Url: https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/mesil Vol.3, No.1, Juni 2022, Hal  07 -12

## Kajian Sistem Jaringan Drainase Guna Menanggulangi Genangan Air Hujan Di Kawasan Pasar Pajak Pagi Kutacane
Khairul Anwar Program Studi Teknik Sipil, Universitas Gunung Leuser * Email: naufalkhairul80@gmail.com

## ABSTRACT
Puddles  or  floods  that  occur  in  an  area  are  caused  by  a  disturbed  or  malfunctioning  drainage  system. The research location was conducted in the Kutacane Morning Tax market area. The calculation of the rainfall intensity used for this study is by using the mononobe formula with the parameters for calculating the  rainfall  value  of  the  Pearson  III  Log  Distribution  for  a  5-year  return  period.  The  Kirpich  equation determines the concentration time. From the results of the research, it turns out that the Tax channel in the  Morning  Tax  market  is  not  able  to drain  puddles  of  rainwater,  which  causes  puddles  in  the  market area, and the Disposal channel, which is a drainage channel in the market, does not function because it is clogged  with  sedimentation  so  that  the  Tax  channel  is  unable  to accommodate  and  drain  high-intensity rainwater discharge. In order to avoid inundation in the morning tax area, the dimensions of the channel are redesigned, where the existing dimensions are the tax channel with dimensions h = 0.65 m, B = 0.85 m, f = 0.15 m, with Q plans (m/ sec) = 1.219 and Q capacity (m/sec) = 0.498 with a description (Does not meet) Meanwhile, the dimensions of the redesigned tax channel are h = 0.781 m, , B = 0.781 m, f = 0.5 m, with Q plans ( m/s) = 1.219 and Q  capacity (m/s) = 1.219 with the information (Qualified) the total length of the tax channel is 3,612 Km. For the existing sewer h = 0.65 m, , B = 0.85 m, f = 0.15 m, with a design  Q  (m/s)  =  1.110  and  a  capacity  Q  (m/s)  =  0.498  with  a  description  (No  meet)  Meanwhile,  the dimensions of the redesigned drain are h = 0.832 m, , B = 832 m, f = 0.5 m, with Q plan (m/sec) = 1,110 and Q capacity (m/sec) = 1,110 with information (Qualified) total length of Exhaust channel 0.421 Km.
Keywords: Inundation, Drainage, Existing discharge.

## 1. PENDAHULUAN
Banjir  atau  genangan  di  suatu  kawasan  terjadi  apabila  sistem  yang  berfungsi  untuk menampung genangan itu tidak mampu menampung debit yang mengalir, hal ini akibat dari tiga kemungkinan  yang  terjadi  yaitu:  kapasitas  sistem  yang  menurun,  debit  aliran  air  yang meningkat, atau kombinasi dari kedua-duanya.
Dalam kajian ini akan diangkat permasalahan genangan atau banjir yang terjadi di Kawasan Pasar Pajak Pagi Kutacane. Dari hasil pantauan dan indentifikasi, terlihat bahwa genangan yang terjadi  disebabkan  oleh  kapasitas  saluran  drainase  yang  ada  tidak  mampu  menampung  dan mengalirkan genangan yang diakibatkan oleh air hujan, disamping itu banyaknya sampah yang terlihat menumpuk pada saluran drainase, serta ada saluran tertutup pada pasar yang sama sekali tidak berfungsi.
Melihat  kondisi  tersebut  diatas,  maka  perlu  dilakukan  kajian  sistem  jaringan  di  Kawasan Pasar Pajak Pagi guna menanggulangi genangan yang diakibatkan air hujan serta mencari solusi dari  permasalahan  tersebut  sehingga  kedepannya  tidak  terjadi  genangan  lagi.  Secara  umum perumusan masalah pada penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:
 Terjadinya  genangan  atau  banjir  pada  saat  terjadinya  hujan  dikawasan  Pasar  Pajak  Pagi sehingga mengganggu aktivitas yang berlangsung di pasar
 Kapasitas saluran yang ada tidak mampu mengalirkan genangan  atau banjir yang terjadi
 Terdapat saluran pada pasar yang tidak berfungsi untuk mengalirkan genangan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
 Agar tidak terjadi genangan air disaluran pembuangan
 Merencanakan dimensi saluran air Pasar Pajak Pagi
 Membuat perencanaan rambu larangan membuang sampah sembarangan
Url: https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/mesil Vol.3, No.1, Juni 2022, Hal  07 -12

