Vol. 12 No. 3, pISSN: 2303-0577 eISSN: 2830-7062              http://dx.doi.org/10.23960/jitet.v12i3.4735

## PERANCANGAN
SISTEM

## PROTEKSI
PETIR

## EKSTERNAL  DI  GEDUNG  B  FAKULTAS  SAINS  DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS JAMBI
Hendra Firnando 1* , Dasrinal Tessal 2 , Abdul Manab 3 1,2,3 Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Jambi; Jl. Jambi - Muara Bulian KM. 15, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi.
Received: 2 Juli 2024 Accepted: 31 Juli 2024 Published: 7 Agustus 2024
Keywords: Perancangan, Sistem proteksi petir eksternal, Grounding.
Corespondent Email: hendrafirnando.20@gmail.com
dasrinaltessal@unja.ac.id am@unja.ac.id
Abstrak. Gedung  B  Fakultas  Sains  dan  Teknologi  Universitas  Jambi merupakan  gedung  bertingkat  dengan  4  lantai  yang  belum  memiliki  sistem proteksi  petir  eksternal.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif kuantitatif dengan melakukan observasi dalam pengambilan data. Pengolahan data yang dilakukan berupa data konstruksi bangunan, jumlah hari guruh dan pengukuran grounding. Hasil dari analisis tingkat kebutuhan sistem proteksi petir  eksternal  menggunakan  pedoman    SNI  03-7015-2004  sebesar  0,74 berada  pada  tingkat  proteksi  IV.  Pada  perancangan  sistem  proteksi  petir eksternal  di  gedung  B  Fakuktas  Sains  dan  Teknologi  Universitas  Jambi menggunakan  metode  bola  bergulir,  menggunakan  terminasi  udara konvensional  dengan diameter ¾  Inch  (19,05 mm), Kabel  BC 16 mm 2 , dan Grounding  Rod  Bc  ½  Inch  (12  mm)  dengan  penggunaan  terminasi  udara sebanyak 9 buah dengan posisi 3 berbaris pada posisi tengah, samping kiri dan samping  kanan  pada  atap  gedung.  Perancangan  sistem  grounding  pada penelitian  ini  menggunakan  sistem  multiple  rod  dengan  jumlah  6  rod kedalaman 1 meter dengan nilai tahanan pentanahan 4,69 Ω yang berada pada belakang  kanan  gedung.  Total  biaya  yang  akan  digunakan  sebesar  Rp. 73.379.424,-.
Abstract. Building B, Faculty of Science and Technology, Jambi University is a multi-storey building with 4 floors that does not have an external lightning protection  system.  This  research  uses  a  quantitative  descriptive  method  by making observations in collecting data. The data processing carried out is in the  form  of  building  construction  data,  number  of  days  of  thunder  and grounding measurements. The results of the analysis of the level of need for an  external  lightning  protection  system  using  SNI  03-7015-2004  guidelines were 0.74 at protection level IV. In designing the external lightning protection system  in  building  B,  Faculty  of  Science  and  Technology,  Jambi  University using  the  rolling  ball  method,  using  conventional  air  terminations  with  a diameter of ¾ inch (19.05 mm), 16 mm2 BC cable, and ½ inch (12 mm) BC grounding rod. with the use of 9 air terminations with 3 positions lined up in the middle, left side and right side positions on the roof of the building. The grounding system design in  this research uses a multiple rod system with a total  of  6  rods  1  meter  deep  with  a  grounding  resistance  value  of  4.69  Ω located at the right rear of the building. The total cost that will be used is IDR. 73,379,424,-.
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062

