Jurnal ELECTRON , Vol. 4, No.2, November 2023, Hal. 62-69 e-ISSN 2622-6588 / p-ISSN : 2830-523X Received: 12/09/2023, Revised: 07/11/2023, Accepted: 14/11/2023

## Penggunaan Software Wireshark untuk
Monitoring dan Troubleshooting pada Komunikasi Client Server IEC 61850
Muhammad Said Al Manshury 1*
PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan (UPDL) Semarang¹
* m.said@pln.co.id

## ABSTRACT
Transmission  data  (status,  measurement,  control)  between  Substation  Automation  Systems  (SAS)  is  different  from Conventional Substation. Conventional Substation uses cables (hardwired) to transmit data, while SAS transmits data using data communication via an ethernet network, using IEC 61850 protocol. IEC 61850 protocol is currently widely used for communication within substations. Currently SAS has been widely implemented in PLN, where IEC 61850 protocol is the mandatory protocol used in SAS. SAS consists of various kinds of equipment such as: server, gateway, Intelligent Electronic Devices (IED). In SAS maintenance, it is necessary to monitor and troubleshoot IEC 61850 communications to ensure data is  sent between  the equipment.  One of the IEC 61850 communications that is  often  used  is client server communication (report). To monitor IEC 61850 communications, an IEC 61850 protocol analyzer is needed such as IED scout from Omicron, IEC 61850 Test Suite Pro from Trianglemicroworks, IEC 61850 Protocol Test Tool from ASE systems or other IEC 61850 protocol analyzers. All protocol analyzers are paid, while not all PLN units have protocol analyzer software. One alternative software  that  can  be  used  is  Wireshark,  this  free  software  can  be  used  to  monitor  all  Ethernet-based  communications, including IEC 61850 protocol. In the tests carried out in this research, it can be concluded that wireshark can be used to monitor IEC 61850 communications using “mms” filters and laptop for monitoring is connected on the  ethernet switch's port which has been mirrored to ethernet switch's port of SAS equipment to be monitored.
Keywords : IEC 61850, Client Server Communcation, Report, SAS (Substation Automation System), Wireshark

## INTISARI
Pengiriman  data  (status,  pengukuran,  kontrol)  antara  Sistem  Otomasi  Gardu  Induk    (SOGI)  berbeda  dengan  Gardu  Induk Konvensional. GI Konvensional menggunakan kabel (hardwired) untuk mengirimkan data, sedangkan pada SOGI pengiriman data menggunakan komunikasi data via jaringan ethernet yaitu dengan menggunakan protokol IEC 61850. Protokol IEC 61850 saat ini banyak digunakan untuk komunikasi di dalam Gardu Induk. Saat ini SOGI sudah banyak diterapkan di PLN, di mana protokol IEC  61850 adalah protokol mandatory yang digunakan  dalam  SOGI.   SOGI terdiri dari berbagai  macam  peralatan seperti  :  server,  gateway,  Intelligent  Electronic  Device  (IED).  Dalam  pemeliharaan  SOGI  perlu  dilakukan  monitoring  dan troubleshooting komunikasi IEC 61850 untuk memastikan data) terkirim antar peralatan tersebut. Salah satu komunikasi IEC 61850  yang  sering  digunakan  diantara  adalah  komunikasi  client  server  (report).  Untuk  memonitor  komunikasi  IEC  61850 tersebut  dibutuhkan  IEC  61850  protocol  analyzer  seperti  IED  scout  dari  Omicron,  IEC  61850  Test  Suite  Pro  dari Trianglemicroworks, IEC 61850 Protocol Test Tool dari ASE systems atau IEC 61850 protocol analyzer yang lainnya.  Semua protocol analyzer tersebut berbayar, sedangkan tidak semua unit PLN memiliki software protocol analyzer tersebut. Salah satu software  alternatif  yang  bisa  digunakan  adalah  wireshark,  software  ini  gratis  dapat  digunakan  untuk  monitoring  semua komunikasi yang berbasis ethernet, termasuk protokol IEC 61850. Dalam pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa wireshark dapat digunakan untuk monitoring komunikasi IEC 61850 dengan menggunakan filter “mms” dan laptop untuk monitoring terpasang pada port ethernet switch yang sudah di mirroring ke port ethernet switch dari peralatan SOGI yang akan dimonitor.