## 2. METODE PENELITIAN
Secara  umum,  metode  berisi  tentang  bagaimana  survei/observasi/pengukuran  dilakukan termasuk  waktu,  lama,  dan  tempat.  Di  samping  itu  juga  menjelaskan  bahan  dan  alat  yang digunakan,  teknik  untuk  memperoleh  data/informasi,  serta  cara  pengolahan  data  dan  analisis yang  dilakukan.  Acuan  (referensi)  harus  dimunculkan  jika  metode  yang  ditawarkan  kurang dikenal atau unik, ditulis dengan huruf [Times New Roman, 11 pt, normal]
Drainase  berasal  dari  bahasa  inggris  yaitu  drainage  yang  artinya  mengalirkan,  menguras, membuang  atau  mengalihkan  air.  Dalam  bidang  Teknik  Sipil,  drainase  secara  umum  dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan teknis untuk  mengurangi kelebihan air, baik  yang berasal dari air hujan, rembesan maupun kelebihan air irigasi dari suatu kawasan/lahan, sehingga fungsi kawasan/lahan tidak terganggu (Suripin, 2004).
Kelebihan air pada suatu kawasan perkotaan akibat air hujan dan air limbah rumah dialirkan melalui  suatu  bangunan  drainase  perkotaan  ke  badan  air.  Untuk  dapat  menjalankan  fungsinya drainase  terdiri  dari  beberapa  elemen  bangunan  yang  direncanakan  secara  sistimatis  sesuai dengan  fungsi  masingmasing  sehingga  membentuk  suatu  sistem  drainase,  sehingga  sistem drainase  dapat  didefinisikan  sebagai  serangkaian  bangunan  air  yang  berfungsi  untuk mengurangi  dan  atau  membuang  kelebihan  air  dari  suatu  kawasan  atau  lahan  sehingga  lahan dapat  difungsikan  secara  optimal  (Suripin,  2004)  yang  dapat  memberikan  manfaat  bagi kehidupan masyarakat.