## 1. PENDAHULUAN
Di Indonesia, pembangunan gedung-gedung tinggi  semakin  meningkat  sebagai  respon terhadap  berkurangnya  ketersediaan  lahan untuk  pembangunan  [1].  Namun  demikian, semakin  banyaknya  gedung  bertingkat  telah menimbulkan  kekhawatiran  yang  semakin besar  terhadap  keselamatan  bangunan  karena semakin  rentannya  akan  gangguan,  baik gangguan  internal  maupun  eksternal  seperti gangguan  alam.  Contoh  gangguan  alam  yang umum  terjadi  ialah  sambaran  petir  [2].  Hal tersebut  bisa  terjadi  dikarenakan  letak  negara Indonesia berada digaris khatulistiwa memiliki iklim  tropis  yang  mengakibatkan  jumlah  hari guuh relatif tinggi setiap tahunnya [3]. Menurut A.  Karta  [4]  Indonesia  memiliki  jumlah  hari guruh yang tinggi dibandingkan dengan negara- negara lain dengan mencapai 100  – 200 setiap tahunnya.
Petir  merupakan  fenomena  alam  yang ditandai  dengan  kilatan  cahaya  disertai  suara yang  menggelegar.  Hal  ini  terjadi  karena adanya  perbedaan  potensial  antara  dua  media, misalnya  antara  awan  dan  bumi,  atau  antara awan itu sendiri [5]. Sambaran petir mempunyai kemampuan untuk merusak struktur bangunan yang terbuat dari kayu, besi, serta baja, karena bahan-bahan tersebut mampu menghantarkan arus listrik yang dihasilkan oleh petir sehingga arus listrik ini dapat menimbulkan  panas  di  dalam  material  serta menimbulkan  bahaya  kebakaran,  ledakan  atau kerusakan  [6].  Menurut  I.  Budi  Sulistiawati, dkk  [7]  arus  listrik  yang  dihasilkan  sambaran petir  langsung  dapat  diamankan  dengan mengarahkan  arus  petir  ke  tanah  serta  dengan cepat menghilangkan arus tersebut.  Sambaran petir langsung dapat mengakibatkan kerusakan pada  bangunan,  peralatan,  hingga  korban  jiwa dapat menimbulkan kerugian [8].
Gedung bertingkat rentan terhadap sambaran  petir  karena  merupakan  bangunan tertinggi, sehingga kemungkinan besar menjadi sasaran  petir  untuk  menyalurkan  arusnya  ke bumi  agar  dapat  dinetralisir[9].  Efek  dari gangguan  akibat  sambaran  petir  cenderung meningkat  seiring  dengan  ketinggian  dari bangunan  tersebut  [10]. Sistem  Proteksi  Petir (SPP)  yang  merupakan  salah  satu  komponen sistem  mekanikal,  elektrikal,  serta  plumbing (MEP)  harus  memenuhi  standar  nasional Indonesia (SNI) yang relevan, khususnya dalam
hal  keamanan  operasional  [11].  Penerapan sistem  proteksi  petir  berdasarkan  standar  yang ditetapkan  akan  sangat  mengurangi  risiko kerusakan  struktur  akibat  sambaran  petir  pada struktur yang diproteksinya [12].
Universitas  Jambi  adalah  universitas  yang telah  mengalami  perkembangan  signifikan sejak didirikan pada tahun 1960 hingga saat ini. Universitas  Jambi  telah  menambah  jumlah fakultas dan program studi baru. Fakultas Sains dan  Teknologi  (FST)  memiliki  14  program studi. FST mempunyai gedung sendiri sebagai tempat  untuk  ruang  kuliah  serta  ruang  dosen [13].  Gedung  B  Fakultas  Sains  dan  Teknologi Universitas Jambi merupakan gedung bertingkat yang belum memiliki sistem proteksi petir  eksternal.  Oleh  sebab  itu  penelitian  ini bertujuan  untuk  merancang  sistem  proteksi petir eksternal di gedung tersebut.

## 2. PUSTAKA

## 2. 1. Perancangan Sistem Proteksi Petir Eksternal
Perancangan  adalah  proses  perencanaan seluruh aspek sebelum memulai suatu kegiatan atau  sistem  untuk  mencapai  hasil  yang diinginkan [14] . Sedangkan perencanaan adalah proses  memikirkan  dan  mengatur  serangkaian kegiatan  yang  akan  dilakukan  di  masa  depan. Dalam proses ini, penting untuk mempertimbangkan langkah-langkah yang harus  diambil  guna  mencapai  tujuan  tertentu [15].
Sistem proteksi petir terdiri dari serangkaian komponen  yang  saling  berhubungan  yang dirancang  untuk  melindungi  terhadap  bahaya yang ditimbulkan oleh sambaran petir langsung dan  tidak  langsung..  Sistem  proteksi  petir  ada dua kategori : eksternal, yang melindungi benda dari  sambaran  petir  langsung,  serta  internal, yang  melindungi  benda  dari  dampak  tidak langsung [12].
Instalasi  sistem  proteksi  petir  eksternal adalah beberapa komponen di luar struktur yang berfungsi  untuk  menangkap  arus  petir  dan menghantarkannya  ke  sistem  pentanahan. Terminasi  udara  berfungsi  sebagai  ujung tombak  penangkap  muatan  arus  petir  ditempat tertinggi. Perancangan terminasi udara memiliki  beberapa  metode  dan  teori  untuk menentukan  penempatan  terminasi  udara  dan mengetahui  daerah  proteksi  [10]  diantaranya
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062

