## RANCANG BANGUN SISTEM MONITORING WATER FLOW DAN KONTROL VALVE JARAK JAUH DENGAN TEKNOLOGI INTERNET OF THINGS BERBASIS ANDROID
Zainoel Rozikhin, Arif Faizin Teknik Informatika, Universitas Yudharta Pasuruan Jalan Yudharta No. 07, Kembangkuning, Sengonagung, Purwosari, Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia zainoelrozikhin01.09.2000@gmail.com

## ABSTRAK
Kebutuhan  air  sangat  penting  bagi  masyarakat  sehingga  di  sebagian  wilayah  Indonesia  distribusi  air menggunakan teknologi meteran air. Namun, meteran air masih manual sehingga petugas harus mendatangi lokasi untuk  mengontrol  debit  air  setiap  warga.  Permasalahan  lain  adanya  oknum  yang  merugikan  warga  dengan mamatikan ball valve yang bukan miliknya. Hal tersebut diketahui adanya kecurangan yang menyebabkan tagihan air  membengkak.  Maka  penelitian  ini  merancang  sebuah  rancang  bangun  sistem  monitoring  water  flow  dan kontrol valve jarak jauh. Sistem ini dirancang menggunakan teknologi Internet of Things, arduino uno wifi R3, sensor water flow, dan motor servo dalam pengontrolan valve. Dari hasil pengujian ditemukan jumlah debit awal 1.68L/s dan debit akhir 9.36L/s sehingga ditemukan selisih meter sebesar 7.68L yang mempunyai rata-rata 1.5L. Hasil jumlah selisih paling tinggi dengan nilai 2.00L dan paling rendah 1.20L. Maka didapatkan akurasi tertinggi sebesar 98% dan terendah 81% sehingga di dapatkan jumlah total akurasi 99% yang menyatakan sistem akurat. Adapun  pengujian  motor  servo  didapatkan  kecepatan  membaca  10s  dengan  jarak  wifi  5m  sehingga  jarak  wifi mempengaruhi dalam pembacaan data.
Kata Kunci : Sistem monitoring dan kontrol, Arduino uno wifi R3, Water flow, Motor servo, Valve, Internet of Things.

