Jurnal Qua Teknika Vol.9 No.1 Maret 2019 ISSN 2088-2424 ( Cetak ); ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Yudistira Heri Istanto. 2019. Analisis Pengaruh Arus Eksitasi pada Generator Sinkron Terhadap Pembebanan di PLTA Wlingi PT PJB Up Brantas.
Jurnal Qua Teknika , (2019), 9 (1) : 43-55

## ANALISIS PENGARUH ARUS EKSITASI PADA GENERATOR SINKRON TERHADAP PEMBEBANAN DI PLTA WLINGI PT PJB UP BRANTAS
Yudistira Heri Istanto Fakultas Teknik, Universitas Islam Balitar Blitar Jl. Majapahit No 04 Blitar

## ABSTRAK
Penelitian  ini    akan  membahas    mengenai  pengaruh  arus  eksitasi  generator  sinkron  PLTA  Wlingi  pada  setiap masing – masing perubahan beban untuk menjaga tegangan outpun nominal generator dengan besaran tegangan transmisi 150 kV yang berubah – ubah. Data analisa diperoleh dari Laporan Harian Operasi (LHO) PLTA Wlingi sesuai dengan terjadinya perubahan beban pembangkit atau perubahan nilai tegangan transmisi untuk mengetahui pengaruhnya terhadap perubahan arus eksitasi AVR. Data harian yang diperoleh berikutnya dibandingkan dengan setting awal atau karakteristik AVR pada saat Commissioning Test , deviasi yang dihasilkan akan dijadikan bahan masukan  untuk Engineering UP  Brantas  dalam  melakukan  tindakan corrective berikutnya.  Dengan  demikian kehandalan PLTA Wlingi dalam melayani P2B untuk menjaga kestabilan sistem transmisi 150 kV Jawa – Bali tetap terjaga. Sehingga dapat berkontribusi dalam peningkatan kinerja perusahaan.
Kata kunci : generator, energi listrik, sistem eksitasi, AVR, medan magnet, rotor, stator, gaya gerak listrik, daya reaktif, kehandalan, kinerja perusahaan.

## PENDAHULUAN
Fluktuasi perubahan tegangan pada sistem transmisi 150 kV sangat sering terjadi seiring dengan perubahan bembebanan pada sistem inter koneksi Jawa – Bali, sehingga sebuah generator pembangkit dituntut untuk selalu dapat menstabilkan besaran tegangan keluaran generator yang dihasilkan sesuai dengan tegangan nominal yang diijinkan melalui sebuah Automatic Voltage Regulator (AVR). Dengan pentingnya  fungsi sistem eksitasi pada suatu pembangkit  tenaga  listrik, maka pada kesempatan ini,  penulis  akan membahas Pengaruh Arus Eksitasi Pada Generator Sinkron Terhadap Pembebanan di PLTA Wlingi PT PJB UP Brantas . (Meidensha Electric Mfg, 1978)
Sesuai dengan identifikasi masalah dan masalah yang telah diuraikan maka dalam penulisan proyek akhir ini dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana  perbandingan data commissioning test dengan parameter kinerja AVR PLTA Wlingi saat ini.
2. Bagaimana  fluktuasi tegangan line 150 kV dan perubahan beban generator PLTA Wlingi terhadap kinerja AVR.
3. Bagaimana pengaruh besarnya arus eksitasi beban terhadap pembebanan generator. Adapun maksud dan tujuan penelitian yang dilakukan antara lain adalah sebagai berikut :
1. Membandingkan  data commissioning test dengan parameter kinerja AVR PLTA Wlingi saat ini.
2. Mengetahui  fluktuasi tegangan line 150 kV dan perubahan beban generator PLTA Wlingi terhadap kinerja AVR.
3. Menganalisis pengaruh perubahan beban terhadap besarnya tegangan eksitasi

## Alternator Sinkron
Generator  merupakan  salah  satu  peralatan  utama  dalam  suatu  pembangkit  tenaga  listrik,  baik  pada pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga gas, pembangkit listrik tenaga uap, dan pembangkit listrik tenaga diesel (Weedy, 1988). Generator  berfungsi untuk mengubah energi mekanik berupa putaran oleh turbin atau penggerak mula (prime mover) yang dikopel dengan rotor generator menjadi energi listrik.
Generator  AC  sinkron  (alternator  sinkron)  merupakan  salah  satu  jenis  mesin  listrik  yang  menghasilkan tegangan bolak-balik dengan mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan oleh generator diperoleh dari proses induksi elektromagnetik yang terjadi pada kumparan jangkar atau stator dengan kumparan medan atau rotor pada generator sinkron.
Dinamaka  dengan  generator  sinkron  karena  pada  generator  tersebut,  frekuensi  listrik  yang  dihasilkan  oleh generator sinkron terhadap putaran mekanis generator. Kumparan medan atau rotor yang terdiri atas belitan medan yang  disuplai  arus  searah  atau  arus  eksitasi  akan  menghasilkan  medan  magnet  yang  diputar  dengan  kecepatan yang sama dengan kecepatan putar rotor (Ennopati, 2009). Hal ini dapat ditunjukan seperti pada Persamaan 2.1.
Jurnal Qua Teknika Vol.9 No.1 Maret 2019 ISSN 2088-2424 ( Cetak ); ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Yudistira Heri Istanto. 2019. Analisis Pengaruh Arus Eksitasi pada Generator Sinkron Terhadap Pembebanan di PLTA Wlingi PT PJB Up Brantas.
Jurnal Qua Teknika , (2019), 9 (1) : 43-55
𝒇 = 𝒏𝒑 𝟏𝟐𝟎 (2.1)
Keterangan: f =   Frekuensi (Hz) n =   Kecepatan Sinkron Medan Magnet (rpm) p =   Jumlah Kutub
Generator sinkron dengan kapasitas besar biasanya digunakan pada pusat-pusat pembangkit listrik dengan kapasitas yang relatif besar, seperti pada Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pusat Pembangkit Listrik Tenaga  Uap  (PLTU),  Pusat  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Diesel  (PLTD),  dan  berbagai  macam  jenis  pusat pembangkit lainnya. Adapun generator yang memiliki kapasitas relatif kecil semisal generator set (genset) yang sering digunakan untuk penerangan darurat ataupun keperluan darurat lainnya.
Alternator  sinkron  yang  digunakan  pada  PLTA  Wlingi  adalah  tipe  vertikal  yang  dilengkapi  dengan bantalan dorong atau thrust bearing yang terletak di bagian bawah rotor (VTC-AC). Selain itu, generator pada PLTA Wlingi mempunyai bentuk kutub silindris dan berkutub menonjol dengan bagian yang menimbulkan medan magnet terletak pada belitan rotornya sedangkan yang menimbulkan gaya gerak listrik di bagian belitan stator.

