J URNAL S AINSTEK STT P EKANBARU - V OL . 11 N O . 2 (2023)
Terbit online pada laman web jurnal :
https://ejournal.sttp-yds.ac.id/index.php/js/index

## SAINSTEK
|    ISSN (Print) 2337-6910    |    ISSN (Online) 2460-1039    |
Peningkatan  Indeks  Kinerja  Kehandalan  Pada Smart  Feeder Menggunakan LBS

## Three Way
Ermawati a , Engla Harda Arya b , Wijianto c , a,b,c Program Studi Teknik Elektro, Sekolah Tinggi Teknologi Pekanbaru, Jl. Dirgantara No. 4 Arengka Pekanbaru, 28125, Indonesia

## I NFORMASI A RTIKEL

## A B S T R A C T
Sejarah Artikel: Diterima Redaksi: 15 Desember 2023
Revisi Akhir: 29 Desember 2023 Diterbitkan Online : 29 Desember 2023
Pelayanan  pelanggan  di  bidang  kelistrikan  harus  dipastikan  pasokan  tenaga listrik  berlangsung  secara  terus  menerus,  bila  terjadi  gangguan  atau  padam, maka dengan cepat harus dilakukan pemulihan atau melakukan skema manuver yang  memungkinkan  pelanggan  tidak  merasakan  durasi  padam  yang  lama. Salah satu aplikasi dalam mengatasi hal tersebut diperlukan pemasangan Load Break Switch (LBS) 3 three way untuk mendukung suplai penyulang Bahrain yang menyuplai Pulau Rupat bila terjadi gangguan di zona 1 maka suplai bisa di  pindah  dalam  hitungan  detik  yang  sebelumnya  manuver  dilakukan  dalam waktu  3  Jam.  Berdasarkan  perbandingan  target  dan  realisasi  sebelum pemasangan LBS 3 way dimana utuk Target SAIDI 5,99 jam sudah terealisasi sebesar  35%    &  SAIFI  3,98  kali  sudah  terealisasi  sebesar  27  %    untuk  1 penyulang Bahrain saja,dimana target ini untuk 1 ULP dan untuk 23 Penyulang Aktif. Hasil penelitian dari pemasangan LBS 3 Way meningkatkan Keandalan Sistem  Distribusi  dalam  menyuplai  tenaga  listrik.  Indeks  kehandalan  kinerja Distribusi  meningkat  dengan  nilai  rata-rata  99%  dari  realisasi  sebelum pemasangan dengan persentase realisasi terhadap target kinerja SAIDI sebesar 0,0003% dan SAIFI sebesar 5%.
K ATA K UNCI
Penyulang,
Load Break Switch Three Way,
Kehandalan Jaringan

## K ORESPONDENSI
Telepon: +6285271277210 E-mail : ermawatip44@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Sistem  kelistrikan  yang  handal  dan  berkualitas  atau berstandar  tinggi  merupakan  kontributor  yang  sangat penting  bagi  kehidupan  masyarakat  modern.  Peranan energi listrik yang dominan pada industri, telekomunikasi, teknologi  informasi,  pertambangan,  angkutan  umum  dan lain-lain,  semua itu  dapat  dipertahankan  karena ketersediaan  listrik,  maka  usaha  di  berbagai  sektor sebagaimana  tersebut  di  atas  akan  mengalami  kerugian yang  cukup  besar.  ketika  listrik  tiba-tiba  padam  atau tegangan tidak stabil, ketika perusahaan berhenti bekerja, atau  produk  yang  diproduksinya  rusak.  Seperti  yang dilakukan  PT.  PLN  (Persero)  UP3  Dumai  ULP  Dumai Kota  untuk  mengurangi  jumlah  pelanggan  yang mengalami padam dan durasi pemadaman pada saat suplai SKTM  Zona  1  Bahrain  yang  melayani  Pulau  Rupat
gangguan  dengan  pemasangan Load  Break  Switch  (LBS) Three  Way .  Berdasarkan  permasalahan  di  atas,  diadakan penelitian  mengenai  analisis  pengaruh  pemasangan Load Break  Switch  Three  Way  (LBS  3  Way) terhadap peningkatan  kualitas  pelayanan  penyulang,  khususnya kehandalan SAIDI, SAIFI & ENS . Ada beberapa hal yang menjadi  tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  memgisolir  titik gangguan  untuk  percepatan  penormalan,  mempercepat manuver  sumber  suplai  jika  zona  1  gangguan, mempersingkat durasi padam yang dirasakan pelanggan. .

