Abstrak—PDAM  Surya  Sembada  Kota  Surabaya  mempunyai nilai  tekanan  sambungan  pelanggan  yang  terlayani  dengan tekanan lebih dari 7 m pada tahun 2018 hanya sebesar 19,84%. Sebagai  upaya  peningkatan  kualitas  air  pelanggan,  maka dilakukan kajian untuk mengaktifkan kembali bangunan tower tank Krembangan berkapasitas 1.500 m 3 setinggi 35 m. Kajian ini  mempunyai  tujuan  untuk  menganalisis  kondisi  eksisting jaringan pipa distribusi jika menggunakan pompa Krembangan  dalam  menyuplai  air,  menganalisis  kemampuan tower tank Krembangan dalam menyuplai air pada tahun 2030, dan  menentukan  sistem  pengaliran  yang  sesuai  dalam  segi tekanan yang dihasilkan dan penggunaan energi listrik pompa. Analisis  jaringan  distribusi  menggunakan  pemodelan  dengan program WaterCAD V8i series5. Pemodelan jaringan distribusi dilakukan dengan beberapa parameter, yaitu debit, kecepatan, tekanan,  dan  biaya  pengoperasian  pompa.  Hasil  komputasi program  WaterCAD  untuk  kondisi  eksisting  jaringan  pipa distribusi  menggunakan  4  pompa  Krembangan  pada  tahun 2019  menghasilkan  total  367  titik  junction  yang  mempunyai nilai  dibawah  10  m.  Nilai  tekanan  kurang  disebabkan  karena pompa eksisting tidak dapat mengatasi fluktuasi pemakaian air pada daerah pelayanan. Dalam analisis kemampuan tower tank Krembangan  dalam  menyuplai  air  pada  tahun  2030,  terbagi menjadi  3  trial.  Hasil  trial 1  dengan  menggunakan  tower  tank menghasilkan total terdapat 63 titik junction yang mempunyai nilai  dibawah  10  m.  Nilai  tekanan  yang  masih  kecil  pada junction disebabkan oleh nilai headloss yang masih tinggi. Pada trial  2  dengan  memasang  booster  pump  pada  jaringan  yang mempunyai  nilai  tekanan  kecil  dapat  menghasilkan  nilai tekanan  rata-rata  17  m  pada  jam  puncak.  Dan  pada  trial  3 dengan  pembatasan  area  pelayanan  tower  tank  menghasilkan nilai tekanan rata-rata 23 m pada jam puncak. Dari segi efisiensi energi pompa dan nilai tekanan yang paling memenuhi,  trial 3 menggunakan  tower  tank  dengan  pembatasan area  pelayanan merupakan alternatif terbaik dalam kajian penggunaan tower tank Krembangan.

