Abstrak—Saluran Kalidami dan Saluran Kalibokor merupakan saluran  pematusan  primer  di  Surabaya  Timur.  Fungsi  awal saluran  untuk  mengalirkan  limpasan  air  hujan.  Akan  tetapi, saat musim kemarau, saluran juga menampung debit air limbah permukiman.  Akibatnya  terjadi  penambahan  beban  saluran yang  berpotensi  menimbulkan  banjir/genangan.  Untuk mengendalikan  banjir  tersebut  perlu  dilakukan  perencanaan alternatif  sistem  pengoperasian  pompa  baik  pompa  banjir maupun  pompa  lumpur  di  Rumah  Pompa  Kalibokor,  Rumah Pompa Kalidami  Screw, dan Rumah Pompa Bozem Kalidami. Perencanaan alternatif diawali dengan perhitungan debit banjir rencana  yang  mencakup  debit  limpasan  air  hujan,  debit  air limbah  permukiman,  dan  debit  pintu  air.  Selanjutnya ditawarkan  alternatif  operasional  pompa  pada  saat  musim penghujan dan kemarau hingga dihitung biaya operasionalnya meliputi  biaya  listrik  (PLN  atau  genset)  serta  biaya pemeliharaan  dan  perawatan  pompa.  Berdasarkan  alternatif yang ditawarkan, jumlah pompa yang digunakan sama dengan jumlah pompa eksisting. Saat musim penghujan, semua pompa akan  dioperasikan  secara maksimal,  sedangkan  saat  kemarau dinyalakan 2 pompa lumpur 0,25 m 3 /detik dan 1 pompa banjir 3  m 3 /detik  untuk  menurunkan  elevasi  muka  air  saluran.  Saat musim  hujan  di  Rumah  Pompa  Kalibokor  dioperasikan  3 pompa  banjir  berkapasitas  3  m 3 /detik  dan  2  pompa  lumpur berkapasitas  0,25  m 3 /detik.  Sedangkan  saat  kemarau,  pompa dioperasikan  selama  5,7  jam  perhari.  Biaya  operasional  yang dikeluarkan  sebesar  Rp  1.057.075.502/tahun.  Lalu,  di  Rumah Pompa Kalidami Screw, pengoperasian pompa memanfaatkan polder sebagai kontrol elevasi. Lima screw pump 1,3 m 3 /detik, 1 pompa banjir 3 m 3 /detik , dan 2 pompa lumpur 0,25 m 3 /detik dioperasikan  saat  musim  hujan.  Pompa  dioperasikan  selama 9,53  jam  perhari  saat  kemarau.  Total  biaya  operasionalnya yaitu Rp 1.478.955.547/tahun. Kemudian sistem pengoperasian pompa  di  Rumah  Pompa  Bozem  Kalidami  memanfaatkan Bozem Kalidami sebagai tempat penampungan air sementara. Jumlah  pompa  sebanyak  7  pompa  banjir  3  m 3 /detik    dan  2 pompa lumpur 0,25 m 3 /detik akan dioperasikan semuanya saat musim hujan, sedangkan saat kemarau dinyalakan selama 5,4 jam perhari. Biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 1.615.109.563/tahun.

## Kata  Kunci—Alternatif  Operasional  Pemompaan,  Biaya
Operasional Pompa, Saluran Kalibokor, dan Saluran Kalidami.

## I. PENDAHULUAN
ALURAN  Kalidami  dan  Saluran  Kalibokor  Surabaya merupakan  saluran  yang    termasuk  ke  dalam  Rayon Gubeng  dalam  pelayanannya.  Bentuk  kedua  saluran  berupa saluran  pematusan  primer  dari  sistem  drainase  dimana  air dialirkan secepatnya ke badan air. Akibatnya lama-kelamaan saluran  menerima  beban  yang  melampaui  kapasitasnya  [1]. Saluran  tersebut  menerima  beban  dari  air  hujan  serta  air limbah permukiman secara bersamaan. Perencanaan Saluran Kalidami  dan  Kalibokor  awalnya  difungsikan  untuk menyalurkan  debit  limpasan  air  hujan  dari  suatu  wilayah.
Namun  di  musim  kemarau,  saluran  juga  berisi grey  water dengan  debit  yang  relatif  kecil.  Adanya  penambahan  debit dari grey water tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya banjir di sekeliling wilayah catchment area tersebut [2]. Kasus banjir sering terjadi di sekitar wilayah yang dilewati oleh  Saluran  Kalidami  dan  Saluran  Kalibokor  yaitu  di kawasan  Kertajaya,  Dharmahusada,  Manyar,  dan  lainnya. Wilayah-wilayah  tersebut  cukup  rawan  terjadinya  banjir karena kondisi topografi yang landau dan daerah yang padat penduduk [3]. Untuk mengatasi genangan air tersebut maka Pemerintah  Kota  Surabaya  mulai  melakukan  normalisasi saluran  dengan  melakukan  pengerukan  saluran  di  Bozem Kalidami serta perbaikan rumah pompa eksisting yang ada di Surabaya.
Pada Saluran Kalidami dan Kalibokor terdapat tiga rumah pompa  yang  digunakan  sebagai  pengendali  banjir.  Rumah pompa tersebut yaitu Rumah Pompa Kalidami Screw , Rumah Pompa  Bozem  Kalidami,  dan  Rumah  Pompa  Kalibokor. Kinerja  rumah  pompa  tersebut  kurang  baik  dalam penanganan  air  hujan  dan  air  limbah  permukiman.  Hal  itu dibuktikan  dengan  berita  di  Jawa  Pos  yang  menyatakan bahwa  kapasitas  pompa  di  Bozem  Kalidami  masih  belum mampu  menanggung  beban  air  dari  Saluran  Kalidami. Akibatnya  diperlukan  adanya  pergantian  pompa  dengan pompa  berkapasitas  lebih  besar.  Dalam  perbaikan  atau penambahan  kapasitas  pompa  di  rumah  pompa  pastinya membutuhkan  biaya  yang  cukup  besar  yaitu  sebesar  15,8 miliar. Biaya operasional rumah pompa yang diperhitungkan meliputi biaya tetap, biaya tidak tetap (konsumsi listrik atau penggunaan  genset,  biaya  pemeliharaan  dan  perbaikan pompa) serta biaya investasi [4].
Oleh karena itu, pada penelitian kali ini akan direncanakan alternatif  sistem  pengoperasian  pompa  pada  rumah  pompa yang diteliti melalui pengaturan pompa. Tujuan dilaksanakannya penelitian yaitu untuk merencanakan sistem

