## PENGGUNAAN EMBUNG GEOMEMBRANE SEBAGAI PENAMPUNGAN AIR BERSIH DESA TANGGUNG PRIGEL
Mukhammad Alifuddin 1 , Sugeng Dwi Hartantyo 2
1 Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Lamongan
2 Dosen Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Lamongan
email: mohammadalif06@gmail.com, sugeng.dwih@gmail.com

## Abstract
The  technology  of  artificial  geomembrane  reservoir  or  water  tank  is  the  small  reservoir  in  the village  land  (TKD)  which  is  built  to  collect  the  water  in  the  rainy  season  by  using  waterproof material as the layer by utilizing the rainwater through the river around which is then used as an alternative source of clean water (water supply) in the dry season. As for the calculation methods used  for  this  research  include:  analysis  of  rainfall  area  using  algebra  average  method (arithematic mean), the calculation of rainfall plan can be done by using disperse measurement, with  the  statistical  parameter  of  calculation  result  of  Sd=  23.884  Cs=  1.933  Ck=  4.031  Cv= 0.233.  The  distribution  analysis is  done  using  Gumbel  1  method  for  10  years  plan  amounted to 146.601  mm/day.  Rainfall  intensity  analysis  is  done  by  using  Mononobe  method  for  10  years rainfall intensity plan amounted to 6.108 mm/hour. For the next 10 years population projection is done using calculation of Arithmetic method of 2.795 populations. The conclusion of this research indicates that the clean water need in the dry season at Tanggung Prigel Village, Glagah District in 2026 is approximately 0.001941 m 3 /sec. While the plan for reservoir debit of 0.003254 m 3 /sec so it is considered sufficient to fulfill the clean water need in the Tanggung Prigel Village, Glagah District..
Keywords : Reservoir, Geomembrane, Clean Water, Debit
1. PENDAHULUAN
Teknologi embung geomembrane atau tandon  air  merupakan salah  satu  pilihan  yang menjanjikan  karena  teknologinya  sederhana, biayanya relatif murah di bandingkan embung permanen  menggunakan  beton  dan  mudah  di terapkan. Embung geomembrane buatan  atau tandon air merupakan waduk berukuran mikro di  lahan  yang  berasal  dari  tanah  kas  desa  ( TKD  )  yang  dibangun  untuk  menampung kelebihan  air  di  musim  hujan  dengan menggunakan  material  kedap  air  sebagai lapisannya dengan cara memanfaatkan tangkapan air hujan (sungai) di sekitarnya. Di lahan  tanah  kas  desa  di  bangun embung geomembrane yang  berfungsi  sebagai  tempat penampungan  air  drainase  saat  kelebihan  air di  musim  hujan  dan  sebagai  sumber  air  baku (bersih) pada musim kemarau.
Geomembrane yang  terbuat  dari  bahan polymer  lembaran  yang  relative  tipis.  Tapi juga  bisa  dibuat  dengan  lapisan geotextile
yang  di  semprotkan  aspal  secara  terus menerus  sehingga  membentuk  lapisan  kedap air.  Prinsip  penyambungan polymer /  plastic HDPE  adalah  panas,tekanan,  waktu  dan pendinginan,  ketiga  factor  tersebut  haruss  di miliki pada saat kita melakukan penyambungan,  adapun  standart  yang  biasa dipakai  dalam  kontraktor  atau  pembangunan pembangunan juga memiliki Standart Nasional  Indonesia  (SNI)  yang  biasa  di pakainya.
