## ORIGINAL ARTICLE

## Evaluasi Sistem Disinfeksi dan Analisis Hubungan Antara Tekanan Air dengan Sisa Klor di Daerah Pelayanan Reservoir Wonosari Perumda Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo
R. Gagak Eko Bhaskoro, Nitis Aruming Firdaus, Sabrina Ifhami Ilminafia
Program Studi Teknik Lingkungan, Akademi Teknik Tirta Wiyata, Magelang E-mail: gagak.water@gmail.com
Diterima 20 November 2023, Direvisi 20 Desember 2023, Disetujui Publikasi 30 Desember 2023

## Abstract
Water quality, especially from microbiological perspectives, is a priority that must  be taken seriously because water is a prime necessity of human life. Water quality issue that appeared in Public Drinking Water Company (Perumda Air Minum) Tirta Aji of Wonosobo Regency, especially in  Wonosari  Reservoir,  was on the chlorine dosage that didn’t have exact calculation. In fact, the water flow entering Wonosari Reservoir tends to change every  season,  causing  the  chlorine  dosage  that  needs  to  be  adjusted  periodically.  This  research  aimed  to perceive  an  effective  disinfection  system  to  be  carried  out  in  the  Wonosari  Reservoir  service  area  by calculations dan EPANET simulations, along with analyze the relationship between water pressure and residual chlorine using T test in SPSS. The scope of this study limits the indicators used in the evaluation of disinfection systems to residual chlorine, total Coliform bacteria, and E. Coli, and also chlorine injection techniques are not discussed.  EPANET  simulations  have  shown  that  there  is  excessive  residual  chlorine  at  the  area  near  the Wonosari  Reservoir. However, if the chlorine dosage is reduced, the farthest  area  will  lack  residual  chlorine. So,  the  solution  is  to  reduce  the  chlorine  dosage  from  0.59  mg/l  to  0.45  mg/l  followed  by  adding  chlorine boosters  at  two  points  located  far  from  the  reservoir.  Meanwhile,  the  T-test  in  SPSS  showed  that  there  is  no effect of water pressure on residual chlorine in the pipeline.
Keywords: residual chlorine, chlorine decay, water disinfection, EPANET, T test, SPSS

## Abstrak
Kualitas air, terutama dari sisi mikrobiologi, merupakan prioritas yang harus diperhatikan karena air merupakan komponen  utama  dalam  kehidupan  manusia.  Permasalahan  kualitas  air  di  Perumda  Air  Minum  Tirta  Aji Kabupaten  Wonosobo,  terutama  di  Reservoir  Wonosari,  ada  pada  pemberian  klor  di  yang  belum  memiliki sistem perhitungan pasti. Padahal, debit yang masuk Reservoir Wonosari cenderung berubah setiap musim yang berdampak  pada  dosis  klor  yang  perlu  terus  disesuaikan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  sistem disinfeksi  yang  efektif  untuk  dilakukan  di  daerah  pelayanan  Reservoir  Wonosari  dengan  perhitungan  dan simulasi EPANET serta mengetahui hubungan antara tekanan air dengan sisa klor menggunakan uji T di SPSS. Ruang lingkup penelitian ini membatasi indikator yang digunakan dalam evaluasi sistem disinfeksi adalah sisa klor,  total  bakteri  Coliform,  dan  E.  Coli  serta  teknis  injeksi  klor  tidak  dibahas.  Hasil  simulasi  EPANET menunjukkan  bahwa  terdapat  sisa  klor  berlebih  di  daerah  dekat  dengan  Reservoir  Wonosari.  Namun  jika dosisnya  dikurangi,  pada  daerah  terjauh  akan  kekurangan  sisa  klor.  Jadi,  solusi  yang  dapat  dilakukan  adalah menurunkan  dosis  pembubuhan  klor  dari  0,59  mg/l  menjadi  0,45  mg/l  diikuti  dengan  penambahan  chlorine booster di dua titik  yang  letaknya  jauh dari reservoir. Sementara itu, uji T di SPSS  menunjukkan  bahwa tidak pengaruh tekanan air terhadap sisa klor di jaringan pipa.