## Perencanaan Alternatif Sistem Pengoperasian Pompa Banjir dan Pompa Lumpur di Saluran Kalidami dan Saluran Kalibokor Kota Surabaya
Nuri Triainni Pristaloka,  dan Eddy Setiadi Soedjono Departemen Teknik Lingkungan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
e-mail : eddysoedjono@gmail.com
S
Gambar 1. Wilayah perencanaan.
pengoperasian pompa yang tepat pada saat musim penghujan dan kemarau hingga diperhitungkan biaya operasionalnya.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## A. Daerah Aliran Sungai (DAS) Kalidami dan Kalibokor Kota Surabaya
Pada  DAS  terdapat  dua  saluran  primer  Saluran  Kalidami dan  Saluran  Kalibokor.  Saluran  Kalidami  memanjang  dari Jalan  Karang  Menur  hingga  pintu  air  di  Rumah  Pompa Bozem Kalidami dengan luas catchment area sebesar 1.151 ha.  Sedangkan  Saluran  Kalibokor  memiliki  panjang 10.617,03 m yang membentang melewati 4 kecamatan.

## B. Operasional Rumah Pompa
Pengoperasian pompa di tiap rumah pompa berbeda pada saat  musim  penghujan  dan  musim  kemarau.  Perbedaan tersebut  disesuaikan  dengan  spesifikasi  pompa  serta  SOP pengoperasian  pompa  eksisting.  Secara  umum,  pada  saat musim  penghujan  akan  dioperasikan  pompa  banjir  dan pompa  lumpur,  sedangkan  saat  musim  kemarau  dinyalakan pompa  lumpur  atau  pintu  air  yang  memanfaatkan  pasang surut air laut. Dalam pengoperasiannya, dibutuhkan fasilitas penunjang lain antara lain panel control , genset, tanda level muka air, dan bar screen/mechanichal screen.

## C. Analisis Hidrologi
Perhitungan  analisis  hidrologi  dipengaruhi  oleh  beberapa faktor seperti curah hujan, perubahan tata guna lahan, kondisi
drainase dan infrastruktur air lainnya. Aspek hidrologi yang dianalisis meliputi:

## 1) Data Curah Hujan
Data curah hujan didapatkan dari alat penakar hujan yang berada di stasiun curah hujan di suatu wilayah.

## 2) Uji Konsentrasi
Uji  ini  bertujuan  untuk  menguji  apakah  data  curah  hujan konsisten  atau  tidak  dengan  menggunakan  kurva  massa ganda.  Dari  grafik  tersebut  terdapat  persamaan  regresi  dan nilai korelasi (R 2 ) dimana apabila korelasi mendekati 1 maka data sudah konsisten.

## 3) Uji Homogenesis
Uji  homogenitas  bertujuan  untuk  melihat  kehomogenan persebaran  data.  Dalam  uji  ini  digunakan  grafik Gumble’s Extreme  Probability  Paper dan  grafik  homogenitas.  Data dikatakan  homogen  apabila  titik  H  (N,T R )  berada  pada lengkung homogenitas.
Tabel 4. Reduce variate (𝑌 𝑡 )
Periode Ulang Reduced Variate 2 0,3665 5 1,4999 10 2,2502 20 2,9606 25 3,1985 50 3,9019 Tabel 5.
Reduce mean (𝑌 𝑛 ) n 10 20 30
40 50 0 0,4952 0,5236 0,5363 0,5463 0,5485 1 0,4996 0,5252 0,5371 0,5422 0,5489 2 0,5035 0,5268 0,538 0,5448 0,5493 3 0,507 0,5283 0,5388 0,5453 0,5497 4 0,51 0,5296 0,5396 0,5458 0,5501 5 0,5128 0,53 0,54 0,5468 0,5504 6 0,5157 0,582 0,541 0,5468 0,5508 7 0,5181 0,5882 0,5418 0,5473 0,5511 8 0,5202 0,5343 0,5424 0,5477 0,5515 9 0,522 0,5353 0,543 0,5481 0,5518 Tabel 6.
Reduce standard deviasi (𝑆 𝑛 ) n 10 20
30 40 50 0 0,9496 1,0628 1,1124 1,1413 1,1607 1 0,9676 1,0696 1,1159 1,1436 1,1623 2 0,9833 1,0754 1,1193 1,1458 1,1638 3 0,9971 1,0811 1,226 1,148 1,1658 4 1,0095 1,0864 1,1255 1,1499 1,1667 5 1,0206 1,0915 1,1285 1,1519 1,1681 6 1,0316 1,0961 1,1313 1,1538 1,1696 7 1,0411 1,1004 1,1339 1,1557 1,1708 8 1,0493 1,1047 1,1363 1,1574 1,1721 9 1,0565 1,108 1,1388 1,159 1,1734
Tabel 1.
Koefisien pengaliran Kondisi Daerah Koefisien Pengaliran Permukiman Rumah tinggal 0,3 – 0,5 Rumah tinggal terpencar 0,4 – 0,6 Kompleks perumahan 0,25 – 0,4 Pemukiman (sub urban) 0,5 – 0,7 Jalan Aspal 0,7 – 0,95 Beton 0,8 – 0,95 Jalan raya dan trotoar 0,7 – 0,85 Atap 0,75 – 0,95 Lapangan rumput, tanah berpasir Kemiringan 2% 0,05 – 0,1 Rata-rata 2 – 7% 0,1 – 0,15 Curam 7% 0,15 – 0,2 Lapangan rumput, tanah keras Kemiringan 2% 0,13 – 0,17 Rata-rata 2 – 7% 0,18 – 0,22 Curam 7% 0,25 – 0,35 Tabel 2.
Curah hujan harian maksimum
No Tahun Stasiun Rata-Rata
Pertahun
1 2 3 4 1 2013 80 99 87 85 87,75 2 2014 134 109 83 100 106,5 3 2015 84 61 63 109 79,25 4 2016 164 98 108 121 122,75 5 2017 124 116 114 122
119
6 2018 49 65 73 85 68 7 2019 50 76 76 66 67 8 2020 102 102 107 97 102 9 2021 73 110 70 97,5 87,625 10 2022 88 126 56 71 85,25 Jumlah 948 962 837 953,5 925,125 Rata-rata 94,8 96,2 83,7 95,35 92,51 Keterangan : 1 = Stasiun Hujan Keputih 2 = Stasiun Hujan Gubeng
3 = Stasiun Hujan Wonokromo 4 = Stasiun Hujan Wonorejo
Tabel 3. Debit air limbah permukiman DAS
Qave
( m 3 /detik) Qave Grey ( m 3 /detik) fpeak Q peak Kalidami 0,435 0,326 3,05 0,994 Kalibokor 0,149 0,112 3,1 0,347 Total 0,438 1,341