## Kata Kunci—Jaringan Distribusi, PDAM Surya Sembada Kota
Surabaya, Tekanan Air, Tower Tank, WaterCAD V8i Series 5.

## I. PENDAHULUAN
ADA  sistem  distribusi  dalam  penyediaan  air  minum, reservoir berfungsi sebagai tempat penampung air yang berasal  dari  IPA  guna  menjaga  kesetimbangan  antara produksi  dan  ketersediaan  air  pada  kondisi  darurat  atau keperluan instalasi. Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan  Perumahan  Rakyat  tentang  panduan  pendampingan SPAM perpipaan berbasis masyarakat, reservoir air dibangun dalam bentuk ground reservoir yang umumnya berguna untuk menampung produksi air dari sistem IPA, atau dalam bentuk menara  air  yang  umumnya  berguna  untuk  mengantisipasi kebutuhan  puncak  di  daerah  distribusi  [1].  Air  yang  telah diproduksi    di  unit  produksi  harus  didistribusikan  kepada
masyarakat  sebagai  pelanggan  PDAM.  Hal  ini  harus menjamin  kepastian  pengaliran  air  minum  ke  daerah pelayanan  dengan  memenuhi  prinsip  kuantitas,  kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan (4K).
Berdasarkan  buku  kinerja  BUMD  penyelenggara  SPAM 2019  diketahui  bahwa  jumlah  pelanggan    PDAM  Surya Sembada Kota  Surabaya yaitu sebesar 562.381 unit SL dan mempunyai cakupan pelayanan sebesar 98,97% [2]. Tekanan sambungan pelanggan  yang terlayani dengan tekanan lebih dari 7 m pada tahun 2018 hanya sebesar 19,84%, dimana hal tersebut  mengakibatkan  tidak  terpasoknya  air  pada  jam puncak  di  beberapa  wilayah  pelayanan  PDAM  Surya Sembada  Kota  Surabaya.  Pada  kondisi  saat  ini  PDAM menggunakan  groundreservoir  Krembangan  dengan  sistem pemompaan  sebagai  booster  pump  dalam  menyuplai  air  di Kecamatan  Krembangan,  Kecamatan  Pabean  Cantian  dan Kecamatan Semampir.
Pada  sistem  distribusi  terdapat  dua  hal  yang  harus diperhatikan  yaitu  tersedianya  jumlah  air  yang  cukup  dan tekanan yang memenuhi. Reservoir digunakan dalam sistem distribusi untuk menyeimbangkan debit pengaliran, mempertahankan  tekanan,  dan  mengatasi  keadaan  darurat. Reservoir  harus  diletakkan  sedekat  mungkin  dengan  pusat daerah pelayanan. Reservoir distribusi juga digunakan untuk mengurangi  variasi  tekanan  dalam  sistem  distribusi  [3]. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dilakukan kajian untuk  mengaktifkan  kembali  bangunan  tower  tank Krembangan  berkapasitas  1.500  m 3 setinggi  35  m  dan menganalisis  kemampuan  tower  tank  serta  memilih  sistem pengaliran  yang  sesuai  dalam  segi  tekanan  yang  dihasilkan dan  penggunaan  energi  listrik  pompa  dalam  menyuplai  air guna  membantu  memberikan  sumbangan  pemikiran  dalam rangka peningkatan sistem distribusi PDAM Surya Sembada Kota Surabaya.

## II. URAIAN PENELITIAN
Dalam metodologi penelitian ini akan membahas tentang hal-hal  yang  dilakukan  dalam  penelitian  dan  merupakan pedoman untuk memahami objek yang akan diteliti meliputi, teknik perolehan data, teknik analisa data, dan pembahasan. Penelitian ini mempunyai tujuan akhir yang diharapkan dapat memberikan suatu kesimpulan terhadap masalah yang ada.

## A. Pengumpulan Data Primer
Data primer adalah data yang diambil secara langsung atau survei pada wilayah pelayanan sub zona 305, 309, 313, 414, 415,  419,  dan  434  pelayanan  PDAM  Surya  Sembada  Kota Surabaya.  Peta  jaringan  distribusi  wilayah  kajian  terdapat

## Kajian Penggunaan Tower Tank Krembangan pada Sistem Distribusi PDAM Surya Sembada Kota Surabaya
Ajeng Dwi Andaresta dan Alfan Purnomo Departemen Teknik Lingkungan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) e-mail : alfanpurnomo@gmail.com
P
pada gambar 1 [4]. Data primer yang diambil seperti kondisi tower  tank  Krembangan  dengan  observasi  lapangan  untuk spesifikasi  tower  tank  beserta  fasilitas  penunjang  lainnya. Kemudian  kondisi  wilayah  dilakukan  dengan  observasi lapangan untuk mengetahui jenis aktivitas diwilayah tersebut.

## B. Data Sekunder
Data  sekunder  adalah  data  yang  diambil  dari  data  yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder yang digunakan antara lain:
1. Data  elevasi  wilayah  penelitian.  Data  elevasi  diperoleh dengan menggunakan google earth.
2. Peta pelayanan zonasi
3. Peta eksisting jaringan pipa distribusi
4. Data jumlah pelanggan
5. Data debit, tekanan, aliran jaringan ditribusi
6. Data perpipaan
7. Data fluktuasi pemakaian air
8. Spesifikasi tower tank Krembangan
9. Spesifikasi pompa eksisting Krembangan

## C. Analisis dan Pembahasan
Pembahasan bertujuan untuk memperjelas data yang telah dilakukan  pengolahan.  Hal-hal  yang  akan  diperhitungkan dalam analisis data dan pembahasan meliputi beberapa tahap, antara lain.

## 1) Proyeksi Penduduk
Proyeksi  Penduduk  dilakukan  untuk  mengetahui  laju pertumbuhan penduduk dan  jumlah penduduk hingga tahun proyeksi.  Kemudian  dilakukan  pembandingan  jumlah penduduk  dengan  jumlah  SR  yang  akan  didapatkan  jumlah orang per SR. dan dipatkan persen pelayanan pada setiap sub zona hingga tahun proyeksi.