## 1. PENDAHULUAN
Kebutuhan  air  dalam  kehidupan  masyarakat Indonesia  sangatlah  penting  karena  sebagai  sumber kebutuhan  semua  makluk  hidup.  Beberapa  daerah memanfaatkan tandon sebagai penampungan air bersih yang  disalurkan  ke  rumah  warga.  Air  tersebut disalurkan  menggunakan  meteran  air  sehingga kebutuhan  air  di  desa  menjadi  lebih  tercukupi  dan terkontrol  [1].  Dibeberapa  wilayah  penggunaan  air diatur  oleh  petugas  desa  setempat.  Namun  dari  hasil observasi,  meteran  yang  digunakan  di  desa  tersebut masih  manual  sehingga  pemantauan  penggunaan  air setiap  bulannya  kelompok  rt  harus  mendatangi langsung  satu  persatu  rumah  warga  untuk  mengecek meteran  air  dan  membutuhkan  banyak  waktu  serta tenaga.  Hal  tersebut  biasanya  membuat  banyak kesalahan  dalam  proses  pencatatan.  Catatan  yang ditulis  dimasukkan  ke  dalam  excel  seperti  pada gambar  dibawah  ini  sehingga  sebagian  petugas pengelola  air  bersih  kelompok  rt  kebingungan  dalam proses  penghitungan  biaya  tagihan  pelanggan  yang harus dibayarkan.
Internet of Things (IoT) merupakan suatu sketsa dalam  sebuah  target  yang  mempunyai  keunggulan dalam  berkomunikasi,  dan  mengendalikan  sistem melalui jaringan internet teknologi yang erat kaitannya dengan revolusi industri 4.0 [2]. Pada penelitian yang sudah dilakukan  mengenai  meteran air (smart  water) diantaranya  yang  pertama  oleh  [3]  yang  berjudul “Rancang  Bangun  Sistem Real  Time  Water Meter Berbasis Internet  Of  Things (Iot)”.  Penelitian  kedua oleh [4] dengan judul “Sistem Monitoring Pemakaian
Air  PDAM  Tirta  Kencana  Kota  Samarinda  Berbasis Arduino”.  Penelitian  ketiga  oleh  [5]  yang  berjudul “Implementasi  Sensor Water  Flow Untuk  Sistem Monitoring  Pemakaian  Debit  Air  Hippam  Berbasis Android”. Dari ketiga jurnal dan review diatas masih belum  ada  sistem  yang  bisa  mengontrol ball  valve meteran dari jarak jauh tanpa harus memutar langsung ketempat  meteran  berada  sehingga  membutuhkan teknologi Internet of Things .
Oleh karena itu, dengan adanya (IoT) maka dari permasalahan  tersebut  perlu  dirancang  sebuah  alat monitoring  dan  kontrol  yang  bertujuan  untuk membantu dan memantau masyarakat setempat dalam penggunaan air serta pemutaran ball valve dari  mana saja dan kapan saja meskipun dari jarak jauh. Petugas bisa  melakukan  pengecekan  dalam  memonitoring data-data pengeluaran atau pembayaran tagihan biaya air yang digunakan oleh warga secara akurat. Adapun alat  yang  digunakan  berbasis Internet  of  Things dan aplikasi android.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Tinjauan Pustaka
Pada  penelitian  AHS  Budi  [3]  ini  membangun sebuah  sistem water meter  dalam  pemantauan penggunaan  volume  air  dan  harga  yang  harus dibayarkan  dapat  ditampilkan  melalui  website  secara realtime .  Dengan  teknolgi  IoT,  sistem  RTWm  ini dapat  memberikan  umpan  balik  ( feedback )  jika pelanggan bermasalah dalam melakukan pembayaran. Menurut  [4]  penelitiannya  mereka  menggunakan sensor water flow dalam mendeteksi debit air dengan dukungan  teknologi  arduino  sehingga  menghasilkan sebuah water meter  yang  dapat  mengelola  data  yang sudah  dikirimkan  server  menggunakan  konsep  IoT. Sehingga memudahkan dalam memonitoring data.
Penelitian  [5]  penggunaan  dapat  mengirim  data pemakaian  debit  aliran  air  pada  mikrokontroller  dan biaya  ke  platform  aplikasi  dengan  memanfaatkan NodeMCU  dan  sensor water  flow sistem.  Dalam proses  pengolahan  data  tergantung  pada  kekuatan signal  dari  hotspot  atau  Wi-Fi  tetapi  dalam  proses pengujian masih manual.

## 2.2. Debit Air
Pada  (tahun  2018  oleh  Gunastuti)  menjelaskan bahwa debit air adalah banyaknya volume zat air yang mengalir pada tiap satuan waktu, hal tersebut biasanya dijelaskan  pada  satuan  liter/detik  atau  dalam  satuan L/detik.  [5].  Adapun  rumus  dalam  menghitung  debit air sebagai berikut:
Debit = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 = 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 𝐷𝑒𝑡𝑖𝑘
2.3. Sensor Water Flow Water  flow sensor  termasuk  sebagai  salah  satu sensor dalam mendeteksi dan mengetahui jumlah total debit air yang mengalir di dalam pipa atau sambungan terbuka serta akan memutar sebuah rotor dalam satuan liter.  Rotor  akan  bergerak  berputar  sesuai  dengan cepatnya laju aliran air ketika air melewati rotor. Cara kerja dari sensor ini yaitu menerapakan interaksi efek hall yang akan mengeluarkan pulse signal yang sesuai dari  sensor  ini  kemudian  akan  dibaca  oleh mikrokontroler [6].

## 2.4. Motor Servo
Motor  servo  merupakan  motor  dengan  sistem close loop yang berarti informasi dari posisi akhir dari motor  servo  akan  dikirim  ke  rangkaian  kontrol  pada motor  servo.  Menurut  [7]  pada  penelitiannya menjelaskan  bahwa  motor  servo  terdapat  beberapa bagian penting didalamnya seperti sebuah motor, dan beberapa rangkaian control .

