## PERANCANGAN SISTEM AUTOMATIC TRANSFER SWITCH (ATS)

## SEBAGAI KOMPONEN PELENGKAP SISTEM HYBRID
PLN - SEL SURYA.

## ABDUL MAJID, Ir., MT
Dosen Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Palembang

## ABSTRAK
Aspek  perkembangan  jumlah  penduduk  dan  pekembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  serta  aspek  pertumbuhan  ekonomi    sangat  berpengaruh  terhadap  meningkatnya kebutuhan  energi  baik  energi  primer  maupun  energi  skunder  seperti  energi  minyak  bumi  atau listrik.  Energi  listrik  yang  merupakan  energi  skunder  yang  dikonversi  dari  energi  primer misalnya  gas  alam,  batu  bara  dan  lain-lain,  seolah  tidak  terlepaskan  dari  kebutuhan  hidup manusia.  Meningkatnya  kebutuhan  energi  mengurangi  jumlah  energi  primer  yang  umumnya tidak  dapat  diperbaharui.  Energi  baru  terbarukan  merupakan  energi  alternatif  sebagai  solusi penanggulangan menipisnya cadangan energi primer, salah satunya energi matahari. Penelitian dengan  judul  “Perancangan  sistem Automatic  Transfer  Switch (ATS)  sebagai  komponen pelengkap  sistem Hybrid PLN  -  Sel  Surya”, tentang    yang  merupakan  komponen  pelengkap dalam pemanfaatan energi surya ini bertujuan: . Merancang dan menganalisis Unjuk kerja ATS yang  dibuat  terhadap  kaitannya  dengan  kapasitas  beban  serta    mengoptimalisasi  pemanfaatan sumber energi surya sebagai energi alternatif.
Kata kunci: ATS, Hybrid PLN, Sel Surya

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang
Aspek  perkembangan  jumlah  penduduk  dan  pekembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  serta  aspek  pertumbuhan  ekonomi    sangat  berpengaruh  terhadap  meningkatnya kebutuhan  energi  baik  energi  primer  maupun  energi  skunder  seperti  energi  minyak  bumi  atau listrik.  Energi  listrik  yang  merupakan  energi  skunder  (Pasal  1.  Ayat  2,  UU  No.15  Thn.1985) dari hasil olahan beberapa energi primer misalnya gas alam, batu bara dan lain-lain, seolah tidak terlepaskan dari kebutuhan hidup manusia. Dominasi penyedian listrik dinegara ini dipasok oleh PT.  PLN  (Persero)  sebagai  satu-satunya  perusahaan  penyedia  listrik  bagi  masyarakat  umum yang ditunjuk pemerintah,( UU No.15,Th 1985 Pasal 1: ayat 5 ). Sebagai mana diuraikan diatas secara  langsung  tuntutan  produksi  energi  listrik  ke  PLN  juga  semakin  tinggi.  Tentu  hal  ini berdampak pada kuantitas  sumber daya alam dibidang energi yang kita miliki karena konsumsi energi primer sebagai bahan bakar yang besar oleh PLN cukup besar.
Upaya untuk memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat guna menekan konsumsi bentuk  energi  berbasis  fosil  memacu  dikembangkannya  berbagai energi  alternatif  di  antaranya seperti biomassa, panas bumi, energi air, energi angin dan energi surya.
Terkait  dengan  energi  surya  ada  beberapa  gagasan  pada  rumah  tangga  menggunakan energi  listrik  alternatif  dengan  panel  surya  yang  sepenuhnya  dari  sistem  panel  surya  sebagai sumber energi listrik. Namun sistem ini juga terdapat permasalahan, karena matahari memiliki waktu penyinaran yang terbatas dan rata–rata penyinaran yang efektif hanya 8 jam, antara jam 8.00  -  jam  14.00.  Dan  apabila  masuk  musim  hujan  intensitas  cahaya  matahari  akan  menurun secara  drastis  yang  menyebabkan  panel  surya  gagal  melakukan  pengisian  daya  pada  beterai. Jadi  sistem  ini  dianggap  tidak  memiliki  kontinuitas.  Penggunaan  cara  Hybrid  atau
penggabungan  antara  sel  surya  sebagai  pembangkit  utama  dan  sumber  listrik  PLN  sebagai sumber  cadangan,  merupakan  solusi  yang  tepat,  namun  hal  ini  akan  mengalami  kendala  jika tidak kita lakukan secara otomatis. Rangkain Automatic Transfer Switch atau ATS merupakan solusi  agar  sistem  bekerja  secara  optimal.  Rangkaian  ATS  akan  mengerjakan  pemindahan sumber energi dari sistem batere penyimpanan  energi surya  ke PLN sebagai sumber cadangan secara  automatis  apabila  batere  sudah  terdeteksi  kosong  oleh  rangkai  ATS,  dengan  demikian sistem kelistrikan akan tetap kontinyu melayani.
Penelitian  ini  dilakukan  dalam  usaha  mendapatkan  sistem  pemindahan  secara  automatis sistem  hybrid  Sel  Surya-PLN  saat  batere  penyimpan  berada  pada  batas  bawah  pengosongan batere  melalu rangkaian ATS.