Kata kunci: IEC 61850, Komunikasi Client Server, Report, SOGI (Sistem Otomasi Gardu Induk), Wireshark
Jurnal ELECTRON , Vol. 4, No.2, November 2023, Hal. 62-69 e-ISSN 2622-6588 / p-ISSN : 2830-523X Received: 12/09/2023, Revised: 07/11/2023, Accepted: 14/11/2023

## I. PENDAHULUAN
Saat  ini  PLN  mengoperasikan  banyak  sekali Gardu  Induk.  Pada  awalnya  Gardu  Induk  yang dibangun  adalah  Gardu  Induk  konvensional,  seiring perkembangan teknologi maka pada awal tahun 2000- an,  PLN  sudah  menerapkan  Sistem  Otomasi  Gardu Induk  (SOGI)    khususnya  pada  gardu  induk  baru ataupun  penambahan  bay  baru  pada  Gardu  Induk konvensional  ataupun  saat  rehabilitasi  Gardu  Induk. SOGI atau SAS ( Substation Automation System ) adalah sistem untuk mengelola, mengendalikan, dan proteksi sistem  tenaga  listrik,  hal  ini  dapat  dicapai  dengan mengambil informasi real time dari sistem, didukung oleh aplikasi local dan remote control yang handal dan proteksi sistem tenaga listrik.
Pengiriman  data  (status,  pengukuran)  antara Sistem Otomasi Gardu Induk  (SOGI) berbeda dengan Gardu  Induk  Konvensional.  GI  Konvensional menggunakan  kabel  ( hardwired )  untuk  mengirimkan data,  sedangkan  pada  SOGI  pengiriman  data menggunakan  komunikasi  data  via  jaringan  ethernet yaitu  dengan  menggunakan  protokol  IEC  61850. Protokol IEC 61850 saat ini banyak digunakan untuk komunikasi di dalam Gardu Induk, walaupun saat ini juga sudah mulai banyak digunakan untuk komunikasi di  luar  Gardu  Induk  (antar  Gardu  Induk).    Di  PLN, protokol mandatory yang  digunakan  dalam  SOGI adalah  IEC  61850  [1].  Standar  seri  EC  61850  telah diterbitkan selama beberapa tahun dan sudah diterima secara luas [2]. IEC 61850 adalah standar komunikasi untuk Sistem Otomasi Gardu Induk (SOGI). IEC 61850 ini mendefinisikan model informasi dan layanan yang digunakan  untuk  komunikasi  antara Intelligent Electronic  Device (IED)  di  Gardu  Induk  [3].  IEC 61850  merupakan  keluarga  standar  komunikasi  yang menetapkan  protokol  penamaan  perangkat,  data  dan jaringan  komunikasi  yang  terkait  dengan  otomatisasi gardu tenaga listrik. Hal ini telah diadopsi oleh utilitas di seluruh dunia untuk komunikasi data di Gardu Induk [4]. Komunikasi yang ada pada IEC 61850 diantaranya Client  server –(MMS- Manufacturing  Message Specification ),  GOOSE  ( Generic  Object  Oriented Substation Event ) dan SV ( Sample Value ) [5].
Manufacturing  Message  Specification (MMS) banyak digunakan di gardu induk berbasis IEC 61850 untuk meningkatkan proses otomatisasi [6]. Komunikasi client  server (report)  pada  IEC  61850 dalam implementasinya menggunakan MMS.  GOOSE digunakan dalam Sistem Otomasi Gardu Induk untuk
transfer sinyal antar IED yang lebih cepat. Umumnya, GOOSE  mampu  mengarahkan  sinyal  transfer  untuk interlocking atau blocking antar IED [7]. Pada Gardu Induk  konvensional,  komunikasi  antar  bay  atau antar device menggunakan hardwired ,  sedangkan  pada Sistem  Otomasi  Gardu  Induk  komunikasi  antar  bay atau antar device dapat menggunakan GOOSE [8].

## II. LANDASAN TEORI
Sistem  Otomasi  Gardu  Induk  (SOGI)  dibagi menjadi  3  level  yaitu station  level , bay  level dan process  level . Station  level terdiri  dari server, workstation dan gateway . Sedangkan bay level terdiri dari banyak IED (IED proteksi, IED controller /BCU , dan IED lainnya ). Sedangkan process level terdiri dari Circuit  Breaker (CB), Disconnecting  Switch (DS), Earthing  Switch (ES), Current  Transformer (CT), Voltage Transformer (VT) dan peralatan lainnya yang ada  di switchyard . Station  bus menyediakan komunikasi  antara  peralatan  di station  level dengan peralatan di bay level [9].