## 2.5. Arduino Uno Wifi R3
Arduino  uno  wifi  R3  ini  adalah  sebuah  arduino uno  R3  klasik  yang  di  modifikasi  secara  khusus. Integrasi  antara  mikrokontroler  Atmel  ATmega328P dan  IC  Wi-Fi  ESP8266  dengan  memori  flash  8  MB,
dan konverter USB-TTL CH340G yang berada dalam satu papan (board) elektronik [8].

## 3. METODE PENELITIAN

## 3.1. Kerangka Pemikiran
Pada  penelitian  ini  dapat  diilustrasikan  pada gambar 2 Kerangka Pemikiran.

## Gambar 2. Kerangka Pemikiran
3.2. Metodologi Penelitian
Pada penelitian ini penerapan metode pengembang membangun perancangan sistem dengan menggunakan  pemrograman  berorientasi  objek  maka menggunakan metode prototype .
Gambar 3. Metodologi Prototype
Tahapan-Tahapan Metode Prototyping [9]:
a. Analisis Kebutuhan Tahapan  sistem  akan  menganalisa  dan  studi kelayakan komponen apa  saja  yang akan dibuat atau  dikembangkan,  baik  meliputi flowchart sistem,  kebutuhan hardware maupun software serta  susunan  database  dari  sistem  yang  akan dikembangkan.
b. Desain Sistem Tahap selanjutnya dari metode prototype adalah desain  sistem.  Kemudian,  membuat  gambaran singkat dari rancangan sistem meliputi rancangan interface , hardware serta database yang akan di kembangakan.
c. Bangun Prototyping Pada  tahapan  ini  peneliti  mendesain  sebuah rangkaian  secara  cepat, tepat,  membuat  aplikasi atau software sesuai  analisis  yang  sudah disesuaikan  dengan  kebutuhan  konsumen  atau user .
d. Evaluasi Pengguna Sistem  yang  sudah  dibuat  dalam  bentuk prototype dipaparkan  pada user untuk  di evaluasi.  Maka,  pengguna  akan  memberikan sebuah  komentar  dan  saran  terhadap  apa  yang telah  dibuat . Pengujian  meliputi  pengujian apliaksi, dan sistem. Evaluasi ini mengukur dari kepuasan sistem yang diujikan.
e. Memperbaiki Prototype
Setelah evaluasi oleh pengguna, user mempunyai catatan revisi pembuat, pengembang, memperbaiki  sistem  yang  memiliki  beberapa tingkat kesalahan dan kurang kepuasan user. Jika user memiliki saran untuk memperbaiki  suatu  sistem,  maka  fase  4-5  akan terus  berulang  sehingga user merasa  aplikasi tersebut sudah sesuai dengan keinginan.
f. Implementasi dan Pemeliharaan Pada fase terkahir, hasil akan segera dibuat oleh programmer sesuai  dengan prototype akhir, Sistem akan masuk ke dalam tahap pengujian dan diberikan kepada client . Tahap implementasi dan maintenance  sistem  berjalan  lancar  tanpa kendala.

## 3.3. Studi Literature
Peneliti  mengkaji  beberapa  referensi  dari  buku, jurnal  ilmiah  dan  lainnya.  Proses  pengumpulan  data terkait  objek water meter ,  water  flow, motor  servo, valve .  Selain  itu  mengkaji  metode  yang  digunakan penelitian metode prototype .

## 3.4. Observasi
Observasi  dilakukan  dengan  pengamatan  dan pencatatan dilapangan kendala dan masalah yang akan ditemukan pada objek yang diteliti.

## 3.5. Wawancara
Proses  pengumpulan  data  yang  didapatkan dengan sesi tanya jawab secara langsung dari user dan admin pengguna water meter.