Kata Kunci: sisa klor, penurunan klor, disinfeksi air, EPANET, uji T, SPSS

## Artikel ilmiah Pendidikan Geografi

## A. Pendahuluan
Kualitas  air,  terutama  dari  sisi mikrobiologi,  merupakan  prioritas  yang harus  diperhatikan  karena  air  merupakan komponen utama dalam kehidupan manusia.  Beberapa  tindakan  sudah  dan masih  terus  dilakukan  untuk  memastikan semua orang mendapatkan akses terhadap air  minum  yang  aman.  Contoh  upayanya ada  pada  tujuan  ke  enam Sustainable Development  Goals (SDGs)  bertajuk “ Clean  Water  and  Sanitation ”  dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional  (RPJMN)  oleh  Pemerintah Republik  Indonesia.  Di  Perumda  Air Minum  Tirta  Aji  Kabupaten  Wonosobo, terutama  di  Reservoir  Wonosari,  masalah kualitas  air  ada  pada  pemberian  klor  di jaringan  yang  belum  memiliki  sistem perhitungan  pasti.  Padahal,  debit  yang masuk  Reservoir  Wonosari  cenderung berubah  setiap  musim  yang  berdampak pada  dosis  klor  yang  perlu  terus disesuaikan.  Karena  belum  ada  sistem perhitungan  yang  pasti,  penentuan  dosis klor yang dibubuhkan masih belum efektif karena  hanya  diperkirakan.  Hal  tersebut dapat  berdampak  pada  sisa  klor  di pelanggan yang terlalu banyak atau terlalu sedikit.  Padahal,  penting  bagi  Perumda Air  Minum  Tirta  Aji  untuk  menjaga kualitas  air  minum  supaya  sesuai  dengan baku  mutu  Peraturan  Menteri  Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mencari sistem disinfeksi yang  paling  efektif  untuk  dilakukan  di Reservoir Wonosari.
Dalam kegiatan menjaga kualitas air minum  di  Reservoir  Wonosari,  Perumda Air  Minum  Tirta  Aji,  muncul  beberapa permasalahan yang perlu dikaji.
Permasalahan yang ada antara lain adalah bagaimana kondisi eksisting sistem disinfeksi  di  Reservoir  Wonosari,  dan bagaimana  sistem  disinfeksi  yang  efektif dilakukan  di  Reservoir  Wonosari,  serta apakah  tekanan  air  berpengaruh  terhadap sisa  klor  di  jaringan.  Berdasarkan permasalah  yang  ada,  penelitian  ini
dilakukan  untuk  mengetahui  kondisi eksisting  sistem  disinfeksi  di  Reservoir Wonosari,  sistem  disinfeksi  yang  paling efektif dilakukukan di Reservoir
Wonosari,  dan  hubungan  antara  tekanan air  dengan  sisa  klor.  Menurut  Mohapatra, 2017,  disinfeksi  didefinisikan  sebagai proses penghilangan total mikroorganisme yang ada dalam fase vegetatif.
Penelitian  serupa  pernah  dilakukan oleh  Muhammad  Rasyad  et  al.,  2021, tentang  Simulasi  Sisa  Klor  pada  Jaringan Distribusi  IPA  II  Pramuka  PDAM Bandarmasih. Penelitian tersebut bertujuan  untuk  memetakan  pola  sebaran konsentrasi sisa klor di jaringan distribusi IPA  Pramuka  PDAM  Bandarmasih  dan mendiskripsikan  pengaruh  jarak  terhadap kehilangan  klor  pada  jaringan  distribusi tersebut.  Metode  yang  digunakan  pada penelitian  ini  yaitu  dengan  simulasi  data eksisting menggunakan software EPANET  2.0  yang  kemudian  dikalibrasi dengan  data  sisa  klor  di  lapangan  dan divalidasi  dengan  data flow .  Sedangkan pengaruh  jarak  terhadap  nilai  sisa  klor dianalisa  menggunakan  analisa  regresi linier.  Dari  hasil  penelitian  diperoleh bahwa  saat  jam  puncak  sebaran  sisa  klor mencapai  79%  tetapi  hanya  2,58%  yang memenuhi  baku  mutu.  Jarak  yang berpengaruh  pada  pengurangan  nilai  sisa klor  merupakan  jarak  pipa  dan  sistem perpipaan.  Semakin  panjang  pipa  dan semakin  besar  perubahan  atau  belokan yang  terjadi  pada  pipa  maka  nilai  sisa klornya semakin menurun.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  dilakukan  di  Reservoir Wonosari  di  Kecamatan  Wonosobo, Perumda Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo,  Cabang  Wonosobo  selama bulan  Juli  tahun  2023.  Data  sekunder yang  dibutuhkan  yaitu  data  kualitas  air baku,  kebutuhan  kaporit  dan  prosedur pembubuhan, daerah dan cakupan pelayanan, panjang, diameter, dan elevasi pipa,  gambar  jaringan  pipa,  debit  di reservoir,  dan  dimensi  serta  volume
reservoir.  Sedangkan  data  primer  yang dibutuhkan  yaitu  sisa  klor,  total  bakteri Coliform , E.  Coli ,  dan  tekanan  air  di pelanggan. Pengumpulan data-data tersebut  dilakukan  dengan  beberapa  cara, yaitu  observasi  di  lapangan,  wawancara pada  pihak  terkait,  dalam  hal  ini  yaitu staff  Perumda  Air  Minum  Tirta  Aji, pengukuran  langsung  di  lapangan,  dan studi  literatur  dari  berbagai  buku,  jurnal, dan sumber-sumber lainnya.
