Received 10 Maret 2020; Revised 22 Maret 2020; Accepted 04 April 2020

## Sistem Pengendalian dan Monitoring Distribusi Air Berbasis Nodemcu 8266
Laxsmy Devy 1* , Yul Antonisfia 2 , Monica Febrina 3 Suryadi 4
1234 Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Padang Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Padang, Jl. Limau Manih Padang, 25164, Indonesia *Corresponding Author, email : laxmy_d@yahoo.co.id
Abstrak — Pengelolaan air bersih di kelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang berpusat pada masing- masing  pemerintah  daerah.  Pendistribusian  air  ke  konsumen  tidak  dapat  dilakukan  merata  karena  sistem pendistribusian  air  dan  pemantauan  secara  manual.  Mengatasi  permasalahan  tersebut, Sistem  Pemerataan Distribusi  Air  ke  Konsumen  dapat  digunakan  untuk monitoring  dan  mengontrol  distribusi  air.  Sistem  ini mengatur  debit  dan  zona  waktu  pendistribusian  air  ke  konsumen.  Debit  air  dideteksi  oleh  sensor waterflow , valve dihubungkan  dengan motor  servo  dan  zona  waktu  menggunakan  RTC  DS1307.  Pompa  air  dikendalikan  untuk menjaga  volume  air  pada  bak  penampungan.  Level  air  pada  bak  penampungan  dideteksi  menggunakan  sensor ultrasonik HC-SR04. Pendistribusian air dimonitoring pada PC(Personal Computers)  dan smartphone menggunakan pemrogramman  Delphi  dan Thingspeak. Pembacaan  debit air yang  dihasilkan  pada  saat  waktu  penggunaan  puncak untuk  masing-masing  kran  yaitu  1.9  :  1.8  :  1.8  sedangkan  pada  waktu  penggunaan  biasa  perbandingan pendistribusian awal terhadap masing-masing kran yaitu 2.5 : 2.3, 1 : 1 dan 2.5 : 2.3.
Kata kunci : Mikrokontroler, RTC DS1307, waterflow , ultrasonic HC-SR04, servo, Delphi, Thingspeak
Abstract — Clean  water  management  is  managed  by  a  Perusahaan  Daerah  Air  Minum  (PDAM),  which  is  centered  on each local  government. The distribution of  water to  consumers cannot  be  done  evenly because  of the  water distribution system and manual monitoring. Overcoming these problems, the Water Distribution Equity System to Consumers can be used  to  monitor  and  control  water  distribution.  This  system  regulates  the  debit  and  time  zone  for  water  distribution  to consumers. Water  discharge is  detected  by the  water  flow  sensor,  and  the valve is  connected  to the servo  and  time  zone using RTC DS1307. The water pump is controlled to maintain the volume of water in the reservoir. The water level in the reservoir is detected using the HC-SR04 ultrasonic sensor. Water distribution is monitored on PCs (Personal Computers) and  smartphones using  Delphi  programming  and Thingspeak.  The reading of  water  discharge  is generated  during  peak use times for each faucet is 1.9: 1.8: 1.8 while at the time of normal use the ratio of the initial distribution to each faucet is 2.5: 2.3, 1: 1, and 2.5: 2.3.
Keywords: Microcontroller, RTC DS1307, waterflow, ultrasonic HC-SR04, servo, Delphi, Thingspeak
© 2020 Elektron Jurnal Ilmiah

