Abstrak —Kota Surabaya merupakan kota metropolitan  yang jumlah penduduknya diproyeksikan meningkat setiap tahunnya. Seiring berjalannya waktu terjadinya kelangkaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan terjadi jika penggunaan air bersih tidak dikelola dengan baik. Pemanenan air hujan merupakan cara yang digunakan untuk menangkap dan mengelola air hujan untuk dimanfaatkan kembali dan untuk melakukan pemanenan air hujan dibutuhkan sistem yang baik agar pemanenan air hujan dapat dilakukan secara maksimal. Data yang digunakan pada perencanaan kali ini yaitu data primer berupa observasi lapangan dan data sekunder berupa denah rusunawa, penggunaan air, jumlah penghuni, data curah hujan harian 10 tahun terakhir, dan jumlah kamar.  Hasil dari perencanaan sistem pemanenan air hujan ini yaitu pada sistem pemanenan air hujan Rusunawa Keputih dapat menghemat efisiensi biaya penggunaan air selama musim hujan dengan rata-rata penghematan pada Blok A sebesar Rp 214.616,38, Blok  B sebesar Rp. 347.309,11, Blok C sebesar Rp. 296.090,93, dan Blok D sebesar Rp. 205.196,38. Sedangkan Rusunawa Sumur Welut dapat menghemat biaya penggunaan air bersih selama musim hujan tiap blok dengan rata-rata estimasi penghematan biaya pada Blok A sebesar Rp 437.015,28, Blok B sebesar Rp. 316.217,28, Blok C sebesar Rp. 301.337,28, Blok D sebesar Rp. 387.467,28 dan Blok E sebesar Rp. 296.909,94. Total biaya yang dikeluarkan dalam perencanaan sistem pemanenan air hujan pada Rusunawa Keputih sebesar Rp 30.000.000,00 sedangkan untuk Rusunawa Sumur Welut menghabiskan total biaya sebesar Rp 39.000.000,00.
Kata Kunci —Air Hujan, Pemanenan Air Hujan, Penghematan Air, Rusunawa, Sistem Pemanean Air Hujan .

## I. PENDAHULUAN
OTA  Surabaya merupakan  kota metropolitan yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.874.314 jiwa [1]. Angka tersebut diproyeksikan akan selalu meningkat setiap tahunnya dan akan mempengaruhi penggunaan air baku yang tentunya akan meningkat juga. Seiring berjalannya waktu terjadinya kelangkaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan terjadi jika penggunaan air bersih tidak dikelola dengan baik.
Sebagai cadangan pasokan dan alternatif untuk air bersih, dibutuhkan suatu sistem yang dapat menunjang permasalahan tersebut dan untuk perencanaan kali ini akan menggunakan sistem pemanenan air hujan. Definisi dari sistem pemanenan air hujan merupakan sarana yang digunakan untuk menangkap dan mengelola air hujan untuk dimanfaatkan kembali [2]. Dalam sistem pemanenan air hujan ada beberapa jenis sarana yang dibutuhkan seperti sarana penampungan air hujan, sarana retensi, dan sarana detensi. Contoh implementasi yang sudah dilakukan yaitu pada bangunan kantor yang terletak di Exeter, Inggris yang sudah mengaplikasikan sistem pemanenan air hujan dan dapat
menghemat air hingga 62% [3].
Pada perencanaan kali ini akan mengambil lokasi studi di Rusunawa  Sumur Welut  yang terletak di Jalan Sumberan, Bangkingan, Kecamatan Lakasantri dan Rusunawa Keputih yang berada di Kelurahan Keputih, Kecamatan  Sukolilo, Kota Surabaya.  Dipilihnya lokasi studi untuk perencanaan kali ini yaitu masyarakat  rusunawa diharapkan dapat mengurangi biaya pemakaian air dan untuk menyediakan alternatif air bersih dengan cara memanfaatkan sistem pemanenan air hujan yang  dapat dimanfaatkan secara langsung oleh warga Rusunawa Sumur Welut dan Rusunawa Keputih. Air bersih yang digunakan akan difokuskan pada air yang tidak dapat dikonsumsi dan hanya untuk kegiatan sehari hari seperti untuk mandi, mencuci baju, menyiram tanaman, dan kebersihan rumah. Perencanaan ini menghasilkan desain sistem pemanenan air hujan dengan perhitungan bill of quantity dan rencana anggaran biaya untuk Rusunawa Sumur Welut dan Keputih.

