## AUDIT ENERGI PADA GELANGGANG MAHASISWA USU MENGGUNAKAN SIMULASI ENERGYPLUS
Immanuel Manurung 1* , Terang U.H.S.G Manik 2 , Dian M. Nasuton 3 , Andianto Pintoro 4
1,2,3,4 Departemen Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara
Email: immanuel301@gmail.com

## Abstract
Buildings contribute more than a third of annual greenhouse gas emissions and consume more than 40% of  the  world's  energy  consumption.  This  happens  in  both  developed  and  developing  countries.  To overcome  the  waste  of  energy  use,  energy  efficiency  must  be  done,  one  of  which  is  the  energy  audit method.  The  purpose  of  the  energy  audit  is  to  look  for  the  amount  of  energy  consumption  and  the intensity  of  energy  consumption  (IKE)  so  that  it  can  determine  the  steps  to  obtain  energy  saving opportunities (PHE). Building energy audits using simulation software such as EnergyPlus is one way to find  out  how  building  energy  is  consumed  and  find  alternatives  to  reduce  energy  consumption.  The simulation results in the USU Student Center Main Room using EnergyPlus obtained a electrical energy consumption of 7760.3 kWh / month and IKE of 6.51 kWh / m 2 / month. The biggest use of energy is in the  air  system  (HVAC),  then  the  energy  saving  opportunity  scenario  (PHE)  is  by  replacing  the  unitary system or Split Air Conditioning (AC) into a Variable Air Volume (VAV) system. After simulation with the VAV system, the results of electricity consumption of 4573.57 kWh / month and IKE are 3.84 kWh / m 2 / month. So replacing the HVAC system from unitary System into a VAV system can save energy by 41%.
Keywords: Energy  Efficiency,  Energy  Audit,  energy  consumption,  intensity  of  energy  consumption (IKE),  energy  saving  opportunities  (PHE),  EnergyPlus,  Split  Air  Conditioning,  Variable  Air  Volume (VAV) System.

## Abstrak
Bangunan berkontribusi lebih dari sepertiga emisi gas rumah kaca pertahunnya dan mengkonsumsi energi lebih  dari  40%  dari  konsumsi  energi  dunia.  Hal  ini  terjadi  baik  di  negara  maju  maupun  negara berkembang. Untuk menanggulangi pemborosan pemakaian energi maka harus dilakukan efisiensi energi, salah  satunya  dengan  metode  audit  energi.  Tujuan  dari  audit  energi  adalah  untuk  mencari  besarnya konsumsi energi dan intensitas konsumsi energi (IKE) sehingga dapat menentukan langkah-langkah untuk mendapatkan  peluang  hemat  energi  (PHE).  Audit  energi  bangunan  dengan  menggunakan  simulasi perangkat lunak seperti EnergyPlus adalah salah satu cara untuk mengetahui bagaimana konsumsi energi bangunan dan mencari alternatif untuk mengurangi konsumsi energi. Hasil simulasi pada Ruangan Utama Gelanggang  Mahasiswa  USU  menggunakan  EnergyPlus  didapatkan  beban  pendingin  konsumsi  energi listrik 7760.3 kWh/bulan dan IKE sebesar 6.51 kWh/m 2 /bulan. Penggunaan energi terbesar terdapat pada sistem  tata  udara  (HVAC),  maka  skenario  peluang  hemat  energi  (PHE)  yaitu  dengan  mengganti  sistem unitari  atau  AC  split  menjadi  sistem  Variable  Air  Volume  (VAV).  Setelah  dilakukan  simulasi  dengan sistem  VAV  maka  didapatkan  hasil  konsumsi  energi  listrik  4573.57  kWh/bulan  dan  IKE  sebesar  3.84 kWh/m 2 /bulan.  Maka  dengan  mengganti  sistem  HVAC  dari  sistem  unitari  menjadi  Sistem  VAV  dapat menghemat energi sebesar 41%.
Kata kunci: Efisiensi Energi, Audit Energi, Konsumsi Energi, Intensitas Konsumsi Energi (IKE), Peluang Hemat Energi (PHE), EnergyPlus, AC Split, Sistem Variable Air Volume (VAV).

