Volume 6 Nomor 2, September  2022, pp. 1268-1282 ISSN:  2548-9771/EISSN:  2549-7200 https://tunasbangsa.ac.id/ejurnal/index.php/jsakti

## Rancang Bangun Alat Praktek Simulasi Monotoring Keseimbangan Beban Listrik 3 Fasa Berbasis Iot
Deitje Pongoh 1 , Marson Budiman 2 1 Program  Studi Teknik Listrik, Politeknik Negeri  Manado, Indonesia
2 Program  Studi Teknik Komputer,  Politeknik Negeri  Manado,  Indonesia e-mail: marsonbudi@elektro.polimdo.ac.id

## Abstract
The  3  phase  system  was  developed  because  it  has  the  advantage  that  the  transmitted  power can be greater than a 1 phase system with the same conductor size and electric current. This 3 - phase  electricity  monitoring  is  carried  out  to  determine  the  condition  of  the  3-phase  electric current  leading  to  the load whether it is balanced or not. The purpose of making this tool is to design  a  balance load monitoring tool via a smartphone remotely. Internet of  Things (IoT) is a concept  that  aims  to  expand  the  benefits  of  continuously  connected  internet  connectivity. PZEM-004T  is  a  hardware  that  functions  to  measure  parameters  of  voltage,  current,  active power,  and  power  consumption  (wh). NodeMCU  is  an  open  source  IoT  platform  and  an electronic  board  based  on  the  esp8266  chip  with  the  ability  to  run  microcontroller  functions and also an internet connection. The method used in this research is the design, manufacture of tools  and  testing.  In  software  testing  aims  to  assess  the  functions  of  the  application  running well  and  to  test  the  relationship  between  hardware  and  software  as  a  program. The test steps include  testing  from  NodeMCU  8266  to  the  PZEM  004T  sensor  where  this  sensor  is  a  current, voltage  and  power  measuring  sensor.  This test uses the Internet of Things for monitoring from the  web.  The  results  of  the  study  are  a  monitoring  tool  where  the  measured  load  in the R S T phase can be seen from the LCD screen and monitored remotely  via a smartphone.
Keywords : Load Balance, Pzem-004T,  NodeMCU

## Abstrak
Sistem  3  phase  dikembangkan  karena  memiliki  keunggulan  yaitu  daya  yang  ditransmisikan bisa  lebih  besar  dibanding  system  1  phase  dengan  besar  penghantar  dan  arus  listrik  yang sama.  Monitoring listrik 3 fasa ini dilakukan untuk mengetahui kondisi arus listrik 3 fasa yang menuju  ke  beban  apakah  seimbang  atau  tidak.  Tujuan  dalam  pembuatan  alat  ini  merancang alat  monitoring  beban  keseimbangan  lewat  smartphone  dari  jarak  jauh.  Internet  of  Things (IoT)  merupakan  suatu  konsep  yang  bertujuan  untuk  memperluas  manfaat  dari  konektivitas internet  yang  tersambung  secara  terus  menerus.  PZEM-004T adalah hardware yang berfungsi untuk mengukur parameter dari  tegangan, arus, daya aktif, dan konsumsi daya (wh). NodeMCU merupakan  sebuah  open  source  platform  IoT  dan  sebuah  board elektronik yang berbasis chip esp8266  dengan  kemampuan  menjalankan  fungsi  mikrokontroler  dan  juga  koneksi  internet. Adapun  metode  yang    digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  perancangan,  pembuatan  alat dan  pengujian.  Dalam  pengujian  perangkat  lunak  bertujuan  untuk  menilai  fungsi -fungsi pada aplikasi  berjalan  dengan  baik  serta  menguji  hubungan  antara  perangkat  keras  dengan perangkat  lunak  sebagai  program.  Langkah-langkah  pengujian  yang  meliputi  pengujian  dari NodeMCU  8266  ke  sensor  PZEM  004T  dimana  sensor  ini  sebagai  sensor  pengukur  arus, tegangan  dan  daya.  Pengujian  ini  menggunakan  Internet  of  Things  untuk  pemantauan  dari web.  Hasil  penelitian  berupa  alat  monitoring  dimana  beban  yang  terukur  pada  fasa  R  S  T dapat dilihat dari layar LCD dan dipantau dari jarak  jauh lewat  smartphone.
Kata kunci : Keseimbangan  Beban, Pzem-004T,  NodeMCU
Volume 6 Nomor 2, September  2022, pp. 1268-1282 ISSN:  2548-9771/EISSN:  2549-7200 https://tunasbangsa.ac.id/ejurnal/index.php/jsakti