## II. METODE PERENCANAAN

## A. Pengumpulan Data
Pada perencanaan ini data yang digunakan yaitu data primer yang dilakukan dengan melakukan observasi lapangan dan uji laboratorium  sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari instansi  terkait. Untuk data primer dan data sekunder yang dibutuhkan dalam perencanaan adalah sebagai berikut:

## 1) Data Primer
a. Kondisi eksisting area penangkapan dan penampungan air hujan Rusunawa Sumur Welut dan Keputih.
b. Sampel air hujan Rusunawa Sumur Welut dan Keputih.
c. Data kualitas air hujan Rusunawa Sumur Welut dan Keputih dari hasil uji laboratorium. Untuk parameter yang diuji yaitu pH, kesadahan dan kekeruhan.
2) Data Sekunder
a. Data curah hujan harian stasiun Keputih dan Gunungsari tahun 2011-2020
b. Denah bangunan Rusunawa Sumur Welut dan Keputih
c. Jumlah penghuni  dan jumlah kamar  Rusunawa Sumur Welut dan Keputih.
d. Data pemakaian air bulanan Rusunawa Sumur Welut dan Keputih.

## B. Pengolahan Data
Untuk mengolah data akan ada beberapa tahapan pengolahan data yang dianatarnya yaitu:
1) Uji Kualitas Air Hujan
Uji kualitas air hujan dilakukan agar warga yang memakai

## Perencanaan Sistem Pemanenan Air Hujan sebagai Alternatif Air Bersih di Rusunawa Sumur Welut dan Keputih Surabaya
Halif Akbar Ibadah dan Mas Agus Mardyanto Departemen Teknik Lingkungan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) e-mail : mardyanto@enviro.its.ac.id
K
air hujan tidak akan menerima dampak buruk dan harus sesuai dengan baku mutu yang sudah ditetapkan dan diatur dalam Permenkes Nomor 32 Tahun 2017 tentang higiene air sanitasi.

## 2) Perhitungan Kebutuhan Air Bersih
Kebutuhan air bersih digunakan untuk mengetahui berapa banyak penggunaan air bersih pada lokasi studi [4].

## 3) Perhitungan Debit Air Hujan
Perhitungan debit air hujan didapatkan dari curah hujan harian pada stasiun hujan dan luas atap rusunawa [5]. Rumus yang digunakan untuk menghitung debit air hujan yang dapat ditampung dapat dilihat pada persamaan (1).
𝑆𝑆 = 𝐴𝐴 . 𝑀𝑀 . 𝐹𝐹 (1)
Dimana: S  = supply air hujan (m 3 ) A = luas area penangkapan air hujan (m 2 ) M = curah hujan rata -rata (mm/bulan)

## F  = koefisien pengaliran
4) Perhitungan Kapasitas Tangki Air Hujan
Perhitunga  n  kapasitas  tangki penampungan air hujan dapat dimasukkan kedalam persamaan (2).
𝑉𝑉 = 𝑆𝑆 − 𝐵𝐵 (2)
Dimana:
V = volume tangki (m3) S = supply air hujan yang dapat diterima (m3) B = total kebutuhan air sebulan (m3)
5) Perencanaan Diameter Perpipaan Air Hujan
Untuk merencanakan diameter perpipaan air  hujan mengacu pada SNI 8153-2015 tentang sistem plambing pada bangunan gedung dan terdapat tabel ukuran talang atap, pipa utama, dan perpipaan tegak air hujan. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.