## Automatic Voltage Regulator
Gambar 1. Diagram Blok Automatic Voltage Regulator (Altom: 2015)
Regulator tegangan otomatis atau disebut dengan automatic voltage regulator (AVR) merupakan sebuah peralatan yang sangat penting dalam sistem pembangkit. Peralatan ini digunakan untuk menjaga agar tegangan output generator  tetap  berada  pada  nilai  nominalnya  meskipun  terjadi  perubahan  beban.  Tegangan  tersebut disesuaikan dengan tegangan ketika proses sinkronisasi dengan tegangan paralel.
AVR tidak langsung mengontrol tegangan output generator, tetapi AVR akan mengontrol sistem eksitasi pada generator. Hal ini karena jika terjadi nilai beban yang kecil maka putaran generator juga akan meningkat sehingga tegangan juga tak terkendali. Sistem eksitasi akan bekerja dengan mengurangi arus eksitasi yang disuplai ke kumparan  medan dan governor sebagai brake semu pada generator sinkron. Ketika beban meningkat,  AVR akan  memerintahkan  sistem  eksitasi  untuk  meningkatkan  nilai  arus  eksitasi  sehingga output yang  dihasilkan generator sinkron juga meningkat.

## METODE PENELITIAN Jenis Penelitian
Pada penelitian ini menggunakan jenis Diskriptif Exploratory Resert, karena pada pembahasannya berupa pendiskripsian dan penjelasan akan masalah yang akan dianalisa dengan latar belakang sebagai berikut :
- Kenapa Diskriptif : Karena untuk menentukan besaran sesuatu atau frekuensi suatu kejadian, peneliti sudah memiliki definisi masalah yang jelas, hipotesis yang spesifik, dan informasi yang rinci.
Jurnal Qua Teknika Vol.9 No.1 Maret 2019 ISSN 2088-2424 ( Cetak ); ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Yudistira Heri Istanto. 2019. Analisis Pengaruh Arus Eksitasi pada Generator Sinkron Terhadap Pembebanan di PLTA Wlingi PT PJB Up Brantas.
Jurnal Qua Teknika , (2019), 9 (1) : 43-55
- Kenapa  Exploratory  :  Karena  peneliti  memiliki  tujuan  untuk  mendapatkan  keterangan,  wawasan, pengetahuan, ide, gagasan, serta pemahaman sebagai upaya untuk merumuskan dan mendefinisikan masalah, menyusun hipotesis, serta dapat dilanjutkan dengan riset lanjutan yang lebih advance.
Metode yang digunakan dalam penelitian diskriptif exploratory ini adalah metode longitudinal (time series) yaitu penelitian yang dilakukan berulang-ulang pada sempel dan variabel yang sama. Kegunaan metode ini yaitu :
- Membuat estimasi presentasi unit dalam suatu populasi yang menunjukkan perilaku tertentu
- Menggambarkan kelompok yang sesuai dengan konsument
- Menentukan karakteristik hasil penelitian
- Menentukan tingkatan variabel penelitian yang berhubungan satu sama lain
- Membuat prediksi

## Peralatan Penunjang
Dalam  penelitian  ini  digunakan  peralatan  –  peralatan  penunjang  untuk  mengetahui  berbagai  parameter bahan penelitian yang diinginkan, antara lain :
- Power Meter
- Reactive Power Meter
- Cos Phi Meter
- Ampere Meter
- Volt Meter
- Speed Meter

## Sumber Data
Penelitian ini memiliki dua sumber yang digunakan sebagai bahan utama pembuatan dan penyusunannya yaitu :
1. Sumber data primer berupa ;
- Data pada pencatatan laporan harian operasi operator CCR PLTA Wlingi
- Data laporan bulan pengusahaan (Operasi) PLTA Wlingi
- Hasil Pengamatan & Pencatatan visual pada saat penelitian di CCR Wlingi
2. Sumber data sekunder berupa ;
- Manual book dan Commissioning Test AVR (Automatic Voltage Regulator) Generator PLTA Wlingi - SOP (Standart Operating Procedure) Generator PLTA Wlingi
-

## Teknik Pengambilan Sampling
Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengambilan sampling “ Nonprobabilitas Quota Sampling “ yang artinya teknik pengambilan sampling yang ditentukan atau ditentukan sendiri oleh peneliti atau menurut pertimbangan pakar dengan atas dasar jumlah atau jatah yang telah ditentukan, (sampel penelitian adalah subjek yang mudah ditemukan sehingga memudahkan dalam proses pengumpulan data).