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Jaringan Distribusi
Jaringan  distribusi  merupakan  saluran  penyuplai  tenaga listrik dari gardu induk ke pelanggan / konsumen. Jaringan
distribusi  umumnya  dibagi  menjadi  dua,  yaitu  jaringan distribusi primer dan jaringan distribusi sekunder. Jaringan distribusi  primer  adalah  jaringan  pada  jaringan  distribusi tegangan  menengah.  Sistem  distribusi  jaringan  distribusi primer  berjalan  dari  gardu  induk  (sisi  sekunder transformator  daya)  ke  stasiun  distribusi  (sisi  primer transformator  distribusi)  atau  dari  gardu  induk  langsung menuju ke konsumen tegangan menengah 20 kV. [1]
Energi  listrik  dialirkan  melalui  penyulang (Feeder) yang memiliki dua jenis saluran, yaitu saluran udara dan saluran kabel  bawah  tanah.  Penyulang  yang  melewati    gardu distribusi tegangannya diturunkan sesuai kebutuhan. Tugas gardu  distribusi  adalah  menurunkan  tegangan  primer menjadi tegangan tegangan sekunder atau rendah 220/380 V atau biasa disebut gardu Stepdown
Sistem jaringan distribusi tenaga listrik adalah suatu sarana sistem tenaga listrik untuk mendistribusikan tenaga listrik ke  konsumen.  Saat  mendistribusikan  tenaga    listrik  dari pusat  beban  ke  konsumen,  sistem  distribusi  listrik  harus disesuaikan  dengan  kondisi  daerah  sekitar,  dengan mempertimbangkan  faktor  beban,  perkembangan  ke depan, kondisi sekitar dan efisiensi. .

## 2.1.1. Jaringan Tegangan Menengah
Jaringan  distribusi  tegangan  menengah  atau  jaringan primer ialah tenaga listrik yang mengalir dari gardu induk (sisi keluaran trafo) ke sisi gardu  distribusi (sisi masukan trafo)  atau  dari  gardu  induk  langsung  ke  pelanggan  yang membutuhkan  tegangan  20kV.  Dalam  pendistribusian tenaga  listrik  ke  konsumen  listrik  di  daerah  tersebut, penggunaan sistem distribusi tegangan menengah sebagai jaringan utama merupakan upaya utama untuk menghindari  kerugian  pada  kebutuhan  tegangan  yang harus  dipenuhi  oleh  PT  PLN  Persero  sebagai  pemegang kuasa utama sesuai dengan UU  Ketenagalistrikan No. 30 Tahun 2009. Jaringan distribusi tegangan menengah yang digunakan PLN adalah 20 kV. [2]
Konstruksi  jaringan  tegangan  menengah  dapat  dibagi menjadi 3 jenis sebagai berikut:
1. Saluran Udara Tegangan Menengah  (SUTM)
2. Saluran Kabel Udara Tegangan Menengah (SKUTM)
3. Saluran Kabel Tanah Tegangan Menengah (SKTM)