## 1.2. Tujuan Penelitian
Penelitian yang dilakukan dengan tujuan :
1. Merancang  dan  menganalisis  Unjuk  kerja  ATS  yang  dibuat  terhadap  kaitannya  dengan kapasitas beban.
2. Mengoptimalisasi pemanfaatan sumber energi surya sebagai energi alternatif

## 1.3.  Batasan Masalah
Guna mendapatkan hasil penelitian yang akurat maka peneliti membatasi masalah hanya pada:
1. Perakitan rangkaian ATS dengan rangkaian elektronika sederhana.
2. Penggunaan tegangan batere 12Vol sebagai indikator penuh dengan tegangan refernsi 10 Volt sebagai indikator batere

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Panel Surya
Panel  surya  merupakan  alat  konversi  energi  yang  dapat  merubah  intensitas  cahaya matahari  menjadi  elektron  yang  bergerak  atau  yang  disebut  dengan  arus  listrik.  Panel  surya, terdiri  dari  silikon,  silikon  mengubah  intensitas  sinar  matahari  menjadi  energi  listrik,  saat intensitas cahaya berkurang (berawan, hujan, mendung) energi listrik yang dihasilkan juga akan berkurang.  Dengan  menambah  s  panel  surya  (memperluas)  berarti  menambah  konversi  tenaga surya. (Zawahar & Sudrajad, 2014)
Teknologi  sel  surya  mampu  menghasilkan  daya  maksimal  sebesar  1000 watt/m 2 pada kondisi  cuaca  cerah  disiang  hari,  hal  ini  dikarenakan  pada  saat  itu  intensitas  cahaya  matahari yang sampai ke permukaan bumi saat tengah hari adalah paling besar nilainya. Apabila piranti semikonduktor  dengan  luasan  satu  m 2 memiliki  efisiensi  12%,  maka  daya  yang  dibangkitkan oleh modul sel surya sebesar 120 Watt . Modul sel surya yang ada dipasaran memiliki efisiensi sekitar 4% hingga 16%, perbedaan nilai efisiensi sangat tergantung dari bahan modul sel surya tersebut. Modul sel surya yang terbuat dari Silicon Cristal memiliki efisiensi yang paling tinggi jika  dibandingkan  dengan  material  lain,  akan  tetapi  dana  untuk  pembuatan  modul  tersebut paling  mahal.  Hal  tersebut  merupakan  masalah  tersendiri  dalam  hal  implementasi  modul  sel surya  secara  massal.  Perbandingan  antara  energi  listrik  yang  dihasilkan  dengan  energi  cahaya yang  diterima  dari  pancaran  sinar  matahari  oleh  modul  sel  surya  disebut  dengan  efisiensi. Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) menjelaskan bahwa efiseinsi konversi juga dipengaruhi oleh besarnya sinar matahari yang mampu dikonversi menjadi energi listrik. (Asy'ari, 2014)