## Teknik Pengambilan Data
Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan :
1. Judgemental
Metode  pengambilan  data  “  Judgemental  “  (keputusan),  yaitu  pemilihan  sejumlah  item  tertentu  dari seluruh  item  yang  ada  dengan  tujuan  mempelajari  sebagian  item  tersebut  untuk  mewakili  seluruh itemnya.  Sebagian  item  yang  dipilih  disebut  sampel-sampel  (samples),  sedang  seluruh  item  yang  ada disebut populasi (population), secara Judgemental (keputusan) artinya penentuan sampel dan pemilihan masing – masing item sampelnya diambil dengan dasar keputusan yang masuk akal menurut si pengambil sampel. Di judgemental ini pengatuhan atau opini dan pengalaman si pengambil sampel digunakan untuk menentukan item – item sampel yang akan dipilih dari populasi.
2. Interview
Menggunakan teknik interview artinya, dalam proses mendapatkan data primer maupun sekunder penulis menggali lebih dalam informasi  yang berupa catatan  maupun  laporan dengan cara tanya jawab teknis maupun non teknis tentang materi yang dibutuhkan.
3. Observasi
Jurnal Qua Teknika Vol.9 No.1 Maret 2019 ISSN 2088-2424 ( Cetak ); ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Yudistira Heri Istanto. 2019. Analisis Pengaruh Arus Eksitasi pada Generator Sinkron Terhadap Pembebanan di PLTA Wlingi PT PJB Up Brantas.
Jurnal Qua Teknika , (2019), 9 (1) : 43-55
Menggunakan  teknik  Observasi  guna  melengkapi  wawasan  penulis  agar  lebih  mengetahui  secara  riil, nyata, dan langsung mendapatkan pengetahuan visual tentang materi / data yang dibutuhkan.
4. Dokumentasi
Dokumentasi  dibutuhkan  guna  memperjelas,  melengkapi,  dan  memberikan  gambaran  nyata  dalam penyusunan skripsi yang merupakan hasil dari penelitian ilmiah selama di lokasi penelitian.
5. Studi Literatur
Studi literatur digunakan sebagai data pendukung dan penyelaras analisa kuantitatif yang disusun agar lebih terarah serta sesuai dengan kaidah – kaidah yang berlaku dan menjadi ketetapan umum.

## Penentuan Populasi Sampling
Penelitian ini dilakukan di Area PLTA Wlingi, maka dapat dengan mudah di tentukan populasi sampling yang  akan    digunakan  sebagai  bahan  pembahasan  dalam  analisa  yang  terkait  dengan  judul  skripsi  ini.  PLTA Wlingi adalah salah satu pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas terpasang 54 MW, memiliki dua buah generator  dengan  kapasitas  masing  –  masing  27  MW.  Di dalam  lingkungangan  PLTA  terdapat  beberapa  area, diantaranya adalah power house dimana di dalamnya terdapat ruang CCR yang merupakan area kerja para operator untuk  melaksanakan  seluruh  kegiatan  pengoprasian,  pengendalian,  dan  pemantauan  terkait  operasional  PLTA pada khususnya, dan interkoneksi dengan jaringan line 150 KV Jawa Bali pada umumnya.
Maka  dari  uraian  diatas  penulis  menentukan  populasi  yang  akan  di  teliti  dalam  analisa  skripsi  ini  yaitu seluruh item yang terdapat di CCR, baik yang berupa fisik maupun non fisik, diantaranya adalah :
- Para personil operator baik dengan latar belakang elektro maupun mesin
- Seluruh area dan perangkat elektrik di CCR
- Seluruh meter – meter visual di area CCR
- Seluruh dokumen fisik maupun non fisik di area CCR

## Indikator Variable
Indikator variabel pembahasan menjadi dua variabel utama yaitu ;
1. Fluktuasi  Tegangan  line  150  KV  pada  sistem  interkoneksi  jawa  bali  yang  merupakan  jalur pentransmisian hasil produksi daya dari dua unit generator PLTA wlingi, yang dapat terpantau pada meter analog  di  panel  unit  generator  di  CCR  Wlingi,  serta  pada  data  real  time  pencatatan  di  laporan  harian operasi CCR.
2. Data kinerja AVR (Automatic Voltage Regulator) yang terpantau pada monitor AVR serta pada data real time pencatatan di laporan harian operasi CCR.

## Klasifikasi Variable
Pada analisa ini penulis mengklasifikasian variable menjadi dua variabel utama, yaitu :
1. Variabel primer yaitu Data kinerja AVR (Automatic Voltage Regulator)
2. Variabel  sekunder  yaitu  Fluktuasi  Tegangan  line  150  KV  serta  perubahan  pembebanan  daya  PLTA Wlingi

## Analisa Data
Analisa data merupakan bagian terpenting dalam penyusunan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan  pada  awal  pembahasan  topik  penelitian.  Di  dalamnya  berisi  ulasan  teknik  tentang  pengaruh  sistem eksitasi terhadap daya generator, analisa pengaruh fluktuatif tegangan line 150 KV terhadap kinerja AVR,  serta pengaruh besarnya arus eksitasi pada generator sinkron terhadap perubahan pembebanan di plta wlingi. Ketiga topik analisa tersebut merupakan jawaban dari penjabaran masalah dari judul skripsi yaitu “Analisis Pengaruh Arus Eksitasi Pada Generator Sinkron Terhadap Pembebanan di PLTA Wlingi PT.PJB UP Brantas”

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Kurva Kapabilitas Generator
Capability Curve atau kurva kapabilitas merupakan sebuah kurva pembatas pengoperasian generator dalam menghasilkan daya reaktif generator yang terhubung parallel dengan sistem sebagai upaya untuk mempertahankan tegangan output generator sesuai dengan tegangan nominalnya dari fluktuasi tegangan sistem. Kurva kapabilitas dari setiap generator akan berbeda satu sama lain tergantung dari karakteristik serta kapasitas dari masing – masing
Jurnal Qua Teknika Vol.9 No.1 Maret 2019 ISSN 2088-2424 ( Cetak ); ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Yudistira Heri Istanto. 2019. Analisis Pengaruh Arus Eksitasi pada Generator Sinkron Terhadap Pembebanan di PLTA Wlingi PT PJB Up Brantas.
Jurnal Qua Teknika , (2019), 9 (1) : 43-55
generator, termasuk pada generator PLTA Wlingi memiliki kurva kapabilitas yang dapat ditunjukkan pada gambar 4.6 di bawah.