## 2) Proyeksi pelanggan
Proyeksi  pelanggan  di  daerah  pelayanan  eksisting dilakukan untuk mengetahui kebutuhan air daerah pelayanan eksisting  hingga  tahun  proyeksi.  Perhitungan  proyeksi pelanggan  terbagi  menjadi  proyeksi  sambungan  rumah  dan proyeksi fasilitas umum.
3) Proyeksi kebutuhan air minum
4) Pengolahan data dengan program WaterCAD Analisis dengan menggunakan program WaterCAD bertujuan  untuk  menganalisis  parameter  seperti  flow, tekanan,  kecepatan,  dll.  Analisis  sistem  jaringan  distribusi dilakukan  dengan    menggunakan  tower  tank  Krembangan berdasarkan kebutuhan air pada tahun 2030. Pada analisis ini menggunakan tiga trial ,yaitu : (a)Kemampuan tower tank dan pompa  Krembangan  dalam  menyuplai  air  di  Kecamatan Krembangan,  Kecamatan  Pabean  Cantian  dan  Kecamatan Semampir;  (b)Kemampuan  sistem  kombinasi  menggunakan tower  tank  dan  booster  pump  dalam  menyuplai  air  di Kecamatan  Krembangan,  Kecamatan  Pabean  Cantian  dan Kecamatan  Semampir  jika  tidak  mampu  melayani  titik terjauh;  (c)Kemampuan  tower  tank  Krembangan  dalam menyuplai air di  sebagian wilayah penelitian.
Gambar 1. Peta Jaringan Pipa Distribusi PDAM Kota Surabaya.
Tabel 1. Proyeksi Penduduk Tahun 2030 Kelurahan/Tahun 2018* 2030 Proyeksi Penduduk Kecamatan Krembangan MoroKrembangan 47940 47941 Perak Barat 16655 16656 Krembangan Selatan 15370 15371 Jumlah 79965 79968 Proyeksi Penduduk Kecamatan Pabean Cantian Bongkaran 12908 12622 Nyamplungan 11758 11621 Krembangan Utara 18699 19370 Perak Timur 16141 16547 Perak Utara 30375 31451 Jumlah 89881 91611 Proyeksi Penduduk Kecamatan Semampir Ampel 21124 26879 Ujung 36443 46371 Jumlah 57567 73250
Tabel 2. Proyeksi Pelanggan SR Tahun 2030 Proyeksi Pelanggan SR Subzone 2018 2030 305 1419 1204 309 3697 2857 313 4253 4402 414 4501 4693 415 2424 1946 419 1591 1473 434 0 0 Jumlah 17885 16575 Tabel 4. Kebutuhan Air Tahun 2030 Pada Setiap Sub Zona Sub Zona Total Debit sub Zona (L/s) Q rata-rata Q Jam Puncak 305 30,3 42,96 309 37,04 52,52 313 59,75 84,72 414 86,46 122,58 415 33,89 48,05 419 28 39,7 434 40,25 57,07 Tabel 5. Hasil Perhitungan Daya Pompa Nama Jumlah unit Flow (L/s) Head (m) n (%) Daya Pompa (kW) Total Daya (kWh / 1000 m 3 ) Trial 1 4 60 35 85,0% 24,5 453,5 Trial 2 4 60 35 85,0% 24,5 553,4 1 57 21 93,6% 12,7 1 8 12 86,7% 1,1 Trial 3 4 60 35 85,0% 24,5 453,5
5) Menghitung penggunaan pompa pada setiap analisis Perhitungan penggunaan pompa dijadikan faktor pemilihan sistem jaringan distribusi yang paling efektif. 6) Kesimpulan dan Saran
Dari analisis data dan pembahasan yang dilakukan diambil kesimpulan yang menyatakan ringkasan dari hasil penelitian. Saran diberikan untuk perbaikan penelitian dan pelaksanaan penelitian lebih lanjut.

## III. ANALISA DAN PEMBAHASAN

## A. Proyeksi Pendudduk
Menurut  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor  18 Tahun 2007, terdapat 3 metode yang dapat digunakan untuk memproyeksikan  penduduk  yaitu  metode  aritmatik,  metode geometri,  dan  metode  least  square  [5].  Dari  ketiga  metode tersebut  kemudian  dicari  koefisien  korelasinya  untuk menentukan  metode  yang  digunakan  untuk  menghitung proyeksi  penduduk.  Setelah  didapatkan  nilai  koefisien korelasi  dilakukan  perhitungan  proyeksi  dengan  metode
terpilih hingga tahun 2030. Data penduduk di dapatkan dari data BPS [6][7][8] dan berikut hasil proyeksi penduduk tahun 2030 terdapat pada Tabel 1.