## 6) Efisiensi Biaya Pemakaian Air Bersih
Dalam menghitung efisiensi biaya pemakaian air bersih, perlu diketahui debit air hujan selama musim hujan dan
Tabel 1.
Ukuran Saluran Perpipaan Air Hujan Ukuran saluran  Debit Luas atap maksimum yang diperbolehkan pada berbagai nilai curah hujan (m 2 ) inci L/dt 1 25,4 mm/j 50,8 mm/j 76,2 mm/j 101,6 mm/j 127 mm/j 162,4 mm/j 2 1.8 268 134 89 67 53 45 3 5.52 818 409 272 204 164 137 4 11.52  1709  855 569 427 342 285 5 21.6 3214  1607  1071  804
643 536 6
33.78  5017  2508  1672  1254 1003  836 Tabel 2.
Hasil Uji Kualitas Air Hujan Parameter Satuan
Air Hujan Keputih Air Hujan Sumur
Welut Permenkes 32 Tahun 2017 Ph - 6,95 5,1 6,5 - 8,5 Kesadahan  mg/L CaCO3  0 0 500 Kekeruhan  NTU 0,3 1,71 25 Tabel 3. Rata-Rata Kebutuhan Air Blok Rata-Rata Kebutuhan Air (m 3 )/bulan Keputih A 536,3 Keputih B 757,5 Keputih C 672,1 Keputih D 520,6 Sumur Welut A 1043,3 Sumur Welut B 842 Sumur Welut C 817,2 Sumur Welut D 960,8 Sumur Welut E 695 Tabel 4. Curah Hujan Harian Maksimum Stasiun Hujan Keputih No Tahun HHM Rata-Rata 1 2016 60,87 2 2013 44 3 2020 43,5 4 2017 37,87 5 2014 35,5 6 2015 30,78 7 2012 29,66 8 2011 28,83 9 2018 20,16 10 2019 17,91
Tabel 5. Curah Hujan Harian Maksimum Stasiun Hujan Gunungsari No Tahun HHM Rata-Rata 1 2020 52,83
2
2013
48,25 3
2016
47,25 4
2017
42,67 5
2011
39,16 6
2014
39,08 7
2018
34,75 8
2012
32,33 9
2015
28,08 10 2019
25,33
Tabel 6.
Volume Supply Air hujan Rusunawa Keputih Blok A
Tanggal Curah Hujan (mm) Vol Supply Harian (m3) Vol Akumulasi Hujan (m3) Vol Akumulasi Pemakainan (m3) Selisih vol hujan dan pemakaian air (m3) 1 17 14,79 14,79 17,88 -3,08 2 13 11,31 26,11 35,75 -9,65 3 4 3,48 29,59 53,63 -24,04 4 0 0,00 29,59 71,51 -41,92 5 68 59,18 88,77 89,38 -0,62 6 5 4,35 93,12 107,26 -14,14 7 31 26,98 120,10 125,14 -5,04 8 9 7,83 127,93 143,01 -15,08 9 2 1,74 129,67 160,89 -31,22 10 5 4,35 134,02 178,77 -44,74 11 50 43,51 177,54 196,64 -19,11 12 0 0,00 177,54 214,52 -36,98 13 6 5,22 182,76 232,40 -49,64 14 0 0,00 182,76 250,27 -67,52 15 14 12,18 194,94 268,15 -73,21 16 81 70,49 265,43 286,03 -20,59 17 2 1,74 267,17 303,90 -36,73 18 0 0,00 267,17 321,78 -54,61 19 24 20,89 288,06 339,66 -51,60 20 0 0,00 288,06 357,53 -69,47 21 15 13,05 301,12 375,41 -74,29 22 25 21,76 322,87 393,29 -70,41 23 14 12,18 335,06 411,16 -76,11 24 34 29,59 364,65 429,04 -64,39 25 40 34,81 399,46 446,92 -47,46 26 75 65,27 464,73 464,79 -0,07 27 85 73,97 538,70 482,67 56,03 28 4 3,48 542,18 500,55 41,64 29 3 2,61 544,79 518,42 26,37
pemak aian air rata- rata per bulan pada masing-masing blok rusunawa.
7) Bill of Quantity dan Rencana Anggaran Biaya Menghitung biill of quantity digunakan untuk mengetahui berapa biaya yang timbul dari setiap kegiatan perencanaan
dan rencana anggaran biaya merup  akan total keseluruhan biaya perencanaan.
Setelah dilakukan perhitungan bill of Quantity dan anggaran biaya, selanjutnya didapatkan hasil dari penelitian.
Tabel 7.