## 1. PENDAHULUAN
Saat  ini  perkembangan  teknologi  sangat  pesat,  teknologi  yang  terjadi pada  alat  banyak  dioperasikan  secara  manual,  sehingga  efisiensinya dalam waktu,  tenaga  dan  keakuratan  tidak  maksimal.  Seperti  yang  kita  ketahui sekarang  ini  perkembangan  teknologi  sangat  pesat,  baik  itu  dalam  bidang pendidikan,  industri,  kesehatan  dan  lain  sebagainya  [4].  Sistem  listrik  tiga fasa sering digunakan konsumen atau industri dengan kebutuhan daya listrik yang  besar.  Hal  ini  dikarenakan  sistem  3 fasa lebih  ekonomis  dalam penghantaran  daya  listrik,  dibandingkan  dengan  sistem  2 fasa atau  1 fasa , dengan  ukuran  penghantar  yang  sama.  Sistem  listrik  3 fasa mampu menghantarkan daya listrik yang besar dan juga dapat memberikan daya ke beban  yang  membutuhkan  daya  listrik  yang  besar  seperti  motor  induksi 3 fasa dengan kapasitas yang besar [7]. Secara teori, sistem 3 fasa dapat mengalami keseimbangan fasa apabila beban yang digunakan juga seimbang diantara ketiga fasa R-S-T. Namun pada praktiknya, keseimbangan dari ketiga fasa sangat sulit di capai karena beban listrik  setiap  rumah  ataupun  industri  belum  tentu  indentik.  Apabila  terjadi ketidak  seimbangan fasa antara fasa R-S-T, maka besar arus listrik tiap fasa tidak  sama,  sehingga  arus  netral  tidak  lagi  0  A.  semakin  besar  ketidak seimbangan fasa, maka arus netral akan semakin besar [8].
Monitoring listrik  3 fasa ini  dilakukan  untuk  mengetahui  kondisi  arus listrik  3 fasa yang  menuju  ke  beban  apakah  seimbang  atau  tidak.  Untuk monitoring keseimbangan fasa 3  dengan  cara  manual  menggunakan  alat Tang Ampere[8]. Kelebihan pada metode ini  ialah dengan monitoring sistem sudah  berbasis  android  tentunya  akan  menghemat  waktu  dan mempermudah  proses monitoring kondisi  listrik  3 fasa ,  namun  dari  sisi kekurangannya  sistem  ini ketika internet mati tentu data pada alat tersebut tidak dapat diakses tanpa adanya internet[4]. Penulis ingin mengembangkan metode  seperti  yang telah diuraikan di atas dengan memperluas jangkauan monitoring sehingga operator dapat melakukan monitoring dimana saja dan kapan  saja  selagi smartphone operator  terkoneksi  ke  internet  dan menambahkan  sistem  proteksi  sehingga  apabila  terjadi  ketidakseimbangan antar fasa , aliran distribusi menuju beban dapat diputuskan sebelum terjadi kerusakan  pada  peralatan  elektronik[8].  Ketidakseimbangan fasa yang dimaksud dalam tugas akhir ini adalah:
a) Terjadi penurunan atau kenaikan tegangan yang tidak sesuai standar.
b) Salah satu, dua atau tiga fasa loss.
c) Salah satu, dua atau tiga fasa drop voltage.
d) Salah satu, dua atau tiga fasa over voltage.
e) Fasa tidak berurutan dengan benar.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Tahap-tahap yang akan dilakukan sesi pembuatan :
a) Tahap Persiapan Pada bagian ini penulis ini bertujuan untuk mempersiapkan segala proses penulisan dan pembuatan alat skripsi ini.
Volume 6 Nomor 2, September  2022, pp. 1268-1282 ISSN:  2548-9771/EISSN:  2549-7200 https://tunasbangsa.ac.id/ejurnal/index.php/jsakti
b) Tahap Perancangan
Pada  tahap  ini  penulis  merencanakan  proses  perancangan  kebutuhan perancangan alat
c) Tahap Pelaksanaan
Tahap  ini  merupakan  proses  penulis  untuk  mengambil  data di lapangan dengan memonitoring menggunakan alat yang telah dirancang
d) Tahap Analisis
Tahap  ini  menjadi  bagian  penting  untuk  penulis  menyajikan  data  hasil pembuatan beserta evaluasi dari hasil perancangan alat dan pelaksanaan [1].