## 2.1.2. Saluran Kabel Tanah Tegangan Menengah
Konstruksi  (SKTM)  Saluran  Kabel  Bawah  Tanah Tegangan Menengah merupakan jaringan distribusi tenaga listrik  tegangan  menengah  (20  kV)  yang  memanfaatkan potensi konduktif  berupa kabel  yang dipasang /  dialirkan dan  ditanam  di  bawah  tanah.  Struktur  SKTM  ini merupakan  struktur  yang  sangat  aman  dan  handal  untuk mendistribusikan  tenaga  listrik  tegangan  menengah,
namun  harga  pembangunan  relatif  lebih  mahal  untuk mendistribusikan  daya  yang  sama.  Ini  dimungkinkan melalui insulasi konduktor fasa-spesifik dan perlindungan mekanis  yang  diperlukan.  Dalam  kategori  biaya  yang dibutuhkan, penimbunan langsung merupakan yang paling murah  dibandingkan  dengan  menggunakan  pipa  atau bahkan terowongan (terowongan beton).
Penggunaan  jaringan  distribusi  bawah  tanah  tegangan menengah  (SKTM)  sebagai  jaringan  utama  distribusi tenaga  listrik  merupakan  tujuan  terpenting  untuk meningkatkan distribusi. Dibandingkan SUTM, penggunaan  SKTM  meminimalkan  risiko  kegagalan  dari faktor eksternal/meningkatkan keselamatan listrik.  Secara umum, terdapat 2 jenis SKTM meliputi:
1. SKTM bawah tanah – underground MV Cable.
2. SKTM laut – Submarine MV Cable
Selain keamanan yang lebih tinggi, penggunaan SKTM dalam  distribusi  daya  yang  sama  lebih  mahal,  karena konstruksi  konduktor  berinsulasi  khusus  fasa  dan perlindungan mekanis yang diperlukan untuk keselamatan listrik.[3]-[7]

## 2.2. Load Break Switch Three Way (LBS 3 Way)
Load Break Switch (LBS) 3 Way adalah saklar pemutus beban  yang  berbeda  dengan  pemutus  umumnya,  yang membedakan load  break  switch  (LBS)  3  Way dengan load  break  switch  (LBS) pada  umumnya.  Bedanya adalah LBS ini  menggunakan 3 channel atau 3 jalur.
Gambar 1 Skema LBS 3 Way
Peralatan Ini ditempatkan pada sambungan utama dalam jaringan  distribusi,  peralatan  ini  juga  dapat  digunakan sebagai  kombinasi  dua  cabang,  yang  tujuannya  adalah untuk mengarahkan arus ke jalur cabang lain jika terjadi gangguan,  sehingga  mengurangi  daerah  gangguan listrik (pemadaman).[8]
Pemasangan LBS  3  Way pada  penelitian  ini  berlokasi  di Mundam untuk Suplai ke Pulau Rupat dengan fisik seperti ditunjukan pada gambar 2.

## Gambar 2 LBS 3 Way

## 2.3. Penyulang Pintar (Smart Feeder)
Pada  Sistem  Distribusi  diperlukan  kehandalan,  yang memungkinkan sistem ini berperan saat terjadi gangguan, mulai  dari  mendeteksi  lokasi  gangguan  hingga  skema Smart Feeder yang mampu memulihkan diri. Smart Feeder berarti suatu sistem yang dapat mendeteksi gangguan dan memulihkan diri  agar pasokan energi  listrik tetap sampai ke  konsumen  dengan    cara  manuver  ke  penyulang  lain dengan otomasi secara remote ataupun manual.

## 2.4. Kehandalan (Reliability)
Pada sistem distribusi Kehandalan pada jaringan distribusi merupakan  ukuran  seberapa  tersedia/tingkat  layanan jaringan  yang  diberikan  kepada  pengguna/pelanggan. Besarnya  kehandalan  dapat  dinyatakan  dalam  seberapa sering terjadi pemadaman listrik pada sistem, durasi lama pemadaman  listrik  terjadi  dan  seberapa  cepat  diperlukan pemulihan  keadaan  setelah  terjadi  pemadaman  listrik (pemulihan).  Beberapa  indeks  telah  dikembangkan  untuk menilai  keandalan  sistem  kelistrikan.  Kehandalan  sistem distribusi ialah  indeks titik beban dan indeks sistem, yang memungkinkan  pemahaman  mendalam  tentang  semua kinerja. Keandalan  meliputi: SAIDI, SAIFI dan ENS . [9],
[10]
1) System  Average  Interruption  Duration  Index (SAIDI) diartikan  sebagai  nilai  rata-rata  dari lamanya  gangguan  untuk  setiap  konsumen  yang umumnya selama satu tahun. Berikut definisi dari SAIDI :
𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼 = 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑎𝑑𝑎𝑚 𝑘𝑎𝑙𝑖 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑑𝑎𝑚 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑛
𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼 = ∑𝑈𝑖.𝑁𝑖 𝑁𝑡 jam/pelanggan/tahun                  (1)
Keterangan : Ui = Durasai/lama Pemadaman           (jam)
Ni = Jumlah Pelanggan Padam (pelanggan) Nt = Jumlah Total pelanggan yang dilayani
2) System  Average  Interruption  Frequensi  Index (SAIFI) diartikan sebagai  nilai rata-rata dari kali gangguan untuk setiap konsumen yang umumnya selama satu tahun. Berikut definisi dari SAIFI :
𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼 = frekuensi padam kali pelanggan padam total pelanggan
𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼 = ∑𝐹𝑖.𝑁𝑖 𝑁𝑡 kali/pelanggan/tahun                (2)
Keterangan : Fi  = Frekuensi  Pemadaman (kali)