## I. PENDAHULUAN
Bangunan  berkontribusi  lebih  dari  sepertiga  emisi  gas  rumah  kaca  pertahunnya  dan mengkonsumsi energi lebih dari 40% dari konsumsi energi dunia. Hal ini terjadi baik di negara maju  maupun  negara  berkembang [1] .  Untuk  menanggulangi  pemborosan  pemakaian  energi maka  harus  dilakukan  efisiensi  energi.  Salah  satu  metode  yang  sekarang  dipakai  untuk mengefisienkan  pemakaian  energi  adalah  konservasi  energi.  Konservasi  energi  adalah  upaya mengefisienkan  pemakaian  energi  untuk  suatu  kebutuhan  agar  pemborosan  energi  dapat dihindarkan.  Dalam  proses  ini  meliputi  adanya  audit  energi  yaitu  suatu  metode  untuk menghitung  tingkat  konsumsi  energi  suatu  gedung  atau  bangunan,  yang  mana  hasilnya  nanti akan  dibandingkan  dengan  standar  yang  ada  untuk  kemudian  dicari  solusi  penghematan konsumsi energi jika tingkat konsumsi energinya melebihi standar baku yang ada [2] .
Audit  energi  bangunan  dengan  menggunakan  simulasi  perangkat  lunak  adalah  salah satu cara untuk mengetahui bagaimana konsumsi energi bangunan dan mencari alternatif untuk mengurangi  konsumsi  energi  dan  pemborosan  energi.  Salah  satu  perangkat  lunak  yang  dapat melakukan simulasi energi bangunan adalah EnergyPlus . Perangkat lunak simulasi energi akan memberikan  data  berupa  beban  pendinginan  dan  profil  konsumsi  energi  dalam  jangka  waktu tertentu sekaligus memberikan perincian berdasarkan peralatan, seperti sistem tata udara, sistem tata cahaya dan peralatan listrik. Penggunaan simulasi juga dapat memberikan data pada kondisi maksimal  ataupun  minimal.  Adanya  data  keadaan  termal  dan  data  konsumsi  energi  juga  akan memudahkan identifikasi peluang-peluang penghematan energi.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menentukan  konsumsi  energi,  intensitas konsumsi energi (IKE) dan Peluang Hemat Energi (PHE) dari ruang utama Gedung Gelanggang Mahasiswa USU menggunakan simulasi EnergyPlus.
II. TEORI DASAR
2.1 Konsep Dasar

## 2.2 Audit Energi
Beberapa pengertian yang perlu dicatat terkait audit energi menurut SNI 03-6196-2000 adalah [2] :
• Konsumsi energi adalah besarnya energi yang digunakan oleh bangunan gedung dalam periode waktu tertentu dan merupakan perkalian daya dan waktu operasi (kWh).
• Intensitas  Konsumsi  Energi  (IKE)  merupakan  pembagian  antara  konsumsi  energi dengan satuan luas bangunan gedung (kWh/m 2 ).
• Peluang  Hemat  Energi  (PHE)  ( Energy  Conservation  Opportunity/ECO )  adalah  cara yang mungkin bisa diperoleh dalam usaha mengurangi pemborosan energi.  – besarnya peluang penghematan energi .