Pada  Desa  Tanggung  Prigel  Kecamatan Glagah  Lamongan  tersebut  ketersediaan  air bersih  sangat  kurang  di  musim  kemarau, karena saat musim penghujan biasanya warga memanfaatkan air yang berasal dari air sungai untuk  keperluan  sehari-hari.  Air  tersebut  di gunakan  untuk  semua  kegiatan  seperti  air untuk  mencuci,  mandi,  wudhu,  menyiram tanaman,  minum  ternak    dan  sumber  air darurat  untuk  antisipasi  kebakaran.  Untuk kegunaan itu maka dapat digunakan penampung air ( embung geomembrane )
sebagai  alternative  untuk  cadangan    air  baku di  waktu  musim  kemarau.  Karena  kendala yang  di  hadapi  sumber  air  bawah  tanah (sumur gali) airnya cenderung asin, dan untuk memperoleh air tawar dan bersih warga harus membeli.  Sedangkan  konsumsi  air  bersih sangat  dibutuhkan  sehingga  peneliti  memilih tempat  tersebut  untuk  dijadikan  tempat penelitian.  Dari  latar  belakang  diatas  maka dilakukan penelitian dengan judul
’’Penggunaan Embung Geomembrane
Sebagai  Penampungan  Air  Bersih  Desa Tanggung Prigel”.
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui kondisi  ketersediaan  air  setelah  di  adanya embung geomembrane dan untuk  mengetahui kondisi  ketersediaan  air  baku  serta  untuk mengetahui  teknik  dan  tata  cara  proses pembuatan embung geomembrane di  desa
Tanggung Prigel kecamatan Glagah-
Lamongan.

## 2. METODE PENELITIAN Tahapan Penelitian
Dalam  melaksanakan  penelitian  ini, secara  garis  besar  tahapan  yang  akan dilakukan  digambarkan  pada  diagram  alir dibawah ini:
1. Perumusan Masalah
Dalam bagian ini dipaparkan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.
2. Studi Literatur Dan Pengumpulan Data Dalam  bagian  ini  dilakukan  studi  literatur dan  pencarian  data-data  dari  berbagai sumber yang  berkaitan  dengan  penulisan  skripsi  ini, seperti :
1) Metode panen air hujan dengan sistem penyimpanan di embung geomembrane 2) Data Topografi 3) Data curah hujan wilayah studi
4) Data Jumlah Penduduk
3.  Metode Panen Air Hujan
Dalam  bagian  ini  dilakukan  deskripsi mengenai  sistem  panen  air  hujan  yang  dapat digunakan untuk mengumpulkan dan menyimpan  volume  limpasan  air  hujan, sungai  tersebut  untuk  kemudian  digunakan kembali.
4.  Perhitungan Hidrologi, Volume Limpasan, dan Luas Permukaan Embung
Dalam  bagian  ini  dilakukan  pengolahan data  curah  hujan  untuk  memperoleh  volume limpasan  air  hujan  yang  jatuh  di  permukaan
embung  dan  sekitar  aliran  sungai  di  Desa Tanggung  Prigel.  Dengan  menggunakan  data curah  hujan  dan  luasan  permukaan embung didapat volume limpasan air hujan yang jatuh di embung . 5. Perhitungan Volume Limpasan Tertampung Pada bagian ini dilakukan pengolahan data untuk memperoleh volume limpasan air hujan yang  jatuh  di embung sebagai  daerah tangkapan ( catchment area ) untuk mengetahui seberapa  banyak  dari  volume  limpasan  air hujan  yang  akan  ditampung  pada  sistem instalasi panen air hujan yang akan digunakan.
6. Efisiensi  Metode  Panen  Hujan  dengan menggunakan embung geomembrane
Pada bagian ini dilakukan analisa pengolahan  data  untuk  menentukan  efisiensi dari  sistem  instalasi  panen  air  hujan  yang dipilih  dan  apabila  tingkat  efisisensi  yang dicapai  masih  belum  memenuhi  tingkat efisiensi  yang  diinginkan  maka  dilakukan pemilihan metode lain dari panen air hujan.
7. Analisis Dari  hasil  penelitian  ini  selanjutnya  jika efisiensi  yang  dicapai  tidak  sesuai  untuk diterapkan maka bagian ini akan memberikan analisa  mengenai  penyebab  rendahnya  nilai efisiensi  dan  langkah  yang  dapat  ditempuh untuk memperbaiki nilai efisiensi tersebut.