Analisis  sistem  disinfeksi  efektif dilakukan dengan melihat dosis pembubuhan  klor  di  Reservoir  Wonosari. Selain itu, diuji sisa klor di lapangan, dan total  bakteri Coliform ,  serta E.  Coli di laboratorium.  Pengujian  kualitas  air tersebut dilakukan di pelanggan- pelanggan  di  daerah  pelayanan  Reservoir Wonosari  dan  dibandingkan  hasilnya dengan  baku  mutu  Permenkes  No.  2 Tahun  2023.  Titik-titik  sampling  di pelanggan ditentukan berdasarkan simulasi  usia  air  di  EPANET.  Sedangkan analisis  hubungan  antara  tekanan  air dengan sisa klor dilakukan dengan uji T di SPSS.  Namun  sebelumnya,  dilakukan pengukuran  sisa  klor  dan  tekanan  air terlebih  dahulu  di  titik-titik  sampling  di pelanggan. Setelah nilai t hitung didapatkan  di  SPSS,  nilai  tersebut dibandingan  dengan  nilai  t  tabel  untuk menentukan apakah tekanan air berpengaruh terhadap sisa klor di jaringan pipa.  Untuk  analisis  sistem  disinfeksi yang  efektif  dilakukan  di  Reservoir Wonosari,  dilakukan  penentuan  dosis pembubuhan  dengan  rumus  dan  dengan simulasi  di  EPANET.  Rumus  yang digunakan  berdasarkan  Petunjuk  Teknis PUPR  28  Tahun  2000  tentang  Tata  Cara Pembubuhan  pada  Unit  IPA.  Untuk penentuan  sistem  disinfeksi  eksisting  di EPANET,  dilakukan  simulasi  kondisi eksisting  terlebih  dahulu,  lalu  dilakukan analisis  masalah,  kemudian  ditentukan alternatif penyelesaian masalah yang ada.

## C. Hasil Penelitian  dan Pembahasan
Analisis Sistem Disinfeksi Eksisting
Proses disinfeksi di Reservoir Wonosari dilakukan dengan menggunakan Trichloroisocyanuric  Acid (TCCA) dengan rumus kimia C3Cl3N3O3.  TCCA  yang  digunakan  ini memiliki  kandungan  klor  sebanyak  90% dengan bentuk sediaan tablet dengan berat 20  gram/tablet.  Karena  debit  yang  masuk Reservoir  Wonosari  berubah-ubah  setiap musim,  maka  dosis  klor  yang  diberikan dapat berubah-ubah. Pada bulan Juli 2023, debit  air  yang  masuk  ke  Reservoir Wonosari yaitu sebesar 28 l/dt.
Menyesuaikan  debit  tersebut,  banyaknya TCCA  yang  diberikan  oleh  Operator Sistem  Disinfeksi  di  Reservoir  Wonosari yaitu 1,6 kg/hari.
Gambar 1 Sistem Disinfeksi
Untuk  mengetahui  apakah  jumlah disinfektan  yang  diberikan  sudah  sesuai, dapat  dilakukan  pemeriksaan  sisa  klor  di pelanggan.  Pemeriksaan  sisa  klor  di pelanggan dilakukan di titik-titik tertentu, yaitu  titik  terdekat,  titik  tengah,  dan  titik terjauh dari reservoir. Titik-titik sampling tersebut  didapatkan  dengan  melihat  usia air  pada  jaringan  menggunakan  simulasi EPANET.