## Hendra  dkk
salah  satunya  yaitu,    metode  bola  bergulir ( rolling  sphare  method )  ialah  metode  yang dimaksudkan guna mengamankan benda-benda dengan konfigurasi struktur yang rumit. Metode ini  melibatkan  perlakuan  terhadap  benda sebagai  bola  bulat  dengan  radius  tertentu  (R) yang  bergerak  ke  berbagai  arah  hingga bersentuhan  dengan  permukaan  benda,  yang berfungsi sebagai konduktor. Seluruh titik yang bersentuhan  dengan  bola  yang  menggelinding dianggap  rentan  terhadap  sambaran  petir, sehingga  perlu  dilindungi  dengan  terminasi udara [4].
Gambar 1. Metode Bola Bergulir Penempatan  sistem  terminasi  udara  harus mematuhi  spesifikasi  yang  ditunjukkan  pada tabel 1.
Tabel  1.  Penempatan  terminasi  udara  sesuai dengan tingkat proteksi [12].
Tingkat Proteksi h (m)) 20 30 45 60 Lebar mata jala (m) R (m)) 𝑎 ° 𝑎 ° 𝑎 ° 𝑎 ° I 20 25 - - - 5 II 30 35 25 - - 10 III 45 45 35 25 - 10
IV 60 55 45 35 25 20
Dalam  melakukan  perencanaan  sistem proteksi  petir  berdasarkan  pedoman  dapat digunakan  beberapa  parameter  yang  harus  di tentukan, antara lain [12]:

## 2.3.1. Kerapatan Sambaran Petir
𝑁 𝑔 = 0,04 . 𝑇 𝑑 1,25 (1) Dimana : 𝑁 𝑔 =      Kerapatan  sambaran  petir  (/Km 2 per tahun).
𝑇 𝑑 = Jumlah hari guruh yang didapat dari Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika.
2.3.2. Area Cakupan Ekivalen Dari Bangunan 𝐴𝑒 = 𝑎𝑏 + 6ℎ(𝑎 + 𝑏) + 9𝜋ℎ 2 (2)
Dimana :
𝐴𝑒 =  Area  cakupan  ekivalen  dari  bangunan (m 2 ). a     = Panjang bangunan (m). b     = Lebar bangunan (m).
h     = Tinggi bangunan (m).
Jika  area  ekivalen  bangunan  dan  ada bangunan  didekatnya  maka  akan  tumpeng tindih satu sama lain maka area ekivalen (𝐴𝑒) dikurangi dengan persamaan :
𝑋 𝑠 = 𝑑+3(ℎ 𝑠 −ℎ) 2 (3)
Dimana : 𝑋 𝑠 = Pengaruh jarak sekitar (m 2 ). d  = Jarak antar bangunan (m). h s = Tinggi bangunan didekatnya (m). h  = Tinggi bangunan (m).
2.3.3. Frekuensi  Sambaran Petir  Langsung
Pada Bangunan
𝑁 𝑑 = 𝑁 𝑔 .  𝐴 𝑒 .  10 −6 (4)
Dimana : 𝑁 𝑑 =  Frekuensi  sambaran  petir  langsung  (per tahun).
𝑁 𝑔 =  Kerapatan  sambaran  petir  (/Km 2 per tahun).
𝐴 𝑒 =  Area  cakupan  ekivalen  dari  bangunan (m 2 ).

