## PERANCANGAN BANGUN ALAT MONITORING NOTIFIKASI TEGANGAN GENSET BERBASIS INTERNET OF THINGS DAN SMS GATEWAY
Muhammad Safii 1) dan Vidy 2)
1 Program Studi Manajemen  Informatika, Stmik Balikpapan
2 Program Studi Teknik Informatika, STMIK Balikpapan
1,2 Jl. Letjen ZA Maulani Rt. 35 No. 9 Balikpapan 76114 E-mail : msafii@stmikbpn.ac.id 1) , vidy@stmikbpn.ac.id 2)

## ABSTRAK
Monitoring besaran listrik secara online perlu dilakukan untuk  mengetahui kondisi real dari sebuah system tenaga listrik. Teknologi  Internet  of  things  (IoT)  dimungkinkan  untuk  memantau  secara  langsung  kondisi  tersebut.  Pemantauan  harus memberikan informasi kompleks dengan konsep SMART (Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Time-bound) yaitu spesifik,  terukur,  dapat  dicapai,  relevan,  dan  dalam  rentang  waktu.  Sumber  energi  listrik  persediaannya  terbatas,  seperti halnya  minyak,  batubara,  air,  nuklir  dan  lain  sebagainya.  Untuk  itu,  perlu  dilakukan  usaha  agar  hemat  dan  efisien  dalam pemanfaatannya. Dalam implementasinya Suplai energi listrik sangat berperan penting pada perusahaan untuk operasional sehingga  suplai  energi  listrik  tidak  boleh  berhenti.  Oleh  karena  itu  perusahaan  tersebut  perlu    menggunakan  dua  alat bantuback-up  suplai  utama  STG  yaitu  UPS  (Uninterruptible  Power  Supply)  dan  generator  set  (genset).  Akan  tetapi  pada saat  ini  sistem  monitoring  catu  daya  genset  yang  ada  hanya  berupa  lampu  indikator  pada  panel  genset,  sehingga  perlu dilakukan  monitoring  genset  secara  onsite. Prototype sistem  yang  dibuat  terdiri  dari  komponen  –  komponen  elektronik seperti  sensor  arus,  sensor  tegangan,  rangkaian  pengkondisian  sinyal,  Arduino  UNO,  dan  Ethernet  Shield  serta  IComSat v1.1 SIM900A GSM/GPRS. Masing-masing komponen diuji sebelum dirangkai menjadi sebuah system.
Kata Kunci: Genset, IoT, SMART, UPS, Arduino