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  daerah  tropis  dengan  dua musim, kemarau dan musim hujan. Saat musim hujan ketersedian  air  sangatlah  berlimpah,  namun  saat musim  kemarau  ketersedian  air  kurang  malahan sampai  kekeringan.  Secara  geografis  Indonesia merupakan  daerah  pegunungan  dengan  dataran  yang tidak rata. Aliran air mengalir dari daerah yang lebih tinggi menuju daerah yang lebih rendah.  Sumber  air tawar alami diperoleh oleh masyarakat antara lain dari sungai,  mataair  dan  air  hujan.  Untuk  mememenuhi kebutuhan sehari-hari ketersediaan air untuk masyarakat  perlu  pengelolaan.  PDAM  (Perusahaan Daerah  Air  Minum)  salahsatu  pengelola  air  untuk masyarakat seperti yang diperlihatkan pada gambar 1.
Permasahan  yang  timbul  dalam  pengelolaan  air biasanya  saat  musim  kemarau.  Distribusi  air  ke masyarakat  tidak  dapat  dilayani  dengan  maksimal. Biasanya  air  didistribusikan  bergiliran,  dimana konsumen ada yang mendapatkan air ada yang tidak.
Gambar 1. Daur pengelolaan air Sumber : https://www.mikirbae.com/2015/04/pemanfaatan- sumber-daya-air.html
Begitu  juga  yang  terjadi  pada  konsumen  yang berada  di  daerah  ketinggian  seringkali  tidak mendapatkan air sampai berhari-hari. Dari permasalahan tersebut    maka diperlukan  sistem  yang dapat  memperbaiki  pengeloaan  air  agar  lebih  baik. ‘Sistem Pemerataan  Distribusi Air ke Konsumen’ ini akan mengatur pemerataan debit air dan pendistribusian  bergilir  ke  konsumen  terutama  pada saat  musim  kemarau,  baik  konsumen  yang  berada  di dataran tinggi maupun di dataran rendah.
Penelitian  yang  terkait  sebelumnya  antara  lain  I D.M.B.A.Darmawan  dkk,  dengan  judul  Sistem Instalasi  Air  Rumah  Terkomputerisasi  Berbasis Mikrokontroler  Dengan  Perintah  Sms[1],    Sutono[2], Monitoring  Distribusi  Air  Bersih  dan  [3],  semua penelitian  tersebut  hanya  focus  pada  monitoring distribusi air tidak pada system pengendaliannya.
‘Sistem Pemerataan  Distribusi Air ke Konsumen’ menggunakan  4  buah  sensor water  flow yaitu  tiga buah sensor water flow pada setiap daerah masyarakat (mewakili  dataran  tinggi,  datar  dan  rendah)  dan  satu buah digunakan pada sumber utama. Sensor ultasonik HC-SR04  digunakan  untuk  pengontrolan  kapasitas sumber  air  yang  tersedia  pada  bak  penampungan. Sistem  ini  menggunakan  Motor  Servo  untuk mengatur  pendistribusian  air  bersih  berdasarkan waktu penggunaan. Sistem monitoring sebagai media informasi menggunakan IoT ( Internet of Thing ) yang berupa node  mcu untuk  monitoring  jarak  jauh  dan software Delphi untuk monitoring jarak dekat.

## II. METODE
Metode Penelitian yang dilakukan adalah meliputi perancangan  diagram  blok,  perancangan hardware , perancangan software. Diagram  blok  sebagai perancangan awal untuk menentukan hardware yang akan  digunakan  pada  ‘Sistem  Pemerataan  Distribusi Air  ke  Konsumen’  .  Perancangan hardware meliputi rangkaian-rangkaian  sensor,  modul  mikrokontroller, motor  dan  driver  serta      modul  monitoring  sebagai indikator.  Perancangan software sebagai  pemroses data  yang  melaksanakan  instruksi-instruksi  agar semua sistem dapat bekerja seperti yang diinginkan.

## 2.1 Blok Diagram
Perancangan  alat  dimulai  dengan  membuat  blok diagram  sistem  kerja  dari  keseluruhan  rangkaian, pada gambar 2.
Gambar 2. Blok Diagram sistem hardware keseluruhan
Sistem  ini  dirancang  dengan  memanfaatkan mikrokontroller  Arduino  Mega  2560  Sistem  ini  akan membaca  waktu  penggunaan  air  bersih  yaitu  dengan
menggunakan  RTC  DS1307.  Pembacaan  waktu penggunaan  air  bersih  dibagi  menjadi  dua  yaitu  pada waktu penggunaan puncak (pagi dan sore) dan waktu penggunaan  biasa  (siang  dan  malam).  Pada  saat waktu  penggunaan  puncak  maka  air  akan  megalir secara bersamaan ke ketiga bagian daerah masyarakat dengan  mengatur  posisi  motor  servo  pada  masing- masing  bagian  daerah.  Debit  air  yang  mengalir  pada masing-masing daerah akan dibaca oleh sensor water flow . Pembacaan debit air pada masing-masing daerah dan  sumber  utama  dapat  dimonitoring  dengan  jarak dekat  maupun  jarak  jauh  dengan  memanfaatkan teknologi  IoT  ( Internet  of  Thing )  menggunakan node mcu ESP8266.
2.2 Perancangan dan Pembuatan Hardware