## Ni = Jumlah Pelanggan Padam (pelanggan)
3) ENS  (  Energy  Not  Supply  )  &  AENS  (  Average Energy  Not  Supply  ) didefinisikan  sebagai besaran  daya  yang  tidak  tersalurkan  ke, ENS  & AENS di definisikan sebagai berikut
𝐸𝑁𝑆 = √3 .  𝑉𝐿 .  𝐼𝐿 .  𝐶𝑜𝑠 𝜑 .𝑡 1000
kWh                      (3) 𝐴𝐸𝑁𝑆 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙𝑢𝑟𝑘𝑎𝑛 total pelanggan
kWh               (4)
4) Analisa Perhitungan CAIDI & CAIFI
menggunakan persamaan berikut:
𝐶𝐴𝐼𝐷𝐼 = 𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼 𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼 Jam/Kali                                   (5)
𝐶𝐴𝐼𝐹𝐼 = 𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑑𝑎𝑚 Kali/Jam (6) 5) Analisa Perhitungan FGTM menggunakan persamaan sebagai berikut:
FGTM = frekuensi gangguan x 100 kms total panjang jaringan (7)

## 3. METODOLOGI
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  wilayah  kerja    PT.  PLN (Persero)  UP3  Dumai  ULP  Dumai  Kota  Saluran  Kabel Tegangan  Menengah    Zona  1    Penyulang  Bahrain  yang melayani  Pulau  Rupat  dengan  panjang  jaringan  1032,3 kms  dan  melayani  13761  pelanggan. Pengambilan  data dilakukan melalui informasi dokumenter dari  perusahaan dan  perpustakaan  seperti  jurnal  yang  berkaitan  dengan materi  yang  dibahas,  kemudian  sebagian  besar  informasi data dikumpulkan dari observasi di lapangan.
Menganalisa  perhitungan-perhitungan  data  yang  didapat dari  lapangan, dan  menganalisa  hasil dari observasi  yang dilakukan  dengan  menggunakan  persamaan-persamaan. Untuk  mendapatkan  hasil  penelitian  sesuai  dengan kebutuhan

## 3.1. Standar IEEE 1366-2003 Dan Target Kinerja
ULP Dumai Kota
Pemasangan LBS  3  Way ini  guna  meningkatkan indeks  kehandalan  terutama SAIDI  &  SAIFI yang  telah disepakati dengan target seperti pada tabel 1.
Tabel 1 Standar IEEE 1366 -2003 Dan Target Kinerja
NO. INDIKATOR KINERJA IEEE 1366- 2003 TARGET 1. SAIDI 2,30 Jam 5,99 Jam 2. SAIFI 1,45 Kali 3,98 Kali
Data  pada tabel  1  adalah  Standar  IEEC  1366  -  2003  dan target SAIDI & SAIFI untuk  ULP  Dumai  Kota  dalam  1 tahun dimana di unit ini terdapat 23 Penyulang aktif

## 3.2. Diagram Satu Garis
Pada  gambar  3    menunujukan  Diagram  Satu  Garis penyulang  Bahrain  dengan  2  Suplai  sebagai  dasar  dari penelitian ini
Gambar 3 Diagram Satu Garis Penyulang Bahrain
(1)