Volume Supply Air hujan Rusunawa Keputih Blok B Tanggal Curah Hujan (mm) Vol Supply (m3) Vol Akumulasi Hujan (m3) Vol Akumulasi Pemakainan (m3) Selisih vol hujan dan pemakaian air (m3) 1 17 14,79 14,79 25,25 -10,45 2 13 11,31 26,11 50,50 -24,39 3 4 3,48 29,59 75,75 -46,16 4 0 0,00 29,59 100,99 -71,40 5 68 59,18 88,77 126,24 -37,47 6 5 4,35 93,12 151,49 -58,37 7 31 26,98 120,10 176,74 -56,64 8 9 7,83 127,93 201,99 -74,06 9 2 1,74 129,67 227,24 -97,57 10 5 4,35 134,02 252,48 -118,46 11 50 43,51 177,54 277,73 -100,20 12 0 0,00 177,54 302,98 -125,45 13 6 5,22 182,76 328,23 -145,47 14 0 0,00 182,76 353,48 -170,72 15 14 12,18 194,94 378,73 -183,79 16 81 70,49 265,43 403,98 -138,54 17 2 1,74 267,17 429,22 -162,05 18 0 0,00 267,17 454,47 -187,30 19 24 20,89 288,06 479,72 -191,66 20 0 0,00 288,06 504,97 -216,91 21 15 13,05 301,12 530,22 -229,10 22 25 21,76 322,87 555,47 -232,59 23 14 12,18 335,06 580,72 -245,66 24 34 29,59 364,65 605,96 -241,32 25 40 34,81 399,46 631,21 -231,76 26 75 65,27 464,73 656,46 -191,73 27 85 73,97 538,70 681,71 -143,01 28 4 3,48 542,18 706,96 -164,78 29 3 2,61 544,79 732,21 -187,41
Tabel 8.
Volume Supply Air hujan Rusunawa Keputih Blok C Tanggal Curah Hujan (mm) Vol Supply (m3) Vol Akumulasi Hujan (m3) Vol Akumulasi Pemakainan (m3) Selisih vol hujan dan pemakaian air (m3) 1 17 14,79 14,79 22,40 -7,61 2 13 11,31 26,11 44,81 -18,70 3 4 3,48 29,59 67,21 -37,62 4 0 0,00 29,59 89,61 -60,02 5 68 59,18 88,77 112,02 -23,25 6 5 4,35 93,12 134,42 -41,30 7 31 26,98 120,10 156,82 -36,72 8 9 7,83 127,93 179,22 -51,29 9 2 1,74 129,67 201,63 -71,96 10 5 4,35 134,02 224,03 -90,01 11 50 43,51 177,54 246,43 -68,90 12 0 0,00 177,54 268,84 -91,30 13 6 5,22 182,76 291,24 -108,48 14 0 0,00 182,76 313,64 -130,88 15 14 12,18 194,94 336,05 -141,10 16 81 70,49 265,43 358,45 -93,01 17 2 1,74 267,17 380,85 -113,68 18 0 0,00 267,17 403,25 -136,08 19 24 20,89 288,06 425,66 -137,60 20 0 0,00 288,06 448,06 -160,00 21 15 13,05 301,12 470,46 -169,35 22 25 21,76 322,87 492,87 -169,99 23 14 12,18 335,06 515,27 -180,21 24 34 29,59 364,65 537,67 -173,03 25 40 34,81 399,46 560,08 -160,62 26 75 65,27 464,73 582,48 -117,75 27 85 73,97 538,70 604,88 -66,18 28 4 3,48 542,18 627,28 -85,10 29 3 2,61 544,79 649,69 -104,89
Tabel 9.
Volume Supply Air hujan Rusunawa Keputih Blok D
Tanggal Curah Hujan (mm) Vol Supply (m3) Vol Akumulasi Hujan (m3) Vol Akumulasi Pemakainan (m3) Selisih vol hujan dan pemakaian air (m3) 1 17 14,79 14,79 17,35 -2,56 2 13 11,31 26,11 34,71 -8,60 3 4 3,48 29,59 52,06 -22,47 4 0 0,00 29,59 69,41 -39,82 5 68 59,18 88,77 86,77 2,00 6 5 4,35 93,12 104,12 -11,00 7 31 26,98 120,10 121,47 -1,38 8 9 7,83 127,93 138,83 -10,90 9 2 1,74 129,67 156,18 -26,51 10 5 4,35 134,02 173,53 -39,51 11 50 43,51 177,54 190,89 -13,35 12 0 0,00 177,54 208,24 -30,70 13 6 5,22 182,76 225,59 -42,84 14 0 0,00 182,76 242,95 -60,19 15 14 12,18 194,94 260,30 -65,36 16 81 70,49 265,43 277,65 -12,22 17 2 1,74 267,17 295,01 -27,83 18 0 0,00 267,17 312,36 -45,19 19 24 20,89 288,06 329,71 -41,65 20 0 0,00 288,06 347,07 -59,01 21 15 13,05 301,12 364,42 -63,30 22 25 21,76 322,87 381,77 -58,90 23 14 12,18 335,06 399,13 -64,07 24 34 29,59 364,65 416,48 -51,83 25 40 34,81 399,46 433,83 -34,38 26 75 65,27 464,73
451,19 13,54 27 85 73,97 538,70 468,54 70,16
28 4 3,48 542,18 485,89 56,29 29 3 2,61 544,79
503,25 41,55 Tabel 10.
Volume Supply Air hujan Rusunawa Sumur Welut Blok A