## A. Rangkaian RTC DS1307
RTC  DS1307  pada  gambar  3  digunakan  sebagai pembacaan  waktu  untuk  mendistribusikan  air  bersih PDAM.  RTC  DS1307  adalah  modul  dengan  4  pin. Pin +5V terhubung dengan V CC . Pin GND terhubung dengan  Ground,  pin  SDA  terhubung  dengan  pin  20, SCL terhubung dengan pin 21.
5V
Gambar 3. Rangkaian RTC DS1307
Tabel 1. Pin Arduino Mega2560  dengan RTC DS1307
Pin Arduino Mega 2560 RTC DS1307 20 SDA 21 SCL V CC Sumber 5 V
GND
Sumber Ground
B. Sensor Ultrasonik HC-SR04
Sensor  Ultrasonik  HC-SR04  digunakan  sebagai pendeteksi  ketinggian  air  berupa  kapasitas  air  dalam bak  penampungan  air  yang  terlihat  pada  gambar  4. Sensor  Ultrasonik  HC-SR04  adalah  modul  dengan  4 pin.  Pin  +5V  terhubung  dengan  V CC .  Pin  GND terhubung dengan Ground, pin trig terhubung dengan pin 5, Echo terhubung dengan pin 6.
5V
Gambar 4. Rangkaian sensor ultrasonic HC-SR04
Tabel 2. Pin Arduino Mega 2560  dengan sensor ultrasonic HC-
SR04 Pin Arduino Mega 2560 HC-SR04 (1) Keterangan 5 Trigger Output 6 Echo Input VCC Sumber 5 V GND Sumber Ground
C. Sensor Water Flow Rangkaian  sensor water  flow digunakan  sebagai pembacaan  debit  air  yang  didistribusikan ke  masing- masing  daerah  masyarakat  dan  pembacaan  debit  air yang  keluar  dari  sumber  utama.  Sensor water  flow yang  digunakan  pada  sistem  ini  ada  4  buah  yaitu  3 buah  pada  setiap  daerah  konsumen  dan  1  buah  pada sumber  utama.  Sensor water  flow adalah  sensor dengan  3  pin.  Pin  +5V  terhubung  dengan  V CC .  Pin GND  terhubung  dengan  Ground,  pin  data  masing- masing  sensor water  flow terhubung  dengan  pin 19,18,2,3.  Sensor water  flow bekerja  dengan  data interrupt dari arduino agar dapat membaca data debit air yang mengalir.
Gambar 5. .Rangkaian sensor water flow
Tabel 3. Pin Arduino Mega2560 dan sensor Water flow Pin Arduino Mega 2560 Komponen Keterangan 19 Data Sensor water flow 1 Sumberutama 18 Data Sensor water flow 2 Masing-masing daerah masyarakat 2 Data Sensor water flow 3 3 Data Sensor water flow 4 V CC Sumber 5 V GND Sumber Ground

## D. Rangkaian Motor Servo
Rangkaian  Servo  digunakan  sebagai  valve  pada ketiga  daerah  konsumen,  servo  tersebut  akan membentuk  sudut  putarnya  berdasarkan  inputan sensor water flow. rangkaian output servo memiliki 3 pin  yaitu  pin  +5V terhubung ke  pin  V CC arduino, pin GND  terhubung  ke  ground  dan  masing-masing  data servo terhubung ke pin 10, 11 dan 12.
5V 5V 5V Gambar 6. Rangkaian Servo Tabel 4. Pin Arduino Mega2560  dan motor servo
Pin Arduino Mega 2560 Komponen 10 Data Servo 1 11 Data Servo 2 12 Data Servo 3 V CC Sumber 5 V GND Sumber Ground
E. Rangkaian node MCUESP 8266
Node  MCU  ESP  8266  digunakan  untuk mengirimkan  data  dari  sistem  ke  monitoring.  Modul ESP  8266  bekerja  dengan  menggunakan  koneksi internet  agar  data  yang  akan  dimonitoring  dapat terbaca  oleh  sistem.  Modul  nodeMCU  ESP  8266 memiliki  4  pin  yaitu  pin  V CC terhubung  ke  V in arduino, pin GND terhubung ke Ground arduino, RX dan  TX  terhubung  ke  TX  dan  RX  arduino.