## 1. PENDAHULUAN
Seiring dengan kemajuan teknologi di segala bidang, maka catu daya utama PLN (Perusahaan Listrik Negara) sangat  berpengaruh  terhadap  penyedian  energi  listrik bagi layanan publik. Akan tetapi suplai daya utama yang berasal  dari  PLN  (Perusahaan  Listrik  Negara)  tidak selamanya  kontinu  dalam  penyalurannya.  Suatu  saat pasti  terjadi  pemadaman  total  yang  dapat  disebabkan oleh  gangguan  pada  sistem  pembangkit,  atau  gangguan pada sistem transmisi dan sistem distribusi.
Sedangkan  suplai  energi  listrik  sangat  berperan penting pada perusahaan dan gedung-gedung perkantoran,  dikarekan  adanya  komponen-komponen elektronik  yang  membutuhkan  daya  listrik  utuk  tetap dapat  bekerja,  sehingga  suplai  energi  listrik  tidak  boleh berhenti.  Oleh  karena  itu  maka  dibutuhkan  alat  back-up suplai  utama  PLN.  Biasanya  setiap  bangunan-bangunan perusahaan  menggunakan  dua  alat  bantu  back-up  suplai utama  PLN  yaitu  UPS  (Uninterruptible  Power  Supply) dan generator set (genset).
Sumber  catu  daya  kelistrikan  yang  ada  pada perusahaan  atau  bangunan  perkantoran  haruslah  tersedia secara  berkelanjutan.  Umumnya  bangunan  perkantoran menggunakan  sistem  kontrol  pemindah  tegangan  induk otomatis  yaitu:  ATS  (Automatic  Transfer  Switch).  ATS (Automatic  Transfer  Switch)  adalah  sebuah  sistem control  yang  berfungsi  untuk  pemindah  secara  otomatis distribusi  dari  catu  daya  PLN  ke  genset.  Sehingga apabila catu daya utama PLN mati maka genset tersebut
yang  menggantikan  peranan  dari  catu  daya  PLN  untuk mensuplai  sumber  daya  listik  ke  bangunan  perkantoran tersebut.  Selanjutnya  apabila  catu  daya  PLN  kembali normal, maka fungsi ATS secara otomatis memindahkan distribusi daya listrik dari genset ke catu daya PLN.
Pada saat ini sistem monitoring catu daya genset yang ada  hanya  berupa  lampu  indikator  pada  panel  genset, sehingga  perlu  dilakukan  monitoring  secara  onsite  pada sistem  monitoring  tersebut.  Melihat  permasalah  tersebut maka  diperlukan  sistem    monitoring  yang  dapat mendeteksi  status  tegangan  output  pada  genset.  Sistem monitoring  yang  diperlukan  adalah  sistem  monitoring yang  dapat  dilakukan  dari  jarak  jauh  untuk  mengetahui status  tegangan  output  pada  genset  tersebut  secara  real time.  Selain  itu  operator  genset  juga  akan  mendapatkan notifikasi  nilai  output  tegangan  genset  berupa  sms. Sistem  ini  bertujuan  untuk  memudahkan  operator/ pengguna  mengetahui  kondisi  tegangan  output  pada genset  tanpa  harus  melakukan  monitoring  genset  secara onsite.
Internet  of  Things,  atau  dikenal  juga  dengan singkatan IoT, merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk  memperluas  manfaat  dari  konektivitas  internet yang tersambung secara terusmenerus. Adapun kemampuan  seperti  berbagi  data,  remote  control,  dan sebagainya,  termasuk  juga  pada  benda  di  dunia  nyata. Pada  dasarnya,  IoT  mengacu  pada  benda  yang  dapat diidentifikasikan  secara  unik  sebagai  representasi  fisik dalam  struktur  berbasis  Internet.  Istilah  Internet  of
Things  awalnya  disarankan  oleh  Kevin  Ashton  pada tahun 1999 dan mulai terkenal melalui Auto-ID Center di MIT. Realtime monitoring dimaksudkan untuk pemantauan  besaran  listrik  tiga  fasa  dalam  waktu  nyata yang bersifat online dengan teknologi IoT.