## 2.3.4. Efisiensi Sistem Proteksi Petir
Didalam  perencanaan  proteksi  petir  pada bangunan dapat ditentukan perlu atau tidaknya sistem  proteksi  petir  tersebut  dapat  dicari dengan  memperhitungkan  Nd  dengan  Nc dilakukan sebagai berikut :
• Jika  N d ≤  N c tidak  perlu  sistem  proteksi petir.
• Jika  N d >  N c diperlukan  sistem  proteksi petir.
Jika sudah dilakukan analisa dan perhitungan  dengan  hasil  diperlukan  sistem proteksi  petir,  maka  dapat  dihitung  efisiensi yang dibutuhkan sesuai dengan tingkat proteksi dengan persamaan :
𝐸 = 1 − 𝑁 𝑐 𝑁 𝑑 (5)
Dimana :
E      =    Efisiensi sistem proteksi petir. 𝑁 𝑐 = Frekuensi sambaran petir yang diperbolehkan (Standar Nasioanl = 10 -1 ). 𝑁 𝑑 =   Frekuensi sambaran petir langsung (per tahun).
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
Hendra  dkk

## 2.3.5. Menentukan Tingkat Proteksi
Tingkat    proteksi    petir  suatu    bangunan gedung    dibagi    kedalam    beberapa  tingkatan yang didasari efisiensi. Tingkatan proteksi petir sehubungan dengan efisiensi dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel 2. Tingkatan Proteksi Petir Sehubungan Dengan Efisiensi
Tingkat Proteksi Efisiensi Sistem Proteksi Petir I 0,98 II 0,95 III 0,90 IV 0,80

## 2.3.6. Menentukan  Bahan  Sistem  Proteksi Petir
Bahan  yang  digunakan  untuk  sistem proteksi  petir  eksternal  dipilih  berdasarkan tingkat korosi yang mempengaruhi logam [12]. Tabel 3. Dimensi minimum untuk bahan SPP
Tingkat Proteksi Bahan Terminasi Udara (mm 2 ) Konduktor Penyalur (mm 2 ) Pembumi an (mm 2 )
I Sampai IV
Cu 35 16 50 Al 70 25 - Fe 50 50 80 2. 2. Sistem Pentanhan (Grounding) Sistem pentanahan adalah jaringan konduktor yang menghubungkan sistem, selubung  peralatan,  dan  instalasi  ke  bumi  atau ground. Bangunan memerlukan nilai resistansi pentanahan  yang  rendah  untuk  menghindari risiko  yang  terkait  dengan  sambaran  petir dibutuhkan nilai tahanan pentanahan <5 Ω [16]. Sistem  grounding  biasanya  menerapkan  dua jenis sistem, yakni sistem grid (horizontal) serta sistem rod (vertikal) [17].
Grounding  rod  ialah  sistem  pembumian yang  menggunakan  elektroda  berupa  batang pipa besi atau besi baja yang dilapisi tembaga. Elektroda  ini  dipancangkan  secara  tegak  lurus ke  dalam  tanah.  Dalam  sistem  ini,  untuk mengurangi  nilai  tahanan  dari grounding tersebut,  jumlah  batang  penghantar  dapat ditingkatkan.  Apabila  terjadi  arus  gangguan pada tanah, maka arus tersebut akan meningkatkan  gradien  tegangan  permukaan tanah.  Pada  sistem  rod  ini  memiliki  beberapa sistem untuk memperkecil nilai tahanan dengan
menggunakan  sistem  single  rod  dan  multiple rod [18].
(A) (B)
Untuk  satu  batang  (single  rod)  yang menembus satu lapisan tanah, besarnya tahanan pentanahan dapat ditentukan dengan persamaan dibawah ini [19].
𝑅 = 𝜌 2𝜋𝐿 (𝑙𝑛 4𝐿 𝑎 − 1) (6)
Dimana :
𝑅 = Tahanan pentananahan (ohm). 𝜌 = Tahanan jenis tanah (ohm-m). a   = Diameter penampang elektroda (m). L   = Panjang elektroda tertanam (m).
Terkadang penggunaan hanya satu elektroda  batang  tidak  mencapai  nilai  tahanan pentanahan  yang  diinginkan.  Oleh  karena  itu, dalam pemasangan seringkali digunakan beberapa  elektroda  batang  yang  dihubungkan satu  sama  lain  yang  di  sebut  metode  multiple rod. Untuk mengetahui nilai tahanan pentanahan menggunakan metode multiple rod dengan persamaan dibawah ini [20].
1 𝑅 = 1 𝑅1 + 1 𝑅2 + 1 𝑅𝑛 (7) Dimana :
𝑅 =  Total tahanan pembumian  (ohm).
𝑅1 =  Tahanan  pembumian  untuk  elektroda pasak ke-1 (ohm).
𝑅2 =  Tahanan  pembumian  untuk  elektroda pasak ke-2 (ohm).
𝑅𝑛 =  Tahanan  pembumian  untuk  elektroda pasak ke-n (ohm).

