GAMBARAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK KOMUNAL DI KELURAHAN SIMOKERTO, KECAMATAN SIMOKERTO, KOTA SURABAYA
Description of Communal Domestic Wastewater Treatment Plant in Kelurahan Simokerto,
Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya

## Oktina Purwatiningrum
PT. Karunia Mandiri Consultant Surabaya oktinamochi@gmail.com
Abstrak: Penanganan  air  limbah  domestik  merupakan  salah  satu  permasalahan  lingkungan  di  Surabaya.  Selain dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, air limbah juga dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Salah satu cara  untuk  mengolah  air  limbah  adalah  InstaIasi  Pengolahan  Air  Limbah  (IPAL)  Komunal.  Efluennya  kemudian digunakan  kembali  oleh  warga.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  IPAL  Komunal  di  Kelurahan Simokerto, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya dan membandingkan parameter air limbah dengan peraturan yang berlaku.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  observasional  dan cross-sectional dengan  metode  wawancara  pada pengelola IPAL dan uji laboratorium pada air limbah meliputi 5 sampel influen dan 5 sampel efluen untuk parameter pH,  BOD,  COD,  TSS,  minyak  dan  lemak.  Seluruh  parameter  influen  maupun  efluen  masih  memenuhi  Baku  Air Limbah  Domestik  dalam  Peraturan  Gubernur  Jawa  Timur  No.  72  Tahun  2013  sehingga  aman  untuk  dibuang  ke lingkungan.  Karena  kadar  influen  dan  efluen  masih  memenuhi  baku  mutu,  IPAL  tersebut  belum  memenuhi persyaratan  kualitas  IPAL.  Perlu  dilakukan  kajian  mengenai  karakteristik  air  limbah  sebelum  melakukan pembangunan IPAL sehingga didapatkan sistem IPAL  yang sesuai. Selain itu, perlu juga dilakukan  kajian terhadap faktor  yang  berpengaruh  terhadap  kualitas  air  limbah.  Diperlukan  adanya  penyusunan  SOP  yang  jelas  untuk operasional  rutin  dan  pemeliharaan  IPAL  disertai  dengan  peningkatan  pemahaman  pengelola  maupun  warga mengenai pentingnya IPAL komunal serta cara pengoperasian dan pemeliharaannya.
Kata Kunci: air limbah domestik, IPAL komunal, baku mutu
Abstract: Domestic wastewater treatment is one of the environmental problems in Surabaya. Besides causing water pollution,  wastewater  also  causeing  health  problems.  A  method  to  treat  wastewater  is  Communal  Waste  Water Treatment  Plant  (WWTP).  The  effluent  of  WWTP  is  then  reused  by  residents.  The  study  aimed  to  describe  the WWTP in Kelurahan Simokerto, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, and compare wastewater parameters to the regulation. The study is a descriptive observational and cross-sectional research. The method used is interview with WWTP  organizer  and  laboratory  examination  on  5  samples  of  influent  and  effluent  parameters  include  pH,  BOD, COD,  TSS,  oil  and  grease.  All  of  influent  and  effluent  parameters  have  already  met  domestic  wastewater  quality standards  in  Peraturan  Gubernur  Jawa  Timur  No.  72  Tahun  2013  so  the  effluent  is  safe  to  be  discharged  into  the environment. Since the influent and effluent is below the maximum level of quality standards, the Communal WWTP in Kelurahan Simokerto hasn’t already met standard for an appropriate WWTP. The experts need to do study about wastewater  characteristics  before  building  a  WWTP  so  that  the  appropriate  WWTP  is  obtainable.  Moreover,  they need  to  do  in- depth  study  about  factors  that  affect  wastewater  quality.  It’s  necessary  to  arrange  detailed  SOP  for routine operations and maintenance of WWTP accompanied by improvement of understanding of the organizer and citizens about the importance of communal WWTP as well as how to operate and maintain.
Keywords: domestic wastewater, Communal Wastewater Treatment Plant, quality standards

## PENDAHULUAN
Setiap kegiatan manusia akan menghasilkan limbah.  Dalam  beberapa  tahun  terakhir,  limbah yang  dihasilkan  oleh  kegiatan  manusia  telah menjadi masalah lingkungan utama. Peningkatan kuantitas  dan  jenis  limbah  yang  dihasilkan tidak hanya terjadi di negara maju tetapi juga terjadi di negara berkembang, salah satunya di Indonesia.
Limbah dapat menyebabkan kerusakan lingkungan  dan  gangguan  kesehatan  bila  tidak dikelola  dengan  efektif  dan  efisien  (Scortar, 2009).
Salah  satu  jenis  limbah  yang  dihasilkan adalah  air  limbah.  Menurut  PP  RI  No.  82  Tahun 2001,  air  limbah  adalah  sisa  dari  suatu  hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.
Sedangkan  air  limbah  domestik  adalah  air limbah  yang  berasal  dari  usaha  dan  atau kegiatan permukiman ( real estate ), rumah makan (restoran),  perkantoran,  perniagaan,  apartemen dan asrama (Kepmen LH No. 112 Tahun 2003).
Sampai  saat  ini  pencemaran  air  masih menjadi  masalah  penting  di  Indonesia,  terutama di  Pulau  Jawa.  Hasil  pemantauan  2008 –2012
oleh
Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan  kualitas  air  sungai  cenderung menurun, terutama di Pulau Jawa dan Sumatera. Sumber  utama  pencemar  berasal  dari  aktivitas domestik  yang  terlihat  dari  parameter  organik (Status Lingkungan Hidup Indonesia, 2012).
Salah  satu  permasalahan  lingkungan  yang perlu diatasi di Kota Surabaya adalah air limbah. Masuknya  air  limbah  langsung  ke  badan  air tanpa  diolah  terlebih  dahulu  menyebabkan pencemaran pada badan air yang berakibat pada menurunnya kualitas badan air.
Pengolahan  air  limbah  domestik  merupakan salah  satu  persyaratan  kesehatan  perumahan dalam  Kepmenkes  No.  892  Tahun  1999.  Salah satu aspeknya yaitu air limbah yang berasal dari rumah  tidak  boleh  mencemari  sumber  air,  tidak menimbulkan bau dan tidak mencemari permukaan tanah.
Oleh karena itu, dibutuhkan suatu cara untuk mengolah  air  limbah  sehingga  tidak  berdampak buruk bagi lingkungan maupun kesehatan. Salah satu  pendekatan  dalam  mengolah  air  limbah domestik  adalah  cara  terpadu  menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal.
Sistem  pengolahan  yang  dilakukan  adalah  air limbah  dikumpulkan dan  diolah  secara  bersama- sama (kolektif) sebelum dibuang ke air permukaan.  Air  limbah  dari  setiap  sumbernya terhubung  melalui  jaringan  pipa  pengumpul kemudian  disalurkan  melalui  pipa  pembawa menuju  instalasi  pengolahan  bersama  atau terpusat (Kepmen.LH No. 112 Tahun 2003).