Pada station  level , server digunakan  untuk mengambil data (status, pengukuran, dan kontrol) dari IED-IED  lewat  protokol  IEC  61850,  sedangkan workstation (HMI  /  Human  Machine  Interface) digunakan untuk menampilkan data-data yang sudah dikumpulkan  oleh server . Gateway merupakan protocol  converter ,  pada  satu  sisi  menggunakan protokol  IEC  61850  dan  di  sisi  lain  menggunakan protokol yang lain (contohnya IEC 60870-5-101) [10]. Gateway ini digunakan untuk mengambil data (status, pengukuran, dan kontrol) dari IED-IED menggunakan protokol IEC 61850 dan dikirimkan melalui protokol IEC 60870-5-101 atau IEC 60870-5-104 atau DNP3.
Pada bay level , IED digunakan untuk mengambil data (status, pengukuran, dan kontrol) secara langsung ke peralatan yang ada di process level (CB, DS, ES, CT, VT dan peralatan lainnya). Pengambilan datanya ini  biasanya  menggunakan hardwired, sedangkan untuk  gardu  induk  yang  sudah  digital  ( Digital Substation ),  pengambilannya  menggunakan  protokol IEC 61850 (GOOSE dan Sample Value /SV). GOOSE dan  SV  telah  terbukti  sangat  andal  untuk  digunakan dalam  berbagai  aplikasi  [11].  GOOSE  menawarkan banyak  manfaat,  termasuk  kecepatan,  pengurangan kabel,  dan  fleksibilitas[12].  GOOSE  saat  ini  sudah berhasil  diimplementasikan  di  banyak  gardu  induk,
Jurnal ELECTRON , Vol. 4, No.2, November 2023, Hal. 62-69 e-ISSN 2622-6588 / p-ISSN : 2830-523X Received: 12/09/2023, Revised: 07/11/2023, Accepted: 14/11/2023
sedangkan untuk SV sudah banyak didukung oleh IED dari beberapa vendor [13]
Peralatan dan komunikasi IEC 61850 pada SOGI dapat dilihat pada gambar 1
Gambar 1. Peralatan dan komunikasi IEC 61850 pada SOGI Dalam  pemeliharaan  SOGI  perlu  dilakukan monitoring dan troubleshooting komunikasi  IEC 61850  untuk  memastikan  data  (status,  pengukuran, kontrol) terkirim antar peralatan SOGI tersebut. Salah satu  komunikasi  IEC  61850  yang  sering  digunakan diantaranya  adalah  komunikasi client  server (report). Untuk memonitor komunikasi client server IEC 61850 tersebut  dibutuhkan  IEC  61850 protocol  analyzer seperti IED scout dari Omicron, IEC 61850 Test Suite Pro dari Trianglemicroworks, IEC 61850 Protocol Test Tool  dari  ASE  systems  atau  IEC  61850 protocol analyzer yang  lainnya.    Semua protocol  analyzer tersebut  berbayar,  sedangkan  tidak  semua  unit  PLN memiliki  software protocol  analyzer tersebut.  Salah satu  software  alternatif  yang  bisa  digunakan  adalah wireshark, software ini  gratis  dapat  digunakan  untuk monitoring semua komunikasi yang berbasis ethernet, termasuk  protokol  IEC  61850.  Tetapi  untuk menggunakan  wireshark  untuk monitoring dan troubleshooting komunikasi client  server IEC  61850, diperlukan  filter  yang  tepat  supaya  wireshark  hanya menampilkan packet/frame client  server IEC  61850 saja, dan tidak menampilkan komunikasi ethernet yang lainnya. Hanya ditampilkan packet/frame komunikasi client server IEC 61850 saja untuk memudahkan dalam melakukan monitoring atau troubleshooting
komunikasi client server IEC 61850.