8.  Kesimpulan Dan Rekomendasi
Pada bagian ini disimpulkan dan diberikan rekomendasi  dari  semua  pokok  permasalahan yang  telah  dianalisa  dalam  penelitian  ini, sebagai  pedoman  penelitian  di  masa  yang akan  datang  yang  berkaitan  dengan  pokok permasalahan ini.
Gambar 1 Diagram Flow Chart 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perhitungan volume penampung (embung geomembrane ) Untuk menentukan volume kolam penampung (embung geomembrane )  maka perlu  diketahui  volume  air  yang  terpanen  di embung dan volume air yang dibutuhkan. Jadi untuk menentukan volume kolam penampung, dapat diketahui dengan rumus sebagai berikut : Diketahui: panjang embung : 50 m, lebar embung : 50 m, tinggi / kedalaman embung : 3 m.
Maka  untuk  menghitung    volume  ini digunakan  persamaan  menggunakan  rumus sebagai berikut : V = P x L x T Dimana : V = Volume ( m 3 ) P = Panjang Embung ( m )
L = Lebar Embung (m) T= Tinggi/kedalaman Embung ( m ) Maka : V = 50 x 50 x 3 = 7500 m 3
7500 m 3 x 1000 = 7.500.000 Liter Jadi  volume embung geomembrane dapat menampung air : 7.500.000 Liter.
2. Jumlah  penduduk  (  Proyeksi  )  10

## Tahun
Untuk memperkirakan jumlah pendududuk 10  tahun  mendatang  dapat  kita  perkirakan jumlahnya  (proyeksikan)  dengan  bantuan rumus.  Perkiraan  jumlah  penduduk  beberapa tahun  mendatang  itu  sangat  berguna  dalam perencanaan pembangunan embung, misalnya dalam  hal  menghitung  kebutuhan  air  bersih (baku)  di  Desa  Tanggung  Prigel  Kecamatan Glagah dalam 10 tahun mendatang.  Dari data pertumbuhan penduduk dapat diketahui tingkat pertumbuhan penduduk Desa Tanggung Prigel dalam 10 tahun terakhir, dan untuk  jumlah  penduduk  terakhir  berdasarkan data  yang  di  dapat  tahun  2015  jumlah penduduk 2550 jiwa, dengan angka pertumbuhan  penduduk  rata-rata  24,5  jiwa tiap  tahunnya  .  Maka  untuk  memperkirakan jumlah  penduduk  untuk  10  tahun  kedepan yaitu  tahun  rencana  2026  dapat  dihitung dengan  menggunakan  metode  Arithmatik sebagai berikut:
P n = P o + r( n ) dan r =
Po = Jumlah penduduk pada tahun 2016 = 2550 jiwa Pt = Jumlah penduduk pada awal tahun 2007 = 2329 jiwa t  = 2016-2007
r =
r = r = 24,555 maka di dapat persamaan arithmatik : Pn = Po +r n Pn = 2550 + 24,555 n Dimana : P n =Jumlah penduduk pada tahun n
(ditanyakan)
P o = Jumlah penduduk awal tahun proyeksi n    = Periode waktu yang di tinjau
r =  Tingkat  pertumbuhan  penduduk  tiap tahun
t = Banyak tahun sebelum tahun analisis Pt   = Jumlah penduduk pada tahun ke akhir/ ke-t
Tabel  1 Perhitungan  Proyeksi  Penduduk Tahun 2016-2026 Berdasarkan Metode Arithmatik No Tahun N Metode Arithmatik Pn= 2550 + 24,555.N (jiwa) 1 2016 0 2550 2 2017 1 2574 3 2018 2 2599 4 2019 3 2624 5 2010 4 2648 6 2021 5 2673 7 2022 6 2697 8 2023 7 2722 9 2024 8 2746 10 2025 9 2771 11 2026 10 2795

## Sumber : Perhitungan
Dari  hasil  perhitungan  tersebut  dapat  di proyeksikan jumlah penduduk Desa Tanggung Prigel  untuk  10  Tahun  kedepan  pada  Tahun 2026 berjumlah : 2.795 jiwa.