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Data Trip Sebelum Dan Sesudah Pemasangan
LBS 3 Way
Untuk menentukan nilai dari Index Kehandalan penyulang Bahrain  di  perlukan  data Trip sebelum  dan  sesudah pemasangan LBS  3  Way pada  Zona  1  yang  ditunjukkan oleh tabel 2 dan tabel 3.
Tabel 2 Data Gangguan Penyulang Bahrain zona 1 sebelum Pemasangan LBS 3 Way No. Tanggal Padam Tanggal Nyala Beban Sebelum Padam Durasi Padam (menit) Durasi (jam) Pelanggan P. Bahrain Pelanggan Dumai Kota 1 2021-03-11 2021-03-11 210 228,07 3,8 13761 126568 2 2021-04-14 2021-04-14 210 59,22 1,0 13761 126568 3 2021-04-28 2021-04-28 210 205,55 3,4 13761 126568 4 2021-07-25 2021-07-25 210 86,27 1,4 13761 126568 5 2021-08-29 2021-08-29 210 52,50 0,9 13761 126568 6 2021-09-03 2021-09-03 210 112,97 1,9 13761 126568 7 2021-11-09 2021-11-09 210 87,75 1,5 13761 126568 8 2022-01-28 2022-01-28 210 127,03 2,1 13761 126568 9 2022-04-04 2022-04-04 210 91,35 1,5 13761 126568 10 2022-06-26 2022-06-26 210 113,23 1,9 13761 126568
Tabel 3 Data Gangguan Penyulang Bahrain zona 1 setelah Pemasangan LBS 3 Way No. Tanggal Padam Tanggal Nyala Beban Sebelum Padam Durasi Padam (menit) Durasi (jam) Pelanggan P. Bahrain Pelanggan Dumai Kota 1 2022-07-11 2022-07-11 210 0,01 0,000083 13761 126568 2 2022-09-28 2022-09-28 210 0,01 0,000083 13761 126568

## 4.2. Hasil Perhitungan Sebelum Dan Sesudah Pemasangan LBS 3 Way
Setelah  melakukan  perhitungan  dengan  menggunakan persamaan  (1)  –  (7)  untuk  SAIDI,  SAIFI,  ENS,  AENS, CAIDI,  CAIFI  dan  FGTM  sebelum  dan  sesudah pemasangan LBS 3 Way, sehingga didapat hasil pada tabel 4.
Tabel  4  Hasil  Perhitungan  Sebelum  Dan  Sesudah Pemasangan LBS 3 Way
NO. KINERJA SEBELUM SESUDAH 1 SAIDI (Jam/Plg/Thn) 2,11 0,00002 2 SAIFI (Kali/Plg/Thn) 1,09 0,22
NO. KINERJA SEBELUM SESUDAH 3 ENS (kWh) 119.809,48 1,03 4 AENS (kWh) 0,95 0,00001 5 CAIDI (Jam/Kali) 1,94 0,0001 6 CAIFI (Kali/ Plg) 0,00008 0,00002 7 FGTM (Kali) 0,97 0,19

## 4.3. Hasil Perbandingan Pemasangan LBS 3 Way
Tabel 5 adalah realisasi sebelum dan sesudah pemasangan LBS  3  Way dimana  perbandingan  hasil    indeks  kinerja merupakan perbaikan dari peningkatkan index kehandalan jaringan Distribusi.
Tabel 5 Hasil Perbandingan Pemasangan LBS 3 Way
Hasil  perbandingan  tabel  5  dari  pemasangan LBS  3  Way sangat berdampak positif dan signifikan, terlihat dari indeks perbaikan  nilainya  diatas  80  %.  Gambar  5  menunjukkan grafik kinerja pemasangan LBS 3 Way
No Kinerja IEEE 1366- 2003 Target Sebelum Sesudah Selisih Realisasi Sebelum Realisasi Sesudah Indeks Perbaikan 1 SAIDI 2,3 5,99 2,11 0,00002 -2,11 35% 0,0003% 99,999% 2 SAIFI 1,45 3,98 1,09 0,22 -0,87 27% 5% 80,000% 3 ENS - - 119.809,48 1,03 -119808,45 - - 99,999% 4 AENS - - 0,95 0,00001 -0,95 - - 99,999% 5 CAIDI - - 1,94 0,0001 -0,94 - - 99,999% 6 CAIFI - - 0,00008 0,00002 0,00 - - 80,000% 7 FGTM - - 0,97 0,19 -0,77 - - 80,000%
Gambar 5 Kinerja Kehandalan SAIDI, SAIFI, AENS, CAIDI , CAIFI & FGTM
Gambar  5  menunjukkan  grafik  kinerja  kehandalan  yang menjelaskan  nilai  untuk SAIDI,  SAIFI,  AENS,  CAIDI, CAIFI &  FGTM  setelah  pemasangan LBS  3  Way nilai indeks kinerja  menurun drastic,  hal  ini dapat dilihat pada tabel 5 salah satu contoh nilai SAIDI sebelumnya 2,11 dan sesudah pemasangan LBS 3 Way nilainya menjadi 0,00002 mengalami penurunan sebesar 99,99% yang artinya untuk Indeks kehandalan menjadi naik.