## 3.6. Analisis Sistem
Gambar 4. Anlisis Sistem Monitoring
Sistem terdiri dari pembacaan sensor dari water flow sensor,  kontrol valve ,  motor servo,  dengan  wifi yang  selanjutnya  akan  dikirimkan  ke  server  firebase sebagai  data realtime bagi  pengguna.  Data  disimpan dalam  database  MySQL  sebagai  data  riwayat penggunaan air.

## Gambar 5. Analisis Sistem Kontrol

## 3.7. Analisis Kebutuhan Sistem
Adapun kebutuhan perangkat yang akan dipakai pada  penelitian  ini  terbagi  menjadi  dua  bagian  yaitu hardware (perangkat  keras)  dan software (perangkat lunak).
3.8. Analisis Kebutuhan Hardware
Analisis perangkat keras biasanya suatu keperluan dalam menyusun sebuah spesifikasi alat dan bahan yang akan digunakana dalam membangun suatu aplikasi.
Table 1. Analisis Kebutuhan Hardware No. Perangkat Keras Spesifikasi 1. Laptop Lenovo 2. Processor AMD Ryzen 3 325OU With Radeon graphics 3. RAM 8 GB 4. SSD 250 GB 5. Mikrokontroller Arduino Uno wifi R3 6. Valve Motor servo 3.9. Analisis Kebutuhan Software
Adapun  beberapa  kebutuhan  perangkat  lunak yang difungsikan pada penelitian ini yaitu seperti pada tabel berikut:
Table 2. Analisis Kebutuhan Software No. Perangkat Lunak Spesifikasi 1. Sistem Operasi Windows 11 2. Editor IDE Arduino Arduino IDE 3. Editor IDE Aplikasi Mobile Visual Studio Code 4. Perancangan UML Draw.io 5. Perancangan UI Balsamiq, Figma 6. Realtime Database Firebase
3.10. Flowchart monitoring admin

## Gambar 6. Flowchart Monitoring Water Flow Admin
3.11. Flowchart monitoring user
Gambar 7. Flowchart Monitoring Water Flow User
3.12. Sistem kontrol valve user

## Gambar 8. Flowchart Kontrol Motor Servo
3.13. Use Case Diagram Use  case diagram  termasuk  desain  interaksi antara user dan action apa  saja  yang  bisa  dilakukan oleh user/ pengguna [10]. Dari hasil analisis berbagai kebutuhan  oleh  peneliti  maka  digambarkan use  case dari sistem  yang akan di buat  adalah seperti dibawah ini
3.14. Use case admin
Dalam  aplikasi  ini  seorang  admin  bisa melakukan  login,  memanajemen  setiap user ,  serta memonitroing  berapa  banyak  penggunaan  debit  air semua user ,  untuk  mengetahui  biaya  yang  perlu dibayarkan setiap user . Adapun use case admin:
Gambar 9. Use Case Diagram Admin
3.15. Use case user
Seorang user bisa  melakukan  login  ke  dalam aplikasi,  memonitoring  debit  air  setiap  bulan,  berapa banyak  debit  air  yang  di  keluarkan  dan  biaya,  serta kontrol ball valve dengan memilih berapa besar sudut derajat valve yang di inginkan.

## Gambar 10. Use Case Diagram User
Gambar use case diatas menjelaskan bahwa ada dua  actor  yaitu  admin  dan user yang  mana  masing- masing bisa login pada aplikasi. Admin dan user dapat melakukan monitoring debit air dan tagihan dari setiap pengguna. User bisa  mengontrol  sebuah ball valve melalui perangkat smartphone .

## 3.16. Rancangan Alur Kerja Sistem
Pada  rancangan  alur  kerja  sistem  yang  akan dirancang  yaitu  untuk  melakukan  sebuah  monitoring dan  kontrol  dalam  pengecekan  volume  debit  air  dan motor  servo  untuk  pengkontrolan ball valve .  melalui aplikasi smartphone dengan  teknologi Internet  of Things pada  alat  motor  servo  yang  di  koneksikan dengan arduino uno wifi R3.