Tanggal Curah Hujan (mm) Vol Supply (m3) Vol Akumulasi Hujan (m3) Vol Akumulasi Pemakainan (m3) Selisih vol hujan dan pemakaian air (m3) 1 0 0,00 0,00 34,78 -34,78 2 0 0,00 0,00 69,56 -69,56 3 21 21,77 21,77 104,33 -82,56 4 60 62,21 83,98 139,11 -55,13 5 4 4,15 88,13 173,89 -85,76 6 16 16,59 104,72 208,67 -103,95 7 64 66,36 171,07 243,44 -72,37 8 63 65,32 236,39 278,22 -41,83 9 85 88,13
324,52 313,00 11,52 10 5 5,18 329,70 347,78 -18,07 11 0 0,00 329,70 382,55 -52,85 12 45 46,66 376,36 417,33 -40,97 13 27 27,99 404,35 452,11 -47,76 14 20 20,74 425,09 486,89 -61,80 15 54 55,99 481,08 521,67 -40,59 16 0 0,00 481,08 556,44 -75,37 17 11 11,40 492,48 591,22 -98,74 18 7 7,26 499,74 626,00 -126,26 19 0 0,00 499,74 660,78 -161,04 20 52 53,91 553,65 695,55 -141,9021 21 0 0,00 553,65 730,33 -176,6798 22 0 0,00 553,65 765,11 -211,4575 23 0 0,00 553,65 799,89 -246,2351 24 0 0,00 553,65 834,66 -281,0128 25 0 0,00 553,65 869,44 -315,7905 26 0 0,00 553,65 904,22 -350,5681 27 0 0,00 553,65 939,00 -385,3458 28 44 45,62 599,27 973,77 -374,5043 29 5 5,18 604,45 1008,55 -404,0979 30 0 0 604,4544 1043,33 -438,8756
A. Hasil Observasi Lapangan
Observasi lapangan pada lokas  i perencanaan mencakup
kondisi eksisting area penan  gkapan dan penampungan air hujan, serta pengambilan  sampel air hujan. Untuk pengambilan sampel air hujan hanya dilakukan satu kali pada saat air hujan turun di lokasi perencanaan. Kemudian sampel
Tabel 11. Volume Supply Air Hujan Rusunawa Sumur Welut Blok B
Tanggal Curah Hujan (mm) Vol Supply (m3) Vol Akumulasi Hujan (m3) Vol Akumulasi Pemakainan (m3) Selisih vol hujan dan pemakaian air (m3) 1 0 0,00 0,00 28,07 -28,07 2 0 0,00 0,00 56,13 -56,13 3 21 21,77 21,77 84,20 -62,43 4 60 62,21 83,98 112,27 -28,29 5 4 4,15 88,13 140,33 -52,21 6 16 16,59 104,72 168,40 -63,68 7 64 66,36 171,07 196,47 -25,39 8 63 65,32 236,39 224,53 11,86 9 85 88,13 324,52 252,60 71,92 10 5 5,18 329,70 280,67 49,04 11 0 0,00 329,70 308,73 20,97 12 45 46,66 376,36 336,80 39,56
13 27 27,99 404,35 364,87 39,49
14 20 20,74 425,09 392,93 32,15 15 54 55,99 481,08 421,00 60,08 16 0 0,00 481,08 449,07 32,01 17 11 11,40 492,48 477,13 15,35 18 7 7,26 499,74 505,20 -5,46 19 0 0,00 499,74 533,27 -33,53 20 52 53,91 553,65 561,33 -7,68 21 0 0,00 553,65 589,40 -35,75 22 0 0,00 553,65 617,47 -63,82 23 0 0,00 553,65 645,53 -91,88 24 0 0,00 553,65 673,60 -119,95 25 0 0,00 553,65 701,67 -148,02 26 0 0,00 553,65 729,73 -176,08 27 0 0,00 553,65 757,80 -204,15 28 44 45,62 599,27 785,87 -186,60 29 5 5,18 604,45 813,93 -209,48 30 0 0,00 604,45 842,00 -237,55
Tabel 12. Volume Supply Air hujan Rusunawa Sumur Welut Blok C Tanggal  Curah Hujan Vol Supply Vol Akumulasi Hujan Vol Akumulasi Pemakainan Selisih vol hujan dan air 1 0 0,00 0,00 27,24 -27,24 2 0 0,00 0,00 54,48 -54,48 3 21 21,77 21,77 81,72 -59,95 4 60 62,21 83,98 108,96 -24,98 5 4 4,15 88,13 136,20 -48,07 6 16 16,59 104,72 163,44 -58,72 7 64 66,36 171,07 190,68 -19,61 8 63 65,32 236,39 217,92 18,47 9 85 88,13 324,52 245,16 79,36 10 5 5,18 329,70 272,40 57,30 11 0 0,00 329,70 299,64 30,06 12 45 46,66 376,36 326,88 49,48 13 27 27,99 404,35 354,12 50,23 14 20 20,74 425,09 381,36 43,73 15 54 55,99 