## Gambar 6 Kinerja Kehandalan ENS
Dari gambar 6 grafik kinerja kehandalan  dapat dilihat nilai untuk ENS atau daya yang tidak tersalurkan turun sangat signifikan  dimana  nilai  sebelumnya  119.809,48  kWh menjadi 1,03 kWh sesudah pemasangan LBS 3Way

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
Dari  pengambilan  data,  perhitungan,  analisa  dan pembahasan    yang  dilakukan,  maka  dapat  disimpulkan durasi  pemadaman  menurun  drastis  dari  rata-rata  3  Jam menjadi  0,3  Detik.  Nilai  indikator  kinerja SAIDI,  SAIFI, ENS,  AENS,  CAIDI,  CAIFI  DAN  FGTM sebelum  dan sesudah  pemasangan LBS  3  Way mengalami  perubahan penurunan  yang  sangat  signifikan,  yang  mana  hal  ini membuktikan bahwa tingkat kehandalan meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Syufrijal  &  M.  Readysal,  “Jaringan  distribusi tenaga listrik,” 2014, vol. 1, p. 203.
[2] Pius  alberth  sihotang,  “Studi  Pemeliharaan
Jaringan Distribusi Tegangan Menengah
Penyulang  Ls-7  Daerah  Kerja  Pt  Pln  (  Persero  )
Ulp  Medan  Baru  Pius  Alberth  Sihotang  Program
Studi  Teknik  Listrik  Politeknik  Negeri  Medan,” 2019.
[3] S.  E.  Arbain  ,  Titi  Andriani  ,  Muhammad Hidayatullah, “Pemeliharaan jaringan distribusi di pt. pln ulp 2 mawasangka,” 2021, vol. 2, pp. 73–
76. [Online].Available:http://www.jurnal.uts.ac.id/ind ex.php/hexagon/article/view/880.
[4] R.  Wibowo et  al. ,  “Standar  Konstruksi  Jaringan Tegangan  Menengah  Tenaga  Listrik,” PT.  PLN , 2010, pp. 3–4.
[5] (PERSERO)  PT  PLN,  “Materi  Standarisasi Konstruksi Sistem Distribusi Tenaga listrik.” .
[6] (PERSERO)  PT  PLN,  “Materi  Standarisasi Konstruksi JTM-SUTM.” .
[7] (PERSERO)  PT  PLN,  “EDARAN  DIREKSI  PT PLN  (PERSERO)  NOMOR :  0018.E/DIR/2014,” no. 3, 2020, pp. 23–25.
[8]   I Kadek Hery Samudra, I Gede Dyana Arjana, I Wayan Artha  Wijaya,  “  Studi  Peningkatan  Kualitas Pelayanan  Penyulang  Menggunakan  Load  Break Switch (LBS) Three Way”, Teknologi Elektro, Vol 15, No. 1, Januari – Juni 2016.
[9]       Alen Tri Maliky, Subuh Isnur Haryudo, “Analisis Keandalan Sistem Distribusi 20 kV Pada Penyulang Pejangkungan Di PT. PLN Pasuruan Menggunakan Metode RIA (Reliability Index Assesment)”, Jurnal Teknik  Elektro,  Vol  9  No.1,  Januari  2020,  835  – 843.
[10] Samudra,  I.  K.  Studi  Peningkatan  Kualitas Pelayanan Penyulang. Studi Peningkatan Kualitas Pelayanan Penyulang , 2016,.48.