## Gambar 2.1 Panel atau modul sel surya yang terbuat dari bahan semikonduktor
Sumber : (Hasan, 2012)
Tegangan  yang  dihasilkan  setiap  sel  pada  sebuah  modul  sel  surya  sekitar  0,5 Volt pada 2 A , pada kondisi kekuatan radiasi sinar matahari mencapai 1000 W/m 2 = ”1 Sun ” arus listrik (I) yang akan dihasilkan sekitar 30 mA/cm 2 /sel pada modul sel surya. (Asy'ari, 2014)

## 2.1.1 Prinsip Kerja Panel Surya
Cahaya  matahari  dapat  diubah  menjadi  energi  listrik  melalui  modul  surya  yang  terbuat dari bahan semikonduktor. Bahan semikonduktor, merupakan bahan semi logam yang memiliki partikel  yang  disebut  elektron-proton,  yang  apabila  digerakkan  oleh  energi  dari  luar  akan membuat  pelepasan  elektron  sehingga  menimbulkan  arus  listrik  dan  pasangan  elektron  hole. Modul  surya  mampu  menyerap  cahaya  sinar  matahari  yang  mengandung  gelombang elektromagnetik  atau  energi foton ini.  Energi  foton  pada  cahaya  matahari  ini  menghasilkan energi  kinetik  yang  mampu  melepaskan  elektron-elektron  ke  pita  konduksi  sehingga menimbulkan  arus  listrik.  Energi  kinetik  akan  makin  besar  seiring  dengan  meningkatnya intensitas cahaya dari matahari. Intensitas cahaya matahari tertinggi diserap bumi di siang hari sehingga  menghasilkan  tenaga  surya  yang  diserap  bumi  ada  sekitar  120.000 terra  Watt .  Jenis logam yang digunakan juga akan menentukan kinerja daripada sel surya. (Hasan, 2012)
2.1.2 Jenis - Jenis Panel Surya
Bahan  dasar  untuk  membuat  panel  surya  adalah crystalline  silicon. Oleh  dari  itu pengelompokan  panel  surya  pun  berdasarkan  susunan crystalline  silicon pada  panel  surya  itu sendiri : (Tjunawan & Joewono, 2011).
1. Monokristal ( Mono-crystalline ) 2. Polikristal ( Poly–crystalline ) 3. Thin Film Photovoltaic
2.1.3 Faktor Dari Pengoperasian Sel Surya Nilai  maksimum sangat tergantung pada  (Asy'ari, 2014).
a. Ambient Air Temperature
b. Radiasi Matahari
c. Kecepatan Angin Bertiup
d. Keadaan Atmosfir Bumi
e. Orientasi Panel Atau Larik Sel Surya
f. Posisi Letak Sel Surya (larik) Terhadap Matahari ( tilt angle )

## 2.2 Sistem hybrid
Hybrid  System atau  sistem  hibrida  adalah  kombinasi  dari  dua  atau  lebih  sumber  energi, yang  bila  dipadukan  berisi  suatu  sistem  daya  hibrida  atau  kombinasi  suatu  sumber  energi terbarukan  dengan  sumber  konvensional  guna  memberikan  kemampun  terkontrol  yang diperlukan untuk pemakaian sehari-hari. (Sitompul, 2011).
Sistem hybrid dengan prinsip kerja satu arah, yaitu beban hanya dipasok oleh salah satu pembangkit,  ketika  beban  disuplai  dengan  energi  yang  dihasilkan  oleh  sel  surya  maka  secara otomatis sambungan ke PLN dilepaskan dari beban atau beban tidak boleh disuplai oleh PLN, dan sebaliknya apabila listrik PLN sedang memberikan suplai listrik ke beban (hal ini dilakukan pada  saat  sel  surya  sudah  tidak  mampu  memikul  beban  yang  ditandai  oleh  tegangan  keluaran
accumulator 10,8 Volt ), maka PLTS dilepaskan dari beban. Ketika pembangkit sel surya mampu mensuplai  beban  (kondisi  tegangan  keluaran  accumulator  mencapai  13,2 Volt )  maka  secara otomatis  beban  akan  disuplai  oleh  sel  surya  dan  PLN  akan disconnect ,  hal  itu  dilakukan  oleh switch pengatur secara otomatis. (Asy'ari, 2014).