## Elektron Jurnal Ilmiah Volume 12  Nomor 1 Juni  2020 | 16-23
Gambar 7. Rangkaian nodeMCU ESP8266
Tabel 5. Pin  Arduino Mega2560 dan
nodeMCU ESP8266 Pin Arduino Mega 2560 nodeMCU ESP8266 14 RX 15 TX Sumber V in
Vcc
GND Sumber Ground

## F. Rangkaian Driver Motor
Rangkaian  ini  digunakan  untuk  mengaktifkan pompa  pada  sumber  dan  pompa pada  pendistribusian air ke konsumen. Rangkaian driver motor memiliki 3 pin  yaitu  pin  V CC terhubung  ke  +5  V  arduino,  pin GND terhubung ke Ground arduino, IN terhubung ke pin  7  arduino,  output  pada  rangkaian  driver menghubungkan pompa dengan tegangan 220 VAC.
Gambar 8. Rangkaian driver motor
Tabel 6. Pin  Arduino Mega2560 dan rangkaian driver motor Pin Arduino Mega 2560 Driver motor 7 IN1 V CC Sumber 5 V GND Sumber Ground

## G. Rangkaian  Sistem  Pemerataan  Distribusi  Air  ke Konsumen
Gambar 9. Rangkaian Sistem Pemerataan Distribusi Air ke Konsumen
Tabel 7.   Pin mikrokontroler yang digunakan untuk sensor dan output data.
Pin Arduino Mega ADK 2560 Fungsi PIN 2 INPUT sensor water flow 1 (server) PIN 3 INPUT sensor water flow 2 (daerah tinggi) PIN 19 INPUT sensor water flow 3 (daerah datar) PIN 18 INPUT sensor water flow 4 (daerah rendah) PIN 12 OUTPUT Servo 1 (daerah tinggi) PIN 11 OUTPUT Servo 2 (daerah datar) PIN 10 OUTPUT Servo 3 (daerah rendah) PIN 14 RX nodemcuESP 8266 PIN 15 TX nodemcuESP 8266 PIN 5 Trigger ultrasonik PIN 6 Echo ultrasonik PIN 20 SDA DS1307 PIN 21 SCL DS1307 PIN 7 Driver Motor
2.3 Perancangan Software
Perancangan software pada  alat  ini  merupakan perancangan  untuk  pembuatan  program  dalam arduino mega 2560. Pembacaan nilai RTC digunakan sebagai inisialisasi waktu penggunaan untuk mengaktif  kan  proses  pendistribusian  air  yaitu  pada saat  waktu  penggunaan  puncak  yaitu  pagi  (04.00 sampai  08.59)  dan  sore  (15.00  sampai  18.59) menunjukkan  bahwa  setiap  masing-masing  daerah menerima  pendistribusian  air  secara  bersamaan  yaitu dengan  pengaturan  valve  berupa  motor  servo  yaitu pada daerah tinggi 25 derajat, daerah datar 50 derajat dan  daerah  rendah  35  derajat.  Sedangkan  waktu penggunaan  biasa  yaitu  siang  (09.00  sampai  14.59) dan malam (19.00 sampai 03.59) menunjukkan bahwa pendistribusian  air  dilakukan  secara  bergantian  pada setiap  masing-masing  daerah  dengan  mengatur pembukaan  katub  valve  oleh  motor  servo,  yakni  jika pada  daerah  tinggi  motor  servo  membuka  40  derajat dan servo daerah yang lain tertutup, jika pada daerah datar  motor  servo  membuka  45  derajat  dan  servo daerah yang lain tertutup dan jika pada daerah rendah motor  servo  membuka  30  derajat  dan  servo  daerah yang lain tertutup.
Kapasitas  air  pada  bak  penampungan  di  deteksi oleh  sensor  ultrasonik  HC-SR04  yang  menunjukkan ketinggian  tertentu  untuk  mengaktifkan  pompa  air yaitu  pada  jarak  ketinggi  besar  dari  15  cm menunjukkan  bahwa  pompa  akan  aktif  dengan mengaktifkan  motor  driver  dan  sebaliknya  jika  kecil dari  15  cm  maka  driver  motor  akan  mati  untuk mematikan pompa air.
Pembacaan  debit  air  yang  dilakukan  oleh  sensor water  flow yang  mengalir  ke  masyarakat  dapat  di monitoring  pada  PC  dan smartphone dengan memanfaatkan  menggunakan  komunikasi  internet nodeMCU  ESP8266  dan  juga  komunikasi  serial Delphi.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengujian  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah sistem  yang  dibuat  telah  sesuai  dengan  yang direncanakan,  hal  itu  dapat  dilihat  dari  hasil  yang diperoleh dalam pengujian sistem.Selain itu pengujian juga digunakan untuk mengetahui tingkat kinerja dari alat tersebut.
A. Rangkaian RTC DS1307 Pengujian  RTC  dilakukan  dengan  cara    mengatur waktu pada RTC berdasarkan program Set-Time yang di upload pada  arduino  dengan  konfigurasi  pin  SDA dan  SCL  serta  V CC dan  Ground  pada  RTC  telah terhubung  ke  arduino.  Adapun  program  untuk mengatur waktu RTC yaitu:
if (getDate(__DATE__) && getTime(__TIME__)) { parse = true;
// and configure the RTC with this info if (RTC.write(tm)) { config = true;
Tabel 8. Hasil pengujian data waktu rangkaian RTC  DS 1307 waktu pada PC(laptop) waktu pada RTC 9.23 9.22.26 9.28 9.27.26 9.33 9.32.26 9.36 9.35.26
Pengujian  dilakukan  dengan  mengukur  tegangan pada V CC , SDA dan SCL pada RTC terhadap Ground. Pengukuran  dilakukan  pada  tiga  titik  pengukuran (TP) pada gambar 10
5V