## 2.1. Diagram Blok
Diagram blok adalah diagram dari sebuah sistem, di mana bagian utama atau  fungsi  yang  diwakili  oleh  blok  dihubungkan  dengan  garis,  yang menunjukkan hubungan dari blok. Website yang dirancang penulis ini adalah website  untuk  memonitoring  beban  R,  S,  T  dengan  menghubungkan perangkat  program  android  ke  mikrokontroler  NodeMcu  menggunakan internet of things yang bertindak sebagai monitor.
Gambar 1. Blok Diagram
2.2. Blok Input (blok kuning)
Pada blok ini terdiri dari Catu Daya dan PZEM004T dimana Catu Daya ini  adalah  komponen  yang  memberikan  sumber  tegangan  ke  dalam rangkaian  alat,  sementara  sensor  PZEM004T  berfungsi  sebagai  pendeteksi tegangan, arus dan daya listrik.

## 2.3. Blok Procces (blok hijau)
Mikrokontroler NodeMcuESP8266 menjadi otak atau inti dalam sistem ini. Di program NodeMcu menggunakan Arduino Software IDE yang berbasis open  Source dan  menggunakan  bahasa  pemograman  C.  Program  perintah yang  telah  di- compile  diupload ke  dalam  NodeMcu,  kemudian  dihubungkan input yang  di  kirim  dari  PZEM  dan  melakukan  proses  data  selanjutnya  di output ke setiap module yang digunakan sesuai perintah pengguna.
Volume 6 Nomor 2, September  2022, pp. 1268-1282 ISSN:  2548-9771/EISSN:  2549-7200 https://tunasbangsa.ac.id/ejurnal/index.php/jsakti

## 2.4. Blok Output (blok biru)
Pada  blok  ini  terdiri  dari  lcd  dan  server  yang  merupakan  hasil  akhir dari perintah yang dikirim dari NodeMcu. Pada output led terdiri dari tiga led yang merupakan hasil akhir.

## 2.5. Diagram Alur (Flowchart)
Berikut adalah diagram alur dari Rancang Bangun Alat Praktek Simulasi Monotoring  Keseimbangan  Beban  Listrik  3  Fasa  Berbasis  Iot  seperti  yang ditunjuk pada Gambar 2 berikut .
Gambar 2. Diagram Alur (Flowchart)
2.6. Perancangan Hardware
Dalam  perancangan  sistem  ini,  bahan-bahan  dan  alat yang digunakan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
Gambar 3. Skema rangkaian sistem
Volume 6 Nomor 2, September  2022, pp. 1268-1282 ISSN:  2548-9771/EISSN:  2549-7200 https://tunasbangsa.ac.id/ejurnal/index.php/jsakti
Alat-alat yang digunakan :
a) NodeMcu ESP8266
b) Baseboard
c) Jack DC Female
d) PZEM004T
e) Kabel Jumper
f) LCD 20 x 4
g) IIC LCD
2.7. Perancangan Software
Pada  tahap  perancangan  software  ini  menggunakan  mikrokontroler Arduino  IDE yang dapat bekerja dan memproses data yang dikirimkan dari website  hanya  jika  didalamnya  sudah  dimasukkan listing program  atau sketch, program yang dimasukkan dimasukkan kedalam Arduino dibuat dan diupload  ke  Arduino  menggunakan tools pemograman Arduino IDE. Dalam setiap sketch memiliki  dua  buah  fungsi  penting  yaitu  “void  setup()  {}”  dan “void loop() {}”. Dimana void setup yang hanya dijalankan satu kali pada saat mikrokontroler  diberi  input  tegangan  listrik.  Sedangkan void  loop sifatnya berulang  yang  bekerja  pada  terus  menerus  mengeksekusi  nilai  perintah sesuai  dengan  variable  yang  sudah  di  deklarasi  sebelumnya.  Tampilan pembuatan program sebagai berikut.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  ini  dilakukan  pengujian  sistem  ini  memiliki  tujuan untuk  menguji  kinerja  serta  hubungan  antara  perangkat  keras  dengan perangkat lunak sebagai program aplikasi sistem. Dengan pengujian ini dapat diketahui apakah alat dan aplikasi yang telah dirancang dapat bekerja sesuai dengan  yang  diinginkan  atau  tidak.  Pengujian ini dilakukan pada perangkat keras dan pengujian fungsional pada perangkat lunak.