## 4) Analisis Curah Hujan Rata-Rata
Curah  hujan  rata-rata  dihitung  dengan  metode  aritmatik. Metode ini merupakan metode sederhana dimana diasumsikan  bahwa  stasiun  curah  hujan  memiliki  pengaruh daerah  yang  setara.  Selain  dengan  metode  aritmatik,  curah hujan rata-rata dapat dihitung menggunakan metode poligon Thiessen dan Isohyet.

## 5) Analisis Frekuensi Curah Hujan Maksimum
Analisis ini digunakan untuk menentukan debit maksimum pada  saat  perencanaan  banjir  dalam  jangka  panjang  (sesuai dengan  PUH  yang  digunakan).  Curah  hujan  harian maksimum dapat dihitung dengan metode berikut:
a. Metode Gumbel
Metode  Gumbel  merupakan  metode  berdasarkan  pada distribusi  harga  ekstrim  atau  distribusi  normal  dengan persamaan sebagai berikut:
𝑥 𝑡 = 𝑥 + 𝑘. 𝑆 𝑥 (1)
Dimana  : 𝑥 𝑡 : Curah hujan dalam periode ulang 𝑡 tahun (mm/hari) 𝑥 : Curah hujan rata-rata (mm)
𝑆 𝑥 : Standart deviasi 𝑘 : Faktor frekuensi nnilai extrim Perhitungan  k  bergantung  pada  nilai 𝑌 𝑡 pada  Tabel  1, 𝑌 𝑛 pada Tabel 2, dan 𝑆 𝑛 pada Tabel 3 [5].
b. Metode Log Pearson III Metode ini cocok digunakan apabila variabel hidrologinya memiliki nilai varian yang minimum. Kelebihan metode ini yaitu  lebih  fleksibel  karena  nilai  koefisien  skewness  dan koefisien  kurtosis  tidak  ada  batasan.  Perhitungan  seperti berikut:
log 𝑌 = log 𝑥 + 𝑘. 𝑆 (2)
𝑿 𝒕 = 10 (log 𝑌) (3)
Dimana  :
𝑋 𝑡 : Curah hujan dalam periode ulang 𝑡 tahun (mm/hari) 𝑘 : Nilai berdasarkan 𝐶 𝑠 𝑆 : Standart deviasi
Perhitungan curah hujan dengan cara antilog log Y [5]. c. Metode Iway Kadoya
Metode  ini  memiliki  prinsip  yaitu  perubahan  variabel  x dari curah hujan harian maksimum menjadi log 𝑥 .
6) Analisis Distribusi Intensitas Curah Hujan
Analisis ini menunjukkan jumlah curah hujan yang turun pada periode tertentu. Penentuan analisis ini dapat dilakukan dengan metode, yaitu:
a. Metode Van Breen
Metode van breen adalah metode yang memperhitungkan waktu durasi hujan harian dalam 4 jam dari hujan yang turun selama  24  jam  dengan  hujan  efektif  sebesar  90%. Persamaannya adalah [6]:
𝐼 𝑇 = 54𝑅 𝑡 ×0,007𝑅 𝑡 2 𝑡𝑐+0,3𝑅 𝑡 (4)
Dimana  :
𝐼 𝑇 : Intensitas hujan pada PUH T 𝑅 𝑡 : Curah hujan harian maksimum pada PUH T (mm/hari) 𝑡 : durasi hujan b. Metode Hesper Der Weduwen
Metode  ini  didasarkan  pada  curah  hujan  harian  yang cenderung  memiliki  waktu  atau  durasi  hujan  (t)  lebih  kecil dari  1 jam atau lebih dari  1 jam sampai 24 jam. Persamaan yang digunakan yaitu:
𝑅 = √ 11300 𝑡+3,12 [ 𝑅 𝑖 100 ]   ,   (0 < 𝑡 < 1 𝑗𝑎𝑚) (5)
𝑅 = √ 11300 𝑡 𝑡+3,12 [ 𝑋 𝑖 100 ]  ,   (0 < 𝑡 < 24 𝑗𝑎𝑚) (6)
Perhitungan intensitas hujan menggunakan rumus berikut:
𝐼 = 𝑅 𝑡 (7)
c. Metode Bell
Perhitungan  dengan  metode  Bell  bertujuan  untuk menentukan  besarnya  intensitas  hujan  selama  1  jam  (60
Tabel 7. Debit air limbah permukiman DAS Musim 𝑄 0 𝑄 1 𝑄 2 Total Kalidami Penghujan 0,48 84,68 0,994 86,16 Kemarau 0,48 84,68 0,994 1,47 Kalibokor Penghujan 0,48 37,84 0,347 38,67 Kemarau 0,48 37,84 0,347 0,83
Keterangan : 𝑄 0 ( m 3 /detik) = Debit di pintu air 𝑄 1 ( m 3 /detik) = Debit limpasan air hujan 𝑄 2 ( m 3 /detik) = Debit air limbah permukiman
Tabel 8. Kontrol elevasi pompa di rumah pompa kalibokor Musim Jenis Pompa Operasi Elevasi Hujan Pompa Banjir Mulai Operasi -0,7 Berhenti Operasi -1,9 Pompa Lumpur Mulai Operasi -1,9 Berhenti Operasi -2,2 Kemarau Pompa Lumpur Mulai Operasi -1,9 Berhenti Operasi -2,2 Tabel 9. Kontrol elevasi pompa di rumah pompa kalidami screw Musim Jenis Pompa Operasi Elevasi Hujan Screw Pump Mulai Operasi -1,4 Berhenti Operasi -2,3 Pompa Banjir Mulai Operasi -2,4 Berhenti Operasi -2,8 Pompa Lumpur Mulai Operasi -2,9 Berhenti Operasi -3,4 Kemarau Pompa Lumpur Mulai Operasi -2,9 Berhenti Operasi -3,4
Tabel 10. Kontrol elevasi pompa di rumah pompa bozem kalidami Musim Jenis Pompa Operasi Elevasi Hujan Pompa Banjir Mulai Operasi -0,75 Berhenti Operasi -2,25 Pompa Lumpur Mulai Operasi -2,25 Berhenti Operasi -2,75 Kemarau Pompa Lumpur Mulai Operasi -2,25 Berhenti Operasi -2,75 Tabel 11. Perbandingan biaya operasional Rumah Pompa Biaya Operasional Eksisting Biaya Operasional Rencana Kalibokor Rp 2.123.860.136 Rp 1.057.075.502 Kalidami Screw Rp 22.253.741 Rp 1.478.955.547 Bozem Kalidami Rp 2.235.783.496 Rp 1.615.109.563
menit)  dengan  periode  ulang  10  tahun  sebagai  dasar. Persamaannya yaitu:
𝑅 𝑇 𝑡 = (0,21𝐿 𝑛 (𝑇) + 0,52)(0,54𝑡 0,25 − 0,5)𝑅 10 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 60 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 (8)
𝐼 𝑇 𝑡 = 60 𝑡 𝑅 𝑇 𝑡 ( 𝑚𝑚 𝑗𝑎𝑚 ) (9)
Dari  ketiga  metode  di  atas,  dipilihlah  metode  dengan intensitas  hujan  yang  paling  tinggi.  Hal  tersebut  dipilih dengan  pertimbangan  bahwa  dengan  intensitas  hujan  yang tinggi  akan  menghasilkan  debit  rencana  maksimum  yang dapat ditampung oleh saluran drainase [7].