## B. Proyeksi Sambungan Rumah (SR)
Proyeksi  sambungan  rumah  (SR)  diperlukan  mengingat PDAM  Surya  Sembada  Kota  Surabaya  telah  mempunyai cakupan  pelayanan  sebesar  98,97%,  sehingga  jumlah  SR tidak  dipengaruhi  oleh  jumlah  penduduk  dan  jika  jiwa/SR berpatokan  dari  data  BPS  maka  jumlah  SR  akan  sangat melonjak  tajam  seiring  mengikuti  jumlah  penduduk.  Maka perhitungan proyeksi pelanggan dilakukan untuk mengetahui jumlah  jiwa/SR  dan  akan  digunakan  untuk  perhitungan kebutuhan  air.  Hasil  proyeksi  pelanggan  SR  tahun  2030 terdapat pada Tabel 2.

## C. Proyeksi Fasilitas
Proyeksi  fasilitas  umum  pada  masing-masing  sub  zona dilakukan  menggunakan  persamaan  2.8  akan  tetapi  jumlah penduduk  diganti  dengan  jumlah  sambungan  rumah  (SR) karena diasumsikan perbandingan persen pelayanan fasilitas umum  dengan  pelayanan  domestik  sama.  Hasil  proyeksi pelanggan SR tahun 2030 terdapat pada Tabel 3.
Tabel 3.
Hasil proyeksi pelanggan SR tahun 2030 terdapat pada
Kategori Pelanggan 2018 2030 Jumlah Pelanggan Jumlah Pelanggan 305 Industri 2 3 Pemerintahan 4 4 Perdagangan 891 848 Sosial Khusus 7 8 Sosial Umum 9 11 Total 913 874 309 Industri 4 4 Pemerintahan 4 3 Perdagangan 647 629 Sosial Khusus 19 19 Sosial Umum 33 33 Total 707 688 313 Pemerintahan 63 71 Perdagangan 94 100 Sosial Khusus 20 22 Sosial Umum 49 54 Total 226 247 414 Industri 6 7 Pemerintahan 22 22 Perdagangan 621 722 Sosial Khusus 26 30 Sosial Umum 47 58 Total 722 839 415 Industri 1 Pemerintahan 25 23 Perdagangan 563 536 Sosial Khusus 16 18 Sosial Umum 23 21 Total 627 599 419 Industri 1 1 Pelabuhan 1 1 Pemerintahan 23 22 Perdagangan 347 327 Sosial Khusus 9 9 Sosial Umum 10 10 Total 391 370 434 Pelabuhan 3 3 Pemerintahan 9 - Total 12 3 Grand Total 3.598 3.620
Tabel 6. Nilai Tekanan Rata-Rata Junction Pada Jam Puncak Nama Tekanan rata-rata jam puncak (m) Trial 1 16 Trial 2 17
Trial 3 23 Tabel 7. Hasil Pembobotan Masing-Masing Trial Nama Jumlah Tekanan dibawah 10 m Daya pompa Jumlah Pembobotan Trial 1 1 3 4 Trial 2 2 1 3 Trial 3 3 3 6 Gambar 2. Fluktuasi Debit Pada Trial 1.
Gambar 3. Jumlah Junction yang Memiliki Nilai Tekanan Dibawah 10 m Trial 1. 0 5 10 15 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 Ju n ction Waktu (Jam) Jumlah Junction Jumlah Junction

## D. Tingkat Kebutuhan Air
Berdasarkan  proyeksi  pelanggan  maka  akan  dilanjutkan dengan  menghitung  kebutuhan  air  rata-rata  setiap  sub  zona pada  tahun  proyeksi.  Kebutuhan  air  rata  –  rata  terdiri  atas kebutuhan  domestik,  kebutuhan  non  domestik  serta kehilangan air. Kebutuhan air domestik adalah kebutuhan air bersih  untuk  pemenuhan  kegiatan  sehari-hari  atau  rumah tangga. Kebutuhan non domestik adalah kebutuhan air yang terdiri atas kebutuhan institusional, kebutuhan komersial dan industri  serta  kebutuhan  fasilitas  umum.  Kehilangan  air adalah jumlah air yang hilang akibat pemasangan sambungan yang  tidak  tepat,  kebocoran  dan  penyambungan  liar  [9]. Rumus kebutuhan air rata – rata adalah sebagai berikut:
Qr = Qd + Qn + Qa
Keterangan: Qr = kebutuhan air rata – rata (L/s) Qd   = kebutuhan air domestik (L/s) Qn   = kebutuhan air non domestik (L/s) Qa   = kehilangan air (L/s)
Hasil perhitungan kebutuhan air pada setiap sub zona tahun 2030 terdapat pada Tabel 4.