## 3.1. Pengujian Perangkat Lunak
Pengujian  perangkat  lunak  bertujuan  untuk  menilai  apakah  fungsi- fungsi  pada  aplikasi  berjalan  dengan  baik  serta  menguji  hubungan  antara perangkat  keras  dengan  perangkat  lunak  sebagai  program.  Pada  menu keseimbangan  beban  menampilkan  data  monitoring  realtime,  pengguna dapat mengatur tanggal pengukuran yang diinginkan untuk dibuka. Di menu keseimbangan  beban  menampilkan  data  ketika  sudah  ada  beban  yang terkoneksi  ke  IoT seperti tegangan, arus, daya dan power faktor. Pengguna bertujuan  agar  pengguna  dapat  membaca  data  monitoring  secara  mudah sehingga mengurangi kesalahan dalam pembacaan nilai.
Volume 6 Nomor 2, September  2022, pp. 1268-1282 ISSN:  2548-9771/EISSN:  2549-7200 https://tunasbangsa.ac.id/ejurnal/index.php/jsakti

## Gambar 4. Tampilan Menu Utama

## 3.2. Pengujian Perangkat Keras
Dalam  bagian  ini  akan  dibahas  mengenai  langkah-langkah  pengujian yang meliputi pengujian dari NodeMCU 8266 ke sensor PZEM 004T dimana sensor  ini  sebagai  sensor  pengukur  arus, tegangan dan daya. Pengujian ini menggunakan Internet of Things untuk pemantauan dari web.
a) Pengujian Sensor PZEM-004T
Sensor PZEM ini berperan sebagai sensor untuk mengukur berapa daya beban yang dipakai
Gambar 5. Sensor PZEM-004T
b) Pengujian NodeMCU ESP8266 Pengujian ESP8266 NodeMCU dilakukan dengan menggunakan jaringan WiFi dari NodeMCU yang sudah di setting ke hp kemudian dihubungkan.
Gambar 6. Mikrokontroler NodeMCU ESP8266
Volume 6 Nomor 2, September  2022, pp. 1268-1282 ISSN:  2548-9771/EISSN:  2549-7200 https://tunasbangsa.ac.id/ejurnal/index.php/jsakti

## 3.3. Pengujian sistem
Pengujian  ini  bertujuan  untuk  mengumpulkan,  menemukan, menuliskan  data,  informasi  dan  hasil  pada  lampu,    pengujian  ini menggunakan beban lampu LED 5W. Spesifikasi lampu yang dipakai adalah :
Merk : Opple Tegangan : 220-240V Arus : 38 mA Daya : 5W
Frequency   : 50/60 Hz

## a) Pengujian Fasa R
Berikut  hasil  pengujian  Lampu  LED  pada  Fasa  R  seperti  yang ditunjukkan pada Tabel 1 berikut.
Tabel 1. Pengujian Lampu LED pada Fasa R Volt  Ampere  Watt  Power Faktor 216 0,04 5,2 0,6
Pengujian fasa R dilakukan dengan beban lampu pada tegangan 216 Volt
Gambar 7. Grafik Fasa R pada Tegangan, Arus, Daya, Cosphi
Gambar 8. Grafik Fasa R pada tegangan dan arus
Gambar  7  dan 8 menampilkan grafik hasl pengukuran arus, tegangan, daya dan cosphi sebesar 0,6.
Volume 6 Nomor 2, September  2022, pp. 1268-1282 ISSN:  2548-9771/EISSN:  2549-7200 https://tunasbangsa.ac.id/ejurnal/index.php/jsakti
Gambar 9. Beban fasa R
Gambar 10. Tampilan LCD pada tegangan dan arus beban R
Gambar 11. Tampilan LCD pada daya dan cosphi beban R
Gambar 12. Tampilan monitoring tegangan, arus, daya, cosphi beban R pada web
Volume 6 Nomor 2, September  2022, pp. 1268-1282 ISSN:  2548-9771/EISSN:  2549-7200 https://tunasbangsa.ac.id/ejurnal/index.php/jsakti