## 3. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  dalam penelitian  ini  yaitu  menggunakan  metode penelitian deskriptif kuantitatif. Pada penelitian ini  melakukan  observasi  untuk  melakukan pengambilan data. Metode deskriptif merupakan  metode  yang  bertujuan  untuk menggambarkan  objek  atau  subjek  penelitian
Gambar 2. (A) Sistem Single Rod, (B) Sistem Multiple Rod.
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
sesuai dengan kondisinya, dengan tujuan untuk menguraikan  fakta-fakta  dan  karakteristik  dari objek  yang  sedang  disimpan  secara terstruktur dan sistematis merujuk pada pedoman SNI 03- 7015-2004.    Adapun  diagram  alir  penelitian digunakan sebagai acuan dari tahapan – tahapan penelitian dapat dilihat pada gambar berikut.
Tidak Iya

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4. 1. Data Hari Guruh Provinsi Jambi
Data jumlah hari guruh provinsi Jambi yang didapatkan dari badan meteorologi, klimatologi dan  geofisika  (BMKG)  dalam  rentang  periode tahun 2023-2024 Tabel 4. Jumlah Hari Guruh Provinsi Jambi
No Bulan Jumlah Hari Guruh 1. Maret 2023 10 2. April 2023 16 3. Mei 2023 16 4. Juni 2023 7 5. Juli 2023 4 6. Agustus 2023 4 7. September 2023 3 8. Oktober 2023 17 9. November 2023 12 10. Desember 2023 16 11. Januari 2024 6 12. Februari 2024 9 Total 110

## 4. 2. Data Konstruksi Bangunan
Data  konstruksi  dari  bangunan  Gedung  B Fakultas  Sains  dan  Teknologi  Universitas Jambi berupa tinggi, panjang dan lebar. Tabel 5. Data Konstruksi Bangunan No Konstruksi Bangunan Spesifikasi 1. Tinggi Bangunan (Meter) 23,4 2. Panjang Bangunan (Meter) 52,4 3. Lebar Bangunan (Meter) 23
4. 3. Data Hasil Pengukuran Grounding Pengukuran  niai  grounding  dilakukan dengan  menggunakan  alat  ukur  Earth  Tester. Pada pengukuruan nilai grounding ini dilakukan dengan menerapkan metode tiga titik.
Studi Literatur Studi Lapangan Pengumpulan Data Pengolahan Data
Apakah
Nd > Nc Perancangan dan Desain Perhitungan RAB Selesai Mulai
Gambar 3. Diagram Alir Penelitian
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062

## Hendra  dkk
Gambar 4. Lokasi Pengukuran Grounding
Tabel 6. Hasil Pengukuran Nilai Grounding No Lokasi Pengukuran Resistansi (Ω) 1. D 29,3 2. D1 33,7 3. D2 37,9 Rata-Rata 33,6

## 4. 4. Penentuan Tingkat Proteksi Petir
Untuk  menentukan  tingat  proteksi  petir sesuai  dengan  pedoman  SNI  03-7015-2004 dengan menggunakan parameter dibawah ini.
• Menentukan kerapatan sambaran petir
𝑁 𝑔 = 0,04 . 𝑇 𝑑 1,25
𝑁 𝑔 = 0,04 . 110 1,25
𝑁 𝑔 = 0,04 . 356,23
𝑁 𝑔 = 14,249 /Km 2 per tahun
• Menentukan  area  cakupan  ekivalen  dari bangunan
𝐴𝑒 = 𝑎𝑏 + 6ℎ(𝑎 + 𝑏) + 9𝜋ℎ 2
𝐴𝑒 = (52,4 .  23) + (6. 23,4 (52,4 + 23)) + (9 . 3,14 . 23,4 2 ) 𝐴𝑒 = 27265,41 m 2
• Menentukan  frekuensi  sambaran  petir langsung pada bangunan
𝑁 𝑑 = 𝑁 𝑔 .  𝐴 𝑒 .  10 −6
𝑁 𝑑 = 14,249 . 27265,41  .  10 −6 𝑁 𝑑 = 0,388505 /Tahun
• Menentukan  dibutuhkan  atau  tidaknya sistem proteksi petir
Nd = 0,388505 /Tahun
Nc = 0,1 /Tahun (Standar Nasional 10-1 ) Pada  data  diatas  bahwa  N d >  N c ,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  Gedung  B  Fakultas  Sains
dan  Teknologi  Universitas  Jambi  diperlukan sistem proteksi petir.
• Menentukan efesiensi sistem proteksi petir
𝐸 = 1 − 𝑁 𝑐 𝑁 𝑑 𝐸 = 1 − 0,1 0,388505 𝐸 = 0,74 • Menentukan tingkat didapatkan hasil Efisiensi  sistem  proteksi  petir  ( 𝐸 )  sebesar 0,74  yang  berada  dibawah  range  <  0,80, berdasarkan  ketentuan  tingkat  proteksi  petir pada  tabel  2,  maka  tingkat  proteksi  adalah tingkat IV.