Berdasarkan  simulasi  usia  air  di
EPANET,  ditemukan  titik-titik  sampling
seperti gambar di bawah:
Gambar 2 Titik Sampling berdasarkan Simulasi Usia Air di EPANET
Setelah ditemukan titik-titik sampling,  maka  dilakukan  sampling  di pelanggan  untuk  menguji  sisa  klor,  total
bakteri Coliform , dan E. Coli . Pengukuran di  lapangan  menuntukkan  hasil  sebagai berikut:
T abel 1. 1 Hasil Uji Kualitas Air di Pelanggan Titik  Jalur Posisi Sisa Klor Total Bakteri Coliform E. Coli mg/l CFU/ 100 ml CFU/ 100ml A1 150  Terdekat  0,45 0 0 A2 150  Tengah 0,43 0 0 A3 150  Tengah 0,41 0 0 A4 150  Terjauh 0,40 0 0 B1 200  Terdekat  0,45 0 0 B2 200  Tengah 0,45 0 0 B3 200  Tengah 0,41 0 0 B4 200  Terjauh 0,37 0 0
Baku  Mutu  Berdasarkan  Peraturan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia Nomor 2 Tahun 2023:
 Sisa klor: 0,2 mg/l – 0,5 mg/l
 Total  Bakti Coliform :  0  CFU/100  ml (air  minum)  50  CFU/100  ml  (air bersih)
 E.  Coli :  0  CFU/100  ml  (untuk  air minum dan air bersih) Berdasarkan  uji  yang  dilakukan,
disimpulkan  bahwa  seluruh  sampel  air sudah  memenuhi  persyaratan  sebagai  air minum  menurut  parameter  mikrobiologi dan  sisa  klor  berdasarkan  Peraturan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia Nomor 2 Tahun 2023.
Analisis  Hubungan  Antara  Tekanan Air dengan Sisa Klor Dalam perjalanan air hingga pelanggan  terjauh,  ada  berbagai  faktor yang  mungkin  dapat  mempengaruhi  sisa klor  di  dalamnya.  Menurut  Damayanti, 2020,  salah  satu  faktor  yang  mungkin mempengaruhi  sisa  klor  di  dalam  air adalah tekanan  air. Jadi,  dalam  penelitian ini, akan dianalisis mengenai kemungkinan pengaruh tekanan air terhadap  sisa  klor.  Berikut  data  tekanan air  dan  sisa  klor  yang  akan  diuji hubungannya:
Tabel 2 Hasil Pengukuran Tekanan Air dan Sisa klor di Pelanggan Titik Jalur Posisi Tekanan (bar) Sisa Klor (mg/l) A1 150 Terdekat 2,4 0,45 A2 150 Tengah 2,45 0,43 A3 150 Tengah 2,1 0,41 A4 150 Terjauh 2,2 0,40 B1 200 Terdekat 1,5 0,45 B2 200 Tengah 0,75 0,45 B3 200 Tengah 0,25 0,41 B4 200 Terjauh 0,75 0,37
Setelah data didapatkan, selanjutnya dilakukan  uji  T  di  SPSS.  Uji  T  di  SPSS menunjukkan hasil sebagai berikut:
Gambar 1. 3 Hasil Uji T Antara Tekanan Air dan Sisa Klor di SPSS
Dari  hasil  di  atas,  diketahui  bahwa nilai  t  hitung  adalah  0,627.  Selain  itu, hasil  menunjukkan  bahwa  nilai  t  tabel
adalah 2,447. Nilai-nilai tersebut kemudian  dimasukkan  ke  dalam  grafik distribusi t di bawah:
Gambar 4 Analisis Hubungan antara Tekanan Air dan Sisa Klor
Karena  nilai  t  hitung  sebesar  0,627 berada  di  antara  daerah  tidak  ada pengaruh, maka dapat disimpulkan bahwa tidak  ada  pengaruh  tekanan  air  terhadap sisa klor di di jaringan.
Analisis Sistem Disinfeksi Efektif Berdasarkan Rumus Hitung Kebutuhan disinfektan
dapat dihitung dengan rumus berdasarkan Petunjuk  Teknis  PUPR  28  Tahun  2000.