## E. Komputasi WaterCAD
Setelah  didapatkan  hasil  kebutuhan  air  total  tahun  2030 pada  setiap  sub  zona,  selanjutnya  dilakukan  analisis kemampuan  tower  tank    Krembangan  dalam  menyuplai  air menggunakan  komputasi  program  WaterCAD  dengan mengasumsi tidak ada kebocoran pada tower tank.  Program WaterCAD  memiliki  beberapa  kelebihan  dibandingkan dengan  program  lain  yaitu  mendukung  GIS  database connection  (Sistim  Informasi  Geografis)  pada  program ArcView ArcCAD, MapInfo dan AutoCAD yang memudahkan untuk penggabungan model hidrolik WaterCAD  dengan  database  utama  pada  program  tersebut dan  juga  mendukung  program  Microsoft  Office,  Microsoft Excel  dan  Microsoft  Access  untuk  sharing  data  pada  file WaterCAD [10].
Pada sistem distribusi air, tekanan minimum sebagai syarat adalah 1 atm atau setara dengan 1 bar atau 10 meter kolom air (mka) pada pipa sekunder dan tersier. Sedangkan pada pipa utama  tekanan  harus  lebih  besar  dari  10  m.  Tekanan maksimum  juga  harus  diperhatikan,  dikarenakan  jika  nilai tekanan  terlalu  besar  dapat  menyebabkan  pipa  pecah  [11]. Pada analisis ini menggunakan debit kebutuhan air rata-rata pada  tahun  2030.  Dalam  simulasi  jaringan  kali  ini,  tidak
Gambar  7.  Hasil  Pemodelan  pada  Jam  Puncak  08.00  (Kecepatan  dan Tekanan).
Gambar 8. Fluktuasi Debit Pada Trial 3
Gambar  9.  Hasil  Pemodelan  pada  Jam  Puncak  08.00  (Kecepatan  dan Tekanan).
Gambar  4.  Hasil  Pemodelan  pada  Jam  Puncak  08.00  (Kecepatan  dan Tekanan).
Gambar 5. Pembagian segmen 1 dan 2
Gambar 6. Fluktuasi Debit Pada Trial 2.
langsung  berhasil.  Diperlukan  beberapa  kali trial sampai didapatkan jaringan distribusi air minum yang efektif.
1) Trial 1 Tower Tank
Pada trial 1  direncanakan  air  dari  reservoir  Ngagel  1 masuk  ke  ground  reservoir  kemudian  akan  dipompakan dengan 4 pompa eksisting menuju tower tank  dan selanjutnya dialirkan ke area pelayanan. fluktuasi debit pada trial 1 dapat dilihat pada Gambar 2.
Hasil komputasi menunjukan  flow supplied memiliki nilai yang bervariasi mengikuti pattern ketinggian reservoir. Pada trial 1  menunjukan  bahwa  penggunaan  tower  tank  dalam menyuplai  air  di  daerah  pelayanan  sudah  cukup  berhasil. Tower tank dapat mengatasi fluktuasi pemakaian air sehingga jumlah junction yang memiliki nilai tekanan dibawah 10 m menurun.  Pemodelan trial 1  ini  menghasilkan  total  titik dengan  nilai  tekanan  dibawah  10  m  sejumlah  63  titik. Dibandingkan dengan hanya menggunakan pompa eksisting tekanan  jauh  lebih  baik  pada  penggunaan  tower  tank.  Nilai tekanan  yang  masih  kecil  pada  junction  disebababkan  oleh nilai  headloss  yang  masih  tinggi.  Jumlah  junction  yang memiliki  nilai  tekanan  dibawah  10  m  dapat  dilihat  pada gambar 3 dan hasil pemodelan trial 1 pada jam puncak 08.00 (kecepatan  dan  tekanan)  dapat  dilihat  pada  Gambar  4. Sementara  pada  parameter  kecepatan  aliran  dalam  pipa menunjukan  pada  jam  puncak  kecepatan  aliran  tertinggi sebesar 2,52 m/s dan masih ada nilai kecepatan yang kurang dari 0,3 m/s. Nilai kecepatan kecil dikarenakan debit yang di alirkan kecil pada diameter yang besar. Nilai kecepatan akan lebih besar saat jam puncak daripada jam rata-rata.
2) Trial 2 Memasang Pompa Booster Trial 2  dilakukan  untuk  menaikkan  pressure  dengan memasang  booster  pump  pada  jaringan  yang  mempunyai nilai  tekanan  rendah.  Pada trial 1,  daerah yang  mempunyai nilai tekanan kurang dari  10 m berada pada 2 segmen yaitu yang pertama pada sub zona 305, 309 dan yang kedua pada sub  zona  313.  Pemasangan  pompa  booster  dilakukan  pada setiap  segmen  tersebut.  Pembagian  segmen  1  dan  2  dapat dilihat pada Gambar 5
Rencana sisa tekan minimum pada jaringan adalah sebesar 10  m.  Berdasarkan  data  elevasi,  dan  total  headloss  maka dapat  direncanakan  tekanan  yang  dapat  ditambahkan. Perhitungan dilakukan secara sederhana dengan memperkiraan  melalui  perhitungan  perbedaan  elevasi, headloss  total  dan  tekanan  minimum  sehingga  dapat diketahui prakiraan tekanan yang dibutuhkan untuk mencapai sisa  tekan  minimum.  Pehitungan  kebutuhan  takanan  pada setiap segmen sebagai berikut :
a. Kebutuhan tekanan pada segmen 1:
Zbooster pump    = 5 m Z tertinggi        = 8 m Headloss total      = 8,24 Tekanan minimum  = 10 m Kebutuhan tekanan = (Z tertinggi - Zbooster pump) + headloss total + tekanan minimum
= (8 – 5) + 8,24 + 10
= 21,24 m
b. Kebutuhan tekanan pada segmen 2:
Zbooster pump    = 6,14 m
Z tertinggi        = 8 m Headloss total      = 0,54 Tekanan minimum  = 10 m
Kebutuhan tekanan  = (Z tertinggi - Zbooster pump) + headloss total + tekanan minimum = (8 – 6,14) + 0,54 + 10 = 12,4 m