## 2. RUANG LINGKUP
Penelitian  tentang  Monitoring  dengan  teknik  yang sama telah banyak dilakukan antara lain :
1. Rancang  Bangun  Alat  Monitoring  Arus  dan Tegangan  Berbasis  Mikrokontroler  dengan  SMS Gateway, Afrizal Fitriandi, (2016)
2. Sistem  Kontrol  Dan  Monitoring  Genset  Melalui Internet, M Wildan Firdaus , (2017),
3. Pengontrolan  Genset  Jarak  Jauh  Melalui  Website Berbasis  Mikrokontroller  Arduino  MEGA  2560- 16AU,  Siti  Wetenriajeng  Sidehabi,  St.  Nurhayati Jabir (2014)
Pada  penelitian  Afrizl  fitriandi  peneltian  memcoba membandingkan    antara  hasil  penelitian  sebelumnya dengan  penelitian  yang  akan  dilakukan,  diantaranya adalah  proses  monitoring  arus  dan  tegangan,  dilakukan dengan menggunakan sms gateway sedangkan yang akan di buat oleh peneliti adalah monitoring bias menggunakan internet dan sms gateway.
Selanjutnya  pada  penelitian  M.  Wildan  firdaus Perbedaan  antara  hasil  penelitian  sebelumnya  dengan penelitian  yang  akan  dilakukan,  diantaranya  adalah proses  monitoring  yang  dilakukan  adalah  memonitoring level tangki pada genset sedangkan penelitian yang akan di  buat  adalah  memonitoring  tegangan  output  genset berbasis internet.
Selanjutnya  Siti  Wetenriajeng  Sidehabi,  St  terdapat perbedaan  antara  hasil  penelitian  sebelumnya  dengan penelitian  yang  akan  dilakukan,  diantaranya  adalah kegunaan  sistem  sebagai  pengontrol  menghidupkan  dan mematikan  genset  via  web  dan  notifikasi  menggunakan via SMS, web dan LCD. Sedangkan penelitian yang akan dibuat adalah  untuk  memonitoring tegangan on/off pada genset  dan  juga  memberikan  status  voltage  pada tegangan  genset  via  web  browser  client  kepada operator/pengguna.
Dari  tiga  penelitian  di  atas  dapat  di  lihat  perbedaan penelitian yang akan dikerjakan tahun ini yaitu penelitian fokus  membuat  alat  monitoring  arus  tegangan  genset dengan  berbagai  macam  output  sebagai  notofikasi informasi  kepada  operatorr  tentang  arus  geset  yang digunakan.  Selain  itu  juga  akan  dilakukan  upaya pencegahan bila output  yang  dihasilkan tegengan  genset melebihi atau turun dari nlai yang di tentukan.
Adapun  tujuan  jangka  panjang  dari  penelitian  ini adalah    Monitoring  besaran  tegangan  output  genset secara  real  time  dan  akurat  sehingga  dapat  memberikan informasi  notifikasi    secara  real  time  tentang  kondisi nilai  tegangan  output  genset  saat  kondisi  naik  ataupun saat  kondisi  turun  dengan  memanfaatkan  sms  Gateway yang mengirimkan pesan ke operator.

## 3. BAHAN DAN METODE
Berikut disajikan bahan kajian dan metode dalam penelitian ini

## 3.1 Metodologi Penelitian
Konsep metodologi penelitian yang dilakukan adalah melakukan  pendekatan  solusi  berbasis  tujuan  (Studi literatur),  identifikasi  masalah  dan  motivasi,  penentuan fokus  dari  penelitian,  perancangan  dan  pengembangan solusi,  pembuatan  simulasi,  pengujian,  pembahasan, pengambilan  kesimpulan.  Pendekatan  ini  menggunakan konsep  yang  diperkenalkan  oleh  Ken  Peffers,  Tuure Tuunanen,  Marcus  A.  Rothenberger,  dan  Samir Chatterjee  pada  jurnal  berjudul  “A  Design  Science Research Methodology for Information Systems Research”.  Bagan  alir  dapat  dilihat  pada  gambar  1 tentang konsep metode Design Science Research (DSR)