Mula-mula, dihitung terlebih dahulu DPC
(Daya Pengikat Chlor ), kemudian dihitung dosis klor, lalu dihitung
kebutuhan disinfektan. DPC dicari dengan percobaan  di  laboratorium  dan  dihitung dengan rumus.
Tabel  3  Sisa  Klor  dari  Percobaan  DPC yang Dilakukan
Erlenmeyer 1 2 3 ml larutan kaporit yang ditambahkan 0,2 0,4 0,6 Sisa klor (mg/l) 0,6 0,79 1,34
Dari hasil percobaan tersebut, dapat dihitung  nilai  DPC  sebesar  0,53  mg/l seperti pada perhitungan di bawah:
DPC = (( 1000 250 x V x C) − D)
DPC = (( 1000 250 x 0,2 x 0,9) − 0,6) + (( 1000 250 x 0,4 x 0,9) − 0.79) + (( 1000
250 x 0,6x 0,9) − 1,34)
DPC = 0,53 mg/L
Selanjutnya,  dihitung  dosis  klor yang  diinginkan  dengan  menjumlahkan DPC  dengan  sisa  klor  yang  diinginkan. Dengan  asumsi  bahwa  sisa  klor  yang diinginkan  adalah  0,3  mg/l,  berarti  dosis klor  yang  diinginkan  adalah  0,83  mg/l. Dosis tersebut kemudian digunakan untuk menghitung TCCA. TCCA yang dibutuhkan yaitu sebagai berikut: W = Q × C × Rs
W = 28 × 100 90 × 0,83

## W = 25,82 mg/dt
W = 2,23 kg/hari
Jadi  berdasarkan  rumus  hitung, dosis  klor  yang  efektif  untuk  Reservoir Wonosari  adalah  sebesar  0,53  mg/l  atau pembubuhannya sebanyak 2,23 kg/hari.
a. Berdasarkan simulasi EPANET Simulasi sisa klor di EPANET, data yang  perlu  dimasukkan  yaitu initial quality sebesar  0,59  mg/l, global  bulk coefficient sebesar  -0,000029,  dan global wall  coefficient sebesar  -0,2.  Jika  semua data  sudah  dimasukkan,  maka  dapat dilihat hasil simulasi kondisi eksisting sisa klor seperti berikut:
Gambar 5 Simulasi Sisa Klor pada Kondisi Eksisting
Simulasi  sisa  klor  pada  kondisi eksisting  diatas  menunjukkan  bahwa masih  ada  daerah  dengan  sisa  klor melebihi  baku  mutu,  daerah  ini  ditandai dengan  warna  merah.  Untuk  mengatasi
masalah  tersebut,  maka  dapat  dilakukan penurunan initial  quality .  Jika initial quality diturunkan  menjadi  0,45  mg/l, maka hasilnya adalah sebagai berikut:
Gambar 6 Hasil Simulasi Sisa Klor Setelah Penurunan Initial Quality
Seperti  gambar  di  atas,  setelah initial  quality diturunkan  menjadi  0,45 mg/l,  daerah  yang  tadinya  memiliki  sisa klor  melebihi  0,5  mg/l,  sekarang  sudah memiliki  sisa  klor  sesuai  baku  mutu. Namun,  muncul  masalah  baru,  yaitu  sisa klor  di  daerah  yang  letaknya  jauh  dari reservoir  memiliki  sisa  klor  kurang  dari baku  mutu  (daerah  dilingkari).  Untuk mengatasi  masalah  tersebut  maka  dapat dipasang chlorine  booster di  dua  daerah tersebut. Chlorine  booster dengan source
quality sebesar  0,1  mg/l  dan  0,15  mg/l untuk  daerah  yang  terletak  di  ujung selatan.