## III. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah dengan melakukan uji coba  secara langsung di laboratorium SCADA ( Supervisory Control and Data Acquisition )  di  PLN  UPDL  Semarang,  yaitu  pada peralatan  SOGI  (Sistem  Otomasi  Gardu  Induk). Langkah yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi kajian  literatur  tentang  wireshark  dan  IEC  61850  , install  wireshark,  jalankan  wireshark , pilih network adapter ( interface ) pada wireshark, setting filter pada wireshark untuk IEC 61850, start capturing packet dan pengujian  apakah  wireshark  bisa  menangkap packet /frame  IEC  61850.  Langkah  yang  dilakukan dapat dilihat pada gambar 2 di bawah ini.
Start
Kajian literatur tentang wireshark dan IEC 61850 Install wireshark Setting filter pada wireshark untuk IEC 61850 Packet /frame IEC 61850 berhasil ditangkap oleh wireshark ? End Y T Wireshark siap digunakan untuk monitoring/ troubleshooting komunikasi IEC 61850 Pilih network adapter (interface) pada wireshark Jalankan wireshark Start capturing packet
Gambar 2. Diagram alir metode penelitian
Jurnal ELECTRON , Vol. 4, No.2, November 2023, Hal. 62-69 e-ISSN 2622-6588 / p-ISSN : 2830-523X Received: 12/09/2023, Revised: 07/11/2023, Accepted: 14/11/2023
Kajian literatur tentang wireshark dan IEC 61850 dilakukan  sebelum  melakukan  uji  coba.  Dalam penelitian  ini  perlu  dipelajari  juga  cara  melakukan instalasi  dan  konfigurasi  wireshark  dan  juga karakteristik dari protokol IEC 61850.
Langkah  selanjutnya  adalah  install  wireshark. Cara installasi wireshark cukup mudah, cukup jalankan file installer dari wireshark sampai selesai.
Gambar 3 . Install wireshark
Langkah  selanjutnya  adalah  menjalankan software  wireshark,  lalu  pilih network  adapter ( interface )  yang  digunakan  untuk  IEC  61850,  seperti yang  terlihat  pada  gambar  4.  Pemilihan network adapter ini sangat penting, jadi network card -nya harus dipilih network card yang memang sedang digunakan untuk memonitor IEC 61850. Jika salah dalam memilih network card maka packet /frame IEC 61850 tentunya tidak akan bisa terlihat/tertangkap oleh wireshark.
Gambar 4 . Pilih network card ( interface )
Lalu  langkah  selanjutnya  adalah start  capturing packet dengan  cara  menekan  tombol start  capture (warna  biru),  lalu  akan  muncul  semua packet/frame yang  berbasis  ethernet  seperti  yang  terlihat  pada gambar 5.
Gambar 5 . C apturing packet
Pada gambar 5 di atas, terlihat semua packet/frame komunikasi  yang  berbasis  ethernet  akan  muncul semua.  Jika  hanya  ingin  memunculkan packet/frame komunikasi IEC 61850, maka diperlukan filter tertentu. Pada wireshark yang digunakan dalam penelitian (versi 4.0.7)  tidak  memiliki  filter  yang  spesifik  untuk komunikasi client server IEC 61850, maka perlu dicari filter yang sesuai untuk komunikasi client server IEC 61850 tersebut.
Salah  satu  komunikasi  IEC  61850  yang  sering digunakan pada SOGI (Sistem Otomasi Gardu Induk) di  PLN  adalah  komunikasi client  server (termasuk report ). Dari kajian literatur diperoleh informasi bahwa untuk  komunikasi client  server pada  IEC  61850  itu hanya  melewati  port  ethernet  switch  di  mana  ke  dua peralatan  SOGI  (Sistem  Otomasi  Gardu  Induk) berkomunikasi,  sehingga  ketika  dipasang  laptop  ke salah  satu  port  ethernet  switch,  maka  laptop  tersebut
Jurnal ELECTRON , Vol. 4, No.2, November 2023, Hal. 62-69 e-ISSN 2622-6588 / p-ISSN : 2830-523X Received: 12/09/2023, Revised: 07/11/2023, Accepted: 14/11/2023
tidak akan dapat menangkap packet/frame komunikasi komunikasi client  server pada  IEC  61850,  karena karakteristik  komunikasi client  server adalah end  to end bukan broadcast/multicast [14].    Untuk  bisa menangkap packet/frame komunikasi  ini  maka  port yang  digunakan  oleh  laptop  untuk monitoring komunikasi client  server IEC  61850  harus  disetting sebagai mirroring dari  port  ethernet  switch  dari peralatan SOGI yang akan dimonitor. Port mirroring digunakan untuk mencerminkan paket jaringan dalam lalu  lintas  jaringan  ethernet  dan  jaringan  ethernet dipantau dan dianalisis menggunakan perangkat lunak sniffer Wireshark [15].