## 7) Analisis Lengkungan Intensitas Hujan
Penentuannya dapat dilakuakan dengan metode berikut: Persamaan Talbot :
𝐼 = 𝑎 𝑡+𝑏 (10)
Persamaan Sherman :
𝐼 = 𝑎 𝑡 𝑏 (11)
Persamaan Ishiguro :
𝐼 = 𝑎 √𝑡+𝑏 (12)
Setelah  dilakukan  perhitungan  maka  dilanjutkan  dengan menentukan  deviasi  rata-rata terkecil  dari  ketiga persamaan intensitas  hujan  yang  dihitung  dengan  durasi  dan  periode ulang  hujan  yang  sama.  Hasil  tersebut  nantinya  akan digunakan untuk perhitungan selanjutnya [7].

## D. Debit Banjir Rencana
Debit  banjir  rencana  merupakan  penjumlahan  dari  debit limpasan  air  hujan  dengan  debit  air  limbah  permukiman. Penjelasannya sebagai berikut:
a. Koefisian Pengaliran
Perhitungan  koefisien  pengaliran  berdasarkan  tata  guna lahan. Nilai koefisien pengaliran seperti pada Tabel 4. b. Perhitungan Debit Limpasan Air Hujan Untuk menghitung debit limpasan air hujan menggunakan metode rasional. Namun apabila luas daerah pelayanan >80 ha maka digunakan metode rasional modifikasi dengan rumus untuk keduanya yaitu:

## 𝑄 = 0,278 𝐶. 𝐼. 𝐴          ,   𝐴 < 80 ℎ𝑎 (13)
𝑄 = 0,278 𝐶. 𝐼. 𝐴. 𝐶 𝑠 ,   𝐴 > 80 ℎ𝑎 (14)
c. Perhitungan Debit Air Limbah Permukiman Dalam  perhitungan  debit  air  limbah  permukiman diawali dengan proyeksi penduduk serta proyeksi fasilitas di wilayah studi  sehingga  didapatkan  persamaan  debit  air  limbah permukiman:
𝑄(𝐿 hari ⁄ ) = jumlah penduduk  × 80% × tingkat pemakaian air bersih (𝐿 hari ⁄ . jiwa) (15)

## E. Biaya Operasional Rumah Pompa
Biaya-biaya yang diperhitungkan dalam biaya operasional pompa antara lain biaya tetap meliputi biaya penyusutan alat; biaya variabel seperti biaya pemakaian listrik, pemeliharaan pompa, dan gaji operator [4]. Rumus yang digunakan dalam menghitung  kebutuhan  listrik  baik  dari  PLN  atau  genset yaitu:
𝑊 = 𝑃(𝑤𝑎𝑡𝑡) × 𝑡(𝑗𝑎𝑚) (16)
𝑊 = 𝑘𝑊 × 𝑗𝑎𝑚 (17)
Sehingga biaya listriknya:
𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓/𝑘𝑊ℎ × 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑠𝑖 𝑙𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑘 = 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑘/𝑗𝑎𝑚 (18)

## III. METODOLOGI PENELITIAN
A. Ide Perencanaan
Ide perencanaan berasal dari gap antara kondisi eksisting dengan  kondisi  ideal  dimana  secara  eksisting  sistem pengoperasian  pompa  belum  mampu  mengatasi  banjir  di Kota  Surabaya  serta  biaya  operasional  yang  dikeluarkan cukup besar.

## B. Observasi Lapangan Awal
Observasi  berupa  survey  saluran,  survei  pintu  air  serta pendataan  rumah  pompa  di  wilayah  studi  sehingga didapatkan wilayah perencanaan seperti pada Gambar 1.