## Gambar 11. Alur Kerja Sistem
3.17. Prototype Interface Aplikasi Prototype termasuk  sebuah  model  pertama  dari produk yang akan dimuat untuk men-testing gambaran atau  konsep  dari  ide  kita. Prototype dari  rancangan aplikasi  terdapat  login,  dashboard,  profile,  kontrol valve dan histori.
3.18. Prototype interface aplikasi admin
Gambar 12. Prototype Interface Aplikasi Admin 3.19. Prototype interface aplikasi user
Gambar 13. Prototype Interface Aplikasi User

## 3.20. Rangkaian Elektronika
Rangkaian  elektronika  merupakan  rangkaian listrik  yang  menggunakan  sebuah  rangkaian  dari komponen aktif dan komponen pasif elektronik seperti transistor.  Rangkaian  listrik  bersifat  sangat  komplek. Walaupun  rangkaian  elektronika  ini  menggunakan prinsip  dasar  tidak  jauh  beda  dengan  rangkaian elektronika  biasa.  Berikut  dibawah  ini  adalah gambaran rangkaian elektronika:

## Gambar 14. Rangkaian Elektronika
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Rancangan Alat
Dalam  tahapan  ini  menjelaskan  bagaimana sebuah  perangkat  arduino  uno  wifi  R3, water  flow , motor  servo  pada ball  valve dapat  bekerja  sesuai dengan kegunaan atau fungsinya masing-masing yang sudah dirangkai akan dilakukan pemasangan pada alat simulasi dan melakukan testing atau uji coba (demo).

## Gambar 15. Rancangan Alat

## 4.2. Tampilan Aplikasi Admin
Halaman detail user Admin melakukan pengecekan debit air dengan menekan tombol cek.

## Gambar 16. Halaman Detail User

## 4.3. Cek Histori Pembayaran
Setelah  melakukan  pengcekan  debit  air.  Admin bisa melihat histori pembayaran di halaman histori.
Gambar 17. Cek Histori Pembayaran

## 4.4. Tampilan Aplikasi User
Halaman Histori Water Flow User memantau  volume  dari  debit  air  yang terbaca  dari  sensor  water  flow  setiap  detiknya. Sehingga  user  bisa  terus  mengetahui  debit  air  yang dikonsumsi.

## Gambar 18. Histori Water Flow

## 4.5. Halaman Payment User
Di dalam dashboard user terdapat menu payment untuk  melihat  detail  pembayaran  meteran  air  setiap bulan.

## Gambar 19. Halaman Payment User

## 4.6. Halaman Setting Motor Servo
User bisa memilih sudut valve yang di inginkan di halaman menu derajat valve.

## Gambar 20. Halaman Setting Motor Servo

## 4.7. Pengujian Sensor Water Flow
Pengujian  pada  water  flow  dilakukan  untuk mengetahui  tingkat  akurasi  sensor.  Pengujian  ini bertujuan untuk mengetahui apakah sensor water flow dapat bekerja sesuai yang diharapkan atau belum, yaitu membaca  atau  mengeluarkan  output  otomatis  debit aliran air dengan jarak jauh dan bisa ditampilkan pada aplikasi.