481,08 408,60 72,48 16 0 0,00 481,08 435,84 45,24 17 11 11,40 492,48 463,08 29,40 18 7 7,26 499,74 490,32 9,42 19 0 0,00 499,74 517,56 -17,82 20 52 53,91 553,65 544,80 8,85 21 0 0,00 553,65 572,04 -18,39 22 0 0,00 553,65 599,28 -45,63 23 0 0,00 553,65 626,52 -72,87 24 0 0,00 553,65 653,76 -100,11 25 0 0 553,65 681,00 -127,35 26 0 0 553,65 708,24 -154,59 27 0 0 553,65 735,48 -181,83 28 44 45,62 599,27 762,72 -163,45 29 5 5,18 604,45 789,96 -185,51 30 0 0,00 604,45 817,20 -212,75
Tabel 13. Volume Supply Air hujan Rusunawa Sumur Welut Blok D
Tanggal Curah Hujan (mm) Vol Supply (m3) Vol Akumulasi Hujan (m3) Vol Akumulasi Pemakainan (m3) Selisih vo hujan dan pemakaian air (m3) 1 0 0,00 0,00 32,03 -32,03 2 0 0,00 0,00 64,05 -64,05 3 21 21,77 21,77 96,08 -74,30 4 60 62,21 83,98 128,10 -44,12 5 4 4,15 88,13 160,13 -72,00 6 16 16,59 104,72 192,15 -87,43 7 64 66,36 171,07 224,18 -53,10 8 63 65,32 236,39 256,20 -19,81 9 85 88,13 324,52 288,23 36,29 10 5 5,18 329,70
320,25 9,45 11 0 0,00 329,70
352,28 -22,57 12 45 46,66 376,36
384,30 -7,94
13 27 27,99 404,35
416,33 -11,97 14 20 20,74 425,09
448,35 -23,26 15 54 55,99 481,08 480,38 0,70 16 0 0,00 481,08
512,40 -31,32 17 11 11,40 492,48
544,43 -51,94 18 7 7,26 499,74 576,45 -76,71 19 0 0,00 499,74 608,48 -108,74 20 52 53,91 553,65 640,50 -86,85 21 0 0,00 553,65 672,53 -118,87 22 0 0,00 553,65 704,55 -150,90 23 0 0,00 553,65 736,58 -182,92 24 0 0,00 553,65 768,60 -214,95 25 0 0,00 553,65 800,63 -246,97 26 0 0,00 553,65
832,65 -279,00
27 0 0,00 553,65
864,68 -311,02
28 44 45,62 599,27 896,70 -297,43
29 5 5,18 604,45 928,73 -324,27 30 0 0,00 604,45 960,75 -356,30
Tabel 14.
Volume Supply Air hujan Rusunawa Sumur Welut Blok E
Tanggal  Curah Hujan Vol Supply Vol Akumulasi Hujan Vol Akumulasi Pemakainan
Selisih vol hujan dan pakai air 1 0 0,00 0,00 23,17 -23,17 2 0 0,00 0,00 46,33 -46,33 3 21 13,84 13,84 69,50 -55,66 4 60 39,53 53,37 92,67 -39,30 5 4 2,64 56,00 115,83 -59,83 6 16 10,54 66,54 139,00 -72,46 7 64 42,17
108,71 162,17 -53,46 8 63 41,51 150,22 185,33 -35,12 9 85 56,00
206,22 208,50 -2,28 10 5 3,29 209,51 231,67 -22,16 11 0 0,00 209,51 254,83 -45,32 12 45 29,65 239,16 278,00 -38,84 13 27 17,79 256,95 301,17 -44,22 14 20 13,18 270,12 324,33 -54,21 15 54 35,58 305,70 347,50 -41,80 16 0 0,00 305,70 370,67 -64,96 17 11 7,25 312,95 393,83 -80,88 18 7 4,61 317,56 417,00 -99,44 19 0 0,00 317,56 440,17 -122,61 20 52 34,26 351,82 463,33 -111,51 21 0 0,00 351,82 486,50 -134,68 22 0 0,00 351,82 509,67 -157,85 23 0 0,00 351,82 532,83 -181,01 24 0 0,00 351,82 556,00 -204,18 25 0 0,00 351,82 579,17 -227,35 26 0 0,00 351,82 602,33 -250,51 27 0 0,00 351,82 625,50 -273,68 28 44 28,99 380,81 648,67 -267,86 29 5 3,29 384,10 671,83 -287,73 30 0 0,00 384,10 695,00 -310,90
air hujan di u  ji di Laboratorium dan didapatkan hasil uji kualitas air hujan pada Tabel 2.
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa kualitas air hujan di Rusunawa Keputih memenuhi baku mutu yang sudah ditetapkan oleh P ermenkes N o.32 Tahun 2017 tentang higiene air sanitasi sedangkan kualitas air hujan Rusunawa Sumur Welut salah satu parameternya yaitu pH tidak memenuhi baku mutu karena terlalu asam.