## C. Pengumpulan Data
Untuk menunjang perencanaan maka diperlukan data baik primer maupun sekunder. Data primer yang dibutuhkan yaitu debit  pintu  air  menggunakan current  meter ,  spesifikasi  dan kapasitas pompa eksisting serta sistem pengoperasian pompa eksisting.  Data  sekunder  yang  diperlukan  antara  lain  peta pendukung seperti peta jaringan drainase, peta topografi dan tata  guna  lahan  wilayah  studi,  data  jumlah  penduduk,  data hidrologi  dan  klimatologi  Kota  Surabaya,  data  kapasitas saluran  eksisting,  spesifikasi  pompa  dan  rumus  biaya operasional pompa.

## D. Pengolahan Data
Data  yang  diperoleh  kemudian  diolah  langkah-langkah yang dilakukan yaitu:
1. Menganalisis  hidrologi  menggunakan  PUH  10  tahun. Data yang dibutuhkan adalah data curah hujan 10 tahun terakhir yaitu tahun 2013-2022 pada stasiun hujan yang berpengaruh.
2. Memperhitungkan  debit  banjir  rencana.  Debit  banjir rencana didapatkan dari penjumlahan debit limpasan air hujan, debit air limbah permukiman, dan debit pintu air di hulu Saluran Kalibokor.
3. Merencanakan alternatif pemompaan.
4. Membandingkan biaya operasional.
5. Menghasilkan kesimpulan dan saran.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Analisis Hidrologi
Sebelum dilakukan evaluasi sistem pengoperasian pompa maka perlu dilakukan analisis hidrologi mulai dari data curah hujan, uji konsistensi, uji homogenitas, dan curah hujan rata- rata. Selanjutnya, dilakukan analisis perhitungan hujan harian maksimum  (HHM).  Perhitungan  menggunakan  tiga  metode antara  lain  Metode  Gumbel,  Log  Pearson  III,  dan  Iway Kadoya.  Metode  yang  terpilih  adalah  metode  dengan  nilai terbesar  yaitu  Metode  Gumbel.  Alasannya  karena  dianggap mampu mewakili nilai hujan harian maksimum dibandingkan
metode  lainnya.  Besarnya  curah  hujan  maksimum ditunjukkan pada Tabel 5.
Selanjutnya  dihitung  distribusi  intensitas  hujan  dan lengkung  intensitas  hujannya  hingga  terpilih  Persamaan Talbot. Prinsip penentuan persamaan tersebut yakni mencari delta intensitas hujan terkecil diantara ketiga metode.

## B. Debit Banjir Rencana
Pada  perencanaan  ini,  debit  banjir  rencana  juga dijumlahkan  dengan  debit  pintu  air  di  hulu  Saluran Kalibokor. Perhitungan debit banjir rencana dibedakan pada saat musim penghujan dan kemarau. Pada musim hujan, tiga debit  dijumlahkan,  sedangkan  saat  kemarau  hanya dijumlahkan  antara  debit  pintu  air  dengan  debit  air  limbah permukiman. Penjelasan perhitungan tiap debit yaitu:

## 1) Debit Limpasan Air Hujan
Perhitungan debit limpasan air hujan mempertimbangkan intensitas  hujan,  luas  area  pelayanan,  dan  tata  guna  lahan wilayah perencanaan. Luas area pelayanan dibagi menjadi 2 blok yaitu blok Kalidami dan blok Kalibokor. Blok Kalidami memiliki  luas  area  sekitar  1.596  ha,  sedangkan  Blok Kalibokor sebesar 1.261 ha.
Koefisien aliran merupakan perbandingan besarnya aliran air  dengan  curah  hujan.  Nilai  koefisien  aliran  bergantung pada tata guna lahan wilayah. Penggunaan lahan di wilayah studi  berupa  area  permukiman,  jalan  aspal,  dan  area persawahan.  Contoh  perhitungan  koefisien  aliran  sebagai berikut:
Saluran Primer Kalibokor    : Luas DAS = 25,39 ha Jalan Aspal        :
𝐶 = 0,7 % fungsi lahan = 20%
Luas lahan = % fungsi lahan × luas DAS = 20% × 25,30 ℎ𝑎 = 5,08 ℎ𝑎 𝐶 × 𝐴 = 0,7 × 5,08 ℎ𝑎 = 3,55 Area permukiman  : 𝐶 = 0,6 % fungsi lahan = 21%
Luas lahan = % fungsi lahan × luas DAS = 21% × 25,39 ℎ𝑎 = 5,33 ℎ𝑎 𝐶 × 𝐴 = 0,6 × 5,33 ℎ𝑎 = 3,2
Area Persawahan   :
𝐶 = 0,45 % fungsi lahan = 20%
Luas lahan = % fungsi lahan × luas DAS = 20% × 25,39 ℎ𝑎 = 5,08 ℎ𝑎 𝐶 × 𝐴 = 0,45 × 5,08 ℎ𝑎 = 2,29
Sehingga nilai C    : 𝐶 𝑟 = ∑(𝐶×𝐴) ∑ 𝐴 = 0,58
Selanjutnya  dihitung  waktu  konsentrasi  dengan  hasil 109,15  menit.  Kemudian  dilanjutkan  dengan  perhitungan intensitas  hujan  menggunakan  persamaan  talbot  hingga didapatkan    nilai  sebesar  64,17  mm/jam.  Perhitungan  debit limpasan  air  hujan  menggunakan  metode  rasional  atau rasional modifikasi dengan contoh perhitungan untuk Saluran Primer Kalibokor I sebagai berikut:
𝐴 = 0,15 𝑘𝑚 2 𝑄 = 0,278 𝐶. 𝐼. 𝐴 = 0,278 × 0,06 𝑚 𝑗𝑎𝑚 ⁄ × 0,15 𝑘𝑚 2
= 0,45 𝑚 3 /detik