Gambar 6. Contoh Komunikasi Client server (Report) pada IEC 61850
Pada  Gambar  6,  dapat  dilihat  bahwa  ada  2 peralatan SOGI yang akan berkomunikasi menggunakan  komunikasi client  server (report)  IEC 61850  yaitu  IED  A  yang  tersambung  ke  port  1  dan server yang tersambung ke port 5. Ketika komunikasi client  server IEC  61850  terjadi,  maka  port  yang dilewati  hanya  port  1  dan  port  5  saja.  Jadi  ketika dipasang  laptop  yang  sudah  diinstall  wireshark  pada port  6,  maka packet/frame komunikasi client  server IEC  61850  antara  IED  A  dan  server,  tidak  bisa ditangkap  oleh  laptop  tersebut,  karena  karakteristik komunikasi client server IEC 61850 adalah end to end bukan broadcast/multicast [14].  Supaya  laptop  dapat menangkap packet/frame komunikasi client server IEC 61850  antara  IED  A  dan  server  maka  pada  ethernet switch port 6 harus disetting mirroring terhadap port 1 atau  port  5.  Setting mirroring seperti  ini  harus dilakukan,  jika  tidak  dilakukan  maka packet/frame komunikasi client  server IEC  61850  tidak  bisa ditangkap oleh wireshark.
Dari kajian literatur juga diperoleh informasi juga bahwa  IEC  61850  untuk  komunikasi client  server
(termasuk report )  itu  berdasarkan  komunikasi  MMS ( Manufacturing Message Specification ) [6]. Sehingga bisa  diterapkan  filter  “mms”  pada  wireshark  supaya packet/frame yang dimunculkan oleh wireshark hanya packet/frame komunikasi client  server pada  IEC 61850. Hal ini bisa dilihat pada gambar 7.
Gambar 7 . setting filter “mms” pada wireshark

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  percobaan  didapatkan  hasil  bahwa supaya pada wireshark hanya menampilkan packet/frame client  server IEC  61850  dan  tidak menampilkan packet/frame dari  komunikasi  berbasis ethernet  yang  lain,  maka  dapat  menggunakan  filter “mms”.  Penggunaan  filter  “mms”  dilakukan  karena pada  wireshark  tidak  ada  filter  spesifik  untuk menampilkan  komunikasi client  server IEC  61850. Pemilihan  filter  “mms”  dalam  percobaan  ini berdasarkan  kajian  literatur  tentang  IEC  61850  yang menyatakan  bahwa  komunikasi  client  server  IEC 61850  berdasarkan  MMS  ( Manufacturing  Message Specification ).  Dari  pengujian  yang  dilakukan menggunakan  filter  “mms”  didapatkan  bahwa packet/frame komunikasi yang ditampilkan wireshark hanya  komunikasi client  server IEC  61850,  sesuai dengan  yang  diharapkan,  seperti  yang  terlihat  pada gambar  7.  Penggunaan  filter  ini  untuk  memudahkan dalam monitoring atau troubleshooting komunikasi client  server IEC  61850,  karena  dengan  filter  ini, wireshark  tidak  menampilkan  selain packet/frame komunikasi client  server IEC  61850.  Contoh frame
REPORT Ethernet (Fiber Optic, UTP) LEGEND :
STATION BUS (IEC 61850) : 1 2 3 4 5 6 7 8 Ethernet Switch IED A IED B IED C IED C Server GATEWAY Workstation & lokal HMI
Jurnal ELECTRON , Vol. 4, No.2, November 2023, Hal. 62-69 e-ISSN 2622-6588 / p-ISSN : 2830-523X Received: 12/09/2023, Revised: 07/11/2023, Accepted: 14/11/2023
komunikasi client server IEC 61850 dapat dilihat pada gambar 8 dan gambar 9 di bawah ini.