Proses pembangunan IPAL komunal dilakukan melalui konsep pembangunan berbasis masyarakat,  di  mana  masyarakat  dilibatkan dalam  setiap  tahapan  pembangunan  mulai  dari perencanaan, pengambilan keputusan, pembangunan,  pengoperasian  dan  perawatan. Dalam pembangunan dan pengoperasian sarana pengolahan  air  limbah,  biasanya  dibentuk lembaga  pengelola  di  tingkat  masyarakat  yang beranggotakan  masyarakat  pengguna  layanan (Afandi, 2013).
Sebelumnya,  air  limbah  dari  pemukiman warga Kelurahan Simokerto yang sebagian besar bermuara  ke  sungai  di  Jl.  Sidotopo  Wetan  tidak melalui  proses  pengolahan.  Hal  ini  dapat menyebabkan  terjadinya  penurunan  kualitas  air sungai sehingga dibangunlah Instalasi Pengolahan  Air  Limbah  (IPAL)  komunal  untuk warga RT 1 dan RT 4 RW I Kelurahan Simokerto pada  tahun  2011  yang  merupakan  bantuan  dari PT. Pembangkit Jawa Bali dan FTSP-ITS.
IPAL  ini  dioperasikan  2  bulan  setelah pembangunan.  Hasil  pengolahan  air  limbah (efluen) dari IPAL ini kemudian digunakan warga setempat untuk menyiram tanaman dan mencuci kendaraan.

## Tabel 1.

## Hasil Uji Laboratorium Efluen Air Limbah oleh BLH Kota Surabaya Tahun 2014
Parameter Satuan Metode Limit Baku Mutu Hasil Deteksi Limbah Domestik pH # SNI 06.6989.11.2004 0,01 6,0 –9,0 7,51 Suhu oC SNI 06.6989.23.2005 0,1 – 27,8 BOD mg/l SNI 6989.72.2009 0,05 30 27,70 COD mg/l SNI 6989.2.2009 3,0431 50 78,476 TSS mg/l SNI 06 6989.3.2004 1 50 14 Minyak dan Lemak (M/L)** mg/l SNI 06 6989.10.2004 0,5 10 < LD Volume limbah cair maksium Liter/orang/hari – – 120 -- # Tidak ada satuan ** Belum masuk ruang lingkup akreditasi – Tidak dipersyaratkan -- Tidak ada data/kesimpulan
Sumber: BLH Kota Surabaya (2014)
Uji  kendali (control  test) dilakukan  untuk memonitor  kualitas  parameter  efluen.  Parameter yang  diuji  meliputi  pH,  suhu,  BOD,  COD,  TSS, minyak dan lemak dengan uji laboratorium dalam beberapa  bulan  (3 –6  bulan)  sekali.  Uji  kendali pada  IPAL  Komunal  Simokerto  dilakukan  oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya dengan cara  mengambil  sampel  efluen  IPAL  kemudian dilakukan uji laboratorium.
Tabel  1  menunjukkan  bahwa  parameter  pH, suhu,  BOD,  TSS,  minyak  dan  lemak  telah memenuhi  persyaratan  baku  mutu  air  limbah domestik  dalam  Pergub  Jatim  No.  72  Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri dan/  atau  Kegiatan  Usaha  Lainnya.  Hanya parameter  COD  saja  yang  belum  memenuhi baku mutu air limbah domestik dengan nilai baku mutu 50 mg/l sedangkan hasil uji laboratoriumnya adalah 78,476 mg/l.
Permasalahan lingkungan yang mungkin timbul di  RT  1  dan  RT  4  RW  I  Kelurahan  Simokerto  ini adalah  efluen  dikhawatirkan  dapat  mencemari tanah  dan  badan  air  serta  menimbulkan  gangguan kesehatan bila dimanfaatkan oleh warga.
Berdasarkan  kondisi  tersebut,  peneliti  ingin mendeskripsikan gambaran IPAL Domestik Komunal  di  Kelurahan  Simokerto,  Kecamatan Simokerto,  Kota  Surabaya  dan  membandingkan parameter  influen  dan  efluen  IPAL  dengan  baku mutu air limbah domestik.
Salah  satu  peraturan  tentang  baku  mutu  air limbah  domestik  adalah  Pergub.  Jatim  No.  72 Tahun  2013.  Penetapan  baku  mutu  air  limbah bagi  industri  dan/atau  kegiatan  usaha  lainnya dilakukan  untuk  mengukur  batas  atau  kadar unsur  pencemar  dalam  air  limbah  yang  akan dibuang ke sumber air. Pengukuran ini bertujuan untuk  mencegah  terjadinya  pencemaran  sumber air  guna  mewujudkan  mutu  sumber  air  sesuai dengan  peruntukannya.  Parameter  air  limbah domestik  yang  diatur  meliputi  pH,  BOD,  COD, TSS, minyak dan lemak.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  observasional  dan cross-sectional .  Metode  yang  digunakan  adalah wawancara pada pengelola IPAL Komunal Kelurahan  Simokerto  untuk  mengetahui  informasi mengenai  IPAL  Komunal  dan  pengelolaannya. Penelitian  ini  sudah  diuji  oleh  Komisi  Etik  Fakultas Kesehatan  Masyarakat  Universitas  Airlangga dengan Nomor Sertifikat 318-KEPK.
Metode  lainnya  yaitu  uji  laboratorium  untuk parameter  kualitas  influen  dan  efluen.  Sampel yang  diambil  adalah  air  limbah  domestik  di IPAL Komunal  RT  1  dan  RT  4  RW  I  Kelurahan Simokerto. Teknik pengambilan sampel dilakukan  dengan  metode grab  sample yaitu sampel sesaat mewakili keadaan air limbah pada suatu  saat  dari  suatu  tempat.  Sampel  yang diambil  sebanyak  masing-masing  5  sampel influen  dan  efluen  selama  5  hari  berturut-turut pada pagi hari pukul 08.00 WIB saat produksi air limbah oleh warga tinggi.
Prosedur  kerja  pengambilan  sampel  untuk air limbah  domestik  yaitu:  pertama,  timba  dibilas dengan  aquades  kemudian  dibilas  dengan  air limbah;  kedua,  timba  dimasukkan  ke  unit penampung  influen  dan  efluen  IPAL  hingga penuh  secara  hati-hati  agar  tidak  terjadi  aerasi; ketiga,  untuk  pemeriksaan  BOD  dan  COD  yang menggunakan  botol  oksigen,  air  limbah  dari timba  dipindahkan  ke  botol  oksigen  secara  hati- hati  hingga  penuh  kemudian  ditutup;  keempat, sisa  air  dalam  timba  kemudian  dimasukkan  ke botol  plastik  guna  pemeriksaan  parameter lainnya;  kelima,  botol  sampel  yang  telah  diisi kemudian  diberi  label  dan  dimasukkan  ke  dalam termos  es  yang  telah  diberi  es  batu  sehingga siap dibawa ke laboratorium.
Uji  laboratorium  dilakukan  pada  air  limbah tersebut  untuk  parameter  pH,  BOD,  COD,  TSS, minyak  dan  lemak  di  Balai  Besar  Laboratorium Kesehatan Kota Surabaya.
Uji  statistik  yang  digunakan  adalah  uji Kolmogorov-Smirnov  untuk  menguji  normalitas data. Karena data bersifat normal, maka digunakan uji  t-sampel  berpasangan ( paired  t-test )  yaitu untuk mengetahui  perbedaan  pH,  BOD,  COD,  TSS, minyak  dan  lemak  pada  air  limbah  antara  sebelum dan sesudah pengolahan (influen dan efluen). Taraf signifikansi yang digunakan adalah 0,05.