## 4. 5. Penentuan  sistem  grounding  sesuai standar
Pada  saat  melakukan  pengambilan  data sistem  groundin g menggunakan  satu  elektroda batang tunggal (single rod) dengan diameter ( α ) =  12  mm  (0,012  m),  Kedalaman  (L)  =  0,8  m, dan  bedasarkan  tabel  5  didapatkan  nilai resitansi (R) rata-rata terendah sebesar 33,6 Ω, masih  jauh  melebihi  dari  standar  yang diperbolehkan  yaitu  sebesar ≤ 5  Ω,  sehingga dilakukan analisa dengan mencari nilai tahanan jensi tanah ( 𝜌 ).
𝑅 = 𝜌 2𝜋𝐿 (𝑙𝑛 4𝐿 𝑎 − 1) 33,6 = 𝜌 2 . 3,14 . 0,8 (𝑙𝑛 4 . 0,8 0,012 − 1)
33,6 = 𝜌 5,02 (𝑙𝑛 3,2 0,012 − 1) 33,6 = 𝜌 5,02 . 4,58
𝜌 = 168,67 4,58 𝜌 = 36,82 Ωm
Dari  perhitungan  diatas,  diperoleh  nilai tahanan jenis tanah (𝜌) yang terdapat pada titik pengukuran  terendah  (D)  sebesar  36,82  Ωm. Sehingga  untuk  menentukan  nilai  resistansi grounding  sebesar ≤ 5  dengan  kedalaman elektroda batang ( single rod) 8 meter.
𝑅 = 𝜌 2𝜋𝐿 (𝑙𝑛 4𝐿 𝑎 − 1) 𝑅 = 36,82 2 . 3,14 . 8 (𝑙𝑛 4 . 8 0,012 − 1)
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
𝑅 = 36,82 50,24 (𝑙𝑛 32 0,012 − 1)
𝑅 =  0,73 . 6,8 𝑅 =  4,9 Ω
Jika  digunakan  sistem  dengan  memparalel elektroda  (multiple  rod)  dengan  memparalel  6 batang  elektroda  dengan  kedalaman  1  meter dengan  nilai  grounding  28,18 Ω .  Sehingga didapatkan  nilai  grounding  sebesar  4,69 Ω dengan  analisa  perhitungan  dibawah ini.
1 𝑅 = 1 𝑅1 + 1 𝑅2 + 1 𝑅3 + 1 𝑅4 + 1 𝑅5 + 1 𝑅6 1 𝑅 = 1 28,18 + 1 28,18 + 1 28,18 + 1 28,18 + 1 28,18 + 1 28,18 1
𝑅 = 6 28,18 𝑅 = 4,69 Ω
4. 6. Perancangan  sistem  proteksi  petir
eksternal
Perancangan  ini  meliputi  terminasi  udara,
down  conductor  dan  sistem  pentanahan (grounding).  Berdasarkan  perhitungan  tingkat proteksi  petir  berada  pada  level  IV  sehingga berdarsarkan  tabel  1  dengan  perancangan terminasi  udara  menggunakan  metode  bola bergulir dengan jari-jari(R) sebesar 60 meter.
Gambar 5. Rancangan Terminasi Udara Tampak Depan
Gambar 6. Rancangan Terminasi Udara Tampak Samping Bagian Tengah
Gambar 7. Rancangan Terminasi Udara
Tampak Samping Bagian Parsial
Gambar 8. Desain Tampak Samping Bagian Parsial
Gambar 9. Desain Tampak Atas Bagian Atap