## Gambar 2. Capability Curve
Dari gambar 2 kurva kapabilitaas PLTA Wlingi dapat dilihat bahwa daya reaktif maksimum yang diijinkan sebesar  lag  15  MVAr  dan  18  MVAr  lead,  hal  tersebut  berarti  generator  PLTA  Wlingi  hanya  diijinkan  untuk mensupply daya reaktif ke  sistem  maksimal sebesar 15 MVAr  untuk  menjaga tegangan output  generator tetap dalam  besaran  nominalnya,  dapat  dikatakan  pada  kondisi  ini  generator  dalam  keadaan  kapasitif  untuk mengimbangi beban induktif  dari sistem  yang  lebih  tinggi. Untuk dapat  mencapai  kondisi tersebut,  maka arus medan / arus eksitasi generator harus dinaikkan melalui control voltage regulator. Penambahan arus eksitasi pada generator  harus  selalu  memperhatikan  batasan  maksimal  nilai  daya  reaktif  yang  diijinkan.  Apabila  genenator memproduksi daya lagging reaktif lebih besar dari batasan yang diijinkan, maka akan generator akan mengalami eksitasi lebih atau Over Excitation hal ini dapat mengakibatkan panas yang berlebih pada belitan rotor atau rotot winding.
Sebaliknya generator hanya mampu menyerap daya reaktif sebesar 18 MVar dari sistem untuk menjaga tegangan keluaran generator tetap pada besaran nominalnya. Dapat dikatakan pada kondisi ini generator dalam keadaan induktif untuk mengimbangi beban kapasitif dari sistem yang lebih tinggi. Hal ini sangat jarang terjadi pada generator yang terhubung parallel pada sistem, disamping untuk memenuhi permintaan P2B agar generator pembangkit  harus  mampu  mensupply  daya  reaktif  ke  sistem,  keadaan  beban  yang  selalu  bersifat  induktif  dari pembangkit juga  membuat generator pembangkit jarang untuk bersifat leading. Untuk dapat menurunkan daya reaktif pembangkit, maka arus medan / arus eksitasi generator harus diturunkan melalui control voltage regulator. Penurunan arus eksitasi pada generator harus selalu memperhatikan batasan maksimal nilai daya leading reaktif yang diijinkan. Apabila genenator memproduksi daya leading reaktif lebih besar dari batasan yang diijinkan, maka generator akan mengalami eksitasi kurang atau Under Excitation hal ini dapat mengakibatkan panas yang berlebih pada belitan stator atau stator winding.

## Analisis Pengaruh Beban Terhadap Faktor Daya
Pada Tabel  4.5  merupakan  hubungan  antara  daya  generator  dengan  sudut  cosφ  akibat  pengaruh  beban. Daya yang dihasilkan generator ada tiga macam, yaitu daya aktif (MW) dan daya reaktif (MVAR) dan hasil dari kedua daya tersebut adalah daya total/daya semu (MVA). Data ini diambil dari data Commissioning generator PLTA Wlingi. Data menunjukkan bahwa perubahan daya aktif maupun reaktif sangat berpengaruh terhadap besar
Jurnal Qua Teknika Vol.9 No.1 Maret 2019 ISSN 2088-2424 ( Cetak ); ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Yudistira Heri Istanto. 2019. Analisis Pengaruh Arus Eksitasi pada Generator Sinkron Terhadap Pembebanan di PLTA Wlingi PT PJB Up Brantas.
Jurnal Qua Teknika , (2019), 9 (1) : 43-55
cosφ yang dihasilkan generator. Daya aktif dan daya reaktif di atas dapat dinyatakan sebagaimana Persamaan 4.1a dan Persamaan 4.1b.
𝑷 = 𝑽𝑰𝒄𝒐𝒔𝝋 (4.1a) 𝑸 = 𝑽𝑰𝒔𝒊𝒏𝝋 (4.1b) Adapun daya total atau daya semu di atas dapat dinyatakan sebagaimana Persamaan 4.1e. 𝑺 = 𝑽𝑰 (4.1c)
Berdasarkan persamaan segitiga daya maka didapatkan persamaan 4.1d.
𝑺 = √𝑷 𝟐 + 𝑸 𝟐
(4.1d)
Cosφ atau factor daya merupakan bagian penting dari rangkaian listrik AC yang dapat dinyatakan dalam rangkaian impedansi atau rangkaian daya. Faktor daya didefinisikan  sebagai rasio daya aktif (P) terhadap daya semu (S) sehingga didapatkan cosφ. Untuk factor daya rasio dari daya reaktif (Q) terhadap daya semu (S) akan didapatkan sinφ. Rasio tersebut sebagaimana persamaan 4.1e dan 4.1f
𝒄𝒐𝒔𝝋 = 𝑷 𝑺
(4.1e)
𝒔𝒊𝒏𝝋 = 𝑸 𝑺 (4.1f)
Tabel 1 Hubungan Daya Aktif Dan Daya Reaktif Generator Terhadap Cosφ
Tabel 1 merupakan data commissioning dari generator yang digunakan di PLTA Wlingi. Data tersebut merupakan hubungan antara daya aktif maupun reaktif yang dihasilkan generator dan pengaruhnya terhadap perubahan cos φ. Dilihat pada Tabel 1 menunjukkan semakin besar nilai daya reaktif maka semakin kecil pula nilai factor daya atau cos φ.
Perhitungan Daya aktif dan daya reaktif di atas dapat dinyatakan sebagaimana Persamaan 4.1a dan Persamaan 4.1b menunjukkan bahwa perubahan daya aktif maupun reaktif sangat berpengaruh terhadap besar cosφ yang dihasilkan generator. Hal ini dapat ditunjukkan dengan perhitungan MW dan MVAR  dengan mengambil data Commissioning generator PLTA Wlingi. Misal pada data MW = 10; MVAR = 2; dan cos φ
𝑃 = 𝑉. 𝐼. 𝑐𝑜𝑠𝜑 √3
(4.1a)
10 = 10. I . 0,98
𝐼 = 10 MW 10 KV.0,98.√3 = 590
Jurnal Qua Teknika Vol.9 No.1 Maret 2019 ISSN 2088-2424 ( Cetak ); ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Yudistira Heri Istanto. 2019. Analisis Pengaruh Arus Eksitasi pada Generator Sinkron Terhadap Pembebanan di PLTA Wlingi PT PJB Up Brantas.
Jurnal Qua Teknika , (2019), 9 (1) : 43-55
𝑸 = 𝑽𝑰𝒔𝒊𝒏𝝋√3
(4.1b)
Nilai factor daya (cos φ) pada MW = 10, dan MVAR = 2 MVAR = V. I. Sin φ √3 Sin φ   = 2 𝑀𝑉𝐴𝑅 10 𝐾𝑉.590√3 = 0,195 φ   = sin -1 0,195 = 11, 286 Cos φ  = 0,98 Nilai factor daya (cos φ) pada MW = 10, dan MVAR = 4 MVAR = V. I. Sin φ √3 Sin φ   = 4 𝑀𝑉𝐴𝑅 10 𝐾𝑉.590√3 = 0,391 φ   = sin -1 0,391 = 23,04 Cos φ  = 0,92
Nilai factor daya (cos φ) pada MW = 10, dan MVAR = 6 MVAR = V. I. Sin φ √3 Sin φ   = 6 𝑀𝑉𝐴𝑅 10 𝐾𝑉.590√3 = 0,587 φ   = sin -1 0,587 = 36, 0 Cos φ  = 0,85