## Table 3. Pengujian water flow
Uji Coba Air (Ml) Delay (S) Debit Akhir (L/s) Debit Awal (L/s) Selisih (L) 1 5000ml 1 s 1.68 L/s 0.24 L/s 1.44L 2 5000ml 1 s 1.84 L/s 0.24 L/s 1.60L 3 5000ml 1 s 2.96 L/s 0.96 L/s 2.00L 4 5000ml 1 s 1.52 L/s 0.08 L/s 1.44L 5 5000ml 1 s 1.36 L/s 0.16 L/s 1.20L Jumlah 9.36 L/s 1.68 L/s 7.68L Rata- Rata 1.8 L/s 0.3 L/s 1.5L
Dari  hasil  pengujian  sensor water  flow dengan kapasitas air 5000 ml dengan 5 kali percobaan terdapat hasil ukur sensor  yang berbeda.  Kecepatan  membaca nilai  debit  aliran  air  dihitung  dengan  waktu  1  detik dengan rumus mencari debit air.
Q = 𝑉 𝑡 = 1.68 1 = 1.68 𝑳 𝒔 Jadi,  volume  air  berpengaruh  terhadap  hasil jumlah  debit  air  yang  didapatkan.  Dari  percobaan diatas  ditemukan  jumlah  debit  air  awal  1.68  L/s  dan debit  air  akhir  9.36  L/s  sehingga  ditemukan  selisih meter sebesar 7.68 L yang mempunyai rata-rata 1.5 L. Hasil  nilai  selisih  rata-rata  dari  pengujian  yang
dilakukan  menghasilkan  jumlah  selisih  paling  tinggi 2.00 L dan paling rendah 1.20 L.
Table 4. Perbandingan pengujian water flow Uji Coba Air (Ml) Delay (S) Debit Analog (L/s) Debit Digital (L/s) Persen (%) 1 5000ml 1 s 0.015 L/s 0.24 L/s 93% 2 5000ml 1 s 0.015 L/s 0.24 L/s 98% 3 5000ml 1 s 0.015 L/s 0.96 L/s 81% 4 5000ml 1 s 0.015 L/s 0.08 L/s 90% 5 5000ml 1 s 0.015 L/s 0.16 L/s 98% Total 0.075 L/s 1.68 L/s 99%
Presentase  akurasi yang  didapatkan  dari pengujian  manual  dengan  pemgujian  menggunakan sensor water flow dapat dibuktikan dengan rumus:
𝐴𝑘𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 (%) = 𝑄 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑜𝑔 −   𝑉 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑄 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑜𝑔 𝑥 100
Dari hasil pengujian yang sudah dilakukan. Maka di  dapatkan  akurasi  tertinggi  dari  perbandingan pengujian  manual  tanpa  alat  dengan  menggunakan sensor water flow dengan 98% dan paling rendah 81%, sehingga  di  dapatkan  jumlah  total  akurasi  99% sehingga dinyatakan akurat.

## 4.8. Pengujian Motor Servo
Pengujian motor servo dilakukan untuk mengontrol ball  valve pada  saluran  meteran  air. Pengujian ini bertujuan agar kinerja motor servo sesuai dengan input yang dilakukan oleh user , sehingga valve bisa terkontrol secara jauh melalui aplikasi smartphone .