## 2.2.1. Komponen Sistem Hybrid PLN-PLTS
Sistem hybrid terbagi dalam beberapa komponen dengan fungsi sebagai berikut :
a. Panel surya sebagai sumber energi akan terus mengisi ulang baterai.
b. Baterai sebagai penyimpanan energi.
c. Inverter merubah tegangan searah (DC) menjadi tegangan bolak – balik (AC).
d. ATS  berfungsi  saat  energi  pada  baterai  maksimal  maka  ATS  akan  menggunakan  sumber energi  listrik  alternatif  dari  baterai,  Saat  energi  pada  baterai  mulai  melemah  ATS  akan menggunakan  sumber  energi  listrik  dari  PLN  dan  memutus  sumber  energi  listrik  alternatif agar pengisian ulang baterai lebih optimal, Saat baterai berhasil terisi penuh oleh panel surya maka  ATS  akan  memilih  sumber  energi  listrik  dari  baterai  dan  memutus  sumber  energi listrik primer dari PLN.

## 2.3. Baterai Akumulator
Baterai akumulator atau aki adalah suatu proses kimia listrik, dimana pada saat pengisian ( charge) energi  listrik  di  ubah  menjadi  energi  kimia  dan  saat  pengeluaran (discharge) energi kimia diubah menjadi energi listrik. (Latif, Nazir, & Hamdi, 2013).

## Gambar 2.2Baterai Akumulator
Sumber : (Setiono, 2015)

## 2.3.1. Prinsip Kerja Akumulator
Akumulator  atau  aki  bekerja  atas  dasar  pengisian  dan  pengosongan  energi  listrik  yang terdapat  di  dalamnya.  Pada  saat  aki  dipakai,  maka  terjadi  pengosongan,  dimana  kedua elektrodenya akan menjadi timbal sulfat . Hal ini disebabkan kedua elektrode ber reaksi terhadap larutan  asam  sulfat.  Pada  reaksi  tersebut electrode timbal  melepaskan  banyak elektron , akibatnya terjadi aliran listrik dari timbal dioksidanya. Dalam aki terdapat sel untuk menyimpan arus yang mengandung asam sulfat. Tiap sel berisikan pelat positif dan pelat negatif. Pada pelat positif  mengandung  mengandung  oksid  timah  coklat(PbO2),  sedangkan  pelat  negatif mengandung  timah  (Pb).  Pelat-pelat  di  tempatkan  pada  batang  penghubung.  Pemisah  atau separator  menjadi  isolasi  diantara  pelat  itu,  dibuat  agar  baterai acid mudah  beredar  di  seliling pelat. (Setiono, 2015).
2.3.2. Cara Pengisian Baterai
Pada umumnya terdapat 2 jenis elemen, yaitu elemen primer (sel kering), seperti baterai volta dan elemen sekunder (baterai basah), contohnya baterai. Elemen primer hanya terdiri dari satu  sel  saja  dan  tidak  dapat  digunakan  lagi  jika  sudah  habis  terpakai.  Sedangkan  elemen sekunder tersusun dari beberapa sel dan dapat dipakai kembali walaupun energinya telah habis dipakai dengan cara diisi. Ada 3 cara pengisian baterai, yaitu :
1. Pengisian Perawatan ( maintenancecharging )
2. Pengisian Lambat ( slow charging ).
3. Pengisian Cepat ( fast charging )