Parameter efluen yaitu pH, BOD, COD, TSS, minyak  dan  lemak  kemudian  dibandingkan dengan  baku  mutu  air  limbah  domestik  dalam Pergub.  Jatim  No.  72  Tahun  2013  tentang  Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri dan/atau Kegiatan Usaha  Lainnya.  Bila  kualitas  efluen  memenuhi baku  mutu  air  limbah  domestik,  maka  efluen dapat  dengan  aman  dibuang  ke  lingkungan  dan dapat dimanfaatkan oleh warga.
HASIL DAN PEMBAHASAN Gambaran IPAL Domestik Komunal Kelurahan Simokerto
Kelurahan  Simokerto  merupakan  salah  satu kelurahan di Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya.  Kelurahan  Simokerto  terletak  di daerah dataran rendah yang memiliki luas 86 Ha dengan  kondisi  geografis  antara  lain  ketinggian tanah  1,5  m  dari  permukaan  laut,  curah  hujan 1500  mm/  tahun  dan  suhu  udara rata-rata  34°C. Jumlah  penduduk  di  Kelurahan  Simokerto  pada tahun  2013  sebanyak  24.138  jiwa  (Monografi Kelurahan Simokerto, 2013).
Adapun  batas-batas  wilayah  Kelurahan Simokerto  secara  administratif  antara  lain sebelah  utara  berbatasan  dengan  Kelurahan Sidotopo,  sebelah  timur  berbatasan  dengan Kelurahan  Gading,  sebelah  selatan  berbatasan dengan  Kelurahan  Kapasan  dan  sebelah  barat berbatasan dengan Kelurahan Simolawang (Monografi Kelurahan Simokerto, 2013).
IPAL  Komunal  di  RT  1  dan  RT  4  RW  I
Kelurahan
Simokerto dibangun sebagai
kerjasama  antara  PT.  Pembangkit  Jawa  Bali (PJB) untuk program Coorporate Social Responsibility (CSR)  dan  FTSP-ITS  sebagai  tim ahli,  pendamping  serta  koordinator  program. Untuk  selanjutnya,  pengelolaan  IPAL  diserahkan sepenuhnya  kepada  masyarakat  yaitu  warga  RT 1 RW I Kelurahan Simokerto.
IPAL  Komunal  yang  digunakan  mampu menampung  air  limbah  dari  30 –40  KK.  Jenis limbah  yang  diolah  merupakan  limbah  domestik berjenis grey water .
Air  limbah  domestik  terdiri  dari  dua  jenis grey water dan black  water . Grey  water merupakan  air limbah  domestik  yang  berasal  dari  dapur  (tempat cuci piring), air bekas cuci pakaian (air dari saluran pembuangan  mesin  cuci  misalnya),  dan  air  mandi (bukan  dari  toilet).  Sedangkan black  water adalah istilah  yang  digunakan  untuk  air  limbah  yang mengandung kotoran manusia (Muti, 2011).
IPAL  Komunal  ini  menggunakan  sistem pengolahan  anaerobik  yang  tidak  membutuhkan oksigen dalam prosesnya sebagai syarat hidupnya mikroorganisme.
Penyaluran  air  limbah  dari  rumah  warga  ke IPAL  menggunakan  selokan  milik  pemerintah  yang menjadi  satu  dengan  sistem  drainase.  Selokan  ini biasanya  langsung  bermuara  ke  sungai  Jalan Sidotopo Wetan yang berada di depan RT 1 dan RT 4.
Selokan  berupa  saluran  air  terbuka  dengan kedalaman  1  meter  dan  mengandalkan  gaya gravitasi  untuk  menyalurkan  air  ke  IPAL  tanpa bantuan pompa air.
Terdapat  5  unit  pengolahan  dalam  desain IPAL  Komunal  Kelurahan  Simokerto.  Selain  itu, terdapat lubang sampling pemeriksaan air limbah pada tiap unitnya.
Unit  pertama  yaitu  unit  penampung  yang berfungsi  untuk  menampung  influen  air  limbah secara  sementara,  mencegah  dan  menyaring sampah  padat  berukuran  besar  masuk  ke  IPAL serta  sebagai  tempat  sampling  untuk  mengukur kualitas  air  limbah  Unit  ini  berdimensi  30  ×  50  × 30 cm.
Unit  kedua  adalah  unit  pengendap  padatan yang berfungsi untuk mengendapkan lumpur dan padatan  yang  berukuran  kecil  maupun  sedang dan  tidak  tersaring  oleh  unit  penampung  influen. Dimensi unit ini adalah 45 × 100 × 100 cm.
Unit  ketiga  adalah  unit  filtrasi  yang  berisi media  penjernihan  berupa  genteng,  ijuk,  dan sabut  kelapa  yang  berfungsi  untuk  menyaring deterjen,  sabun,  minyak  dan  lemak.  Unit  ini berdimensi 35 × 100 × 100 cm.
Unit keempat merupakan unit biofiltrasi berisi media  penjernihan  berupa  pasir,  karbon  aktif, dan zeolit sebagai penyerap polutan organik dan anorganik.  Unit  ini  berukuran  100  ×  100  ×  100 cm.
Unit  terakhir  adalah  penampung  efluen  dan ruang  pompa.  Unit  ini  berisi  efluen  atau  air limbah terolah sehingga dapat dimanfaatkan oleh warga. Dalam unit ini terjadi penyerapan polutan anorganik.  Dalam  unit  ini  juga  terdapat  pompa yang  berfungsi  untuk  memompa  efluen  menuju kran  air.  Selain  itu,  ini  berfungsi  sebagai  tempat sampling kualitas efluen. Unit ini memiliki dimensi 85 × 100 × 100 cm.
Dari  unit  penampung  efluen  dan  ruang pompa,  penyaluran  efluen  ke  rumah  warga menggunakan pipa PVC yang terhubung dengan 7 buah kran yang berada di depan rumah warga. Dengan jumlah 35 rumah warga yang menggunakan  IPAL,  maka  1  kran  air  dapat dimanfaatkan oleh 5 rumah warga.
Pengelolaan  IPAL  Komunal  dilakukan  oleh Kader  Lingkungan  di  RT  1  RW  I  Kelurahan Simokerto  dengan  ketua  RT  1  sebagai  ketua pengelola  IPAL  Komunal.  Kader  Lingkungan adalah  warga  terpilih  yang  bertugas  mengelola lingkungan  di  RT  1  sehingga  tidak  hanya mengurus IPAL saja.
Belum ada struktur kepengurusan yang jelas dalam  pengelolaan  IPAL  ini.  Para  kader lingkungan  hanya  bertugas  memeriksa  dan membersihkan  IPAL  setiap  beberapa  bulan sekali dan melakukan pencatatan serta membuat laporan kepada ketua pengelola IPAL Komunal.