3. Menghitung kebutuhan air bersih beberapa tahun mendatang
Dasar  perencanaan  dari  perhitungan  air bersih  (baku)  dari  suatu  daerah  adalah banyaknya  populasi,  kegiatan  serta  kebiasaan yang  dilakukan  sehari-hari  populasi  ditempat tersebut. Berdasarkan kriteria pada tabel (2.1), dengan  jumlah  warga  desa  dukuh  tunggal 2.795  jiwa  maka  dapat  dikatakan  kota  kecil dan  diambil  rata-  rata  kebutuhan  air  bersih adalah 100 liter/orang/harinya. Yang umumnya  kebutuhan  air  bersih  untuk  mandi, mencuci, wudhu, dan lain-lain.
Kebutuhan air bersih ( Q md ) Q md = P n xq Maka : Q md = 2.795 x 60 liter/orang/hari = 167.700 liter/hari =  1,9409 liter/detik = 0,001941 m 3 /detik Dimana : Q md = Kebutuhan air bersih P n = Jumlah penduduk tahun n Q    = Kebutuhan air per orang/hari Dari  perhitungan  diatas  maka  dapat diketahui untuk kebutuhan air bersih sebesar : 0,001941 m 3 /detik.
4. Analisis Curah Hujan Rencana
Untuk  menentukan  curah  hujan  rencana berdasarkan  data  hujan  di  stasiun  Blawi,
stasiun  Karangbinangun  dan  stasiun  Kuro  di dapatkan  curah  hujan  maksimum    pada  tiap- tiap  stasiun.  Maka  dapat  digunakan  metode rata-rata  aljabar  ( Arithmatic  mean )  sebagai berikut : Rumus :
R = 1/n ( R1+R2+.........+Rn)
Di mana :
R =  Curah  hujan  maksimum  rata-rata  DAS
(mm)
N   = Jumlah stasiun pengamatan
R1  =  Curah  hujan  pada  stasiun  pengamatan satu (mm)
R2  =  Curah  hujan  pada  stasiun  pengamatan dua (mm)
Rn = Curah hujan pada stasiun pengamatan n (mm)
Hasil  perhitungan  yang  akan  di  sajikan  pada tabel dibawah ini.
Tabel 2 Data Curah Hujan Harian Maksimum
Metode Rata-rata aljabar Tahun  Stasiun Blawi (mm) Stasiun Karangbina ngun (mm) Stasiun Kuro (mm) CH rata-rata max 2007 65 80 90 78,3 2008 200 164 122 162 2009 55 124 97 92 2010 81 85 121 96 2011 96 105 110 104 2012 113 86 128 109 2013 75 72 104 84 2014 119 123 109 117 2015 75 90 106 90,3 2016 110 78 88 92 Sumber:  perhitungan  metode  aljabar  (aritmatic mean)
5.   Perhitungan  Curah Hujan Rencana
a.    Parameter  Statistik    (Pengukuran Dispersi)
Untuk  mengetahui  Besarya  dispersi  dapat dilakukan  pengukuran  dispersi  yaitu  melalui perhitungan parameter statistic untuk ( Xi-X ), ( Xi-X ) 2 , ( Xi-X ) 3 , ( Xi-X ) 4 terlebih dahulu. Dimana :
Xi = Besarya curah hujan daerah ( mm ) X  = Rata-rata curah hujan maksimum daerah
(mm)
Untuk  menentukan  pengukuran  dispersi yang disajikan dalam tabel dibawah ini :
Tabel 3 Perhitungan Dispersi Tahun Rh (X 1 ) Rh Rata- rata (X) (X 1 - X) (X 1 – X) 2 (X 1 –X) 3 (X 1 – X) 4 2007 78,3  102,46 -24,16 583,7 -14102,3 340712,2 2008 162  102,46 59,54 3545 211069,9 12567107,2 2009 92 102,46 -10,46 109,4 -1144,44 11970,8 2010 96 102,46 -6,46 41,73 -269,58 1741,48 2011 104  102,46 1,54 2,37 3,65 5,621 2012 109  102,46 6,54 42,77 279,72 1829,4 2013 84 102,46 -18,46 340,77 -6290,64 116125,2 2014 117  102,46 14,54 211,41 3073,92 44694,8 2015 90,3  102,46 -12,16 147,86 -1798,04 21864,2 2016 92 102,46 -10,46 109,41 -1144,44 11970,8 Jumlah  1024,6 0,0 5134,43  189677,8 13118021,9 Sumber : Perhitungan