## Analisis Pengujian Generator Tanpa Beban
Pengujian  tanpa  beban  pada  sebuah  generator  dilakukan  untuk  mengetahui  kondisi  dari  sistem  eksitasi generator.  Pengujian  ini  dilakukan  dengan  cara  menaikkan  arus  medan  bertahap  sehingga  didapatkan  hasil tegangan terminal generator. Besarnya arus medan akan sebanding dengan tegangan terminal generator hingga didapatkan nilai saturasi atau daerah jenuh. Pada daerah saturasi atau tegangan terminal mencapai nominalnya maka tegangan akan melambat peningkatannya sedangkan arus medan tetap naik.
Pada  Tabel  2  menunjukkan  hubungan  antara  arus  medan  dengan  tegangan  output  yang  dihasilkan  oleh generator. Data ini diambil dari data commissioning yang ada pada generator saat open circuit atau beban nol yang digunakan di PLTA Wlingi.
Tabel 2 Data Ideal Eksitasi Dan Tegangan Terminal Generator
No Voltage (KV) Field Current (A) Field Voltage (V) 1 1.24 45 10.6 2 2.15 80 17.6 3 3.31 120 25.6 4 3.94 147 30 5 4.82 180 36.3 6 6 226 45 7 7.08 267 52.6 8 7.97 302 59.6 9 9 352 68.4 10 9.92 398 76.5 11 11.03 459 88.2
Jurnal Qua Teknika Vol.9 No.1 Maret 2019 ISSN 2088-2424 ( Cetak ); ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Yudistira Heri Istanto. 2019. Analisis Pengaruh Arus Eksitasi pada Generator Sinkron Terhadap Pembebanan di PLTA Wlingi PT PJB Up Brantas.
Jurnal Qua Teknika , (2019), 9 (1) : 43-55
12 11.42 483 93 13 12.07 532 102
Berdasarkan Tabel 2 dapat diambil grafik hubungan arus medan dengan tegangan terminal generator seperti pada Gambar 3.