Pembersihan  unit  IPAL  dan  filternya  hanya dilakukan  saat  efluen  IPAL  dirasa  bermasalah, misalnya  saat  efluen  terlihat  masih  keruh  dan berbau, Tidak ada jadwal pasti untuk pembersihan unit-unit IPAL. Pembersihan terakhir dilakukan satu bulan sebelum penelitian. Tidak  terdapat  dokumen  prosedur  standar  untuk operasional  dan  pemeliharaan  secara  detail dalam  pengelolaan  IPAL  Komunal  Kelurahan Simokerto.  Hanya  terdapat  gambaran  secara umum  saat  pelatihan  dan  pendampingan  awal pembangunan IPAL Komunal.
Pemeliharaan  IPAL  Komunal  yang  baik meliputi  pemeliharaan  prediktif,  pekerjaan  rutin harian, prosedur pemeliharaan standar, pemeriksaan  unit  peralatan,  ketersediaan  alat dan  bahan  cadangan,  serta  pelumasan  dan pemeliharaan  lainnya.  Untuk  pemeliharaan  IPAL Komunal  perlu  dilakukan  beberapa  proses  yaitu proses pemeliharaan pompa (lubrikasi), pemeliharaan kinerja IPAL, pemeliharaan peralatan  pendukung,  dan  pembuangan  lumpur kering. Pengoperasian  awal  dan  pengoperasian rutin  dilakukan  oleh  warga  sendiri.  Untuk komisioning  dilakukan  oleh  ahli  dari  FTSP-ITS, sedangkan  pengambilan  sampel  dan  uji  kendali dilakukan  oleh  Badan  Lingkungan  Hidup  Kota Surabaya.
Prosedur  pengoperasian  awal  pada  IPAL yaitu unit-unit IPAL harus diperiksa kedap air dan tidak boleh bocor, pemeriksaan semua katup dan memastikan posisinya benar, pemeriksaan aliran listrik  dan  pompa,  menyalakan  stop  kontak  dan membiarkan  air  mengalir  sesuai  debit  (bukan dengan  bukaan  katup  kran). Prosedur  operasi rutin  meliputi  pencatatan  jumlah  air  limbah  yang diolah setiap harinya termasuk jam operasi IPAL, mengamati proses dalam setiap unit, apakah ada kejanggalan  atau  suara  bising  yang  berlebihan (mungkin  debit  berlebihan  maka  katup  diatur), parameter  minimal  kualitas  yang  paling  penting diperiksa  adalah  warna  dan  bau,  kemudian banyaknya  zat  padat  dalam  air,  mengenali indikator, penyebab, dan pengendalian gangguan pada proses pengolahan IPAL.
Kendala  dalam  pengoperasian  IPAL  adalah adanya  buih  atau  gumpalan  yang  mengapung  di bagian awal unit akan mengganggu.
Hal  ini  biasanya  terjadi  karena  adanya deterjen dan zat toksik (pemutih, karbol, lisol atau kekurangan  mikroorganisme  pengolah.  Untuk mengatasinya,  air  limbah  sementara  tidak dimasukkan  ke  IPAL  sebelum  buih  atau kotorannya dibersihkan dahulu, setelah bersih air limbah baru boleh masuk ke IPAL.
Unit  IPAL  diusahakan  tidak  kosong  dari  air sehingga  proses  tidak  terganggu  dan  tidak mengalami tekanan dari luar yang dapat merusak IPAL.  Bila  peralatan  IPAL  rusak  perlu  dilakukan perbaikan  atau  penggantian  hingga  berfungsi kembali.
Hewan dan serangga kemungkinan berkembang dalam IPAL sehingga segala lubang harus  ditutup  dan  makanan  hewan  harus dihindarkan dari sekitar IPAL. Bila air hasil olahan kotor dan berbau kemungkinan media penjernihan sudah kotor sehingga perlu dibersihkan. Dalam unit biofiltrasi, perlu dilakukan penyedotan  lumpur  yang  menumpuk  setiap  2 –3 tahun sekali.
Selama  proses  penguraian  zat  organik, mikroorganisme  dapat  menghabiskan  oksigen terlarut  dalam  air.  Penguraian  zat  organik  oleh mikroorganisme pada sistem anaerobik menyebabkan  timbulnya  gas  seperti  H 2 S  dan NH 3 yang  berbau  tidak  sedap  (Aswir,  2006). Hal ini  terbukti  dengan  efluen  IPAL  Kelurahan Simokerto  yang  masih  berbau  tidak  sedap. Selain  itu,  efluen  IPAL  masih  berwarna  keruh yang  tidak  jauh  berbeda  dengan  influennya. Saluran air limbah dari rumah tangga menuju unit penampung merupakan saluran terbuka sehingga  lumpur  dan  sampah  padat  berbagai dapat memperberat kinerja IPAL. (Purwatiningrum, 2016).
Uji  kendali (control  test) dilakukan  untuk memonitor  kualitas  efluen.  Parameter  air  limbah yaitu  pH,  BOD,  COD,  dan  TSS  diperiksakan  ke laboratorium  dalam  beberapa  bulan  (3 –6  bulan) sekali.  Jika  memungkinkan  dilakukan  pula pemeriksaan gas metana (CH 4 ) dan karbondioksida  (CO 2 ).  Selain  uji  laboratorium, juga  dilakukan  uji  visual  berupa  kekeruhan  air hasil  pengolahan,  bau,  warna,  dan  banyaknya endapan.  Uji  kendali  pada  IPAL  Komunal Simokerto  dilakukan  oleh  Badan  Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
Kualitas  air  limbah  domestik  yang  akan dibuang ke lingkungan baik ke tanah maupun ke badan air harus memenuhi baku mutu air limbah domestik  dalam  Pergub.  Jatim  No.  72  Tahun 2013
agar dapat dengan aman dibuang ke lingkungan atau dimanfaatkan oleh warga.

## Derajat Keasaman (pH)
Derajat  keasaman  atau  pH  adalah  ukuran untuk  menentukan  sifat  asam  dan  basa  suatu larutan.  pH  air  yang  kurang  dari  5  atau  bersifat asam  dapat  menyebabkan  korosi  pada  logam (Metcalf dkk, 1991).
Nilai  pH  air  digunakan  untuk  mengekpresikan kondisi  keasaman  (kosentrasi  ion  hidrogen)  air limbah. Skala pH berkisar antara 1 –14. Kisaran nilai pH 1 –7 termasuk kondisi asam, pH 7–14 termasuk kondisi  basa,  dan  pH  7  adalah  kondisi  netral (Wardhana, 2004).

## Tabel 2.
Hasil Uji Laboratorium Parameter pH Air Limbah IPAL Simokerto Tahun 2014 Hari Ke- Influen Efluen *) Baku Mutu (mg/l) (mg/l) 1 7,16 6,73 2 6,88 6,64 3 7,22 6,74 6 –9 4 7,03 6,82 5 7,38 6,58 Rerata 7,134 6,702
*) Baku Mutu Air Limbah Domestik dalam Pergub. Jatim No. 72 Tahun 2013
Berdasarkan  Tabel  2,  rerata  nilai  pH  untuk influen  adalah  7,134  dan  rerata  nilai  pH  efluen adalah 6,702.
Bila  dibandingkan  dengan  Baku  Mutu  Air Limbah  Domestik  dalam  Pergub  Jatim  No.  72 tahun  2013,  nilai  pH  influen  dan  efluen  masih memenuhi baku mutu air limbah domestik karena masih berada dalam rentang nilai 6 –9.