Gambar 8 . Contoh frame komunikasi client server IEC 61850 (request report) untuk troubleshooting
Pada gambar 8 menunjukkan adanya komunikasi dari client IEC  61850  (IP  address  140.231.83.25)  ke server IEC  61850  (IP  address  140.231.83.35). Client tersebut meminta/ request report (RptEna : True untuk report  urcbA01). Report merupakan  salah  satu komunikasi pada client server IEC 61850.
Gambar  9 .  Contoh frame komunikasi client server IEC 61850 (response) untuk troubleshooting
Pada gambar 9 menunjukkan adanya komunikasi dari server IEC 61850 (IP address 140.231.83.35) ke client IEC  61850  (IP  address  140.231.83.25).  Server tersebut  menjawab/response    bahwa report urcbA01 berhasil diambil oleh client (write response : success ).
Dari  kajian  literatur  dan  pengujian  yang  telah dilakukan diperoleh informasi juga bahwa monitoring untuk komunikasi client server itu bersifat end to end bukan broadcast/multicast artinya port ethernet switch yang  dilewati  adalah  hanya  port-port  di  mana  kedua peralatan  tersebut  terpasang,  sehingga  ketika  akan melakukan  memonitor  komunikasi client  server IEC 61850  menggunakan  laptop,  maka  laptop  tersebut harus terpasang pada port yang sudah di- mirroring ke port di mana peralatan yang berkomunikasi lewat client server tersebut.  Tanpa  setting mirroring ini  maka komunikasi client  server IEC  61850  ini  tidak  dapat ditangkap oleh wireshark.
Kelebihan penggunaan software wireshark untuk monitoring dan  troubleshooting  komunikasi client server IEC 61850 adalah software ini gratis, sehingga dapat digunakan oleh unit PLN manapun secara bebas. Kekurangan  wireshark  dibanding protocol  analyzer IEC  61850  (seperti  IED  Scout  dan  lain-lain) penerjemahannya  dari  frame  kurang user  friendly , tetapi masih mencukupi untuk melakukan monitoring dan troubleshooting komunikasi client  server IEC 61850  dengan  syarat  orang  yang  melakukan monitoring  sudah  memahami  IEC  61850  khususnya tentang  SCL  ( Substation  Configuration  Language ) pada IEC 61850.
Jurnal ELECTRON , Vol. 4, No.2, November 2023, Hal. 62-69 e-ISSN 2622-6588 / p-ISSN : 2830-523X Received: 12/09/2023, Revised: 07/11/2023, Accepted: 14/11/2023

## V. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil uji coba yang telah dilakukan , maka  dapat  disimpulkan  bahwa  wireshark  dapat digunakan  untuk monitoring dan troubleshooting komunikasi client  server IEC  61850.  Filter  yang digunakan pada wireshark supaya hanya menampilkan komunikasi client  server IEC  61850  adalah  filter “mms”.  Penggunaan  filter  ini  untuk  memudahkan memudahkan  dalam monitoring atau troubleshooting komunikasi client  server IEC  61850,  karena  dengan filter  ini  wireshark  tidak  menampilkan  selain packet/frame komunikasi client  server IEC  61850. Dalam melakukan monitoring komunikasi client server IEC 61850, laptop yang digunakan harus terpasang ke port ethernet  switch yang sudah di- mirroring ke  port ethernet  switch  dari  peralatan  SOGI  yang  akan dimonitor.  Tanpa  setting mirroring ini  maka komunikasi client  server IEC  61850  ini  tidak  dapat ditangkap  oleh  wireshark  karena  komunikasi client server bersifat end to end bukan broadcast/multicast .

## REFERENSI
[1] PLN, “SPLN S3.001 : 2021 - Peralatan SCADA Sistem Tenaga Listrik,”, 2021.
[2] Y.  Wu,  F.  Daraiseh,  E.  Ramqvist,  A.  Larsson, and  U.  Morild,  “An  implementation  of  IEC
61850  for  microgrid  control,” 27th
International Conference on Electricity Distribution (CIRED) , 2023.
[3] Héctor León, Carlos Montez, Marcelo Stemmer, and Francisco Vasques, “Simulation models for IEC  61850  communication  in  electrical substations  using  GOOSE  and  SMV  time- critical messages,” IEEE World Conference on Factory Communication Systems (WFCS) , 2016.
[4] Pooja  Rai,  Anup  Mishra,  and  Abhijeet  Lal,
“Smart  Grid  and  IEC  61850,” International
Conference on Intelligent Technologies (CONIT) . 2021.