## b) Pengujian Fasa S
Berikut hasil pengujian lampu LED pada fasa S seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2 berikut.
Tabel 2. Pengujian lampu LED pada fasa S Volt  Ampere  Watt  Power Faktor 215 0,04 5,2 0,6
Pengujian fasa R dilakukan dengan beban lampu pada tegangan 216 Volt
Gambar 13. Grafik Fasa S pada tegangan, arus, daya, cosphi
Gambar 14. Grafik Fasa S pada Tegangan dan Arus
Gambar 15. Beban fasa S
Volume 6 Nomor 2, September  2022, pp. 1268-1282 ISSN:  2548-9771/EISSN:  2549-7200 https://tunasbangsa.ac.id/ejurnal/index.php/jsakti
Gambar 16. Tampilan LCD pada tegangan dan arus beban S
Gambar 17. Tampilan LCD pada daya dan cosphi beban S
Gambar 18. Tampilan monitoring tegangan, arus, daya, cosphi beban S pada web

## c) Pengujian Fasa T
Berikut  hasil  pengujian  lampu  LED  pada  fasa  T  seperti  yang ditunjukkan pada Tabel 3 berikut.
Tabel 3 . Pengujian lampu LED pada fasa T Volt  Ampere  Watt  Power Faktor 215 0,04 4,9 0,6
Gambar 19. Grafik Fasa T pada tegangan, arus, daya, cosphi
Volume 6 Nomor 2, September  2022, pp. 1268-1282 ISSN:  2548-9771/EISSN:  2549-7200 https://tunasbangsa.ac.id/ejurnal/index.php/jsakti
Gambar 20. Grafik Fasa T pada tegangan dan arus
Gambar 21. Beban fasa T
Gambar 22. Tampilan LCD pada Tegangan dan Arus Beban T
Gambar 23. Tampilan LCD pada Daya dan Cosphi Beban T
Volume 6 Nomor 2, September  2022, pp. 1268-1282 ISSN:  2548-9771/EISSN:  2549-7200 https://tunasbangsa.ac.id/ejurnal/index.php/jsakti
Gambar 24 . Tampilan Monitoring Tegangan, Arus, Daya, Cosphi Beban T pada Web
d) Pengujian Fasa R, S, T Berikut  hasil  pengujian  lampu  LED  pada  fasa  R,  S,  T  seperti  yang ditunjukkan pada Tabel 4 berikut.
Tabel 4. Pengujian Lampu LED pada fasa R, S, T Volt  Ampere  Watt  Power Faktor 213 0,04 5,2 0,6 213 0,04 5,2 0,6 213 0,04 4,9 0,6
Gambar 25. Grafik Fasa R, S, T pada tegangan, arus, daya, cosphi
Gambar 26. Grafik Fasa R, S, T pada tegangan dan arus
Volume 6 Nomor 2, September  2022, pp. 1268-1282 ISSN:  2548-9771/EISSN:  2549-7200 https://tunasbangsa.ac.id/ejurnal/index.php/jsakti
Gambar 27. beban fasa R, S, T
Gambar 28. Tampilan LCD pada tegangan dan arus beban R, S, T
Gambar 29. Tampilan LCD pad a daya dan cosphi beban R, S, T
Volume 6 Nomor 2, September  2022, pp. 1268-1282 ISSN:  2548-9771/EISSN:  2549-7200 https://tunasbangsa.ac.id/ejurnal/index.php/jsakti
Gambar 30. Tampilan monitoring tegangan, arus, daya, cosphi beban R, S, T pada web
Gambar 31. Box Panel Pengukuran Beban Listrik 3 Fasa