Adapun macam pengukuran dispersi antara lain :
1. Deviasi standar ( Sd ) Untuk  mengetahui  nilai  Sd  digunakan persamaan sebagai berikut :
Sd = √∑
Sd = √∑ = √
Sd = 23,884
Dimana :
Sd = Deviasi standar X  = Curah hujan rata-rata (mm/hari) X i = Curah hujan minimum (mm/hari) n   = Lamanya pengamatan
2. Koefisien skewness (Cs)
Untuk kemencengan ( skewness ) digunakan persamaan sebagai berikut :
Cs= ∑ Cs = ∑ = Cs = 1,933
Dimana : Cs = Koefisien kemencengan X i = Nilai variat X = Nilai rata-rata n = Jumlah data
3. Koefisien kurtosis ( Ck )
Perhitungan kurtosis menggunakan
persamaan sebagai berikut :
Ck= ∑
Ck= ∑

## =
=
Ck = 4,031 Dimana : Ck = Koefisien kurtosis X i = Nilai variat X   = Nilai rata-rata n    = Jumlah data Sd = standar deviasi

## 4. Koefisien variasi ( Cv )
Untuk menghitung koefisien variasi digunakan persamaan sebagai berikut :
Cv =
Cv =
= Cv = 0,233 Dimana : Cv = Koefisien variasi Sd = Standar deviasi X = Nilai rata-rata

## 6.  Analisis Sebaran
1.  Metode Distribusi Gumbel 1
Kriteria  pemilihan  jenis  distribusi  teoritis, dengan hasil perhitungan Cs = 1,933 dan Ck = 4,031  maka metode  distribusi  gumbel dianggap  sudah  mendekati  persyaratan  yang telah ditentukan.
Untuk menentukan curah hujan
rancangan  dipakai  analisa  gumbel.  Untuk perhitungan dipakai persamaaan :
X T = X + (Y t – Y n )
Dimana : X T =  Curah  hujan  rencana  dalam  periode ulang T tahun (mm/hari)
X = Curah hujan rata-rata hasil pengamatan Y t =  Reduced  variabel,  parameter  gumbel untuk periode T tahun
Y n = Reduced  mean, merupakan  fungsi  dari banyaknya data (n)
S   = Standar deviasi
Sn  =  Reduced  standar  deviasi,  merupakan fungsi dari banyaknya data (n)
Maka  untuk  mengetahui  perhitungan distribusi sebaran metode gumbel untuk tahun
rencana 10 tahun disajikan pada tabel dibawah ini:
Tabel.4 Distribusi Sebaran Metode Gumbel Periode X Sd Sn Yn Yt Xt 2 102,46 23,88 0,94 0,49 0,36 11,96 5 102,46 23,88 0,94 0,49 1,49 128,09 10 102,46 23,88 0,94 0,49 2,25 204,96 Sumber : Perhitungan 7.  Intesitas Curah Hujan Perhitungan intensitas curah hujan menggunakan  metode  Dr.  Mononobe  dengan persamaan sebagai berikut :
I = ( ) 2/3
Dimana : I       = intensitas hujan (mm/jam) R24  =  curah  hujan  maksimum  harian  dalam 24 jam (mm/jam) t      = lama hujan
Maka  untuk  perhitungan  disajikan  dalam tabel dibawah ini:
Tabel  5 Intesitas  Curah  Hujan  Dengan Mononobe T (jam) R24 R2 (99,222) R5 (127,729) R10 (146,601) 1 34,398 44,281 50,823 2 21,669 27,895 32,016 3 16,537 21,288 24,433 4 13,650 17,572 20,169 5 11,764 15,143 17,381 6 10,417 13,410 15,392 7 9,400 12,100 13,888 8 8,599 11,070 12,705 9 7,950 10,234 11,746 10 7,410 9,540 10,949 11 6,954 8,952 10,275 12 6,562 8,448 9,696 13 6,221 8,009 9,192 14 5,921 7,623 8,749 15 5,655 7,280 8,356 16 5,417 6,973 8,004 17 5,202 6,697 7,687 18 5,008 6,447 7,399 19 4,830 6,218 7,137 20 4,668 6,009 6,897 21 4,519 5,817 6,677 22 4,381 5,639 6,473 23 4,253 5,475 6,284 24 4,134 5,322 6,108 Sumber : Perhitungan

## 8.  Debit Banjir Rancangan
Q = 0,00278 x C x I x A Q = 0,0278 x C x I x A =  0,0278  x  0,60  x  6,108x  115.000.000 m 2
=  117.163.656mm 3 /jam  =  0,003254546 m 3 /detik
Dimana : Q = Debit banjir rencana C = koefisien pengaliran, 0,60 (daerah perumahan)
I  = Intensitas curah hujan (mm/jam) A  =  Daerah  pengaliran,  jika  A  dalam Ha=0,0278. (m 3 )
Dari  perhitungan  debit  banjir  rancangan yaitu sebesar 0,00325 m 3 /detik

## 9. Kontruksi Embung Geomembrane
Adapun  proses-proses  kontruksi  dalam pembuatan embung geomembrane adalah sebagai berikut :
1.  Survey  lapangan  untuk  menentukan  letak lokasi  pembuatan embung geomembrane yang  harus  memenuhi  beberapa  kriteria antara lain :
-  Adanya  tanah (  tempat ) yang  resmi  dan tidak  dalam  sengketa,  misalnya:  adanya tanah kas desa ( TKD )
-  Akses  keluar  masuk  alat  berat  dan buangan tanah harus terpenuhi
- Ada tangkapan air hujan ( catchmen area )  yang  bisa  di  arahkan  ke embung geomembrane tercukupi
- Lokasi tidak jauh dari pemukiman
2.  Mendesain  gambar  sederhana embung geomembrane
3.        Mempersiapkan  material  dan  alat  berat alat
4.      Pengalian  tanah  (  normalisasi  ) menggunakan excavator untuk mendapatkan  kedalaman  embung    yang maksimal
5.  Proses  pengangkutan  buangan  tanah menggunakan dump truck
6.    Setelah  proses  normalisasi  selesai, dilanjutkan  proses  pemberian  material kedap  air geomembrane bertujuan  untuk menghindari resapan air di dalam embung
7.  Proses  penyambungan  dengan  tujuan merekatkan antara sisi geomembrane yang satu  dengan  sisi  lainnya  serta  pemasangan pipa pemasukan air (input)
8.    Semua  proses  dan  tahapan  pemasangan geomembrane telah selesai
9.  Sistem    pendistribusian  air  melalui  proses penyaringan filter sederhana menggunakan 4  tabung  peyaring  dan  1  tandon  besar sebagai pendistribusian

## 4.  KESIMPULAN Kesimpulan
Dari  penelitian  ini  dapat  disimpulkan sebagai berikut :
1. Kebutuhan  air  baku  pada  musim  kemarau di  Desa  Tanggung  Prigel  Kecamatan Glagah  pada  tahun  2026  sebesar  = 0,001941 m 3 /detik
2. Setelah  adanya embung Geomembrane
keadaan  air  di  Desa  Tanggung  Prigel cukup  baik,  dengan  debit  rancangan sebesar 0,003254 m 3 /detik maka
kebutuhan  air  bersih  (baku)  sepenuhnya bisa tercukupi.