## TP1

## TP2
Gambar 10. Rangkaian RTC DS 1307

## Tabel 9. Hasil uji pada titik pengukuran rangkaian
RTC DS 1307
Titik Pengukuran Vout(V) TP1 Vcc 4.98 TP2 SDA (PIN 20) 4.96 TP3 SCL(PIN 21) 4.95
Pengujian  data  RTC  pada  tabel  9  menunjukkan bahwa  waktu  yang  di  tampilkan  pada  RTC  lebih lambat  34  detik  dibandingkan  dengan  pembacaan waktu  pada  PC  laptop.  Jika  sistem  telah  dimatikan pengaturan  waktu  pada  RTC  akan  tetap  aktif  dan masih  bisa  membaca  waktu  karena  RTC  memiliki sumber  tegangan  sekunder  yang  berasal  dari battery 3V  yang  terpasang  pada body RTC,  sehingga  tidak perlu  lagi  untuk  melakukan  pengaturan  ulang  untuk waktu RTC.
Berikut  adalah  tabel  logika  RTC  untuk mengaktifkan valve pada masing-masing kran.
Tabel 10. Tabel logika pengaktifan valve berdasarkan     waktu
waktu (WIB) pengaktifan valve kran 1 kran 2 kran 3 04.0 -08.59 √ √ √ 09.00-09.59 √ X X 10.00-10.59 X √ X 11.00-11.59 X X √ 12.00-12.59 √ X X 13.00-13.59 X √ X 14.00-14.59 X X √ 15.00-18.59 √ √ √ 19.00-19.59 √ X X 20.00-20.59 X √ X 21.00-21.59 X X √ 22.00-22.59 √ X X 23.00-23.59 X √ X 00.00-00.59 X X √ 01.00-01.59 √ X X 02.00-02.59 X √ X 03.00-03.59 X X √

## Elektron Jurnal Ilmiah Volume 12  Nomor 1 Juni  2020 | 16-23
B. Pengujian sensor ultrasonik HC-SR04
Pada  pengujian  sensor  ultrasonik  HC-SR04 dilakukan  dengan  membandingan  jarak  yang  terukur oleh  sensor  ultrasonik  HC-SR04  yang  di  tampilkan pada Serial Monitor dengan jarak pengukuran manual dengan meteran.
Pengukuran dilakukan pada dua titik pengukuran (TP) seperti terlihat pada gambar 51  berikut :
TP1