Hasil  perhitungan  prakiraan  kebutuhan  tekanan  pada segmen 1 adalah sebesar 21,24 m dan pada segmen 2 adalah sebesar  12,4  m.  Debit  yang  akan  dipompakan  yaitu  sesuai dengan flow pipa yang dialirkan pada jam puncak yaitu pada segmen 1 sebesar 57 L/s dan pada segmen 2 yaitu sebesar 8 L/s. Hasil komputasi menunjukan bahwa dengan memasang booster  pump  pada  setiap  segmen  dapat  mengatasi  tekanan yang  kurang  dan  menaikkan  tekanan  hingga  nilai  tekanan rata-rata  pada  jam  puncak  menjadi  17  m.  Hasil  komputasi terkait flow supplied, flow stored, dan flow demanded dapat dilihat pada gambar 6 dan hasil pemodelan trial 2 pada jam puncak  08.00  (kecepatan  dan  tekanan)  dapat  dilihat  pada gambar 7.
3) Trial 3 Pembatasan Area Pelayanan
Untuk mencari alternatif terbaik,  dalam mengatasi tekanan yang kurang pada junction selain dengan memasang booster pump ,  yaitu  dengan  pembatasan  area  pelayanan.  Adapun pembatasan  area  pelayanan  yang  direncanakan  dengan melihat  tekanan  terkecil  pada trial 1.  Berdasarkan trial 1 tekanan  yang  mempunyai  nilai  di  bawah  10  m  pada  jam puncak terjadi pada sebagian sub zona 309 dan 305. Jaringan pipa  dari  tower  tank  menuju  sub  zona  305  mempunyai diameter pipa yang semakin mengecil sementara debit aliran yang  dibawa  besar  hal  ini  menyebabkan  tingginya  nilai headloss dan menyebabkan nilai tekanan kecil. Sementara itu pada sub zona 305 mempunyai elevasi yang cenderung naik. Dalam mengatasi headloss tinggi yang dikarenakan diameter tidak mencukupi, maka dapat dilakukan dengan memperbesar  diameter  pipa.  Namun  pada  kajian  ini  tidak memperbarui pipa maka pembatasan area pelayanan kali ini mengeliminasi  sub  zona  305  yang  berada  di  Kelurahan Bongkaran  yang  berada  diseberang  sungai  kalimas  dengan memasang valve berdiameter 300 mm. Pada sub zona ini, jika tidak dilayani oleh tower tank, masih  dapat dilayani dengan pipa 300 yang berasal dari Jalan Kusuma Bangsa. Pada trial 3,  setelah  proses  eliminasi, demand total  pada  daerah pelayanan  menjadi  198,96  L/  s  berkurang  21,12  L/s  dari sebelumnya.  Hasil  komputasi  menunjukan  bahwa  dengan pembatasan daerah pelayanan yang dilayani oleh tower tank dapat menaikkan tekanan hingga nilai tekanan rata-rata pada jam puncak menjadi 23 m. fluktuasi debit pada trial 3 dapat dilihat pada gambar 8 dan hasil pemodelan trial 3 pada jam puncak  08.00  (kecepatan  dan  tekanan)  dapat  dilihat  pada gambar 9.
F. Perhitungan Pompa
Sesuai dengan hasil trial pada WaterCAD, pada kajian ini di  digunakan  pompa  untuk  memompa  air  dari  ground  tank menuju tower tank dan booster pump untuk menambah head pada sistem. Berdasarkan spesifikasi pompa yang digunakan, pada trial 1, 2 dan 3. Selanjutnya dihitung daya pompa untuk mengetahui  energi  yang  digunakan  untuk  pengoperasian pompa. Hasil seluruh perhitungan daya pompa terdapat pada tabel 5  dan contoh perhitungan daya pompa eksisting pada analisis kondisi eksisting terdapat pada uraian berikut:
1) Trial 1 Tower Tank
Pada  analisis trial 1  mengggunakan  tower  tank,  air dialirkan  dari  ground  reservoir  menuju  tower  tank  dengan
menggunakan 4 pompa aktif dan 2 cadangan. Pompa tersebut merupakan tipe pompa Grundfoss Paco pumps LF50157 yang mempunyai  kapasitas  60  L/s  dengan  Head  35  m.  Berikut perhitungan daya pompa eksisting.
Debit (Q)             = 60 L/s = 0,06 m 3 /s densitas (w)           = 997 kg/cm 3 Total tekanan (H)    = 35 m Efisiensi pompa (Ƞ)   = 85%
Daya (P)            = 𝑄 .  𝑤 .𝐻
75 ƞ HP
= 0,06 𝑥 997 𝑥 35 75 𝑥 0,85 HP = 32,84 HP
= 24,49 Kw
Daya total (P)                = Daya pompa x jumlah pompa yang
beroperasi = 24,56 HP x 4
= 97,96 kW
= 1000 m/s 0,06 m/s x 3600 x 97,96 kW
= 453,53 kWh / 1000 m 3 Dari ketiga trial yang bertujuan untuk menganalisis sistem distribusi  menggunakan  tower  tank  hingga  tahun  2030 tersebut,  akan  dipilih  satu  sistem  jaringan  distribusi  yang paling efektif dan sesuai. Pemilihan sistem jaringan distribusi dilakukan  berdasarkan  pada  pembobotan  dengan  parameter rata-  rata  nilai  tekanan  pada junction dan  total  daya  pompa yang  digunakan.  Nilai  tekanan  rata-rata junction pada  jam 08.00 terdapat pada tabel 6.
Dengan  adanya  pembobotan,  maka  dapat  ditentukan sistem  pengaliran  yang  sesuai  dalam  segi  tekanan  yang dihasilkan  dan  penggunaan  energi  listrik  pompa.  Pada pembobotan tersebut dipilih trial dengan nilai terbesar. Hasil pembobotan masing-masing trial dapat dilihat pada tabel 7. Berdasarkan hasil pembobotan tersebut, nilai 3 merupakan nilai  tertinggi  yang  menunjukkan  bahwa  alternatif  tersebut sesuai  atau  sangat  baik  berdasarkan  pada  parameter  yang dinilai  (tekanan  dan  daya  pompa)  sedangkan  nilai  1 merupakan  nilai  terendah.  Dari  hasil  pembobotan  tersebut, pada trial 1 yang mana menggunakan pompa eksisting untuk menaikkan  air  pada  tower  tank  dan  selanjutnya  tower  tank mendistribusikan  ke  daerah  pelayanan  mempunyai  jumlah nilai  tekanan  rata-rata  terkecil  dan  pada trial 3  mempunyai nilai  tekanan  rata-rata  terbesar.  Pada  penggunaan  daya pompa, trial 3  mempunyai  nilai  terbesar  yang  artinya penggunaan  pompa  pada  jaringan  distribusi  paling  efektif. Nilai  hasil  pembobotan  menunjukkan  bahwa  pada trial 3 diperoleh nilai tertinggi daripada trial 1 dan 2.

