahan  lebih  dari  7  detik  agar  didapat  data pembanding  kondisi  permukaan  elektrode  sebelum  dan sesudah  pemberian  tegangan  pra-peluahan  yang  lebih akurat.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] I Made Yulistya Negara.,2013. “ Teknik Tegangan Tinggi : Prinsip dan Aplikasi Praktis” , Graha Ilmu.,
[2] MS  Naidu.,  1995.  “ HighVoltage  Engineering  :  Second  Edition ”., McGraw-Hill.,