## 2.4. Inverter
Inverter  adalah  suatu  rangkaian  penyaklaran  elektronik  yang  dapat  merubah  tegangan searah (DC) menjadi tegangan bolak balik (AC). (Wahri Sunanda, 2009) Output  suatu  inverter  dapat  berupa  tegangan AC dengan  bentuk  gelombang  sinus  ( sine wave ),  gelombang  kotak  ( square  wave) dan  sinus  modifikasi  ( sine  wave  modified ).  Sumber tegangan  input  inverter  dapat  menggunakan battery ,  tenaga  surya,  atau  sumber  tegangan DC yang  lain.  Inverter  dalam  proses  konversi  tegangn DC menjadi  tegangan AC membutuhkan suatu penaik tegangan berupa step up transformer. (Elektronika Dasar, 2012)
Gambar 2.4Inverter untuk mengubah arus DC menjadi AC.
Sumber :(Hasan, 2012)

## 2.5. Automatic Transfer Switch (ATS)
Secara  umum  fungsi  dari  ATSadalah  untuk  menghubungkan  beban  dengan  dua  sumber tenaga  (sumber  utama  &  sumber  cadangan)  atau  lebih  yang  terpisah  yang  bertujuan  untuk menjaga  ketersediaan  dan  keandalan  aliran  daya  menuju  beban.  Secara  sederhana  fungsi  ATS adalah  untuk  melakukan transfer daya  secara  otomatis  ke  beban,  dari  sebuah  sumber  utama (jaringan listrik) ke sumber cadangan ketika terjadi gangguan pada sumber utama. Secara luas ATStelah  diaplikasikan  di  industri  maupun  perkantoran  yang  membutuhkan  sistem  kelistrikan dengan tingkat keandalan yang tinggi. (Ginting & Sinuraya, 2014).

## 2.5.1. Prinsip Automatic Transfer Switch (ATS)
Sistem  ATSini  digunakan  untuk  memindahkan  koneksi  antara  sumber  tegangan  listrik satu dengan sumber tegangan listrik lainnya secara otomatis. Dengan demikian Pada sistem ini ATSberfungsi  untuk  memindahkan  antara  sumber  energi  listrik  alternatif  dari  panel  surya dengan sumber energi listrik primer dari PLN pada saat tertentu dan dilakukan secara otomatis. (Laksmana, 2014)
Daya listrik yang dihasilkan oleh ATS merupakan hasil perkalian dari tegangan keluaran akumulator  dan  PLN  yang  mengalir  atau  besarnya  arus,  hubungan  tersebut  ditunjukkan  pada persamaan. (Asy'ari, 2014)
........................................................................................................ (1)
Dengan, P = Daya keluaran (Watt) V = Tegangan keluaran (Volt) I = Arus (Ampere)