## 2.3 Metode Kesetimbangan Panas
Metode  kesetimbangan  panas  adalah  metode  perhitungan  beban  panas  sensibel  yang mengaplikasikan  hukum  pertama  termodinamika  yaitu  hukum  kekekalan  energi  dan  prinsip- prinsip aljabar matriks [3] . Hal yang paling mendasar dari metode kesetimbangan panas adalah udara dalam zona termal dimodelkan tercampur merata (well-stirred) yang artinya udara dalam zona tersebut memiliki keseragaman temperatur.
Perhitungan beban panas sensibel ruangan dengan metode kesetimbangan panas terdiri dari empat unsur yaitu:
1. Kesetimbangan panas sisi luar (outside-face heat balance)
2. Proses konduksi panas pada dinding
3. Kesetimbangan panas sisi dalam (inside-face heat balance)
4. Kesetimbangan panas udara di dalam zona
2.4 Kesetimbangan Panas Sisi Luar
Kesetimbangan  panas  sisi  luar  dapat  dirumuskan  secara  matematis  dengan  persamaan
[3] :
𝑞 " α 𝑠𝑜𝑙 + 𝑞 " 𝐿𝑊𝑅 + 𝑞 " 𝑐𝑜𝑛𝑣 + 𝑞 " 𝑘𝑜 = 0 (1)
Dimana : 𝑞 " α 𝑠𝑜𝑙 = fluks radiasi matahari langsung dan difusi yang diserap (q/A) (W/m 2 ), 𝑞 " 𝐿𝑊𝑅 = pertukaran netto fluks radiasi gelombang panjang dengan udara dan lingkungan sekitar (W/m 2 ), 𝑞 " 𝑐𝑜𝑛𝑣 = fluks pertukaran konveksi dengan udara luar (W/m 2 ), 𝑞 " 𝑘𝑜 = fluks konduksi (q/A) menuju dinding (W/m 2 ).
2.5 Proses Konduksi Panas Pada Dinding
Perpindahan  panas  konduksi  pada  dinding  atau  selubung  bangunan  menghubungkan kesetimbangan  panas  sisi  luar  dan  sisi  dalam  sehingga  perpindahan  panas  konduksi  mengatur beban  pendinginan  ruangan  terhadap  waktu.  Perpindahan  panas  konduksi  pada  selubung bangunan  dalam  perangkat  lunak  simulasi  energi  bangunan  menggunakan  persamaan  yang disebut dengan fungsi transfer konduksi (FTK) atau conduction transfer function (CTF).
FTK pada lapisan dalam selubung bangunan menggunakan persamaan.
𝑞" 𝑘𝑖 (𝑡) = −𝑍 𝑜 𝑇 𝑖,𝑡 −   ∑ 𝑍 𝑗 𝑇 𝑖,𝑡−𝑗𝛿 𝑛𝑧 𝑗=1 +   𝑌 𝑜 𝑇 𝑜,𝑡 + ∑ 𝑌 𝑗 𝑇 𝑜,𝑡−𝑗𝛿 𝑛𝑧 𝑗=1 + ∑ ∅ 𝑗 𝑞" 𝑘𝑖,𝑡−𝑗𝛿 𝑛𝑞 𝑗=1 (2)
Sedangkan FTK untuk lapisan luar selubung bangunan menggunakan persamaan.
𝑞" 𝑘𝑜 (𝑡) = −𝑌 𝑜 𝑇 𝑖,𝑡 −   ∑ 𝑌 𝑗 𝑇 𝑖,𝑡−𝑗𝛿 𝑛𝑧 𝑗=1 +   𝑋 𝑜 𝑇 𝑜,𝑡 + ∑ 𝑋 𝑗 𝑇 𝑜,𝑡−𝑗𝛿 𝑛𝑧
𝑗=1 + ∑ ∅ 𝑗 𝑞" 𝑘𝑜,𝑡−𝑗𝛿 (3) 𝑛𝑞 𝑗=1
Dimana :
X j
= FTK sisi luar, j= 0,1,…nz,
Y j = FTK di dalam selubung bangunan, j = 0,1,…nz,
Z j = FTK sisi dalam, j = 0,1,…nz,
Φ j = FTK fluks, j = 1,2,…nq,
δ = langkah waktu (time step), T i = temperatur sisi dalam (°C),
T o = temperatur sisi luar (°C),
q˝ ki = fluks perpindahan panas konduksi pada sisi dalam (W/m 2 ),
q˝ ko = fluks perpindahan konduksi pada sisi luar (W/m 2 ). 2.6 Kesetimbangan Panas Sisi Dalam
Kesetimbangan panas sisi dalam menggunakan persamaan [3] :
𝑞 " 𝐿𝑊𝑋 + 𝑞 " 𝑆𝑊 + 𝑞 " 𝐿𝑊𝑆 + 𝑞 " 𝑘𝑖 + 𝑞 " 𝑠𝑜𝑙 + 𝑞 " 𝑐𝑜𝑛𝑣 = 0                                                       (4)
Dimana :
q” LWX =  netto  pertukaran  fluks  radiasi  gelombang  panjang  antar  permukaan selubung zona (W/m 2 ),
q” SW = fluks radiasi gelombang pendek dari cahaya ke permukaan (W/m 2 ),
q” LWS = fluks radiasi gelombang panjang dari peralatan yang ada di dalam ruangan (W/m 2 ),
q” ki = fluks perpindahan panas konduksi melalui dinding (W/m 2 ), q” sol = fluks transmisi radiasi matahari yang diserap pada permukaan (W/m 2 ), q” conv = fluks perpindahan panas konveksi menuju udara ruangan (W/m 2 )

## 2.7 Kesetimbangan Panas Udara di Dalam Zona
Persamaan kesetimbangan panas di dalam zona ditunjukkan oleh persamaan [3] :
𝑞 " 𝑐𝑜𝑛𝑣 + 𝑞 " 𝐶𝐸 + 𝑞 " 𝐼𝑉 + 𝑞 " 𝑠𝑦𝑠 = 0 (5)
Dimana : q” conv = laju panas konveksi dari permukaan (W), q” CE = komponen laju panas konveksi dari beban internal (W), q” IV = beban sensibel yang disebabkan oleh udara infiltrasi dan ventilasi (W),
q” sys = perpindahan panas dari atau ke sistem tata udara (W).