## IV. KESIMPULAN
Kesimpulan  pada  kajian  penggunaan  tower  tank Krembangan  pada  sistem  distribusi  PDAM  Surya  Sembada Kota  Surabaya  adalah  sebagai  berikut:  (1)Hasil  analisis kondisi eksisting jaringan distribusi dengan menggunakan 4
pompa  berkapasitas  60  L/s  dengan  head  35  m  dalam menyuplai  air  pada  tahun  2019  menunjukan  masih  banyak junction  yang  memiliki  nilai  tekanan  dibawah  10  m.  Hasil komputasi menghasilkan total terdapat 367 titik junction yang mempunyai  nilai  tekanan  dibawah  10  m  pada  daerah pelayanan;  (2)Hasil  analisis  kemampuan  tower  tank Krembangan  dalam  menyuplai  air  pada  tahun  2030  dapat mengurangi  jumlah  titik  junction  yang  mempunyai  nilai tekanan  dibawah  10  m  menjadi  sebanyak  63  titik. Pemasangan  booster  pump  diperlukan guna  mengatasi  nilai tekanan yang kurang. Penggunaan booster pump menghasilkan nilai tekanan rata-rata 17 m pada jam puncak. Selain  memasang  booster  pump,  untuk  menaikkan  tekanan yaitu  dengan  membatasi  area  pelayanan  tower  tank. Pembatasan dilakukan dengan mengeliminasi sub zona 305, dan  menghasilkan  nilai  tekanan  rata-rata  23  m  pada  jam puncak; (3)Berdasarkan pembobotan pada perhitungan daya pompa  dan  nilai  tekanan  rata-rata  pada  jam  puncak menghasilkan sistem pengaliran secara gravitasi menggunakan tower tank dengan pembatasan area pelayanan merupakan alternatif terbaik dalam kajian penggunaan tower tank Krembangan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  pihak  PDAM Surya Sembada Kota Surabaya yang telah mengizinkan untuk melakukan  penelitian.  Serta  seluruh  pihak  yang  tidak  dapat penulis  sebutkan  satu  persatu  atas  dukungan  dan  kerjasama yang diberikan