4.  SIMPULAN Dari  hasil  penelitian,  dapat  di  simpulkan  sistem  monitoring  beban  3 fasa  dapat  berfungsi  dengan  baik  ditunjang  dengan  perangkat  pendukung aplikasi berbasis IoT. Pengujian dibuat secara simulasi beban tidak seimbang dengan skenario pengukuran Fasa “R” diberi beban sedangkan fasa “S” dan “T” tidak diberi beban, demikian untuk beban pada fasa “S” dan fasa “T”. hasil ditampilkan pada LCD dan web aplikasi monitoring beban 3 fasa.  Pengujian selanjutnya  dilakukan  pembebanan  pada  fasa  R,  S,  T,  diperoleh  hasil pengukuran  tegangan  rata-rata  214,2  Volt,  Arus  0,04  Ampere,  Daya  20,3 Watt,  dan  Power  factor  sebesar  0,6.  Kedepan  untuk  penelitian  selanjutnya dapat di tambahkan dengan beberapa skenario pengujian, serta dapat di uji pada beban yang berbeda seperti beban R, C, dan L.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  F.    S.    Jaya,    “Rancang    Bangun   Aplikasi   E-Commerce,” J.   Inform. Dan Rekayasa  Perangkat Lunak , vol. 1, no. 1, pp. 68–75, 2019.
[2]  M.  Hosoz  and  H.  M.  Ertunc,  “Artificial  Neural  Network  Analysis  of  an Automobile  Air  Conditioning  System”  Energy  Conv.  Man.,  Vol.  47,  pp. 1574-1587, July 2006.
[3]  Panduardi, F., & Haq, E. S.. Wireless Smart Home System Menggunakan Raspberry  Pi. Jurnal  Teknologi Informasi Dan  Terapan , 3 (1),  320–325,
2016.
Volume 6 Nomor 2, September  2022, pp. 1268-1282 ISSN:  2548-9771/EISSN:  2549-7200 https://tunasbangsa.ac.id/ejurnal/index.php/jsakti
[4]  Kurniawan. Purwarupa IoT (Internet Of Things) Kendali Lampu Gedung (Studi  Kasus  Pada  Gedung  Perpustakaan  Universitas  Lampung), 57 , 2016.
[5]  Arafat,  M.  K,    Sistem  Pengamanan  Pintu  Rumah  Berbasis Internet  Of Things  (  IoT  )  Dengan  ESP8266. Jurnal  Ilmiah  Fakultas  Teknik “Technologia,” 7 (4), 262–268, 2016.
[6]  A. Furqon, A. B. Prasetijo, and E. D. Widianto, “Rancang Bangun Sistem Monitoring  dan  Kendali  Daya  Listrik  pada  Rumah  Kos  Menggunakan NodeMCU dan Firebase Berbasis Android,” Ilm. Elektron. , vol. 18, no. 2, pp. 93–104, 2019.
[7]  T.  Nusa,  S.  R.  U.  A.  Sompie,  and  E.  M.  Rumbayan,  “Sistem  Monitoring Konsumsi Energi Listrik Secara Real Time Berbasis Mikrokontroler,” E- Journal Tek. Elektro Dan Komput. , vol. 4, no. 5, pp. 19–26, 2015.
[8]  B.  G.  Melipurbowo,  “Pengukuran  Daya  Listrik  Real  Time  Dengan Menggunakan  Sensor  Arus  ACS712,” Orbith ,  vol.  12, no. 1, pp. 17–23, 2016.
[9]  Y.  Huang,  Y.  Li,  F.  Chen,  X.  Zheng,  and  J.  Tang,  “A  Modified  Back  / Forward  Sweep  Method  Based  on  the  Electricity Consumption Data,” Energy Power Eng. , vol. 9, pp. 176–182, 2017.
[10]  E.   B.   Prasetya,   “Aplikasi   Kontrol   dan  Monitoring  Pembatas   Daya Listrik    Berbasis  Mikokontroler  ATMEGA328,” J.  UMJ ,  no.  10510,  pp. 53–56, 2017.
[11]  A.  Ansori,  “Studi  Pemanfaatan  Internet  of  Things  dan  Data  Mining untuk  Pengawasan  Bahan  Bakar  Minyak  (Studi  Kasus:  Perusahaan Pelayaran  Penumpang  Nasional),” Wave  J.  Ilm.  Teknol.  Marit. ,  vol.  12, no. 1, p. 31, 2018.
[12]  D.  Setiadi  and  M.  N.  A.  Muhaemin,  “Penerapan  Internet  Of  Things (Iot) Pada  Sistem  Monitoring  Irigasi  (Smart  Irigasi),” J. Infotronik , vol. 3, no.2, pp. 95–102, 2018.