## 2.8 Beban Pendinginan Penghuni
Beban  pendinginan  penghuni  adalah  beban  pendinginan  internal  bangunan  yang memiliki  karakteristik  tersendiri  dibandingkan  beban  pendinginan  internal  yang  lain.  Beban pendinginan penghuni dipengaruhi oleh dua faktor yaitu, tingkat hunian (okupansi) dan aktivitas yang dilakukan oleh penghuni. Panas yang dihasilkan dari aktivitas metabolisme menyebabkan keberadaan  manusia  di  dalam  bangunan  mempengaruhi  konsumsi  energi  bangunan  secara keseluruhan. Laju panas yang dihasilkan oleh aktivitas metabolisme bergantung pada kegiatan yang dilakukan.

## 2.9 Beban Pendinginan Sistem Tata Cahaya
Konsumsi energi sistem cahaya berubah menjadi energi panas dalam tiga  bagian, yaitu radiasi gelombang pendek, radiasi gelombang panjang dan konveksi. Ketiga fraksi tersebut ada yang  didistribusikan  ke  dalam  ruangan  (space  fraction)  dan  ada  pula  yang  didistribusikan  ke dalam  langit-langit  sehingga  berinteraksi  dengan  udara  balik  sistem  tata  udara  (plenum/return air  fraction).  Pembagian  fraksi  panas  yang  dihasilkan  oleh  sistem  tata  cahaya  dapat  dihitung menggunakan persamaan berikut [4] .
𝑓 convected = 1,0 − ( 𝑓 𝑟𝑒𝑡 + 𝑓 𝑙𝑤 + 𝑓 𝑠𝑤 )
(6)
Dimana 𝑓 convected = fraksi panas yang didistribusikan secara konveksi 𝑓 ret = fraksi panas yang diserap oleh udara balik 𝑓 lw = fraksi radiasi gelombang panjang 𝑓 sw = fraksi radiasi gelombang pendek
2.10 Beban Pendinginan Peralatan Listrik
Pembagian energi yang dikonsumsi oleh peralatan listrik dapat dihitung menggunakan persamaan berikut [4] .
𝑓 convected = 1,0 − ( 𝑓 𝑙 + 𝑓 𝑟 + 𝑓 𝑤 ) (7)
Dimana : 𝑓 convected = fraksi panas yang didistribusikan secara konveksi 𝑓 l = fraksi panas laten 𝑓 r = fraksi panas radiasi 𝑓 w = fraksi energi yang berubah menjadi kerja