Demikian  pula  dengan  hasil  pengukuran  pH yang  dilakukan  oleh  BLH  Kota  Surabaya  masih memenuhi  baku  mutu  karena  nilainya  adalah 7,51. Karena  nilai  pH  influen  dan  efluen  masih memenuhi  baku  mutu  sebesar  30  mg/l,  IPAL tersebut  belum  memenuhi  persyaratan  kualitas IPAL. Perubahan  pH  di  suatu  air  sangat berpengaruh  terhadap  proses  fisika,  kimia, maupun  biologi  dari  organisme  yang  hidup  di dalamnya. Air yang mempunyai pH 6,7 –8,6
mendukung  populasi  makhluk  hidup  dalam  air. Dalam jangkauan itu, pertumbuhan dan perkembangbiakan  makhluk  hidup  air  tidak  akan terganggu (Sastrawijaya, 2009).
Biological Oxygen Demand (BOD) Biological Oxygen Demand (BOD) merupakan parameter pengukuran jumlah oksigen  yang  dibutuhkan  oleh  mikroorganisme untuk  mengurai  hampir  semua  zat  organik  yang terlarut  dan  tersuspensi  dalam  air  limbah  pada waktu dan kondisi tertentu (Metcalf dkk, 1991).
Besaran  BOD  biasa  dinyatakan  dengan BOD 5 hari pada suhu 20°C dalam mg/l atau ppm. yang  berarti  kebutuhan  oksigen  dalam  miligram yang digunakan untuk menguraikan zat pencemar  dalam  satu  liter  air  limbah.  Karena adanya  proses  biokimia,  maka  laju  pengeluaran BOD  sangat  tergantung  pada  suhu  dan  bahan organiknya (Metcalf dkk, 1991).
Pengukuran BOD diperlukan untuk menentukan beban pencemaran akibat air limbah dan  mendesain  sistem  pengolahan  biologis  bagi air limbah tersebut (Aswir, 2006).

## Tabel 3.
Hasil Uji Laboratorium Parameter BOD Air Limbah IPAL Simokerto Tahun 2014
Hari Ke- Influen Efluen *) Baku Mutu (mg/l) (mg/l) 1 17,74 16,28 2 22,36 20,21 3 24,31 21,52 ≤ 30 mg/l 4 26,01 24,41 5 22,26 17,10 Rerata 22,54 19,90
*) Baku Mutu Air Limbah Domestik dalam Pergub. Jatim No. 72 Tahun 2013
Berdasarkan  Tabel  3,  kadar  rerata  BOD influen adalah 22,54 mg/l, sedangkan rerata BOD efluennya adalah 19,90 mg/l.
Bila  dibandingkan  dengan  Baku  Mutu  Air Limbah  Domestik  dalam  Pergub.  Jatim  No.  72 tahun 2013, rerata BOD influen dan efluen masih memenuhi baku mutu air limbah domestik karena kadar maksimum baku mutu adalah 30 mg/l.
Pengukuran  kadar  BOD efluen  yang dilakukan oleh  BLH  Kota  Surabaya  masih  memenuhi  baku mutu karena nilainya adalah 27,70 mg/l. Meskipun
masih  memenuhi  baku  mutu,  nilainya  sudah sangat  mendekati  kadar  maksimum  baku  mutu. Karena  kadar  rerata  BOD  masih di  bawah  kadar maksimum  baku  mutu  sebesar  30  mg/l,  IPAL tersebut  belum  memenuhi  persyaratan  kualitas IPAL.
Dilakukan  uji  normalitas  sampel  dengan  uji KS  terhadap  kadar  BOD  didapatkan  hasil  p influen:  0,875  dan  p  efluen:  0,988.  Dari  hasil tersebut  diketahui  bahwa  p  >  0,05  yang  berarti sampel memiliki distribusi normal.
Berdasarkan hasil uji t-berpasangan, diperoleh  nilai  t  =  3,905  dengan  signifikansi  p  = 0,017. Karena α = 0,05, didapatkan hasil p < α yang  berarti  terdapat  perbedaan  bermakna antara kadar rerata BOD influen dan efluen.
Chemical Oxygen Demand (COD)
Chemical Oxygen Demand (COD)
merupakan analisis terhadap banyaknya oksigen yang  diperlukan  untuk  menguraikan  zat  organik secara  kimia  maupun  biologis  yang  terdapat dalam  1  liter  air  menggunakan  oksidator  KCrO sebagai sumber oksigen.
COD  sendiri  didefinisikan  sebagai  jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat organik.  Hasil  analisis  COD  menunjukkan kandungan  senyawa  organik  yang  terdapat dalam  limbah.  Uji  COD  biasanya  menghasilkan nilai  oksigen  yang lebih  tinggi  daripada  uji  BOD 5 karena  bahan  yang  relatif  stabil  terhadap  reaksi biologis  dapat  ikut  teroksidasi  dalam  uji  COD (Metcalf dkk, 1991).
Tabel 4.
Hasil Uji Laboratorium Parameter COD Air Limbah IPAL Simokerto Tahun 2014 Hari Ke- Influen Efluen *) Baku Mutu (mg/l) (mg/l) 1 10,245 26,379 2 10,856 10,050 3 11,456 16,660 ≤ 50 mg/l 4 10,216 10,000 5 19,683 10,000 Rerata 12,491 14,618
*)  Baku  Mutu  Air  Limbah  Domestik  dalam  Pergub.
Jatim No. 72 Tahun 2013
Pada  Tabel  4,  kadar  rerata  COD  influen adalah 12,491 mg/l sedangkan untuk rerata COD efluen sebesar 14,618 mg/l.
Jurnal Kesehatan Lingkungan Vol. 10, No. 2 April 2018: 243 –253
Bila  dibandingkan  dengan  Baku  Mutu  Air Limbah  Domestik  dalam  Pergub  Jatim  No.  72 tahun 2013, rerata COD influen dan efluen masih memenuhi baku mutu air limbah domestik karena kadar  maksimum  baku  mutu  adalah  50  mg/l. Karena  kadar  rerata  COD  influen  dan  efluen masih  berada  di  bawah  kadar  maksimum  baku mutu  sebesar  50  mg/l,  IPAL  tersebut  belum memenuhi  persyaratan  kualitas  IPAL. Setelah dilakukan  uji  normalitas  sampel  dengan  uji  KS terhadap  kadar  COD  didapatkan  hasil  p  influen: 0,398  dan  p  efluen:  0,618.  Dari  hasil  tersebut diketahui  bahwa  p  >  0,05  yang  berarti  sampel memiliki distribusi normal.
Hasil  uji  t-berpasangan  memiliki  signifikansi p = 0,642. Bila α = 0,05, didapatkan hasil p > α ,yang berarti tidak terdapat perbedaan bermakna antara  kadar rerata  COD influen dan  efluen. Hal yang  sebaliknya  terjadi  pada  hasil  uji  laboratorium yang dilakukan oleh BLH Kota Surabaya, parameter kadar COD belum memenuhi baku mutu air  limbah  domestik  karena  kadar  COD  efluen adalah  78,476  mg/l,  sedangkan  kadar  maksimum baku mutunya adalah 50 mg/l.