## 3. METODE PENELITIAN
3.1 Alur Kerja Sistem Hybride PLN-PLTS
PANEL SURYA AKUMULATOR INVERTER BEBAN PLN AUTOMATIC TRANSFER SWITCH
Gambar 3.2 Blok Diagram Komponen Hybrid Sumber : Dokumentasi Penelitian
3.1.1 Komponen Dasar Sistem Hybrid
1. Panel surya 100 wp
2. Baterai akumulator
3. Inverter
4. Rangkaian ATS
3.2 Langkah-langkah Pembuatan Automatic Transfer Switch (ATS)
Untuk langkah - langkah pelaksaan dilakukan dengan beberapa tahap
 Tahap  1.  Pengumpulan  Komponen.  pada  tahap  ini  dilakukan  pengumpulan  komponen- komponen yang diperlukan untuk membuat rangkaian.
 Tahap  2.  Perakitan  Sistem  Sumber  Enegri  Alternatif.  Pada  tahap  ini  dilakukan penyusunan panel surya, pemasangan baterai dan perakitan inverter.
 Tahap  3.  Pengujian  Sistem  Sumber  Energi  Alternatif.  Pada  tahap  ini  dilakukan  bebrapa pengujian, seperti pengujian daya output inverter.
 Tahap 4. Perakitan ATS.Pada tahap ini dilakukan perakitan ATS sebagai saklar otomatis.
 Tahap  5.  Pengujian  ATS.  Pada  tahap  ini  (AKI)  dihubungkan  ke  inverter  dan  ATS. Selanjutnya  ATS  akan  bekerja  pada relay 12 volt ,  dan  kontaktor  maka  penggunaan menggunakan daya dari inverter.
 Tahap  6.  Pengujian  Total.  Pada  tahap  ini  adalah  tahap  akhir  pengujian  sistem hybrid secara  total,  Setelah  selang  waktu  beberapa  jam  baterai  mulai  melemah  saat  digunakan pada  inverter.  Saat  baterai  (AKI)  menunjukan  10 volt, maka  relay  akan  berfungsi  dan menggerakkan kontaktor kembali ke pemakaian PLN.

## 3.3 Pengujian Automatic Transfer Switch (ATS)
Pada  umumnya  ATS  yang  berfungsi  sebagai  pengubah  penggunaan  PLN  ke  inverter. Pada  mulanya  ATS  menggunakan  pemakaian  seperti  inverter  sebagai  sumbernya  akumulator, ketika  inverter  220 volt akumulatornya  turun  ke  10 volt maka  penggunaan  lanjut  ke  PLN. Selanjutnya akumulator akan di charger kembali melalui panel surya. Setelah full charger ATS akan berpindah kepenggunaan inverter.
3.4 Rangkaian Automatic Transfer Switch (ATS)
ATSyang dirancang dengan rangkaian seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.3 berikut :
Gambar 3.3 Rangkaian ATS Sumber : Dokumentasi Penelitian 3.5 Titik Uji Rangkaian Automaic Transfer Switch (ATS)
Pengujian titik uji rangkaian ATS ditunjukkan pada gambar 3.4 berikut :

## Gambar 3.4 Titik Uji Pengukuran
Titik uji rangkain ATS dilakukan dengan 3 titik uji sebagai berikut :
1. pertama pada baterai (AKI)
2. kemudian output regulator sesuai dengan kinerja relay.
3. Ketika relay berfungsi maka kontaktor akan bekerja dan dikontaktor ukur posisi output inverter.

## 3.6 Komponen ATS
ATS yang dirancang dengan komponen seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.1

## Tabel 3.1 Komponen ATS

## 4.  HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Data Hasil Pengukuran
Pengukuran  dan  pengujian  yang  dilakukan  terhadap  alat    untuk  mendapatkan  data perilaku  atau  karak  teristik  ATS  saat  alat    berpindah    fungsi.  Adapun  data  hasil  pengukuran disajikan dalam tabel 4.1 berikut :
Tabel 4.1. Data Hasil Pengukuran ATS NO  BEBAN TEGANGAN SAAT BERBEBAN 1 3 W PLN 224 V INVERTER 292 V 2 10 W PLN 217V INVERTER 223 V 3 60 W PLN 217 V INVERTER 220 V 4 75 W PLN 219 V INVERTER 165 V 5 100 W PLN 219 V INVERTER 147 V 6 200 W PLN 217 V INVERTER 147 V
Tabel 4.2 Data Hasil Perhitungan Arus berbeban Sumber PLN dan Sumber
Inverter. NO  BEBAN ARUS SAAT BERBEBAN PLN ARUS SAAT BERBEBAN INVERTER 1 3 W 13.3 mA 10.3 mA 2 10 W 53.8 mA 45.5 mA
NO KOMPONEN JUMLAH 1 Baterai 12vdc 1 2 Kapasitor CI 100µf 1 3 Relay r1,r3 1k ω 2 4 Relay R2 100 Ω 1 5 Potensio Meter 1 6 Transistor Q1,Q2 TIP 31C 2 7 Dioda D1,D2 2N2002 2 8 Dioda D3 LED 1 9 Switch 1 10 Relay 12 VDC RL1,RL2 2 11 Kontaktor SIEMENS RL4 1 12 Konektor CN1,CN2.CN3,CN4 4 13 Kabel NYAF 1 Meter 1 14 PCB 1 15 BOX 1
3 60 W 322.6 mA 269.1 mA 4 75 W 342.5 mA 454 mA 5 100 W 457 mA 680 mA 6 200 W 921.7 mA 1.360 mA