## Table 5. Pengujian Motor Servo
Uji Coba Intruksi Sudut Jarak Wifi (M) Waktu (Second) Kondisi Valve 1. 0 ̊ 1 2 s Valve 0 ̊ 2. 20 ̊ 1 2 s Valve 20 ̊ 3. 100 ̊ 1 2 s Valve 100 ̊ 4. 180 ̊ 1 2 s Valve 180 ̊ 5. 0 ̊ 5 5 s Valve 0 ̊ 6. 20 ̊ 5 5 s Valve 20 ̊ 7. 100 ̊ 5 7 s Valve 100 ̊ 8. 180 ̊ 5 10 s Valve 180 ̊ 9. 0 ̊ 10 15 s Valve 0 ̊ 10. 180 ̊ 10 18 s Valve 180 ̊
Dari  pengujian  motor  servo  diatas  dapat diketahui bahwa jarak arduino uno wifi R3 dengan wifi bisa  mempengaruhi  kecepatan  respon  dari  motor servo.
5. KESIMPULAN DAN SARAN
Dari hasil  penelitian  yang  sudah  dilakukan oleh penulis  terkait  “Rancang  Bangun Prototype Sistem Monitoring Water Flow dan Kontrol Valve Jarak Jauh dengan  Teknologi Internet  of  Things Berbasis Android” . Pemantauan debit air pada water flow bisa dilakukan melalui smartphone android oleh admin dan user .  Sehingga  admin  bisa  melakukan  pengecekan pemakaian  air  setiap  bulan.  Sedangkan user lebih mudah  mengetahui  pengeluaran  setiap  bulannya melalui  aplikasi user yang  telah  di  kelola  admin. Pengujian yang dihasilakan berdasarkan nilai rata-rata debit air dengan jumlah selisih paling tinggi 2.00 L dan paling rendah 1.20 L. sehingga pengujian mendapatkan  akurasi  tertinggi  dari  perbandingan pengujian  manual  tanpa  alat  dengan  menggunakan memakai  alat sensor  water  flow dengan  98%  dan paling rendah 81%, sehingga di dapatkan jumlah total akurasi  sebesar  99%.  Untuk  pengujian  motor  servo dilakukan  dengan  jarak  5  M  membutuhkan  waktu selama 10 S. Sehingga kecepatan respon motor servo dipengaruhi oleh jarak wifi maupun hostpot.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  F.  Febrianti,  S.  Adi  Wibowo,  and  N. Vendyansyah,  “IMPLEMENTASI  IoT(Internet Of  Things)  MONITORING  KUALITAS  AIR DAN SISTEM ADMINISTRASI PADA
PENGELOLA  AIR BERSIH SKALA KECIL,”
JATI  (Jurnal  Mahasiswa  Teknik  Informatika) , vol.  5,  no.  1,  pp.  171–178,  2021,  doi: 10.36040/jati.v5i1.3249.
[2]  F.  A.  Wibowo,  Y.  A.  Pranoto,  and  R. Primaswara,  “RANCANG  BANGUN  SISTEM MONITORING  PULSA  AIR  PRABAYAR BERBASIS  IOT  (INTERNET  OF  THINGS),” 2021.
[3]  Dkk. AHS Budi*, “Rancang Bangun Sistem Real Time  Watermeter  Berbasis  Internet  of  Things
(Iot),” Journal  of  Industrial  &  Quality Engineering , vol. 1, no. 1, pp. 1–46, 2020.
[4]  Y.  E.  E.  Paksi,  E.  Prihartono,  and  A.  V. Vitianingsih, “Sistem Monitoring Pemakaian Air PDAM Tirta Kencana Kota Samarinda Berbasis Arduino,” J I M P - Jurnal Informatika Merdeka Pasuruan ,  vol.  5,  no.  3,  pp.  35–44,  2021,  doi: 10.37438/jimp.v5i3.320.
[5]  A. gita rizqi Ilma, “IMPLEMENTASI SENSOR WATER FLOW UNTUK SISTEM MONITORING  PEMAKAIAN  DEBIT  AIR HIPPAM BERBASIS ANDROID,” 2022.
[6]  A.  B.  Ramadhan,  S.  Sumaryo,  and  R.  A. Priramadhi,  “DESAIN  DAN  IMPLEMENTASI PENGUKURAN DEBIT AIR MENGGUNAKAN  SENSOR  WATER  FLOW BERBASIS IoT,” e-Proceeding of Engineering , vol. 6, no. 2, pp. 1–8, 2019.
[7]  R.  Khuzzai,  “Prototipe  Sistem  Kendali  Kran Elektrik  Pada  Meteran  Air  Pdam  Berbasis Aplikasi Android,” 2018.
[8]  T.  Suryana,  “Mengirim  Data  Hasil  Pengukuran Humidity  dan  Temperature  Sensor  DHT11 dengan  Arduino  UNO  WiFi  R3  ATmega328P ESP8266,” 2017.
[9]  R. S.  Lugina,  “RANCANG  BANGUN MULTIMEDIA  PEMBELAJARAN  DENGAN BERBANTU
METODE EXPLICIT INSTRUCTIONUNTUK  MATA  PELAJARAN ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN
DASAR PADA MATERI SORTING,” 2015.
[10]  S.  T.  BayuKurniawan,  “PERANCANGAN SISTEM APLIKASI PEMESANANMAKANANDAN  MINUMAN PADA CAFETARIA NO CAFFEDI TANJUNG BALAIKARIMUNMENGGUNAKANBAHAS A PEMOGRAMAN PHP DAN MYSQL”.