[5] Yongkang  Zheng,  Renhui  Dou,  Xiaojun  Liao, Xiaoyang Tong, Mingzhi Geng, and Jiwei Wu,
“The  implement  of  Multi-IED  simulator  for intelligent  substation,” 35th  Chinese  Control Conference (CCC) , 2016.
[6] Heng  Chuan  Tan,  Vyshnavi  Mohanraj,  Binbin Chen,  Daisuke  Mashima,  Shing  Kham  Shing Nan,  and    Aobo  Yang,  “An  IEC  61850  MMS Traffic  Parser  for  Customizable  and  Efficient Intrusion  Detection,” IEEE  International Conference  on  Communications,  Control,  and Computing  Technologies  for  Smart  Grids (SmartGridComm) , 2021.
[7] Ahmad  Kamaludin,  Hikmah  Prasetia,  and Yudha  Nugroho,  “Implementation  of  GOOSE for  Overcurrent  Relays  with  Non-Cascade Scheme  in  Medium  Voltage  Switchgear  as Breaker Failure and Busbar Protection System,” International  Conference  on  Technology  and Policy in Energy and Electric Power (ICT-PEP) , 2020.
[8] Vivek Kumar Singh, A.S. Thoke, and Chandra Prakash Awasthi, “Procedures for testing control and  protection  scheme  based  on  GOOSE messages-methodology  and  constraints  from engineering perspective,”
IEEE
1st International Conference on Power Electronics, Intelligent  Control  and  Energy  Systems (ICPEICES) , 2016.
[9] M.  Vadiati,  M.  Asadi,  B.  Shahbazi,  S. Farzalizadeh,  M.  Shariati,  and  M.  Rassaie,  “A new  approach  for  determination  of  the communication buses architecture based on IEC 61850  in  substation  automation  system,” International Symposium on Power Electronics, Electrical  Drives,  Automation  and  Motion , 2008.
[10] Juan  Lobo,  Miguel  Cuenca,  Derlis  Gregor, Mario  Arzamendia,  Raul  Gregor,  and  Sergio Toledo,  “Design  and  implementation  of  a gateway between IEC 61850 and IEC 60870-5- 101  standards  for  power  electrical  systems,” CHILEAN Conference on Electrical, Electronics Engineering,  Information  and  Communication Technologies (CHILECON) , 2015.
[11] Mayada  Daboul,  and  Jaroslava  Orságová, “Evaluation  IEC  61850  Protocols  based Protection Schemes of Digital Substation, “ 23rd
Jurnal ELECTRON , Vol. 4, No.2, November 2023, Hal. 62-69 e-ISSN 2622-6588 / p-ISSN : 2830-523X Received: 12/09/2023, Revised: 07/11/2023, Accepted: 14/11/2023
International  Scientific  Conference  on  Electric Power Engineering (EPE) , 2023.
[12] Muhammad Fadli Nasution, Idam Firdaus, and
Riarsari  Meirani  Utami,  “Improving  The Reliability  of  MV  Busbar  Protection  by IEC61850  GOOSE  Message:  A  Case  Study  in PT  PLN  (Persero)  150  kV  New  Jatake Substation,  ” 4th  International  Conference  on High  Voltage  Engineering  and  Power  Systems (ICHVEPS) , 2023.
[13] A.  P.  Morais,  Â.  Sartori,  J.  Cassol,  D.  P.
Bernardon, U. C. Netto, W. S. Hokama, J. B. R.
Conceição,  and  D.  Lima,” Real-time  digital simulation and IEC 61850
standard: interoperability  test  between  OPAL-RT  and typhoon  HIL  simulators,” 27th  International Conference on Electricity Distribution (CIRED) , 2023.
[14] Jianqing Zhang, Carl A. Gunter, “IEC 61850 - Communication  Networks  and  Systems  in Substations  :  An  Overview  of  Computer Science,”.  University  of  Illinois  at  Urbana- Champaign, 2011.
[15] Murizah  Kassim,  Abd  Razak  Mahmud, Muhammad  Amirullah  Ramli,  and  Ruhani  Ab
Rahman, “Network Analysis of Students' Online Activities  via  Port  mirroring  Switch  Port Analyzer,” IEEE 12th Symposium on Computer Applications & Industrial Electronics (ISCAIE) , 2022.