## 2.11 Sistem Tata Udara
Tujuan  sistem  pengkondisian  udara  adalah  mengontrol  dan  mempertahankan  suhu, kelembaban,  gerakan  udara,  kebersihan  udara,  tingkat  suara,  dan  tekanan  diferensial  dalam ruang  dalam  batas-batas  yang  telah  ditentukan  untuk  kenyamanan  dan  kesehatan  penghuni ruang yang dikondisikan dalam beraktivitas yang produktif. Kenyamanan termal bagi penghuni didasari  oleh  dua  hal,  yaitu  suhu  dan  kelembaban.  Ada  rentang  nilai  tertentu  yang  harus dipenuhi  agar  kenyamanan  termal  bagi  penghuni  dapat  terpenuhi.  Manusia  akan  merasakan kenyamanan secara termal jika suhu ruangan antara 20 o C – 26 o C, dengan kelembaban 45% - 55% dan kecepatan udara 0,25m/s.
Ada  beberapa  jenis  sistem  pengkondisian  udara,  diantaranya  adalah  yang  akan dilakukan simulasi menggunakan EnergyPlus pada penelitian ini, yaitu:
• Unitary Packaged System
Sistem  pengkondisian  udara  ini  merupakan  suatu  sistem  yang  telah  di  kemas sedemikain  rupa  baik  unit  tunggal  maupun  dua  unit  sistem  terpisah  ( split  system ). Sebuah  unit  tunggal  terdiri  dari  kipas,  koil  DX,  kompresor,  kondenser  dan  aksesoris lainnya, sedangkan untuk sistem split terdiri dari bagian di dalam ruangan ( air handler unit )  dan  bagian  di  luar  ruangan  ( condensing  unit ). Air  handler  unit terdiri  dari  fan, filter, dan koil DX dan untuk condensing unit terdiri dari kondenser dan kompresor [5] .
• Variabel Air Volume System .
Sistem  VAV  mendistribusikan  jumlah  udara  yang  bervariasi  untuk  temperatur  yang konstan.  Dengan  adanya  kontrol jumlah udara,  tingkat  kenyaman  di  dalam  suatu  zona dapat  disesuaikan  dengan  jumlah  beban  yang  ada  pada  zona  tersebut [6] .  Sehingga  hal ini sangat dapat memberikan penghematan dalam hal sistem pendinginan udara.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembuatan  model  bangunan  menggunakan  aplikasi  SketchUp  Make  2017  +  Plug-In OpenStudio.  Proses  pemodelan  geometri  bangunan  dibagi  menjadi  tiga  langkah,  yaitu pemodelan  geometri  selubung  bangunan,  pembagian  zona  bangunan  dan  pemodelan  material penyusun selubung bangunan. Model bangunan ditunjukkan pada Gambar 3.1.
Gambar 3.1 Desain Model Gelanggang Mahasiswa USU
Data  masukan  yang  diproses  oleh  EnergyPlus  adalah  model  geometri  dan  konstruksi bangunan Gelanggang Mahasiswa USU, beban pendinginan penghuni, perangkat pencahayaan, Sistem  HVAC  (Pada  Gelanggang  Mahasiswa  USU  menggunakan  Sistem  Split  atau  Unitary System), peralatan listrik dan data cuaca dan lingkungan.
3.1 Konsumsi Energi Bangunan
Untuk  konsumsi  energi  listrik  pada  ruang  pusat  Gelanggang  Mahasiswa  ditampilkan pada  tabel  3.1  dan  Gambar  3.2.  Dari  hasil  simulasi,  total  konsumsi  energi  ruang  pusat Gelanggang  Mahasiswa  adalah  sebesar  7760.3  kWh  /bulan.  Komponen  yang  beroperasi  yaitu cooling,  fans,  interior  lighting dan interior  equipmen. Pemakaian  energi  listrik  terbesar  ialah mesin pendingin (AC) dengan pemakaian 78% dari total keseluruhan konsumsi energi.
Tabel 3.1 Hasil Simulasi Konsumsi Energi Listrik End Use Components Electricity [kWh] Cooling 5459.55 Interior Lighting 1107.67 Interior Equipment 648 Fans 545.07 Total End Uses 7760.3
Gambar 3.2 Hasil Simulasi Konsumsi Energi Listrik
3.2 Intensitas Konsumsi Energi (IKE) Bangunan
Salah satu parameter yang dapat digunakan untuk menentukan kinerja energi bangunan (building  energy  performance)  adalah  nilai  Intensitas  Konsumsi  Energi  (IKE).  IKE  adalah konsumsi  total  energi  bangunan  selama  periode  waktu  dibagi  dengan  luas  lantai  bangunan. Satuan  yang  digunakan  untuk  menyatakan  IKE  pada  umumnya  adalah  kWh/m 2 /tahun  atau kWh/m 2 /bulan.
Nilai IKE untuk bangunan ruang pusat gelanggang mahasiswa yang telah disimulasikan adalah 6.51 kWh/m 2 /bulan. Penggunaan energi pada ruang pusat Gelanggang Mahasiswa sudah tergolong sangat efisien seperti terlihat pada Tabel 3.2.
Tabel  3.2  Standar  IKE  Departemen  Pendidikan  Nasional  Republik  Indonesia  Tahun 2004
3.3 Skenario Peluang Hemat Energi (PHE)
Meskipun  sudah  efisien,  penghematan  energi  masih  dapat  dilakukan.  Pemakaian konsumsi  energi  terbesar  terdapat  pada  pengkondisian  udara  (AC).  Skenario  Peluang  Hemat Energi (PHE) yang dapat dilakukan yaitu dengan mengganti sistem HVAC. Sistem HVAC yang diganti adalah dari Unitary System menjadi Variable Air Volume (VAV) System. Sistem VAV
71% 14% 8% 7% Konsumsi Energi [kWh] Cooling Interior Lighting Interior Equipment Fans
adalah  sistem  yang  memberikan  variasi  volume  udara  yang  konstan  untuk  memenuhi  kondisi beban pendinginan ruangan yang berubah.