## B. Hasil Pengolahan Data

## 1) Perhitungan Kebutuhan Air Bersih
Kebutuhan air bersih pada lokasi studi didapatkan dari data sekunder berupa penggunaan air bersih harian selama tahun 2021 tiap blok rusunawa yang kemudian didapatkan rata-rata kebutuhan air per bulannya. Data rata-rata kebutuhan  air dapat dilihat pada Tabel 3.

## 2) Perhitungan Debit Air Hujan
Untuk menghitung debit air hujan diperlukan data curah hujan harian 10 tahun yang pada perencanaan ini akan menggunakan data dari Stasiun Hujan Keputih dan Stasiun Hujan Gunungsari dikarenakan kedua stasiun hujan tersebut berdekatan dengan lokasi perencanaan. Data curah hujan harian maksimum dapat dilihat pada Tabel 4 dan Tabel 5.
Dari Tabel 4 didapatkan bahwa curah hujan maksimum rata-rata tertinggi terjadi pada Tahun 2016 sedangkan pada Tabel 5 terjadi pada Tahun 2020. Sehingga kedua curah hujan maksimum tersebut dipilih karena sebagai pedoman dalam perhitungan volume supply air hujan.
Untuk data curah hujan yang akan dipilih pada stasiu  n hujan Keputih adalah data Bulan Februari 2016 dan untuk stasiun hujan Sumur Welut menggunakan data Bulan April 2020 dikarenakan hujan harian maksimum terjadi pada bulan tersebut.
Untuk mengetahui volume supply air hujan dapat digunakan persamaan (1) dan didapatkan h asil perhitungan pada Tabel 6, Tabel 7, Tabel 8, Tabel 9, Tabel 10, Tabel 11, Tabel 12, Tabel 13, dan Tabel 14.

## 3) Kapasitas Tangki Pena mpungan Air Hujan
Setelah diketahui volume supply air hujan, dapat direncanakan kapasitas tangki penampungan air hujan. Pada perencanaan ini kapasitas tangki air hujan akan menampung air hujan selama 6 bulan pada saat musim hujan. Sehingga penggunaan air hujan hanya pada saat musim hujan dan pada saat musim kemarau masih menggunakan air PDAM. Untuk kapasitas tangki air hujan dapat dilihat pada Tabel 15.
Terdapat ground reservoir eksisting pada Rusunawa Sumur Welut dan Rusunawa Keputih dan masih dapat menampung air hujan sehingga tidak diperlukan untuk membuat ground reservoir yang baru.

## 4) Perencanaan Dimensi Perpipaan
Perencanaan dimensi perpipaan untuk talang tegak dan talang datar mengacu pada SNI 8153-2015 tentang sistem plambing pada bangunan gedung. Perhitungan diameter perpipaan ini membutuhkan data intensitas hujan dan luas atap. Untuk menghitung intensitas hujan dengan menggunaka n persamaan Mononobe [6]. Hasil perhitungan diameter perpipaan dapat dilihat pada Tabel 16.
Setelah ditentukan berdasarkan SNI 8153-2015 tentang sistem plambing pada bangunan gedung didapatkan bahwa ukuran pipa tegak dan pipa datar sama-sama menggunakan ukuran 3 inci atau 75 mm.

## 5) Efisiensi Biaya Pemakaian Air Bersih
Untuk menghitung efisiensi biaya pemakaian air bersih menggunakan data volume supply air hujan selama musim penghujan dan juga data penggunaan air perbulan. Hasil perhitungan dari penghematan biaya penggunaan air bersih dapat dilihat pada Tabel 17.

## 6) Bill of Quantity dan Rencana Anggaran Biaya
Perhitungan Bill of Quantity dan Rencana Anggaran Biaya menghitung perpipaan dan asesoris perpipaan sehingga total biaya yang timbul dari perencanaan ini dapat dilihat pada Tabel 18.