## TP2
Gambar 11. Titik Pengukuran rangkaian sensor ultrasonik HC-
SR04
Tabel 11. Pengujian sensor ultrasonik HC-SR04 pada     bak penampungan PDAM No jarak pembacaan sensor (cm) jarak pembacaan mistar (cm) persentase kesalahan (%) 1 13.18 13 1.37% 2 15.23 15 1.51% 3 17.34 17 1.96% 4 19.4 19 2.06% 5 21.18 21 0.85% 6 23.31 23 1.33% 7 25.48 25 1.88% 8 27.22 27 0.81% 9 29.16 29 0.55%
Rata-rata persentase kesalahan= 1.37 %
Untuk  menentukan  nilai  persentase  kesalahan dapat  di  ukur  dengan  menggunakan  rumus  sebagai berikut:
...(1)
Sensor  ultrasonik merupakan  sensor  yang  bekerja berdasarkan  prinsip  gelombang  ultrasonik.Sensor ultrasonik  bekerja  dengan  cara  memicu  pin trigger untuk  memancarkan  gelombang  ultrasonik  yang selanjutnya  gelombang  tersebut  akan  di  pantulkan kembali  oleh  objek  dan  selanjutnya  objek  akan memantulkan  kembali  gelombang  tersebut  yang langsung di tangkap oleh pin Echo.

## C. Pengujian sensor waterflow
Pengukuran  sensor waterflow dilakukan  pada  tiga titik pengukuran (TP) seperti terlihat pada gambar 12.

## TP
Gambar 12. Titik pengukuran pada sensor

## waterflow
Tabel 12. Hasil titik pengukuran pada rangkaian sensor water flow pada saat air mengalir
Water flow Vout(V) Saat dialiri air Tidak di aliri air Pendistribusian awal 2.64 0.02 Kran 1 2.58 0.02 Kran 2 2.55 0.02 Kran 3 2.52 0.02
Sensor water  flow terlebih  dahulu  di  kalibrasi dengan  menggunakan  perbandingan  volume  yang terukur  pada  gelas  ukur  dengan  volume  pembacaan sensor water flow. Hasil kalibrasi dari sensor akan di ukur  debit  air  bedasarkan  volume  yang  terukur  per menit dengan pembacaan debit pada sensor.
Tabel 13. Hasil pengujian kalibrasi volume sensor water flow pada sensor di pendistribusian awal
No Volume (mL) Persentase kesalahan (%) Gelas ukur Pembacaan sensor 1 1000 988 1.2 2 1200 1195 0.41667 3 3000 2985 0.5 4 3300 3303 0.09091 5 4000 3990 0.25 6 4300 4303 0.06977 7 5200 5217 0.32692 8 5900 5909 0.15254 9 6200 6218 0.29032 10 7200 7227 0.375 11 8000 7941 0.7375 12 9000 9044 0.48889 13 10000 9963 0.37
Rata-rata persentase kesalahan = 0.4 % Sensor water flow merupakan sensor yang bekerja menghasilkan  pulsa  frekuensi  yang  dihasilkan  dari adanya  perputaran  medan  magnet  pada  rotor  sensor. Hasil  pembacaan  pulsa  frekuensi  digunakan  untuk
menentukan  nilai  debit  air  yang  melewatinya berdasarkan tekanan air yang tersedia.
Tabel 14. Data pengukuran debit air pada saat penggunaan puncak dengan waktu (04.00 – 08.59) dan (15.00 – 18.59). No Debit pada pembacaan sensor (L/Min) Pendistribusian awal Kran 1 Kran 2 Kran 3 1 6.3 1.9 1.8 1.9 2 6.3 2 1.9 1.8 3 6 2 1.8 1.8 4 6.2 2 1.8 1.9 5 6.2 2 1.8 1.9 6 6 2 1.8 1.8 7 6 1.9 1.9 1.9 8 5.9 2 1.8 1.8 9 6 2 1.8 1.8 10 6 2 1.8 1.8
Debit air yang mengalir pada pendistribusian awal tidak  selalu  sama  dengan penjumlahan  debit  air  pada masing-masing kran hal ini disebabkan oleh beberapa faktor  yaitu  adanya  tekanan  yang  tidak  sama  pada setiap  posisi  sensor  dan  juga  pada  masing-masing kran  air  akan  dibatasi  dengan  pembukaan  valve berdasarkan  sudut  pembentuk  servo  serta  jarak  dari jangkauan  air  ke  tujuan  pendistribusian  yang  jauh. Berdasarkan  rata-rata  perbandingan  debit  air  pada masing-masing kran didapatkan bahwa debit air yang mengalir hampir mendekati nilai yang konstan karena selisih  dari  pembacaan  debit  air  di  pendistribusian awal  terhadap  masing-masing  kran  konstan  dan sangat kecil.