## 2) Debit Air Limbah Permukiman
Debit air limbah permukiman berdasarkan pada kebutuhan air  bersih  masyarakat  di  wilayah  perencanaan.  Perhitungan diawali  dengan  melakukan  proyeksi  penduduk  dengan  3 metode  selama  10  tahun  ke  depan,  mulai  dari  tahun  2022 sampai  tahun  2032.  Metode  yang  terpilih  adalah  metode Least  Square  karena  memiliki  nilai  korelasi  (R 2 )  yang mendekati 1.
Perhitungan  debit  air  limbah  permukiman  dibedakan menjadi  kebutuhan  air  domestik  dan  kebutuhan  air  non- domestik.  Debit  air  limbah  yang  dihasilkan  diasumsikan sebesar 80% dari konsumsi air bersih yang digunakan. Selain itu,  air  limbah  hanya  berfokus  pada grey  water dengan persentase pada air limbah sebesar 50-80%. Persentase grey water yang digunakan yaitu 75%.
a. Kebutuhan Air Domestik
Tingkat  pemakaian  air  minum  di  Kota  Surabaya  sebesar 195  L/orang.hari.  Adapun  perhitungannya  untuk  Kelurahan Keputih yaitu:
Jumlah penduduk 2023  = 19.293 jiwa Persentase pelayanan    = 31%
Penduduk terlayani (𝑝𝑡) = 6.069 jiwa Kebutuhan air domestic  = 80% × (𝑝𝑡) × tingkat pemakaian air = 80% × 6.069 jiwa  × 195  𝐿 hari ⁄ = 0,011 𝑚 3 /detik b. Kebutuhan Air Non-Domestik
Diasumsikan  bahwa  persentase  kebutuhan  non-domestik sebesar  20%  dari  kebutuhan  air  domestik  sehingga perhitungannya:
Kebutuhan air non-domestik  = % kebutuhan  air  non- domestik × 𝑄 air domestik = 20% × 0,011𝑚 3 /detik = 0,0022 𝑚 3 /detik Hasil debit air limbah permukiman untuk DAS Kalidami dan  Kalibokor  dapat  dilihat  pada  Tabel  6  dan  debit  banjir rencana pada Tabel 7.

## C. Alternatif Sistem Pengoperasian Pompa
Alternatif  pemompaan  tersebut  berupa  pola  operasional pompa meliputi lama pemompaan yang tepat, penentuan jenis pompa  yang  digunakan,  kontrol  elevasi,  dan  perhitungan biaya operasionalnya dalam satu tahun. Pertimbangan dalam penentuan alternatif yaitu:
1. Kondisi eksisting rumah pompa berupa sistem operasional sertas fasilitas eksisting yang ada.
2. Penempatan  sensor  muka  air  yang  dipasang  sebelum pemompaan dilakukan.
3. Tinggi  muka  air  ini  direncanakan  pada  titik  muka  air tertentu,  pompa  akan  bekerja  otomatis.  Tinggi  muka  air tersebut adalah:(a)Pompa lumpur minimal 10 cm;(b)Pompa  banjir  minimal  50  cm;(c) Screw  pump minimal 100 cm
4. Lama  pemompaan  yang  disesuaikan  dengan  hasil perhitungan.
5. Biaya operasional pompa meliputi biaya pemakaian listrik dari  PLN  atau  genset  serta  biaya  pemelihataan  dan perawatan pompa. Biaya ini nantinya dibandingkan antara biaya eksisting dengan biaya rencana.
Alternatif  pengoperasian  pompa  di  tiap  rumah  pompa dibedakan  saat  musim  penghujan  dan  kemarau.  Alasan dibedakan  adalah  karena  jumlah  pompa,  jenis  pompa  yang dinyalakan  berbeda  serta  tinggi  muka  air  agar  pompa beroperasi berbeda. Maka alternatif operasional pompa dalam 1 hari di tiap rumah pompa sebagai berikut:

## 1) Rumah Pompa Kalibokor
Jumlah  pompa  di  rumah  pompa  ini  sebanyak  3  pompa banjir  berkapasitas  3  m 3 /detik  dan  2  pompa  lumpur berkapasitas 0,25 m 3 /detik. Pengoperasian pompa berdasarkan  level  muka  air  di  Saluran  Kalibokor  sebagai kontrol  elevasi.  Tinggi  air  di  saluran  dijaga  sebesar  0,3  m. Kontrol  elevasi  pengoperasian  pompa  dapat  dilihat  pada Tabel 8.
Jumlah  pompa  yang  digunakan  sama  dengan  jumlah pompa  eksisting.  Pengoperasian  pompa  secara  bertahap. Maka  alternatif  pengoperasiannya  dibagi  antara  saat  musim hujan dan musim kemarau.
a. Musim Hujan Lama  intensitas  hujan  Kota  Surabaya  =  10  menit  =  600 detik (DSDABM, 2015).
Lama Pemompaannya     :
𝑄 banjir rencana    = 37,84  𝑚 3 /detik
Volume banjir     = 37,84  𝑚 3 /detik × 6000 detik = 22.704 𝑚 3 /detik
Lama pemompaan  = 𝑉 banjir kapasitas pompa = 22.704 𝑚 3 9,5 𝑚 3 /detik = 0,66 jam
Pompa Banjir            :
Konsumsi listrik    = 250 𝑘𝑊 × 3 pompa = 750 𝑘𝑊 Konsumsi listrik selama 0,66 jam = 750 kW × 0,66 jam = 495 𝑘𝑊 Biaya listrik   = Rp 1.700/𝑘𝑊ℎ Biaya listrik   = 495 𝑘𝑊 × Rp  1.700 𝑘𝑊ℎ
⁄ × 183 hari = Rp 153.994.500 Pemeliharaan dan perbaikan pompa  :
Biaya pompa tahunan  = harga pompa umur pompa = Rp 770.000.000 16 = 𝑅𝑝 48.125.000 Jumlah pompa 3 maka totalnya Rp 144.375.000. Pompa Lumpur          :
Konsumsi listrik    = 58,5 𝑘𝑊 × 2 pompa = 117 𝑘𝑊 Konsumsi listrik selama 0,66 jam = 117 𝑘𝑊 × 0,66 jam = 77,22 𝑘𝑊 Biaya listrik   = Rp 1.700/𝑘𝑊ℎ Biaya listrik   = 77,22 𝑘𝑊 × Rp 1.700 𝑘𝑊ℎ
⁄ × 183 hari = Rp 24.032.142 Pemeliharaan dan perbaikan pompa  :
Biaya pompa tahunan  = harga pompa umur pompa = Rp 70.000.000 10 = Rp 7.000.000
Jumlah pompa 2 maka totalnya Rp 14.000.000.
b. Musim Kemarau
Debit yang masuk pada saar musim kemarau adalah debit air  limbah  permukiman  dan  debit  pintu  air  di  hulu  sungai sebesar 0,83 𝑚 3 /detik . Lama Pemompaan      : 𝑄 masuk    = 0,83 𝑚 3 /detik = 71.712 𝑚 3 /hari
Lama pemompaan  = 𝑉 𝑚𝑎𝑠𝑢𝑘 debit pompa = 71.712  𝑚 3 /hari 0,5 𝑚 3 /detik = 39,84 jam
Karena lama pemompaan dengan 2 pompa lumpur terlalu lama  maka  dioperasikan  pula  pompa  banjir  untuk menurunkan  level  muka  air  di  saluran  sehingga  lama pemompaan (1 pompa banjir dan 2 pompa lumpur) beroperasi sebesar 5,7 jam.
Lalu,  dihitung  konsumsi  listrik  pada  pompa  lumpur  dan pompa banjir selama 5,7 jam dikali dengan 182 hari sehingga didapatkan total sebesar Rp 647.233.860. Biaya pemeliharaan  dan  perawatan  pompa  saat  kemarau  sudah include ke dalam perhitungan pada musim penghujan. Selain listrik  dari  PLN,  dihitung  pula  sumber  listrik  dari  genset. Rata-rata intensitas listrik padam pada tahun 2021 yaitu 6 jam per pelanggan per tahun. Maka perhitungan biayanya: Daya genset   =  10.000 kVA = 8.000 kW Konsumsi BBM (1) = 0,21 × 𝑃 × 𝑡 = 0,21 × 8.000 𝑘𝑊 × 6 jam = 10.800 𝐿
Biaya solar    =  Rp 6.800 /𝐿
Biaya genset  = 10.800 𝐿 × 6.800 /𝐿 = Rp73.440.000 Maka total biaya operasional di Rumah Pompa Kalibokor sebesar Rp 1.057.075.502 /tahun.
2) Rumah Pompa Kalidami Screw
Pompa yang ada di rumah pompa ini terdiri  dari 5 screw pump berkapasitas 1,3 m 3 /detik, 1 pompa banjir berkapasitas 3 m 3 /detik, dan 2 pompa lumpur berkapasitas 0,25 m 3 /detik. Kontrol  elevasi  di  rumah  pompa  ini  memanfaatkan  polder sebesar  15  x  10,8  x  4,4 m .  Di  dalam  polder  direncanakan masih  terdapat  air  sedalam  1  m.  Kontrol  elevasi  yang direncanakan  yaitu  jumlah  pompa  yang  digunakan  sama dengan jumlah eksisting. Perhitungan lama pemompaan sama dengan  perhitungan  di  Rumah  Pompa  Kalibokor  namun berbeda dalam hal debit banjir rencana dan daya pada screw pump dapat dilihat pada Tabel 9.
a. Musim Hujan 𝑄 banjir rencana    = 34,79  𝑚 3 /detik
Volume banjir     = 20.874  𝑚 3
Lama pemompaan  = 0,57 jam Screw Pump : Konsumsi listrik    = 19,8 𝑘𝑊 × 5 pompa = 99 𝑘𝑊 Konsumsi listrik selama 0,57 jam = 99 kW × 0,57 jam = 56,43 𝑘𝑊 Biaya listrik   = Rp 1.700/𝑘𝑊ℎ
Biaya listrik   = 56,43 𝑘𝑊 × Rp 1.700 𝑘𝑊ℎ ⁄ × 183 hari = Rp 17.555.373 Pemeliharaan dan perbaikan pompa  :
Biaya pompa tahunan  = harga pompa umur pompa = Rp 500.000.000 10 = 𝑅𝑝 50.000.000
Jumlah pompa 5 maka totalnya Rp 250.000.000. Rekap  perhitungan  biaya  listrik  untuk  pompa  banjir  dan pompa lumpur adalah:
Pompa Banjir            : Konsumsi listrik      = Rp 44.331.750 Pemeliharaan pompa  = Rp 48.125.000 Pompa Lumpur          :
Konsumsi listrik      = Rp 15.959.430 Pemeliharaan pompa  = Rp 14.000.000 b. Musim Kemarau Debit  masuk  saat  kemarau  sebesar  1,39  m 3 /detik  dengan volume  masuk  120.096  m3.  Lama  pemompaannya didapatkan sebesar 66,72 jam. Untuk menurunkan level muka air  maka  dioperasikan  1  pompa  banjir  hingga  lama
pemompaannya  menjadi  9,53  jam  perhari.  Setelah  itu, perhitungan  biayanya  dikalikan  182  hari  (musim kemarau). Hasil perhitungan biayanya yaitu:
Pompa Banjir            :
Kebutuhan listrik     = Rp 737.145.500
Pompa Lumpur          :
Kebutuhan listrik     = Rp 344.984.094
Pemanfaatan genset saat kemarau juga diperlukan apabila listrik padam dengan biaya yang dikeluarkan yaitu: Daya genset   =  1.000 kVA = 800 kW Konsumsi BBM (1) = 1.008 𝐿 Biaya pemakaian genset  = Rp 6.854.400
Maka  total  biaya  operasional  di  Rumah  Kalidami Screw sebesar Rp 1.478.955.547 /tahun
3) Rumah Pompa Bozem Kalidami
Jumlah pompa eksisting di rumah pompa ini yaitu 7 pompa banjir  berkapasitas  3  m 3 /detik  dan  2  pompa  lumpur berkapasitas  0,25  m 3 /detik.  Perencanaan  kontrol  elevasi untuk ON/OFF pompa berdasarkan elevasi air minimum pada Bozem Kalidami seperti pada Tabel 10.
Jumlah  pompa  yang  digunakan  yaitu  7  pompa  banjir  3 m 3 /detik  dan  2  pompa  lumpur  0,25  m 3 /detik.  Langkah perhitungan saat musim hujan sama dengan sebelumnya.
a. Musim Hujan 𝑄 banjir rencana    = 49,89  𝑚 3 /detik = 29.934  𝑚 3
Lama pemompaan  = 0,39 jam
Hasil  perhitungan  biaya  operasional  untuk  pompa  banjir dan pompa lumpur adalah:
Pompa Banjir            :
Konsumsi listrik      = Rp 212.325.750
Pemeliharaan pompa  = Rp 336.875.000 Pompa Lumpur          :
Konsumsi listrik      = Rp 14.195.493 Pemeliharaan pompa  = Rp 14.000.000 b. Musim Kemarau Debit  masuk  saat  kemarau  sebesar  1,47  m 3 /detik  dengan volume  masuk  127.008  m3.  Lama  pemompaannya didapatkan sebesar 70,56 jam. Untuk menurunkan level muka air  maka  dioperasikan  1  pompa  banjir  hingga  lama pemompaannya  menjadi  5,4  jam  perhari.  Setelah  itu, perhitungan  biayanya  dikalikan  182  hari  (musim kemarau). Hasil perhitungan biayanya yaitu:
Pompa Banjir            :
Kebutuhan listrik     = Rp 195.478.920 Pompa Lumpur          :
Kebutuhan listrik     = Rp 835.380.000
Pemanfaatan genset saat kemarau juga diperlukan apabila listrik padam dengan biaya yang dikeluarkan yaitu: Daya genset   =  1.000 kVA = 800 kW Konsumsi BBM (1) = 1.008 𝐿 Biaya pemakaian genset  = Rp 6.854.400
Maka  total  biaya  operasional  di  Rumah  Kalidami Screw sebesar Rp 1. 615.109.563 /tahun.