## Gambar 1. Konsep metode penelitian
Berdasarkan konsep tersebut, metode penelitian yang disesuaikan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  memiliki tahapan studi literatur, identifikasi masalah dan motivasi, penentuan  fokus  dari  survei  alat,  analisis  metode penelitian  dan  pengujian,  Perancangan,  Pengujian, Analisis  hasil  pengujian  dan  pelaporan  hasil  penelitian. Penjabaran metode yang digunakan berdasarkan tahapan penelitian adalah sebagai berikut:
1. Analisi kebutuhan perangkat keras Analisis  dilakukan  untuk  mencari  ketersediaan komponen-komponen  apa  saja  yang  di  perlukan dalam penelitian.
2. Analisi metode perancangan dan pengujian Penentuan  fokus  ditentukan  berdasarkan  hasil identifikasi masalah dan motivasi yang mendorong  dilakukannya  penelitian.  Pembuatan proposal  dilakukan  sebagai  pedoman  dalam melakukan penelitian.
3. Perancangan  skema  elektronik  dan  perancangan mekanik di buat berdasarkan fokus dari penelitian yang akan dikerjakan dengan metode
pengembangan  prototype.  Untuk  menunjang sistem  monitoring  ini  digunakan  mikroprosesor Arduino UNO sebagai aplikasi penunjang konsep
IoT  sekaligus  sebagai  pengendali,  pengolah,  dan pengirim data.
4. Pembuatan alat dan program arduino Merangkai dang menghubungkan semua alat yang telah ditentukan
sesuai
dengan skema perangcangan. 5. Pengujian Setelah  rancangan  dan  demonstrasi/simulasi didapatkan, pengujian terhadap prototype dilakukan  untuk  dievaluasi  sekaligus  menilai pencapaian  tujuan.  Pengujian  prototype  yang dilakukan  pada  genset  di  Laboratorium  STMIK Balikpapan untuk memonitor besaran output daya genset saat penggunaan full.
6. Analisis dan Pelaporan
Analisis  dilakukan  terhadap  hasil  pengujian  yang didapatkan. Analisis bertujuan memberikan gambaran  kondisi  prototype  dan  masukan mengenai  arah  pengembangan  lebih  lanjut. Pelaporan  Temuan  Penelitian    Laporan  temuan penelitian  berdasarkan  data  dan  hasil  analisis yang ada dibuat dan dilaporkan sebagai penelitian dosen pemula.

## 3.2    Subjek dan Objek penelitian
Subjek dalam penelitian ini adalah Alat monitoring dan  notifikasi  tegangan  output  genset  berbasis  IOT. Sedangkan  objek  dalam  penelitian  ini  adalah  salah  satu genset cadangan  STMIK Balikpapan yang saat ini telah di  lembur  menjadi  satu  oleh  yayasan  airlangga  menjadi universitas mulia.

## 3.3    Analisi Metode Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  merupakan  teknik  atau cara  yang  dilakukan  untuk  mengumpulkan  data.    Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan cara:
1. Obrservasi  merupakan  teknik  pengumpulan  data dengan  langsung  terjun  ke  lapangan  untuk mengamati  permasalahan  yang  terjadi  secara langsung  di  tempat  kejadian  secara  sistematik kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan  hal-hal  lain  yang  diperlukan  dalam  mendukung penelitian yang sedang berlangsung.
2. Wawancara  merupakan  teknik  pengumpulan  data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data terhadap narasumber/sumber  data.  Adapun  sumber  data peneliti  yaitu  para  pegawai  dan  vendor  genset tersebut.
3. Studi Literatur adalah salah satu metode pengumpulan  data  dengan  cara  membaca  bukubuku dan jurnal sesuai dengan data yang dibutuhkan. Pada penelitian  ini  penulis  memilih  studi  literatur  untuk mengumpulkan  referensi  dari  buku-buku  mengenai
mikrokontroler  serta  jurnal  yang  membahas  tentang mikrokontroler.

## 3.4 Diagram Blok Sistem
Perancangan  sistem  monitoring  arus  dan  tegangan yang  akan  dibuat  dipresentasikan  sesuai  dengan  blok diagram dan berdasarkan spesifikasi alat sebagai berikut:

## Gambar 2. Diagram Blok Sistem
Dalam  perancangan  dan  pembuatan  alat  untuk memonitoring  tegangan  output  genset  diperlukan  suatu sistem  yang  dapat  memonitoring  tegangan  on/off  genset dan  juga  dapat  memonitoring  voltage  tegangan  genset dari  jarak  jauh.  Pembuatan  alat  dibedakan  dalam beberapa  blok  fungsi  gambaran  umum  mengenai  sistem kerja  dan  pembagian  blok  sistem  dari  penelitian  ini ditunjukkan pada gambar 2.