Tingginya kadar COD pada efluen kemungkinan disebabkan karena adanya kerusakan  pada  media  penjernihan  dalam  unit biofiltrasi  (Purwatiningrum,  2016). Saat  musim hujan, air dari sungai Jl. Sidotopo Wetan meluap dan  masuk  ke  dalam  IPAL  melalui  outlet sehingga  efluen  tercampur  dengan  air  sungai, hal ini dapat mempengaruhi kualitas efluen IPAL dan menyebabkan tingginya kadar COD (Purwatiningrum,  2016). Selain  itu,  lubang sampling yang sering dibuka-tutup menyebabkan kondisi  optimal  anaerobik  tidak  dapat  tercapai sehingga kinerja mikroorganisme pengolah kurang  optimal  dan  kadar  COD  menjadi  tinggi (Purwatiningrum, 2016).
Bagian  dalam  bangunan  IPAL  terbuat  dari semen  tanpa  keramik  sehingga  IPAL  tidak  kedap air  dan  sangat  mungkin  terjadi  kebocoran. Kebocoran bangunan  IPAL  mempengaruhi  kualitas dan  kadar  COD  efluen  (Purwatiningrum,  2016). Tingginya kadar COD mungkin juga dikarenakan adanya  bahan  tertentu  dari  limbah  cair  yang tidak  dapat  terdegradasi  oleh  mikroorganisme sehingga  air  limbah  tidak  terolah  dengan  baik (Sugito, 2008).
Pengukuran kadar COD yang dilakukan oleh BLH Kota Surabaya hanya dilakukan pada efluen
dan  tidak  dilakukan  pada  influen  sehingga  tidak diketahui  berapa  kadar  COD  awal.  Hal  ini menjadi kendala dalam menentukan selisih kadar COD antara influen dan efluen IPAL apakah jauh berbeda  atau  tidak.  Oleh  karena  itu,  BLH  juga perlu  melakukan  pengukuran  pada  parameter influen (Purwatiningrum, 2016).
Beberapa  sistem  IPAL  yang  dapat  dijadikan contoh  dalam  menurunkan  kadar  COD  antara lain: sistem Bio Natural anaerob-aerob dengan Anaerobic Baffled Reactor (ABR) yang kemudian dialirkan  ke  unit  aerob sand  filter  plant (rumput Phragnites Sp.) menghasilkan efektivitas penurunan  COD  sebesar  93,04%  (Setyawan, 2012);  sistem  biofilter  anaerob-aerob  dengan penambahan  EM 4 (5%)  mampu  menurunkan kadar  COD  dengan  penyisihan  hingga  83,26% selama  18  hari  (Pitriani,  2014);  dan  sistem oxidation  pond mampu  menurunkan  kadar  COD hingga 80% (Roniadi, 2013).
Total Suspended Solid (TSS)
Total  Suspended  Solid  (TSS) adalah  salah satu  material  penyebab  kekeruhan (turbidity) pada  perairan  berupa  residu  dari  padatan  total yang dengan ukuran partikel maksimal 2 μm atau lebih  besar  dari  ukuran  partikel  koloid  misalnya bahan-bahan  organik  tertentu,  tanah  liat  dan sebagainya (Aswir, 2006; Metcalf dkk, 1991).

## Tabel 5.

## Hasil Uji Laboratorium Parameter TSS Air Limbah IPAL Simokerto Tahun 2014
Hari Influen Efluen *) Baku Mutu Ke- (mg/l) (mg/l) 1 3,0 2,0 2 2,0 3,0 3 3,0 8,0 ≤ 50 mg/l 4 5,0 4,0 5 8,0 3,0 Rerata 4,2 4,0
*)  Baku  Mutu  Air  Limbah  Domestik  dalam  Pergub. Jatim No. 72 Tahun 2013
Berdasarkan  Tabel  5,  kadar  rerata  TSS  influen adalah  4,2  mg/l,  sedangkan  kadar  rerata  TSS efluennya  adalah  4,0  mg/l. Bila  dibandingkan dengan  Baku  Mutu  Air  Limbah  Domestik  dalam Pergub  Jatim  No.  72  tahun  2013,  kadar  rerata TSS  influen  dan  efluen  masih  memenuhi  baku mutu  air  limbah  domestik  karena  kadarnya berada  jauh  di  bawah  kadar  maksimum  TSS dalam baku mutu sebesar 50 mg/l.
Hal  ini  sejalan  dengan  hasil  pengukuran kadar TSS  efluen  yang  dilakukan  oleh  BLH Kota Surabaya.  Kadar  TSS  masih  memenuhi  baku mutu air limbah domestik dengan nilai 14 mg/l.
Karena  kadar  rerata  TSS  influen  dan  efluen masih  di  bawah  kadar  maksimum  baku  mutu sebesar 50 mg/l, IPAL tersebut belum memenuhi persyaratan kualitas IPAL.
Setelah  dilakukan  uji  normalitas  sampel dengan  uji  KS  terhadap  kadar  rerata  TSS  influen dan efluen didapatkan hasil p influen: 0,786 dan p efluen: 0,759. Dari hasil tersebut diketahui bahwa p>0,05 yang berarti sampel berdistribusi normal.
Berdasarkan hasil uji t-berpasangan, diperoleh  nilai  t  =  0,123  dengan  signifikansi  p  = 0,908. Karena α = 0,05, didapatkan hasil p > α yaitu  0,908  >  0,05,  yang  berarti  tidak  terdapat perbedaan  bermakna  antara  kadar  rerata  TSS influen dan efluen.

## Minyak dan Lemak
Minyak  dan  lemak  mempunyai  sifat  tidak  larut dalam  air.  Bahan-bahan  tersebut  banyak  terdapat pada  makanan,  hewan,  manusia  dan  bahkan  ada dalam  tumbuhan  sebagai  minyak  nabati.  Sifat lainnya  yaitu  relatif  stabil  dan  tidak  mudah terdekomposisi oleh bakteri (Metcalf dkk, 1991).
Minyak dan lemak  merupakan zat pencemar yang  sering  dimasukkan  ke  dalam  kelompok padatan,  yaitu  padatan  yang  mengapung  di atas permukaan air (Sugiharto, 1987).
Sebagian  emulsi  minyak  dan  lemak  akan mengalami degradasi melalui fotooksidasi spontan  dan  oksidasi  oleh  mikroorganisme. Penguraian  lemak  dan  minyak  dalam  kondisi kurang  oksigen  akan  menyebabkan  penguraian yang tidak sempurna sehingga menimbulkan bau tengik (Hendrawan, 2008).
Tabel 6. Hasil Uji Laboratorium Parameter Minyak dan Lemak Air Limbah IPAL Simokerto Tahun 2014
Hari Ke- Influen Efluen *) Baku Mutu (mg/l) (mg/l) 1 6,5 7 2 6,8 7,2 3 6,6 6,6 ≤ 10 mg/l 4 6,6 6,6 5 6,8 6,8 Rerata 6,66 6,84 *) Baku Mutu Air Limbah Domestik dalam Pergub Jatim No. 72 Tahun 2013
Berdasarkan  Tabel  6,  kadar  rerata  minyak dan  lemak  pada  influen  adalah  6,66  mg/l, sedangkan rerata  kadar  minyak  dan lemak  pada efluen adalah 6,84 mg/l. Bila dibandingkan dengan Baku  Mutu  Air  Limbah  Domestik  dalam  Pergub Jatim  No.  72  tahun  2013,  kadar  rerata  minyak  dan lemak influen dan  efluen  masih  memenuhi  baku  mutu  air limbah  domestik  karena  kadar  maksimum  pada baku mutu sebesar 10 mg/l.