## 4. 7. Perhitungan rancangan anggaran biaya (RAB)
Berikut rencana anggaran biaya (RAB) dari kebutuhan  biaya  perancangan  sistem  peroteksi petir eksternal di gedung B Fakultas Sains dan Teknologi  Universitas  Jambi  yang  terdiri  dari
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
biaya tahapan perencanaan, kebutuhan material serta tahapan pelaksanaan.
Tabel 7. Total Rancangan Anggran Biaya (RAB) No Uraian Biaya Total Biaya 1. Tahapan Perencanaan Rp. 26.105.000 2. Kebutuhan Material Rp. 10.273.924 3. Tahapan Pelaksanaan Rp. 37.018.500 Total RAB  Rp. 73.397.424

## 5. KESIMPULAN
Tingkat  kebutuhan  sistem  proteksi  petir eksternal  di  Gedung  B  Fakultas  Sains  dan Teknologi  Universitas  Jambi  sebesar  0,74 berada  pada  tingkat  proteksi  IV.  Perancangan menggunakan  metode  bola  bergulir  dan spesifikasi  komponen  yang  digunakan  berupa terminasi udara konvensional  diameter ¾ Inch (19,05 mm), Kabel BC 16 mm 2 , dan Grounding Rod  Bc  ½  Inch  (12  mm)  serta  penggunaan terminasi udara sebanyak 9 buah dengan posisi 3 berbaris pada posisi tengah,  samping kiri  dan samping    kanan  pada  atap  gedung  dan  untuk grounding  berada  pada  sisi  belakang  kanan gedung dengan sistem multiple rod berjumlah 6 rod kedalaman 1 meter.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada pihak-pihak  terkait  yang  telah  memberi dukungan terhadap penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[ 1]  V. Ecclesia, S. Marthin, D. J. Sumajouw, and S.  O.  Dapas,  “Perencanaan  Bangunan Bertingkat Banyak Menggunakan Sistem Flat Slab Dengan Drop Panel,” Jurnal Sipil Statik , vol. 7, no. 12, pp. 1703–1710, 2019.
[2] B.  Saragih,  J.  M.  Siburian,  and  J.  L.  Purba, “Sistem  Penangkal  Petir  Pada  Gedung Kemang  Gallery  Medan,” Jurnal  Teknologi Energi Uda, vol. 9, no. 7, pp. 44-61, 2020.
[3]  N. Yuniarti, “Evaluasi Sistem Penangkal Petir Eksternal  Di  Gedung  Rektorat  Universitas Negeri  Yogyakarta,” Jurnal  Edukasi  Elektro , vol. 1, no. 2, 2017,
[Online].Available:http://journal.uny.ac.id/ind ex.php/jee/
[4]  A. Karta, “Analisis Kebutuhan Sistem Proteksi Sambaran  Petir  Pada  Gedung  Bertingkat,”
Jurnal Teknik Elektro , vol.  9, no. 3, pp. 773- 780, 2020 .
[5] T.  Gunawan,  K.  N.  Suarbawa,  L.  N.  L. Pandiangan,  “Analisis  Tingkat  Kerawanan Bahaya  Sambaran  Petir  Dengan  Metode Simple Additive Weighting Di Provinsi Bali,” Buletin Fisika , vol. 15, no. 2, pp. 22-29, 2014.
[6] S.  Wahyuni  Dali,  C.  Wiharya,  and  A.  Alimil Asror, “Perencanaan Instalasi Penangkal Petir Pada Bangunan Industri Furniture,” ELPOSYS:  Jurnal  Sistem  Kelistrikan ,  vol.  9, no. 2. pp, 92-97, 2022.
[7] I.  Budi  Sulistiawati,  M.  Zaid  Sahlan  Shaufi, and  I.  Made  Wartana,  “Penggunaan  Metode Rolling  Sphere  untuk  Pengamanan  Jaringan 150 kV dari Sambaran Petir Langsung,” Jurnal JEETech , vol. 4, no. 1, pp. 20–29, Feb. 2023, doi: 10.32492/jeetech.v4i1.4104.
[8]  D. Tessal, P. Emeraldi, and A. Hazmi, “Sistem Deteksi  Petir  Multistation  Dengan  Metode Time  Of  Arrival,” Jurnal  Nasional  Teknik Elektro (JNTE) , vol. 4, no. 1, pp. 13-21, 2015.