## 3.4 Perbandingan Hasil Simulasi
Dari  hasil  simulasi,  total  konsumsi  energi  listrik  menggunakan  sistem  VAV  (Variable Air  Volume  System)  adalah  sebesar  4573.57  kWh/bulan,  sedangkan  untuk  IKE  menggunakan Sistem VAV adalah sebesar 3.84 kWh/m 2 /bulan. Hasil konsumsi energi secara rinci ditampilkan pada  Tabel  3.3  dan  Gambar  3.3.  Perbandingan  konsumsi  energi  listrik  dan  IKE  sebelum  dan sesudah skenario Peluang Hemat Energi (PHE) terdapat pada Tabel 3.4 dan dapat disimpulkan bahwa dengan mengganti sistem HVAC dari Unitary System (AC Split) ke VAV System dapat menghemat sebesar 41% pemakaian energi listrik.
Tabel 3.3 Konsumsi Energi Listrik Sistem VAV End Use Component Electricity [kWh] Water [m3] Cooling 1778.23 0 Interior Lighting 1107.67 0 Interior Equipment 648 0 Fans 311.31 0 Pumps 536.26 0 Heat Rejection 192.09 33.36 Total End Uses 4573.57 33.36
Gambar 3.3 Konsumsi Energi Listrik Sistem VAV
Tabel 3.4 Perbandingan Hasil Simulasi Sebelum dan Sesudah Penghematan
Sebelum Sesudah Penghematan Konsumsi Energi Listrik Keseluruhan [kWh/Bulan] 7760.3 4573.57 3186.73 41% IKE [kWh/m 2 /Bulan] 6.51
3.84 2.67 39% 24% 14% 7% 12% 4% Konsumsi Energi VAV System [kWh] Cooling
Interior Lighting
Interior Equipment
Fans Pumps Heat Rejection

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Kesimpulan
Berdasarkan penelitian dan simulasi yang telah dilakukan dan dilaporkan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini adalah:
1. Konsumsi  energi  listrik  dari  ruang  pusat  Gelanggang  Mahasiswa  USU  adalah sebesar 7760.3 kWh/bulan.
2. Nilai  Intensitas  Konsumsi  Energi  (IKE)  berdasarkan  simulasi  adalah  sebesar  6.51 kWh/m 2 /bulan.  Pemakaian  Energi  pada  ruang  pusat  Gelanggang  Mahasiswa  USU sudah dikategorikan efisien.
3. Skenario  konservasi  energi  yang  dapat  dilakukan  untuk  mendapatkan  Peluang Hemat Energi (PHE) adalah dengan mengganti sistem HVAC dari Unitary System ( AC Split ) ke Variable Air Volume (VAV) System
4. Hasil  penerapan  skenario  terhadap  konsumsi  energi  listrik  dengan  simulasi didapatkan  penghematan  sebesar  41%  dengan  nilai  IKE  sebesar  3.84 kWh/m 2 /bulan.
4.2 Saran
Adapun saran untuk penelitian selanjutnya adalah:
1.  Untuk  penelitian  selanjutnya,  disarankan  menggunakan  EnergyPlus  untuk  audit energi dan simulasi bangunan di Universitas Sumatera Utara
2. Untuk mendapatkan hasil simulasi yang lebih baik disarankan untuk   mendapatkan data material bangunan yang sebenarnya.

## REFERENSI
[1] Green Building Council Indonesia. 2016. Sekilas Tentang Green Building .
[2]  Badan  Standardisasi  Nasional.  2000. Prosedur  Audit  Energi pada  Bangunan  Gedung. SNI 03-6196-2000. Jakarta.
[3]  ASHRAE.  2009. ASHRAE  Handbook – Fundamentals  (SI) .  Atlanta:  American  Society  of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, Inc.
[4] EnergyPlus  Input-Output  Reference .  Dokumen  teknis,  AUniversity  of  Illinois,  Urbana,
Illinois,  dan  Ernest  Orlando  Lawrence  Berkeley  National  Laboratory,  Berkeley,  California, Amerika Serikat, 2018.
[5] Wang, Shan K. 2001. Handbook of air conditioning and refrigeration , McGraw-Hill, USA.
[6]  Wang,  S.K.  and  Lavan,  Z.  1999. Air-Conditioning  and  Refrigeration  Mechanical Engineering Handbook , Boca Raton: CRC Press LLC.