Saran
1. Melengkapi  data  luas  sungai  dan  debit DAS air aliran sekitar.
2. Melakukan  survey  lebih  lanjut  untuk mengetahui kebutuhan air aktual.
3. Untuk  pemanfaatan  lebih  lanjut  dan  air hujan  yang  dipanen  kiranya  diperlukan penelitian  yang  lebih  mendalam  tentang kualitas air.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin,  Zainal. Pemanfaatan  Potensi  Air Hujan  dengan  menggunakan  cistern sebagai  alternatif  sumber  air  bersih pada  gedung  Department  Teknik  Sipil FTUI (skripsi). Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2010. Alexander  dan  Harahab.  (2009).  Perencanaan Embung Tambakboyo Kabupaten Sleman D.I.Y. Anette  dan  Coki.  (2008).  Perencanaan  Detail Embung  Undip  sebagai  Pengendalian
Banjir Kanal Timur.
Chao-Hsien  Liaw  and  Yao-Lung  Tsai,  2004, Optimum  Storage  Volume  of  Rooftop Rain  Water  Harvesting  System  for Domestic Use , Journal of the American Water  Resources  Association;  Aug 2004;  40,  4;  Proquest  Agriculture Journals pg. 901. Kompasiana, Memanen Air Hujan Rain Water Harvesting  Sebagai  Alternatif  Sumber
Air (http://www.kompasiana.com/purwanti_ asih_anna_levi/memanen-air-hujan- rain-water-harvesting-sebagai-alternatif- sumber- air_5517a1c3a333117107b6600c) Lancaster,  Brad. Pemanenan  air  hujan  2006 untuk  lahan  kering,  Vol.1.Rainsource Tekan dan 2) Air terjun, Patricia. 2006 .
Pemanenan air hujan untuk Penggunaan  Pemandangan  2nd  Ed ,
Pima County Cooperative. Extension
Mekanisasi.litbang.deptan.go.id, Estimasi
kebutuhan air tanaman daerah tropis.
Potter, Merle C. and Wiggert D.C ., Mechanics of Fluids. Pretince-Hall. USA Rekayasa-Hidrologi-Modul-7-Perhitungan- Tinggi-Hujan-Rencana-Cara-Kurva- Gumbel-3.doc
Sharpe,  William  E.  and  Swistock,  Bryan., 2008, Household  Water  Conservation ,
College of Agricultural Sciences,
Agricultural  Research  and  Cooperative Extension  College  of  Agricultural Sciences, The Pennsylvania State University.
Sosrodarsono,  S.,  dan  K.  Takeda.  1976. Hidrologi untuk Pengairan . Jakarta PT. Pradnya Paramita
Thomas,  Terry,  tanpa  tahun, Rainwater Harvesting: Practical Action , School of Engineering,  University  of  Warwick, Coventry CV4 7AL, UK.
WHO (2004), www.who.int.
Wordpress  (2008)  Embung  Kulak  Secang (http://sumberdayaair.wordpress.com/20 08/04/15/embung-kulak-secang/) diakses pada tanggal 18 Januari 2016
Worm,  Janette  &  Hattum,  Tim  van.,  2006,
Rainwater  Harvesting  For  Domestic Use , Agrodok 43, Agromisa Foundation and CTA, Wageningen.
Halaman ini sengaja dikosongkan