Hal  ini  sejalan  dengan  hasil  pengukuran efluen  yang  dilakukan  oleh  BLH  Kota  Surabaya. Kadar  minyak  dan  lemak  memiliki  nilai  yang sangat kecil karena kurang dari limit deteksi (0,5 mg/l).  Oleh  karena  itu  kadar  minyak  dan  lemak efluen  masih  memenuhi  baku  mutu  air  limbah domestik. Karena kadar rerata minyak dan lemak pada  influen  dan  efluen  masih  di  bawah  kadar maksimum  baku  mutu  sebesar  10  mg/l,  IPAL tersebut  belum  memenuhi  persyaratan  kualitas IPAL. Setelah  dilakukan  uji  normalitas  sampel menggunakan uji KS terhadap kadar minyak dan lemak pada influen dan efluen didapatkan hasil p influen:  0,851  dan  p  efluen:  0,967.  Diketahui bahwa  p  >  0,05  yang  berarti  sampel  memiliki distribusi normal.
Berdasarkan hasil uji t-berpasangan, diperoleh  nilai  t  =  -1,616 dengan  signifikansi  p  = 0,181.  Karena α =  0,05,  didapatkan  hasil  p> α , yang  berarti  tidak  terdapat  perbedaan  bermakna antara  kadar  rerata  minyak  dan  lemak  influen dan  efluen. Pemilihan  teknologi  pengolahan  air limbah  harus  mempertimbangkan  beberapa  hal yakni  jumlah  air  limbah,  karakteristik  air  limbah, kualitas hasil olahan yang diharapkan, kemudahan dalam hal pengelolaan, ketersediaan lahan  dan  sumber  energi,  serta  biaya  operasi dan  perawatan  diupayakan  serendah  mungkin. Setiap  jenis  teknologi  pengolahan  air  limbah mempunyai  keunggulan  dan  kelemahan  masing- masing sehingga perlu diperhatikan aspek teknis, ekonomis, lingkungan, dan sumber daya manusianya (Said, 2008).
Beberapa  sistem  IPAL  yang  dapat  dijadikan contoh  untuk  perencanaan  dan  pembangunan IPAL adalah sebagai berikut.
Sistem  Bio  Natural  anaerob-aerob  dengan Anaerobic Baffled Reactor (ABR) yang kemudian dialirkan  ke  unit  aerob sand  filter  plant (rumput
Phragnites Sp.) menghasilkan efektivitas
penurunan  BOD  sebesar  84,82%  dan  COD sebesar 93,04% (Setyawan, 2012).
Efektivitas  pengolahan  biologis  sistem biofilter  anaerob-aerob  dengan  penambahan EM 4 (5%) mampu  menurunkan kadar BOD dan COD  dengan  penyisihan  hingga  91,22%  dan 83,26% selama 18 hari (Pitriani, 2014).
Sedangkan  IPAL  dengan  sistem oxidation pond mampu  menurunkan  kadar  BOD  sebesar 71%,  COD  sebesar  80%,  dan  TSS  sebesar 88% (Roniadi, 2013).
Adapun  pada  IPAL  sistem  aerob  dengan aerasi  dan  penambahan  bakteri Pseudomonas putida 5%  selama  216  jam  efektif  dalam menurunkan  kadar  BOD  sebesar  86,09%,  TSS sebesar  90,77%,  serta  minyak  dan  lemak sebesar 92,05% (Romayanto, 2006).
IPAL  yang  menggunakan  sistem  kolam stabilisasi  dengan  biokoagulan  biji Moringa oleifera  Lam. dan  saringan  pasir  cepat  mampu menurunkan  kadar  BOD  sebesar  79,31%,  TSS sebesar  99,98%,  minyak  dan  lemak  sebesar 86,53% (Octavianus, 2013).
Sistem  IPAL  gabungan  antara anaerobic fluidized  bed  biofilter dengan  media bioball dan imhoff  tank sebagai  unit  pengendapan  mampu menurunkan  kadar  TSS  sebesar  70-95% (Wulandari, 2015).

## SIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  IPAL Domestik  Komunal  di  Kelurahan  Simokerto menggunakan sistem anaerobik dengan mikroorganisme pengolah yang tidak memerlukan oksigen dalam menguraikan polutan organik.
Dari  hasil  uji  laboratorium  peneliti,  seluruh parameter  efluen  meliputi  kadar  BOD,  COD, TSS, minyak dan lemak masih memenuhi Baku Air  Limbah  Domestik  dalam  Pergub.  Jawa Timur  No.  72  tahun  2013  sehingga  dapat dengan aman dibuang ke lingkungan.
Dari  hasil  uji  statistik,  hanya  parameter BOD  saja  yang  memiliki  perbedaan  bermakna antara  influen  dan  efluen.  Sedangkan  pada parameter lainnya yaitu COD, TSS, minyak dan lemak tidak terdapat perbedaan yang bermakna antara influen dan efluen.
Pemilihan  teknologi  pengolahan  air  limbah harus  mempertimbangkan  beberapa  hal  yakni jumlah air limbah, karakteristik air limbah, kualitas hasil  olahan  yang  diharapkan,  kemudahan  dalam hal  pengelolaan,  ketersediaan  lahan  dan  sumber energi, serta biaya operasi dan perawatan.
Saran kepada instansi terkait (BLH dan FTSP- ITS)  yaitu  perlu  dilakukan  kajian  lebih  mendalam mengenai  faktor-faktor  yang  berpengaruh  terhadap kualitas  air  limbah  termasuk  mencari  penyebab tingginya  kadar  COD  efluen.  Perlu  juga  dilakukan kajian  mengenai  karakteristik  air  limbah  sebelum melakukan  perancangan  dan  pembangunan  IPAL sehingga  didapatkan  sistem  IPAL  yang  sesuai. Pemahaman  dan  kesadaran  pengelola  maupun warga terhadap sistem pengolahan IPAL Komunal  yang  masih  kurang  perlu  ditingkatkan dengan cara diadakan pelatihan kembali mengenai  pentingnya  IPAL  Komunal  sebagai sarana sanitasi terpadu serta cara pengoperasian dan pemeliharaannya.
Bagi penelitian selanjutnya, pengujian parameter  air  limbah  sebaiknya  tidak  hanya dilakukan  pada  parameter  fisik  dan  kimia  saja namun  juga  dilakukan  pada  parameter  biologis yaitu  mikroorganisme  patogen  yang  terdapat dalam air limbah dan hasil olahannya (efluen).