## D. Pengujian alat secara keseluruhan
Proses  pengujian  alat  pembacaan  debit  air  pada masing-masing  daerah  yang  dilakukan  berdasarkan pada  waktu.  Proses  pengambilan  data  dilakukan dengan  pembacaan  debit  air  pada  masing-masing daerah  berdasarkan  pada  waktu.  Proses  pembacaan data  sensor  akan  dimonitoring  pada thingspeak dan Delphi.  Pengujian  dilakukan  dengan  mengambil sampel  data  dengan  waktu  dari  pukul  09.00  sampai 19.00  yang  di  ambil  data  per  15  menit  yang mencakup terhadap seluruh penggunaan waktu.
Tabel 14. Hasil pengukuran secara keseluruhan
waktu Debit (L/Min) Pendistribusian awal Kran 1 Kran 2 Kran 3 09.00 2.4 2.3 0 0 09.15 2.4 2.3 0 0 09.30 2.3 2.3 0 0 09.45 2.4 2.4 0 0 10.00 1.8 0 1.8 0 10.15 1.9 0 1.8 0 10.30 1.9 0 1.8 0 10.45 1.9 0 1.8 0 11.00 2.3 0 0 2.3 11.15 2.3 0 0 2.3 11.30 2.4 0 0 2.3 11.45 2.4 0 0 2.3 12.00 2.3 2.3 0 0 12.15 2.3 2.3 0 0 12.30 2.3 2.3 0 0 12.45 2.3 2.3 0 0
13.00 1.9 0 1.9 0 13.15 1.9 0 1.9 0 13.30 1.9 0 1.9 0 13.45 1.9 0 1.9 0 14.00 2.3 0 0 2.3 14.15 2.3 0 0 2.3 14.30 2.3 0 0 2.3 14.45 2.3 0 0 2.3 15.00 6.2 1.9 1.8 2 15.15 6.2 1.9 1.9 1.9 15.30 6.5 1.9 1.9 2 15.45 6.2 1.9 1.9 2 16.00 6.2 1.8 1.9 2 16.15 6.3 1.8 1.9 2 16.30 6.3 1.8 1.9 2 16.45 6.3 1.8 1.9 2 17.00 6.2 1.8 1.9 2 17.15 6.5 1.8 1.9 2 17.30 6.5 1.8 1.9 2 17.45 6.5 1.8 1.9 1.9 18.00 6.5 1.8 1.9 1.9 18.15 6.3 1.8 1.9 1.9 18.30 6.3 1.8 1.9 1.9 18.45 6.3 1.8 1.9 1.9 19.00 2.3 2 0 0
Gambar 20. Grafik perbandingan debit air
(a) (b)
Gambar 21.(a) dan (b) tampilan pada thingspeak
(a)