## 3.5 Perancangan Skema Blok arduino
Pada tahap perancangan ini menggambarkan keseluruhan  komponen  elektronik  yang  di  perlukan dalam  membuat  sebuat  alat  monitoring  dan  notifikasi tegangan  genset  dengan  menggunakan  IoT  dan  SMS Gateway. Penggunaan  relay  didalam  rangkaian  ini berfungsi  sebagai  piranti  saklar  yang  dikontrol  secara elektrik. Bila saklar  mekanik  biasa, seperti saklar lampu pada  rumah,  yang  biasa  kita  tinggal  tekan  saja  maka saklar  akan  on  dan  off.    Beda  dengan  relay,  yang  tekan bukanlah  tangan  tetapi  arus  listrik  yang  mengaliri  coil sehingga  menimbulkan  medan  magnet  yang  akan menarik  dan  melepas  sebuah  plat/kontak    dan  membuat saklar on dan off.

## Gambar 3. Perancangan skema blok arduino

## 3.6  Short Message Service (SMS)
SMS  merupakan  fasilitas  standar  dari  Global  Sistem for  Mobile  Communication  (GSM).  SMS  dapat dikirimkan melalui telepon selular hanya dalam beberapa detik  selama  berada  pada  jangkauan  pelayanan  GSM. Prinsip  kerjanya  adalah  menyimpan  dan  menyampaikan pesan  (store  and  forward).  pesan  tidak  langsung  dikirim ke  penerima  melainkan  disimpan  terlebih  dahulu  di SMS-Center (SMSC).
SMS  center  adalah  program  yang  memiliki  fungsi utama  untuk  mengatur  distribusi  data  dan  informasi dalam  format  dan  aturan  penulisan  tertentu  agar  bisa memberikan  output  dan  keluar  informatif  yang  beragam sesuai dengan  kategorinya. SMS gateway adalah sebuah sistem  aplikasi  yang  digunakan  untuk  mengirim  juga menerima  SMS,  dan  biasanya  digunakan  pada  aplikasi bisnis, baik untuk kepentingan broadcast promosi, servis informasi  terhadap  pengguna,  penyebaran  content produk  /  jasa  dan  lain  lain.  Gambaran  mekanisme pengiriman SMS ini dapat dilihat pada gambar 4:
Gambar 4. Block Diagram SMS Dalam Satu Operator
Dari  gambar  4  SMS  yang  dikirimkan  oleh  nomor pengirim  akan  dimasukkan  terlebih  dahulu  ke  dalam SMSC  operator  nomor  pengirim,  kemudian  SMSC tersebut akan  mengirimkan ke nomor yang dituju secara langsung. Nomor penerima kemudian akan mengirimkan sebuah  deliveryreport  yang  menyatakan  bahwa  SMS telah  diterima  ke  SMSC.  SMSC  kemudian  meneruskan report  tersebut  ke  nomor  pengirim  SMS,  disertai  status report  dari  proses  pengiriman  SMS  tersebut.  b.  Inter- Operator  SMS.  Pada  mekanisme  ini,  SMS  yang dikirimkan  akan  melalui  dua  buah  SMSC.  Dapat  dilihat pada gambar 5.

## Gambar 5. Block Diagram SMS Antar Operator yang Berbeda
Pada  gambar  5  selain  masuk  ke  SMSC  operator pengirim,  SMS  yang  dikirimkan  akan  diteruskan  oleh SMSC  operator  pengirim,  ke  SMSC  operator  penerima SMS,  kemudian  baru  diteruskan  ke  nomor  tujuan. Deliveryreport  yang  dihasilkan  pun  akan  melalui  jalur tersebut,  agar  dapat  sampai  ke  nomor  pengirim  SMS. Dalam  mekanisme  ini,  terlihat  ada  sebuah  komunikasi tidak langsung antara dua operator berbeda. Komunikasi tersebut dapat berjalan, setelah terjadi sebuah kesepakatan  kerja  sama  antar  operator  tersebut.  Tidak adanya  sebuah  kesepakatan  kerja  sama  antar  operator, dapat  menyebabkan  SMS  yang  dikirimkan  ke  nomor tujuan  dengan  operator  berbeda,  tidak  sampai  pada nomor tujuan tersebut.