## Gambar 3. Grafik Data Ideal Arus Medan Dan Tegangan Keluaran Generator
Terlihat pada Gambar 3 menunjukkan bahwa peningkatan arus medan yang disuplai oleh sistem eksitasi mempengaruhi tegangan output atau terminal generator juga semakin meningkat. Arus medan tersebut digunakan untuk  mensuplai  atau  membangkitkan  fluks  pada  kumparan  rotor.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  semakin  besar medan magnet pada rotor maka akan semakin besar pula ggl induksi yang dihasilkan oleh kumparan stator hingga puncak saturasinya.
Kemudian pada tahun 2017 dilakukan pengujian beban  nol terhadap generator. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan sistem eksitasi masih dalam kondisi baik karena pada saat itu AVR baru diperbaiki setelah fuse dari thyristor mengalami kerusakan. Tabel 4.7 menunjukkan hubungan arus medan dan tegangan output generator.
Tabel 3 Data Pengujian Arus Medan Dan Tegangan Terminal Generator 2017
No Voltage (KV) Field Current (A) Field Voltage (V) 1 1.54 52 15.8 2 2.25 88 18.5 3 3.45 133 27 4 3.97 153 33 5 4.88 188 37.3 6 6.21 233 48.2 7 7.10 273 53 8 7.82 288 62.7 9 9.02 364 68 10 9.96 402 88.2 11 11.08 446 89.2 12 11.48 492 95.2 13 12.02
528 100 0 2 4 6 8 10 12 14 0 200 400 600 Te rm in al Volt age G en era to r (K V)
Field Current (A)
Jurnal Qua Teknika Vol.9 No.1 Maret 2019 ISSN 2088-2424 ( Cetak ); ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Yudistira Heri Istanto. 2019. Analisis Pengaruh Arus Eksitasi pada Generator Sinkron Terhadap Pembebanan di PLTA Wlingi PT PJB Up Brantas.
Jurnal Qua Teknika , (2019), 9 (1) : 43-55
Berdasarkan  Tabel  3  dapat  diambil  grafik  hubungan  arus  medan  dengan  tegangan  keluaran  generator seperti pada Gambar 4.
Gambar 4. Grafik Pengujian Tanpa Beban
Pada grafik pengujian tanpa beban seperti pada Gambar 4 terlihat terjadi sedikit deviasi atau penyimpangan nilai terhadap data ideal berdasarkan commissioning test yang pernah dilakukan. Namun demikian tampak bahwa nilai  deviasi  yang  dihasilkan  tergolong  kecil,  hal  ini  sangat  mungkin  terjadi  mengingat  usia  pemakaian  AVR PLTA Wlingi yang sudah lebih dari 30 tahun, serta kesalahan faktor pembacaan data dan set poin pengukuran juga  menjadi  salah  satu  penyebab  terjadinya  penyimpangan  data  hasil  pengukuran.  Untuk  dapat  melihat  nilai penyimpangan dari ke dua pengujian tersebut, maka dapat dilihat pada grafik gambar 5 dan gambar 6 di bawah.
Gambar 5. Grafik Deviasi Arus Eksitasi Pengujian Tanpa Beban
0 2 4 6 8 10 12 0 100 200 300 400 500 Te rm in al Volt age G en era to r (K V) Field Current (A) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Comm 45 80 12 14 18 22 26 30 35 39 45 48 53 Pengujian 2017 52 88 13 15 18 23 27 28 36 40 44 49 52 0 100 200 300 400 500 600 Fie ld Curr en t Voltage Generator kV No Load Field Current Test Comm Pengujian 2017
Jurnal Qua Teknika Vol.9 No.1 Maret 2019 ISSN 2088-2424 ( Cetak ); ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Yudistira Heri Istanto. 2019. Analisis Pengaruh Arus Eksitasi pada Generator Sinkron Terhadap Pembebanan di PLTA Wlingi PT PJB Up Brantas.
Jurnal Qua Teknika , (2019), 9 (1) : 43-55