## (b)
Gambar 22.(a) dan (b) tampilan pada Delphi

## IV. KESIMPULAN
Setelah melakukan perancangan, pembuatan, serta pengujian  sistem  dapat  diambilk  kesimpulan  sebagai berikut.  Perbandingan  nilai  waktu  pada  RTC  lebih lambat  sekitar  34  detik  dibandingkan  dengan  waktu yang  sebenarnya.  Pembacaan  nilai  jarak  dengan menggunakan  sensor  PING  HC-SR04  memilki rentang  pembacaan  terhadap  air  di  dalam  bak penampungan  dari  jarak  15  cm  -  30  cm  dengan menghasilkan  rata-rata  kesalahan  pembacaan  yaitu 1.37%.  Tingkat  kesalahan  dari  pembacaan  sensor water  flow yang  digunakan  yaitu  bervariasi  antara 0.2%  sampai  0.85%.  Pembacaan  debit  air  yang dihasilkan pada saat waktu penggunaan puncak untuk kran  1  :  1.9  liter/menit,  kran  2  :  1.8  liter/menit  dan kran 3: 1.8 liter/menit. Debit air pada masing-masing kran  pada  waktu  penggunaan  biasa  pada  kran  1  :  2.5 liter/menit,    kran  2 :  2,5   liter/menit  dan kran  3  :  2.5 liter/menit  sedangkan pada  pendistribusian  awal  kran
1  :  2.3  liter/menit  kran  2  :  2.5  liter/menit  dan  pada kran 3 : 2.3 liter/menit.
Pengontrolan valve didasarkan dengan pembacaan waktu  penggunaan  yaitu  jika  waktu  penggunaan puncak (04.00 sampai 08.59 dan 15.00 sampai 18.59) maka  air  akan  mengalir  pada  ketiga  daerah pendistribusian  secara  bersamaan.  Jika  waktu penggunaan  biasa  (09.00  sampai  14.59  dan  19.00 sampai  03.59)  maka  air  akan  didistribusikan  secara bergantian

## REFERENSI
[1]     I. D. M. B. A. Darmawan, I. K. A. Mogi, and I. W. Santiyasa, “Sistem  Instalasi  Air  Rumah  Terkomputerisasi  Berbasis Mikrokontroler  Dengan  Perintah  Sms,”  JST  (Jurnal  Sains dan  Teknol.,  vol.  6,  no.  1,  pp.  82–92,  2017,  doi: 10.23887/jst-undiksha.v6i1.9388.
[2]        I.  P.  L.  Dharma,  S.  Tansa,  and  I.  Z.  Nasibu,  “Perancangan Alat Pengendali Pintu Air Sawah Otomatis dengan SIM800l Berbasis Mikrokontroler Arduino Uno,” J. Tek., vol. 17, no. 1, pp. 40–56, 2019, doi: 10.37031/jt.v17i1.25.
[3]     S. Program, S. Teknik, K. Fakultas, T. Dan, and I. Komputer, “Monitoring Distribusi Air Bersih,” J. Ilm. SETRUM, vol. 5, no. 1, 2016.
[4]      K.  Diao,  R.  Sitzenfrei,  and  W.  Rauch,  “The  impacts  of spatially  variable  demand  patterns  on  water  distribution system design and operation,” Water (Switzerland), vol. 11, no. 3, pp. 1–13, 2019, doi: 10.3390/w11030567.
[5]   C. Passenberg, D. Meyer, J. Feldmaier, and H. Shen, “Optimal water  heater  control  in  smart  home  environments,”  2016 IEEE  Int.  Energy  Conf.  ENERGYCON  2016,  2016,  doi: 10.1109/ENERGYCON.2016.7513964.
[6]        S.  Chattoraj,  “Smart  Home  Automation  based  on  different sensors  and  Arduino  as  the  master  controller,”  Int.  J.  Sci. Res.  Publ.,  vol.  5,    no.  1,  pp.  2250–3153,  2014,  [Online]. Available: www.ijsrp.org .
[7]  E.  Madona,  M.  Irmansyah,  and  A.  Nasution,  “Sistem Informasi  Untuk  Posisi  Dan  Lama  Duduk  Dengan
Smartphone  Android Berbasis Mikrokontroler,”  vol. 10, pp. 2–6, 2018, [Online]. Available:
http://jie.pnp.ac.id/index.php/jie/article/view/75/63.
[8]          H.  Singh,  V.  Pallagani,  V.  Khandelwal,  and  U.  Venkanna, “IoT  based  smart  home  automation  system  using  sensor node,”  Proc. 4th IEEE Int. Conf. Recent  Adv. Inf. Technol.
RAIT 2018, pp. 1–5, 2018, doi: 10.1109/RAIT.2018.8389037.
[9]      B. N. Getu and H.  A.  Attia, “Automatic  water level  sensor and  controller  system,”  Int.  Conf.  Electron.  Devices,  Syst. Appl., 2017, doi: 10.1109/ICEDSA.2016.7818550.