Setelah initial  quality diturunkan dan  dipasang  dua  buah chlorine  booster , hasil  simulasi  menunjukkan  bahwa  sisa klor  di  daerah  pelayanan  Reservoir Wonosari sudah sesuai dengan baku mutu dari  Permenkes  No.  2  Tahun  2023  yaitu sebesar  0,2  mg/l  –  0,5  mg/l.  Hasil simulasi  ditunjukkan  pada  gambar  di bawah:
Gambar 1. 7 Hasil Simulasi Sisa Klor Setelah Alternatif Penyelesaian Masalah

## D. Kesimpulan  dan Saran Kesimpulan
Berdasarkan  penelitian  yang  telah dilakukan,  dapat  disimpulkan  bahwa kondisi eksisting sistem disinfeksi Reservoir Wonosari menggunakan Trichloroisocyanuric  Acid (TCCA)  90%. TCCA  diberikan  sebanyak  1,6  kg/hari. Parameter sisa klor, total bakteri Coliform ,  dan E.  Coli yang  diuji  di  titik
sampling  pelanggan  menunjukkan  hasil sesuai  dengan  baku  mutu  Permenkes  No. 2  Tahun  2023.  Sedangkan  hasil  Uji  T menggunakan  SPSS  menunjukkan  bahwa tidak  ada  pengaruh  antara  tekanan  air dengan  sisa  klor  di  jaringan  pipa.  Selain itu,  perhitungan  dosis  dengan  rumus menunjukkan  dosis  klor  yang  sebaiknya diberikan  adalah  2,23  kg/hari,  tetapi jumlah ini kurang sesuai untuk diterapkan
di  Reservoir  Wonosari.  Sedangkan  hasil simulasi  EPANET  menunjukkan  bahwa terdapat sisa klor berlebih di daerah dekat dengan  Reservoir  Wonosari.  Namun  jika dosisnya  dikurangi,  pada  daerah  terjauh akan  kekurangan  sisa  klor.  Jadi,  solusi yang  dapat  dilakukan  adalah  menurunkan dosis  pembubuhan  klor  dari  0,59  mg/l menjadi 0,45 mg/l diikuti dengan penambahan  chlorine  booster  di  dua  titik yang  letaknya  jauh  dari  reservoir  dengan dosis sebesar 0,1 mg/l dan 0,15 mg/l.

## Saran
Berdasarkan  penelitian  yang  telah dilakukan,  beberapa  hal  yang  dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas sistem  disinfeksi  di  Reservoir  Wonosari adalah  penurunan  dosis  pembubuhan  klor dari  0,59  mg/l  menjadi  0,45  mg/l  diikuti dengan  penambahan  chlorine  booster  di dua titik yang letaknya jauh dari reservoir dengan  dosis  sebesar  0,1  mg/l  dan  0,15 mg/l. 4. Selain  itu,  karena  debit  di Reservoir  Wonosari  yang  cenderung berubah  setiap  musim,  maka  perlu dilakukan  pemantauan  dan  penyesuaian dosis  klor  yang  diberikan  di  Reservoir Wonosari secara rutin.

## Daftar Pustaka
Damayanti. 2020. Evaluasi Sistem
Disinfeksi pada PDAM Sleman Unit Nogotirto .  Tugas  Akhir  Universitas Islam Indonesia. Hassan,  Fahir,  and  Ali  Masduqi.  2014. Pemodelan  Penurunan  Sisa  Chlor Jaringan  Distribusi  Air  Minum dengan EPANET (Studikasus
Kecamatan  Sukun  Kota  Malang).
Jurnal Teknik ITS, 3(2): 188-192 . Marsha,  Adennita.  2020. Evaluasi  Sistem
Disinfeksi pada PDAM Sleman Unit Tridadi .  Tugas  Akhir  Universitas Islam Indonesia
Rasyad, Muhammad et al. 2021. Simulasi
Sisa  Klor  pada  Jaringan  Distribusi IPA II Pramuka PDAM
Bandarmasih. Jurnal  Tugas  Akhir Mahasiswa  Program  Studi  Teknik Lingkungan, 4(1) .
Sivakumar,  P.,  Prasad,  R.  K.,  & Chandramouli,  S.  2013.  Effect  of Booster  Disinfection  on  Water Quality  Behaviour  in  Distribution Networks. International  Journal  of Innovative  Research  in  Science, Engineering  and  Technology  3(4): 93-101 .
United Nations. Sustainable Development Goals. Diakses dari: https://sdgs.un.org/goals Umar,  N.  (2013).  Pengetahuan  dan Kesiapsiagaan Masyarakat Menghadapi  Bencana  Banjir  Di Bolapapu  Kecamatan  Kulawi  Sigi Sulawesi Tengah. Jurnal Keperawatan Soedirman . 8(3). Utami,  D.  R.  R.  B.,  Sari,  D.  K., Wulandari,  R.,  &  Istiqomah,  A.  R.
(2021). Kesiapsiagaan Bencana Banjir Masyarakat Dusun Kesongo. Jurnal  Ilmiah  Kesehatan Keperawatan , 17 (1), 01-07