## 4. PEMBAHASAN
Berikut  disajikan  pembahasan  dari  perangkat  yang dibangun

## 4.1 Realisasi Alat Monitoring
Seperti  pada  gambar  5  dibawah  ini  akan  di  jelaskan realisasi  alat  monitoring  tegangan  genset  menggunakan iot dan sms gateway berbasis arduino.
Gambar 6. Realisasi Alat Monitoring Tegangan

## Genset

## 4.2  Realisasi Alat Etherned Shield
Perangkat IOT digunakan Agar suatu perangkat dapat terhubung dalam jaringan internet. Penambahan ethernet shield  dimaksudkan  agar  monitoring  tegangan  output genset  dapat  dipantau  melalui  komputer  kapan  pun  dan dimanapun  asalkan  area  masih  terjangkau  oleh  jaringan LAN.  Pada  rangkaian ethernet  shield dengan  arduino dilakukan  dengan  menempatkan  kaki  –  kaki  keduanya sesuai  shieldnya,  setelah  itu  memprogram  arduino  uno dengan  arduino  IDE  dan  menguhungkan  ethernet  shield dengan modem mengunakan kabel LAN. Seperti gambar 7 dibawah ini ketika ethernet shield merespon IP internet yang  dibaca  dengan  menunjukan  lampu  indikator menyala.
Gambar 7. Ethernet Shield Ketika Merespon IP
Internet
Gambar 8. Tampilan Monitoring Tegangan Genset Over Voltage di web browser

## Gambar 9.  Tampilan Monitoring Tegangan Genset Undervoltage di web browser

## 4.3 Realisasi Alat IComSat GSM GPRS
IComSat  merupakan  suatu  modul  yang  digunakan untuk  arduino,  yaitu  modul  SIM900A  quad-band GSM/GPRS.IComSat  dikontrol  dengan  menggunakan AT  commands  dan  kompatibel  dengan  Arduino  / Iteaduino dan Mega.
IComSat  GSM  GPRS  SIM900A  digunakan  sebagai notifikasi  yang  dapat  mengirimkan  SMS  ketika  alat mendeteksi  under  voltage  dan  over  voltage.  Pengujian dilakukan  dengan  menghubungkan  Modul  IComSat SIM900A  GSM  GPRS  dengan  arduino  uno,  selanjutnya pengujian dengan memberikan respon pada modul sensor ZMPT101B untuk menginformasikan SMS ke handphone.
Pada  gambar  9  menunjukan  kondisi  ketika  Modul IComSat  SIM900A  GSM  GPRS  aktif  dan  mengirimkan SMS  “Warning  Over  Voltage”  Atau  “Warning  Under Voltage “ dengan di ikutkan besaran nilai voltage yang di baca oleh sensor tegangan.
Gambar 10. IComSat SIM900A GSM GPRS aktif
Gambar 11. Format SMS Gateway Monitoring tegangan
Gambar 12. Script Arduino IDE Ethernet Shield
Pada  gambar  11  menjelaskan  tentang  fungsi  coding ketika  optocoupler  H11AA1  mendapatkan  catu  daya input,  maka  sensor  ZMPT101B  akan  mendeteksi tegangan  dan  memberikan  status  voltage  pada  halaman web  browser.  Dan  apabila  optocoupler  H11AA1  tidak mendapatkan  catu  daya  input,  maka  sensor  ZMPT101B tidak  mendeteksi  tegangan  dan  memberikan  status voltage 0 pada halaman web browser.
Ketika sensor ZMPT101B mendeteksi tegangan lebih besar  sama  dengan  240  volt,  maka  akan  memberikan status  “WARNING  OVER  VOLTAGE  “  pada  halaman web  browser  dan  lampu  indikator  over  voltage,  buzzer akan  hidup,  dan  modul  SIM900A  akan  mengirimkan SMS dengan isi pesan “WARNING OVER VOLTAGE“ ke no telepone yang sudah di input pada program.