## IV. KESIMPULAN
Kesimpulan dari perencanaan sistem pemanenan air hujan di rusunawa Sumur Welut dan Keputih yaitu:  (1)  Sistem pemanenan air hujan rusunawa Keputih dan rusunawa Sumur
Tabel 15. Volume Tangki Air Hujan Ground Reservoir Eksisting
Volume GR Eksisting Volume Efektif GR Untuk Air Bersih
Keputih A 194,4
138,37
Keputih B
194,4
194,40
Keputih C 194,4
194,40 Keputih D 194,4 124,24 Sumur Welut A
194,4 182,88 Sumur Welut B 194,4 122,48 Sumur Welut C 194,4
115,04
Sumur Welut D 194,4
158,11 Sumur Welut E
194,4
194,40 Tabel 16. Diameter Perpipaan Air Hujan Segmen Intensitas Hujan (mm/jam) Luas Atap Slope Diameter Pipa Tegak (mm) Diameter Pipa Datar (mm) b-c 11,27
411,78  0,82 75 75 a-d 11,27 411,78  0,82 75 75 Rusunawa Sumur Welut Blok A, B, C, D a-b 12,81 648 0,15 75 75 c-d 12,81 648 0,15 75 75 Rusunawa Sumur Welut Blok E b-c 12,81 411,78  0,82 75 75 a-d 12,81 411,78  0,82 75 75 Tabel 17. Penghematan Air Bersih Rata-Rata per Bulan
Rusunawa Keputih Blok
Rata-Rata Penghematan Air A
Rp 214.616,38 B Rp 347.309,11 C Rp 296.090,93 D Rp 205.196,38
Rusunawa Sumur Welut Blok Rata-Rata Penghematan Air A Rp 437.015,28 B Rp 316.217,28 C Rp 301.337,28 D Rp 387.467,28 E Rp 296.909,94 Tabel 18. BOQ dan RAB Perencanaan Kebutuhan
Biaya Rusunawa Keputih Rp              30.000.000,00 Rusunawa Sumur Welut Rp              39.000.000,00
Welut menggunakan sistem pemanenan atap atau rooftop harvesting dan dapat menyediakan alternatif air bersih sebagai pengganti air PDAM. (2) Sistem pemanenan air hujan rusunawa Keputih dan Sumur Welut dapat menghemat biaya penggunaan air bersih tiap blok selama musim hujan dengan rata-rata estimasi penghematan biaya sebagai berikut:  (a) Blok A Keputih = Rp. 214.616,38. (b) Blok B Keputih = Rp. 347.309,11. (c) Blok C Keputih = Rp. 296.090,93. (d) Blok D Keputih = Rp. 205.196,38. (e) Blok A Sumur Welut = Rp. 437.015,28. (f) Blok B Sumur Welut = Rp. 316.217,28. (g) Blok C Sumur Welut = Rp. 301.337,28. (h) Blok D Sumur Welut  = Rp. 387.467,28. (i) Blok E Sumur Welut = Rp. 296.909,94.  (3)  Rencana anggaran biaya dari sistem pemanenan air hujan rusunawa Keputih menghabiskan total biaya sebesar Rp 30.000.000,00 sedangkan untuk rusunawa Sumur Welut menghabiskan total biaya sebesar Rp 39.000.000,00.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  BPS Surabaya, Kota Surabaya dalam Angka 2020 , 1st ed. Surabaya: Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2021.
[2]  G. K. Pala, A. P. Pathivada, S. J. H. Velugoti, C. Yerramsetti, and S. Veeranki, “Rainwater harvesting-A review on conservation, creation & cost-effectiveness,” Mater. Today , vol. 45, no. 7, pp. 6567–6571, 2021, doi: 10.1016/j.matpr.2020.11.593.
[3]  S. Ward, F. A. Memon, and D. Butler, “Performance of a large building rainwater harvesting system,” Water Res. , vol. 46, no. 16, pp. 5127– 5134, 2012, doi: 10.1016/j.watres.2012.06.043.
[4]  A. Rosani, “Kajian Teknis Penerapan Peraturan Drainase Gedung di Indonesia (Studi Kasus Gedung Patuh Polda Jawa Timur),” Institut Teknologi Sepuluh November, 2021.
[5]  F. Nadia and M. A. Mardyanto, “Perencanaan sistem penampung air hujan sebagai salah satu alternatif sumber air bersih di Rusunawa Penjaringan Sari Surabaya,” J. Tek. ITS , vol. 5, no. 2, pp. D241--D246, 2016, doi: 10.12962/j23373539.v5i2.19035.
[6]  E. Sriyono, “Analisis debit banjir rancangan rehabilitasi Situ Sidomukti,” J. Tek. , vol. 2, no. 2, 2012.