## Gambar 6. Grafik Deviasi Tegangan Eksitasi Pengujian Tanpa Beban

## Analisis Pengujian Arus Eksitasi Terhadap Daya Reaktif
Pengujian ini dilakukan di saat beban puncak dimana pada waktu tersebut sering terjadi kenaikan beban resistif maupun beban induktif. Tentunya pengaruh beban tersebut sangat berkaitan terhadap perubahan daya yang dihasilkan oleh generator. Beban induktif akan mempengaruhi daya reaktif yang dihasilkan oleh generator. Daya reaktif generator meningkat ketika beban induktif yang ditanggung oleh generator. Hal ini akan mempengaruhi tegangan terminal dari generator yang semakin turun sehingga perlu ditingkatkan arus medan yang disuplai oleh sistem eksitasi untuk menjaga agar tegangan output generator tetap berada pada nilai nominalnya.
Tabel 4 Pengujian Eksitasi Pukul 17.00 - 22.00 WIB Pada Bulan April 2018
Jam Excitation  SUTT (kV) KV A MW  MVAR  Cosφ A V 17:00 519 100 138 10,1  650 10 4 0,93 18:00 531  101 138 10,3  670 10 5 0,9 19:00 540  106 138 9,9 680 10 5 0,9 20:00 542  105 138 10,2  680 10 5 0,9 21:00 553  108 135 10,1  750 10 7 0,84 22:00 583  115 135 10,3  750 10 8 0,82
Pada  Tabel  4  menunjukkan  bahwa  saat  terjadi  beban  puncak,  yaitu  saat  permintaan  beban  induktif meningkat menyebabkan generator akan mensuplai daya reaktif ke beban yang semakin meningkat. Di sisi lain, peningkatan  daya  reaktif  akan  berpengaruh  terhadap  tegangan  output  atau  terminal  generator  menjadi  turun. Tegangan  yang  turun  akan  menyebabkan  terganggunya  kinerja  dari  generator.  Untuk  mencegah  terjadinya gangguan maka sistem eksitasi akan bekerja meningkatkan nilai arus medan sehingga tegangan output generator masih  pada  nilai  yang  disarankan.  Semakin  meningkat  daya  reaktif  maka  eksitasi  yang  disuplai  oleh  sistem eksitasi juga akan meningkat untuk menjaga nilai tegangan terminal. Pada pengujian ini juga terlihat bahwa beban induktif sangat mempengaruhi nilai cosφ. Meningkatnya beban induktif menyebabkan nilai cosφ menurun. Cosφ yang menurun seharusnya mempengaruhi nilai daya nyata. Akan tetapi daya nyata / aktif masih dalam keadaan konstan  karena  daya  aktif  juga  bisa  dipengaruhi  oleh  mekanis  turbin  dan  pengaturan  frekuensi prime  mover . Berbeda halnya dengan nilai daya reaktif yang semakin besar akibat menurunnya cosφ. Pada saat cosφ = 0,82 dengan nilai daya reaktif = 8 MVAR menyebabkan nilai arus medan harus bekerja di atas nilai yang disarankan untuk mengontrol tegangan terminal. Hasil pengujian ini dapat diperoleh grafik hubungan arus medan dan daya reaktif seperti Gambar 7.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Comm 11 18 26 30 36 45 53 60 68 77 88 93102 Pengujian 2017 16 19 27 33 37 48 53 63 68 88 89 95100
0 20 40 60 80 100 120 Fie ld Volt age Voltage Generator kV No Load Field Voltage Test Comm Pengujian 2017
Jurnal Qua Teknika Vol.9 No.1 Maret 2019 ISSN 2088-2424 ( Cetak ); ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Yudistira Heri Istanto. 2019. Analisis Pengaruh Arus Eksitasi pada Generator Sinkron Terhadap Pembebanan di PLTA Wlingi PT PJB Up Brantas.
Jurnal Qua Teknika , (2019), 9 (1) : 43-55
Gambar 7. Grafik Hubungan Arus Eksitasi Dengan Daya Reaktif Peak Load
Kemudian berikut adalah data pengujian pada saat beban induktif berada batas minimum dan beban resistif meningkat.
Tabel 5 Data Eksitasi Pukul 00.00-03.00 WIB Pada Bulan April 2018 Jam Excitation SUTT (kV) KV A MW  MVAR  Cosφ A V 00:00  438 88 140 10,2  600 10 1 0,99 01:00  440 97 140 10,3  620 10 1 0,98 02:00  456 98 140 10,3  620 10 2 0,99 03:00  470 109 140 10,4  600 10 2 0,99 04:00  485 116 140 10,3  625 10 3 0,99
Pada Tabel 5 menunjukkan data eksitasi ketika beban resistif meningkat sehingga apabila dibandingkan dengan  data  sebelumnya  besar  daya  reaktif  pengujiaan  kali  ini  cenderung  kecil  yang  disebabkan  menurunnya beban induktif atau beban induktif pada kondisi minimalnya. Hal ini akan mempengaruhi besarnya cosφ, yaitu antara  0,98  -  0,99.  Karena  daya  reaktif  yang  kecil  maka  eksitasi  yang  disuplai  ke  generator  mendekati  nilai minimalnya dalam mengontrol tegangan terminal generator. Dari tabel 5 diatas diperoleh grafik sepeti berikut :
Gambar 8. Grafik Hubungan Arus Eksitasi Dan Daya Reaktif Off Peak Load
3 4 5 6 7 8 9 486 536 586 636 R ea ctiv e P o w er (MV A R ) Field Current (A)
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 420 440 460 480 500 R ea ctiv e P o w er ( MV A R )
Field Current (A)
Jurnal Qua Teknika Vol.9 No.1 Maret 2019 ISSN 2088-2424 ( Cetak ); ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Yudistira Heri Istanto. 2019. Analisis Pengaruh Arus Eksitasi pada Generator Sinkron Terhadap Pembebanan di PLTA Wlingi PT PJB Up Brantas.
Jurnal Qua Teknika , (2019), 9 (1) : 43-55
Dari data tabel 4 yang diambil ketika beban puncak dan data tabel  5 yang diambil diluar beban puncak, dapat  menunjukkan  bahwa  daya  reactive  (MVAR)  pada  generator  sinkron  sangat  berpengaruh  untuk  menjaga tegangan keluaran generator pada nilai nominalnya, yakni kurang - lebih 10,3 kV. Pada saat beban peak, tegangan sistem  150  kV  relatif  lebih  rendah  karena  banyaknya  beban  –  beban  induktif  yang  harus  dijaga  oleh  sistem, sehingga mengakibatkan tegangan keluaran generator menjadi lebih rendah dibawah tegangan nominalnya. Untuk itu, daya reactive (MVAR) generator perlu dinaikkan lagging agar generator mampu mengirim daya reactive ke sistem. Dengan demikian tegangan keluaran generator akan kembali meningkat sesuai nilai  nominalnya. Untuk menaikkan daya reactive generator sinkron, maka AVR perlu meningkatkan nilai arus eksitasinya sesuai dengan besar daya reactive yang dibutuhkan oleh generator.
Sebaliknya,  Pada  kondisi  diluar  beban  puncak,  kebutuhan  beban  –  beban  induktif  dari  sistem  mulai berkurang, sehingga nilai daya reactive generator relatif lebih kecil untuk menjaga tegangan keluaran generator tidak  melebihi  tegangan  nominalnya,  dengan  kata  lain  AVR  harus  menurunkan  pula  arus  eksitasi  ke  rotor generator untuk menurunkan daya reactive (MVAR) generator. Seperti yang telah dijelaskan seblumnya, didalam mengoperasikan  pembebanan  daya  reactive  (MVAR)  generator  perlu  diperhatikan  batasan  –  batasan karakterinstik  generator  sesuai  dengan  tabel  capability  factor.  Hal  tersebut  bertujuan  agar  tidak  terjadi under excitation atau over excitation yang akan berperaruh pada meningkatnya suhu belitan generator.