[9] Z.  Lubis,  S.  Aryza,  and  S.  Annisa,  “Metode Terbaru Perancangan Proteksi Petir Eksternal Pada  Pembangkit  Listrik,” Journal  of Electrical Technology , vol. 4, no. 1, pp. 26-34, 2019.
[10]  Z.  Z.  Mulyadi,  I.  Usrah,  and  A.  Andang, “Perencanaan Sistem Proteksi Penangkal Petir Di Stadion Sakti Lodaya Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya,” Journal  Of  Energy And Electrical Engineering (JEEE) , vol. 4, no. 2, 95-103, 2023.
[11]  H.  Aprillia,  “Metode  Bola  Bergulir  Untuk Analisis  Perancangan  Sistem  Proteksi  Petir Gedung Perkuliahan Institut Teknologi Kalimantan,” SPECTA Journal of Technology , vol. 6, no. 2, pp. 179-189, 2022.
[12] SNI 03-7015-2004, Sistem Proteksi Petir Pada Bangunan Gedung. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional, 2004 .
[13]  I.  Kusuma  Dewi,  I.  Lucya  Resta,  S.  Sucitra Amin, S. Situmorang, and A. Fitri Ramadhani,“Analisis Kerentanan Tanah Fakultas  Sains  Dan  Teknologi  Universitas Jambi Dengan Menggunakan Data
Mikrotremor,” JoP , vol. 9, no. 1, pp. 109–115, 2023.
[14]  M.  Alfiyana,  “Perancangan  Website  Untuk Media  Pembelajaran  Bahasa  Jepang  Dengan Tema  Penggunaan  Kata  Keterangan  Tingkat Dan  Kuantitas,” Jurnal  Informatika  dan Teknik  Elektro  Terapan ,  vol.  12,  no.  2,  Apr. 2024, doi: 10.23960/jitet.v12i2.4100.
[15]  A.  Manab,  I.  T.  H,  A.  Rabiula,  and  H. Matalata,  “Perencanaan  Pembangkit  Listrik
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
Tenaga  Surya  Sistem  Off-Grid  di  Desa Bungku  Kecamatan  Bajubang  Kabupaten Batanghari  Jambi,” Journal  of  Electrical Power Control and Automation (JEPCA) , vol.
5, no. 2, p. 61, Dec. 2022, doi: 10.33087/jepca.v5i2.78.
[16]  E.  Yuniarti,  A.  Majid,  and  Faisal,  “Studi Perlakuan Terhadap Tanah Untuk Menentukan
Nilai Resistansi Dan Tahanan Jenis Pentanahan ,” Jurnal Surya Energy , vol. 3, no. 2, pp. 269-275, 2019.
[17]  R.  Diamanis,  H.  Tumaliang,  and  F.  Lisi, “Analisa  Jarak  Paralel  Antara  Konduktor Sistem Grounding Grid PLTP Lahendong Unit
5  Dan  6,” Jurnal  Teknik  Elektro  dan Komputer , vol. 7, no. 3, pp. 239-259, 2018.
[18]  K. rudi A. Setyawan, I. G. N. Janardana, and N. P. S. Utama, “Analisis Sistem Pembumian untuk  Mengamankan  Instalasi  Listrik  di Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik
Universitas Udayana Jimbaran Bali,” Majalah
Ilmiah  Teknologi  Elektro ,  vol.  17,  no.  2,  p. 191, May 2018, doi:
10.24843/mite.2018.v17i02.p05.
[19]  R.  Mubarok,  R.  N.  Prasetyono,  and  Z. Alfarikhi,  “Analisis  Sistem  Grounding Menggunakan  Elektroda  Ground  Rod  Jenis Tembaga Pada Gedung A dan D di Universitas Peradaban,” Journal  of  Telecommunication, Electronics, and Control Engineering (JTECE) , vol. 4, no. 2, pp. 100–107, Jul. 2022, doi: 10.20895/jtece.v4i2.708.
[20]  A. B. Pulungan, H. Hambali, T. Taali, and H. Habibullah,  “Perancangan  Sistem  Grounding Pada  Gedung  Fakultas  Ilmu  Keolahragaan Universitas  Negeri  Padang,” JTEIN:  Jurnal
Teknik  Elektro  Indonesia ,  vol.  3,  no.  1,  pp. 111–119, Jan. 2022, doi:
10.24036/jtein.v3i1.213.