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Direktorat  Jenderal  Cipta  Karya, Panduan  Pendampingan  Sistem Peyediaan  Air  Minum  (SPAM)  Perpipaan  Berbasis  Masyarakat ,  4th ed.  Jakarta:  Kementrian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat., 2016.
[2]  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kinerja BUMD Penyelenggara SPAM 2019 - Wilayah II Jakarta . Jakarta: Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, 2019.
[3]  G.  Fair  and  Okun, Water  and  Wastewater  Engineering.  Vol  II .  New York: ohn Wiley and Sons Inc., 1986.
[4]  P.  D.  A.  Minum, Peninjauan  Kembali  Dokumen  RISPAM  Kota Surabaya . Surabya: RISPAM Kota Surabaya, 2014.
[5]  Menteri  Pekerjaan  Umum,  “Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum Nomor  18/PRT/M/2007  tentang  Penyelenggaraan  Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.,” 2007.
[6]  Badan Pusat Statistika, “Kecamatan Krembangan Dalam Angka 2018,” Badan Pusat Statistika , 2018. .
[7]  B.  P.  Statistik,  “Kecamatan  Pabean  Cantian  Dalam  Angka  2018,” Badan Pusat Statistik Kota Surabaya , 2018. .
[8]  B.  P.  Statistik,  “Kecamatan  Semampir  Dalam  Angka  2018,” Badan Pusat Statistik Kota Surabaya , 2018. .
[9]  H. Kalensun et al. , “Perencanaan sistem jaringan distribusi air bersih di kelurahan pangolombian kecamatan tomohon selatan,” J. Sipil Statik , vol. 4, no. 2, pp. 105–115, 2016.
[10]  H.  R.  Natara,  “Perencanaan  distribusi  air  bersih  kecamatan  loura kabupaten  sumba  barat  daya  –  ntt,”  Institut  Teknologi  Nasional Malang, 2018.
[11]  B. S. Nasional, SNI 7509:2011 Tata cara perencanaan teknik jaringan distribusi dan unit pelayanan sistem penyediaan air minum . Jakarata: Badan Standar Nasional Indonesia (BSN), 2011.