## 5. KESIMPULAN
Sistem monitoring tegangan output genset mengunakan  ethernet  shield  berbasis  arduino  uno  ini diharapkan  dapat  mempermudah  operator/pengguna untuk  memonitoring  tegangan output  genset secara real time . Dalam proses pemrograman arduino uno menggunakan  bahasa  pemrograman  C  dengan  software arduino IDE 1.8.5.
Cara  kerja  dari  alat  monitoring  tersebut  adalah, apabila  sensor  tegangan    mendeteksi  catu  daya  maka akan  memberikan  status  kondisi  genset  (GENSET ON/OFF)  dan  akan  menampilkan  status  voltage  pada halaman  web  browser  client.  Apabila  sensor  tegangan mendeteksi voltage lebih kecil sama dengan 200 V maka lampu  indikator  under  voltage  akan  hidup,  buzzer  akan hidup,  dan  modul  SIM  900A  akan  mengirimkan  SMS “Warning  Under  Voltage  “  ke  nomor  handphone  yang telah diinputkan pada program dan apabila

## 6. SARAN
Sistem  ini  tentu  saja  masih  belum    sempurna.  Masih banyak hal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan sistem  ini  agar  menjadi  lebih  baik  lagi,  diantaranya adalah:
1. Apabila  sensor  ZMPT101B  mendeteksi  under/over voltage  alat  bisa  melakukan  penanganan  langsung seperti  mematikan  genset  dengan  menambahkan button control pada halaman web browser client atau dapat mematikan genset via SMS.
2. Untuk  Tampilan  web  supaya  bisa  ditambahkan security dan sistem warning agar dapat mengingatkan operator maupun teknisi
3. Menambahkan  database  pada  perangkat  lunak,  agar data-data  yang  terbaca  pada  sensor  dapat  disimpan pada database.
4. P rototype alat ini bisa digabungkan dengan penelitian sistem kontrol jarak jauh

## 7. DAFTAR PUSTAKA
Z.  Pei,  L.  Fangxing  dan  B.  Navin  ,  Next-Generation Monitoring,  Analysis,  and  Control  for  the  Future Smart Control Center, IEEE,
G. Korteum, F. kawsar, D. Fitton dan V. Sundramoorthy, Smart objects as building blocks for the internet of things. Internet Computing, New York: IEEE, 2012 Fitriandi,  Afrizal,  dkk.2016.  Rancang  Bangun  Alat Monitoring Arus dan Tegangan Berbasis
Mikrokontroler  dengan  SMS  Gateway.  Jurnal Rekayasa  dan  Teknologi  Elektro.  Volume  10,  No. 2, Mei 2016
Firdaus,  M  Wildan,  dkk.  2017.  Sistem  Kontrol  dan Monitoring Genset Melalui Internet Control System and  Monitoring  Genset  via  Internet.  Vol.4,  No.1 April 2017 ,Page 36
Sidehabi,Sitti  Wetenriajeng  dan  Nurhayati  Jabir,  2015,
Pengontrolan  Genset  Jarak  Jauh  Melalui  Website Berbasis  Mikrokontroller  Arduino  MEGA  2560- 16AU.Seminar Nasional.Makassar
Jurnal  Teknologi  Informasi-Aiti,  Vol.  5.  No.  2.  Agustus 2008: 101- 200
Syahwil,  Muhammad.,  2013,  Panduan  Mudah  Simulasi dan  Praktek  Mikrokontroller  Arduino,  C.V  Andi Offset ,Yogyakarta.
K.  Peffers,  T.  Tuunanen,  M.  A.  Rothenberger  dan  S. Chatterjee, “A Design Science Research Methodology  for  Information  Systems  Research,” Journal  of  Management  Information  Systems,  vol. 24, no. 3, pp. 45-78, 2007
B.  Susetyo,  Statistika  untuk  Analisis  Data  Penelitian, Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
Sulindawati,  dan  Fathoni,  M.  2010.  Pengantar  Analisa Perancangan  Sistem.  Medan:  STMIK  Triguna Dharma. Vol. 9, No. 2.

## UCAPAN TERIMA KASIH Penelitian ini Dibiayai oleh
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2019