## DAFTAR PUSTAKA
Aswir. (2006). Analisis Pencemaran Air Sungai Tapung Kiri Oleh Limbah Industri Kelapa Sawit PT. Peputra Masterindo  di  Kabupaten  Kampar (Tesis  Program Magister  Ilmu  Lingkungan  Program  Pascasarjana, Universitas  Diponegoro,  Semarang).  Diakses  dari http://eprints.undip.ac.id/15421/1/Aswir.pdf
Afandi,  Y.V.,  Agustus  (2013). Pengelolaan  Air  Limbah Domestik  Komunal  Berbasis  Masyarakat  di  Kota Probolinggo.  Prosiding:  98 –102 .  Seminar  Nasional Pengelolaan  Sumberdaya  Alam  dan  Lingkungan 2013. Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang. Diakses dari http://eprints. undip.ac.id/40632/1/015-Yusdi_Vari_Afandi.pdf Departemen Kesehatan RI. (1999). Keputusan Menteri Kesehatan  RI  No.  892  Tahun  1999  tentang Persyaratan  Kesehatan  Perumahan .  Diakses  dari http://www.
proxsis.com/perundangan/LH/doc/uu/J10-1999- 00829.pdf.
Hendrawan,  Diana.  (2008).  Kualitas  Air  Sungai Ciliwung  Ditinjau  dari  Parameter  Minyak  dan Lemak. Jurnal Ilmu-ilmu  Perairan  dan  Perikanan
Indonesia , 15 (2), 85-93. Diakses dari http://journal.ipb.ac.id/index. php/jippi/article/viewFile/11/4278.
Kementerian  ESDM  RI.  (2001). Peraturan  Pemerintah RI  No.  82  Tahun  2001  tentang  Pengelolaan Kualitas  Air  dan  Pengendalian  Pencemaran  Air . Diakses
dari
http://www.minerba.esdm.go.id/library/sijh/
PP8201_KualitasAir.pdf.
Kementerian  Lingkungan  Hidup  RI.  (2003). Keputusan Menteri  Lingkungan  Hidup  No.  112  Tahun  2003 tentang  Baku  Mutu  Air  Limbah  Domestik .  Diakses dari
http://www.hpli.org/reg/pm/Peraturan%20Menteri% 20Lingkungan%20Hidup/Baku%20Mutu%20Air%2
0 Limbah%20Domestik.pdf.
Kementerian  Lingkungan  Hidup  RI.  (2012). Status Lingkungan  Hidup  Indonesia  2012 .  Diakses  dari http://www.menlh.go.id/DATA/lampiran/SLHI_2012 _ realFINAL.pdf.
Metcalf  dan  Eddy.  (1991). WasteWater  Engineering:
3rd Edition . Singapura: Mc-Graw Hill.
Muti.  2011. “Warna-warni”  Air  Limbah  Domestik . http://www. airlimbah.com/2011/06/14/%E2%80%9Cwarna- warni%E2%80%9D-air-limbah-domestik/.
Octavianus,  Dody.  (2013).  Pengolahan  Limbah Domestik  dengan  menggunakan  Biokoagulan  Biji Moringa  oleifera  Lam.  dan  Saringan  Pasir  Cepat. Jurnal Reka  Lingkungan  Itenas,  1 (2).  Diakses  dari http://
ejurnal.itenas.ac.id/index.php/lingkungan/article/ download/343/393.
Pemerintah  Kelurahan  Simokerto.  (2013).  Monografi Kelurahan Simokerto. Surabaya: Penulis.
Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur.  (2013). Peraturan
Gubernur  Jawa  Timur  No.  72  Tahun  2013 tentang Baku  Mutu  Limbah  Cair  bagi  Industri  dan/atau Kegiatan Usaha Lainnya . Diakses dari http://blh.jatimprov.
go.id/index.php?option=com_docman&task=doc_ downldow&gid=540&Itemid=157.
Pitriani.  (2014).  Efektivitas  Penambahan  EM 4 pada Biofilter  Anaerob  -  Aerob  dalam  Pengolahan  Air Limbah RS UNHAS. Jurnal Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Diakses dari http://pasca.unhas.ac.id/ jurnal/files/d0cd3ed391379d03075e2827cd10f7ef. pdf.
Purwatiningrum,  Oktina.  (2016). Evaluasi  Pengolahan Air  Limbah  Rumah  Tangga  dan  Kaitannya  dengan Kesehatan  Masyarakat  di  Kelurahan  Simokerto, Kecamatan  Simokerto,  Kota  Surabaya (Skripsi)
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.
Romayanto,  M.E.W.  (2006).  Pengolahan  Limbah Domestik dengan Aerasi dan Penambahan Bakteri Pseudomonas putida . Jurnal Bioteknologi, 3 (2),
42 –49. doi:10.13057/biotek/c030202.
Roniadi,  A.  (2013).  Evaluasi  Pengolahan  Air  Limbah Rumah  Potong  Hewan  di  Kelurahan  Mabar  Hilir Kecamatan  Medan  Deli. Jurnal  Teknik  Sipil  USU , 2 (1).  Diakses  dari  http://jurnal.usu.ac.id/index.php/ jts/article/viewFile/1733/977.
Said,  N.I.  (2008). Pengolahan  Air  Limbah  Domestik  di DKI  Jakarta:  Tinjauan  Permasalahan,  Strategi  dan Teknologi Pengolahan . Diakses dari http://www.kelair.
bppt.go.id/Publikasi/BukuAirLimbahDomestikDKI/
BAB10SEMI%20KOMUNAL.pdf.
Sastrawijaya,  A.T.  (2009). Pencemaran  Lingkungan . Jakarta: Rineka Cipta.
Scortar,  L.M.  (2009). Household  Waste  Management around  the  Globe.  Managerial  Challenges  of  the Contemporary  Society. Proceedings:  249-256. Cluj-Napoca: Babes Bolyai University. Diakses dari
http://search.proquest.com/docview/1210673085?acc oun tid=31533.
Setyawan,  A.B.,  &  Hartini,  E.  (2012).  Evaluasi Pengolahan  Limbah  Cair  Rumah  Sakit  dengan Sistim  Bio  Natural  (Studi  Kasus  Di  RSUD  Kelet Jepara). Jurnal  Visikes, 11 (1),  70-79.  Diakses dari http://dinus.ac.id/wbsc/ assets/dokumen/majalah/70-79.pdf.
Sugito. (2008), April. Aplikasi Instalasi Pengolahan Air Limbah  Biofilter  untuk  Menurunkan  Kandungan Pencemar  BOD,  COD  dan  TSS  di  Rumah  Sakit Bunda Surabaya . Prosiding Seminar Nasional
Aplikasi Teknologi  Prasarana  Perkotaan  Program Diploma  Teknik  Sipil  FTSP –ITS.  Diakses  dari https://atpw.files. wordpress.com/2013/03/f1-
sugito.pdf
Wardhana, Wisnu. (2004). Dampak Pencemaran Lingkungan . Yogyakarta: ANDI. Wulandari. (2015). Studi Identifikasi Lokasi Pembangunan IPAL Komunal dan Evaluasi IPAL Komunal  yang  Ada  di  Kecamatan  Panakukkang Makassar. Jurnal Teknik  Sipil  Universitas Hasanuddin. Diakses dari http://repository.unhas.ac.id/bitstream/ handle/123456789/12763/Jurnal%20Wulan.pdf Sugiharto.  (1987). Dasar-Dasar  Pengolahan  Air Limbah , Cetakan Pertama. Jakarta: UI Press.