## Analisis Pengujian Arus Eksitasi Generator Berbeban
Pengujian dalam sub bab ini, dilakukan dengan membandingkan data operasi pada setiap perubahan beban terhadap  nilai  arus  eksitasi  yang  dihasilkan.  Hal  ini  dilakukan  untuk  melihat  serta  menganalisa  pengaruh perubahan  nilai  arus  eksitasi  pada  Generator  PLTA  Wlingi  pada  setiap  perubahan  beban  guna  memperoleh tegangan keluaran nominal generator. Data analisa diperoleh dari laporan harian operasi PLTA Wlingi pada beban beban yang diinginkan.
Tabel 6 Data Pembebanan PLTA Wlingi MW Excitation KV A SUTT 150 kV MVAR  Cosφ A V 10 506 103 10,2 666 140 4.5 0,9 15 567 117 10,3 960 140 5.4 0,93 20 605 125 10,3  1233 140 5.2 0,96 25 662 133 10,4  1452 140 5.6 0,97 27 697 143 10,3  1625 140 6 0,98
Pengujian ini diambil pada saat generator telah parallel ke sistem dan telah dilakukan pembebanan. Dari data tabel 6 diatas tampak bahwa pada generator yang sudah parallel dengan sistem, maka tampak kenaikan arus eksitasi berbanding lurus dengan kenaikan beban. Artinya AVR akan memberikan arus medan lebih besar pada kumparan rotor generator ketika beban generator dinaikkan, besarnya kenaikkan arus medan yang diberikan dari AVR ke rotor tidak linear, sesuai dengan kondisi tegangan sistem transmisi dimana generator tersebut parallel. Hal  ini  bertujuan  untuk  mempertahankan  tegangan  keluaran  generator  tetap  sebesar  10  kV  (sesuai  tegangan nominal generator), kecepatan AVR untuk menghasilkan arus medan guna mempertahankan tegangan keluaran generator ini tergatung dari setting rangkaian regulating device yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Dari uraian data tabel 6 diatas, diketahui bahwa penjelasan tersebut sesuai dengan persamaan 2.2b pada bab sebelumnya, yakni bahwa tegangan terminal yang dibangkitkan oleh generator akan berbanding lurus dengan besarnya GGL induksi pada kumparan medan. Karena putaran putaran generator dijaga konstan 143 Rpm untuk menjaga frekuensi tetap 50 Hz, maka pengaturan besarnya GGL induksi yang dibangkitkan hanya dipengaruhi oleh besarnya fluks yang dihasilkan oleh arus eksitasi. Sehingga semakin besar pembebanan yang dilakukan maka arus eksitasi yang diinjeksikan dari AVR ke rotor generator akan semakin besar pula.
Gambar 9 menunjukkan perbandingan Data Harian dengan perhitungan berdasarkan persamaan 4.1a
Jurnal Qua Teknika Vol.9 No.1 Maret 2019 ISSN 2088-2424 ( Cetak ); ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Yudistira Heri Istanto. 2019. Analisis Pengaruh Arus Eksitasi pada Generator Sinkron Terhadap Pembebanan di PLTA Wlingi PT PJB Up Brantas.
Jurnal Qua Teknika , (2019), 9 (1) : 43-55
Gambar 9. Perbandingan Data Harian
Dari  hasil  perhitungan  menurut  persamaan  4.1a,  maka  semakin  besar  daya  aktif  yang  dibangkitkan generator  akan  menghasilkan  arus  generator  yang  semakin  besar  pula.  Kenaikan  arus  pada  generator mengakibatkan arus medan pada generator semakin besar pula.

## SIMPULAN
Berdasarkan analisis dan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa:
1. Dari  pengujian  yang  telah  dilakukan  dengan  membandingkan  data  commissioning  test  AVR  PLTA Wlingi dapat disimpulkan bahwa AVR PLTA Wlingi tetap dalam keadaan baik, hal tersebut dibuktikan juga  dari  kemampuan  AVR  PLTA  Wlingi  dalam  kecepatannya  mempertahankan  tegangan  keluaran generator  sesuai  pada  besaran  nominalnya,  serta  menjaga  daya  reaktif  generator  dalam  range  sesuai dengan capability curve yang telah ditentukan.
2. Semakin  rendah  tegangan  sistem  mengakibatkan    tegangan  generator  turun  sehingga  AVR  harus mensuplai  arus  eksitasi  yang  lebih  tinggi.  Sehingga  berdampak  pada  meningkatnya  daya  reaktif  pada generator. Daya reaktif yang besar berpengaruh terhadap perubahan atau menurunnya tegangan terminal generator.  Dengan mengatur suplai arus eksitasi atau arus medan ke generator maka tegangan keluaran juga dapat distabilkan sehingga daya reaktif juga dapat terkontrol.
3. AVR akan memberikan arus medan lebih besar pada kumparan rotor generator ketika beban generator dinaikkan, besarnya kenaikkan arus medan yang diberikan dari AVR ke rotor tidak linear, sesuai dengan kondisi tegangan sistem transmisi, tegangan terminal yang dibangkitkan oleh generator akan berbanding lurus dengan besarnya GGL induksi pada kumparan medan.

## REFERENSI
Allan, C Morse and C. Richard Mummert. 2000 . Digital Excitation System Provides Enhance Performance And Improved Diagnostics. Eaton : IEEE. Anonim. 2001. Single Line and Schematic Diagram Wlingi Power Station. Anonim. 2015. ALSTOM – Automatic Voltage Regulator (AVR) . PLTA Wlingi. Blitar. Anonim. Generator Control And Protection. Shoutern Illinois University : Edward Ville. Azis, M., 1984, Operasi Generator Arus Bolak-Balik, Divisi  Pemeliharaan PLTU Gresik, Gresik, hal. 46. J. Mozina Charles and Michael Reichard. 2007. Coordination Of Generator Protection With Generator Excitation Control And Generator Capability . IEEE power Engineering Socuety General Meeting.
Jerkovic, V., Miklosevic, K., Zeljko, S., 2010, Excitation System Models of Synchronous Generator , Faculty of Electrical Engineering Osijek, Croatia, 142.
Pane, Ennopati. 2009. Studi Sistem Eksitasi Dengan Menggunakan Permanent Magnet Generator (Aplikasi Pada Generator Sinkron Di PLTD PT. Manunggal Wiratama). Medan. Universitas Sumatra Utara.
Ridzki, Imron. 2013. Analisa Pengaruh Eksitasi. Malang: Politeknik Negeri Malang. Weedy, B.M., Cory, B.J., 1998, Electric Power System , John Wiley & Sons Ltd., Chichester, England, 77.
1 2 3 4 5 Data Harian 10 15 20 25 27
Hasil Perhitunga n 10.6 15.9 20.45 25.3 28.1 0 5 10 15 20 25 30 B e b an M W