## 4.2 Analisa
Berdasar  hasil  pengamatan  alat  mulai  bekerjan  saat  tegangan  batere  menurun  yang ditunjukan  oleh  turunnya  tegangan  inverter  pada  level  165  Volt  dan  147  Volt.  Level  165  dan 147 volt merupakan setting alat mulai bekerja.

## 5. PENUTUP
Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Alat belum bekerja atau sumber belum  berpindah saat batas level batere belum mencapai batas level bawah setting yang ditentukan
2. Batas  level  alat  harus  berpindah  Sumber  Sel  Surya/  batere  –  PLN  ditentukan  berdasar setting yang ditetapkan dalam kondisi pengujian diatas yaitu: 165 Volt dan 147 Volt

## DAFTAR PUSTAKA
Ketergantungan Energi Listrik Konvensional. Ju Asy'ari, H. (2014). Aplikasi Photovoltaic Pada Rumah Tinggal Untuk Mengurangi rnal Emitor , 2.
Elektronika Dasar . (2012, june monday). Diambil kembali dari Perkembangan Materi Elektronika: http://elektronika-dasar.web.id/artikel-elektronika/inverter-dc-ke-ac/ Ginting, H. P., & Sinuraya, W. E. (2014). PERANCANGAN AUTOMATIC TRANSFER SWITCH (ATS) PARAMETER TRANSISI BERUPA TEGANGAN DAN FREKUENSI DENGAN MIKROKONTROLER ATMEGA 16. TRANSMISI . Hasan, H. (2012). Perancangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Di Pulau Saugi. Jurnal Riset dan Teknologi Kelautan (JRTK) Volume 10 , 174. Laksmana, A. (2014, oktober 20). rancang bangun sistem kelistrikan hybrid pada rumah tangga untuk mengurangi ketergantungan energi listrik dari PLN . Diambil kembali dari rancang bangun sistem hybrid PLTS-PLN: http://www.slideshare.net/agustalaksmana/rancang-bangun-sistem-hybrid-pltspln Latif, M., Nazir, R., & Hamdi, R. (2013). Analisa Proses Charging Akumulator Pada Prototipe Turbin Angin Sumbu Horizontal Di Pantai Purus Padang. Jurnal Nasional Teknik Elektro .
Setiono, I. (2015). AKUMULATOR, PEMAKAIAN DAN PERAWATANNYA . METANA, Vol. 11 No. 01 , 31 - 36 .
Tjunawan, E. A., & Joewono, A. (2011). Sumber Energi Listrik Dengan Sistem Hybrid ( Solar panel dan jaringan listrik PLN ). SUMBER ENERGI LISTRIK DENGAN SISTEM HYBRID (SOLAR PANEL DAN ... , 43. Wahri Sunanda, R. F. (2009). Watak Harmonik pada Inverter Berbeban. Jurnal Teknika . Zawahar, I., & Sudrajad, A. (2014). Studi Perencanaan Atap Panel Surya di Hotel The Royale Krakatau Cilegon. Jurnal Energi dan Manufaktur Vol.7, No.2, Oktober 2014:119-224 , 138.