## D. Perbandingan Biaya Operasional
Berdasarkan biaya operasional rencana dibandingkan
dengan  biaya  operasional  eksisting  sebagai  mana  yang ditunjukkan  pada  Tabel  11,  biaya  operasional  rencana  di Rumah  Pompa  Kalibokor  dan  Rumah  Pompa  Bozem Kalidami  lebih  sedikit  dari  biaya  eksisting  sehingga dikatakan  bahwa  rencana  operasional  dapat  menekan  biaya operasional. Akan tetapi untuk case Rumah Pompa Kalidami Screw berbeda dikarenakan pada tahun 2022 hanya dihitung biaya screw  pump dan  biaya  pemeliharaan  genset.  Hal  itu terjadi  karena  pada  tahun  2022  terjadi  perbaikan  di  rumah pompa.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan perencanaan maka dapat disimpulkan bahwa pengoperasian pompa dibedakan saat musim penghujan dan kemarau.  Saat  musim  hujan  semua  pompa  dinyalakan, sedangkan  saat  musim  kemarau,  satu  pompa  banjir dioperasikan  untuk  membantu  menurunkan  level  muka  air saluran.  Di  Rumah  Pompa  Kalibokor,  saat  musim  hujan dinyalakan  selama  120,78  jam/musim  dan  saat  kemarau selama  5,7  jam/hari.  Saat  musim  hujan  di  Rumah  Pompa Kalidami Screw ,  pompa  dinyalakan  selama  104,31 jam/musim,  sedangkan  9,53  jam/hari  saat  kemarau.  Lalu, lama  pemompaan  di  Rumah  Pompa  Bozem  Kalidami  saat hujan dan kemarau berturut-turut yaitu 71,37 jam/musim dan 5,4 jam/hari.
Biaya  operasional  yag  diperhitungkan  meliputi  biaya listrik  dari  PLN  atau  genset,  biaya  pemeliharaan  dan perawatan pompa. Total biaya operasional yang dikeluarkan Rumah  Pompa  Kalibokor  adalah  Rp  1.057.075.502/tahun. Biaya  operasional  Rumah  Pompa  Kalidami Screw yaitu  Rp 1.478.955.547/tahun.  Dan  biaya  yang  dikeluarkan  oleh Rumah Pompa Bozem Kalidami sebesar Rp
1.615.109.563/tahun.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] A.  Rahmawati  and  A.  Damayanti,  “Evaluasi  Sistem  Drainase Terhadap  Penanggulangan  Genangan  di  Kota  Sidoarjo,  Brantas Catchment Area,” in Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Prasarana Wilayah , Jun. 2015.
[2] R. A. Aulia and E. S. Soedjono, “Perencanaan sistem penyaluran air limbah  permukiman  dengan  sistem  open  sewer  untuk  saluran Kalidami Surabaya,” Jurnal Teknik POMITS , vol. 1, no. 1, pp. 1–6, 2012.
[3] R. L. Sari, T. U. Lasminto, and N. F. Margini, “Perencanaan jaringan drainase sub sistem Kalidami Surabaya,” Jurnal Teknik Hidroteknik , vol. 2, no. 1, 2017.
[4] M. Z. Ikhwan and A. P. Yanwar, “Komparasi biaya oprasional pompa air  bahan  bakar  listrik  pada  lahan  irigasi  Desa  Mulyorejo Bojonegoro,” Teknika ,  vol.  17,  no.  1,  p.  35,  Mar.  2022,  doi: 10.26623/teknika.v17i1.4310.
[5] F.  Lubis,  “Analisa  frekuensi  curah  hujan  terhadap  kemampuan drainase  pemukiman  di  Kecamatan  Kandis,” Jurnal  Teknik  Sipil Siklus , vol. 2, no. 1, pp. 34–46, 2016.
[6] A.  Hendri,  “Analisis  Metode  Intensitas  Hujan  Pada  Stasiun  Hujan Pasar  Kampar  Kabupaten  Kampar,”  in Annual  Civil  Engineering Seminar , pp. 297–304, 2015.
[7] J. C. Putranto and M. A. Mardyanto, “Evaluasi timbulnya genangan pada  catchment  area  sistem  pematusan  greges  yang  dilayani  rumah pompa greges di Rayon Genteng Surabaya,” Jurnal Teknik ITS , vol. 5, no. 2, 2016, doi: 10.12962/j23373539.v5i2.17444.