## 2.1. Distribusi Gumbel
Menurut  Gumbel  (1941)  dalam  buku  Suripin  (2004),  persoalan  tertua adalah  berhubungan dengan nilai-nilai ekstrem datang dari persoalan banjir. Tujuan teori statistik nilai-nilai ekstrem adalah untuk  menganalisis hasil pengamatan nilai-nilai ekstrem tersebut untuk memperkirakan nilai-nilai ekstrem berikutnya.
Gumbel menggunakan teori nilai ekstrem untuk menunjukkan bahwa dalam deret nilai-nilai ekstrem  X1,  X2,  X3,  .......,  Xn,  dengan  sampel-sampel  yang  sama  besar,  dan  X  merupakan variabel  berdistribusi  eksponensial,  maka  probabilitas  kumulatifnya  P,  pada  sebarang  nilai  di antara n buah nilai Xn akan lebih kecil dari nilai X tertentu (dengan waktu balik Tr), mendekati.
𝑃(𝑋) = 𝑒 −𝑒 −𝑎(𝑥−𝑏)
(1)
Jika diambil Y = a(X-b), maka dapat menjadi.
𝑃(𝑋) = 𝑒 −𝑒 −𝑦 (2)
Dengan e= bilangan alam  2.7182818, Y= reduced variate. Jika diambil nilai logaritmanya dua kali berurutan dengan bilangan dasar e terhadap rumus (6) didapat.
𝑋 = 1 𝑎 [𝑎𝑏 − ln{−𝑙𝑛𝑃(𝑋)}] (3)
Waktu  balik  merupakan  nilai  rat-rat  banyaknya  tahun  (karena  Xn  merupakan  data  debit maksimum  dalam  tahun),  dengan  suatu  variate  disamai  atau  dilampaui  oleh  suatu  nilai, sebanyak satu kali. Jika interval antara 2 buah pengamatan konstan, maka waktu baliknya dapat dinyatakan sebagai berikut.
𝑇 𝑟 (𝑋) = 1 1−𝑃(𝑋)
(4)
Ahli-ahli  teknik  sangat  berkepentingan  dengan  persoalan-persoalan  pengendalian  banjir sehingga  lebih  mementingkan  waktu  balik  Tr(X) dari  pada probabilitas  P(X), untuk  itu rumus (7) diubah menjadi.
Url: https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/mesil Vol.3, No.1, Juni 2022, Hal  07 -12
𝑋 𝑟 = 𝑏 𝑟 − 1 𝑎 𝑙𝑛 [−𝑙𝑛 𝑇 𝑟 (𝑋)−1 𝑇 𝑟 (𝑋) ] (5)
Atau.
𝑌 𝑟 = −𝑙𝑛 [−𝑙𝑛 𝑇 𝑟 (𝑋)−1 𝑇 𝑟 (𝑋) ] (6)

## 2.2. Debit Air Kotor
Debit  air  kotor  adalah  debit  yang  berasal  dari  buangan  rumah  tangga,  bangunan  gedung, instansi dan sebagainya. Besarnya dipengaruhi oleh banyaknya jumlah penduduk dan kebutuhan air  rata-rata  penduduk.  Adapun  besarnya  kebutuhan  air  penduduk  rata-rata  adalah  250 liter/orang/hari.  Sedangkan  debit  kotor  yang  harus  dibuang  di  dalam  saluran  adalah  70%  dari kebutuhan  air  bersih  sehingga  besarnya  air  buangan  adalah  (Wesli:2003).  250  x  70%  =  175 liter/orang/hari = 2,025 x 10-6 m3/det/orang.
Untuk  menghitung  debit  air  kotor  diperlukan  data  luas  daerah  pengaliran,  kepadatan penduduknya,  peningkatan  penduduk  setiap  tahunnya  dan  rata-rata  buangan  air  limbah penduduk perhari.
Waktu  Penelitian  dilaksanakan  selama  2 (  dua  ) bulan,  yaitu  mulai  bulan  September  2015 sampai  dengan  bulan  Oktober  2015,  yang  meliputi  pengumpulan  data  primer  dan  sekunder, pengolahan  dan  analisis  data  dan  Penelitian  dilaksanakan  di  Kawasan  Pasar  Pajak  Pagi Kecamatan Lawe Bulan,  Kabupaten Aceh Tenggara.
Penelitian ini Menggunakan Studi literatur Dimana Rumusan-rumusan serta konsep-konsep teoritis  dari  berbagai  literatur  dipelajari  dan  dipahami  agar  landasan  teoritis  terpenuhi  dalam mengembangkan  konsep  penelitian  mengenai  sistem  jaringan  drainase  dan  masalah-masalah penyebab terjadinya genangan/banjir di lokasi penelitian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  penelitian  ini  digunakan  data  hujan  selama  sepuluh  tahun  yang  tercatat  mulai  tahun 2003 sampai dengan 2011 pada pos pengamatan st. Iklim Kabupaten Aceh Tenggara. Dari hasil data  yang  diperoleh  (sesuai  dengan  pos  hujan)  dipilih  yang  tertinggi  setiap  tahun.  Data  hujan yang  terpilih  setiap  tahun  merupakan  hujan  maksimum  harian  DAS  untuk  tahun  yang bersangkutan. Berdasarkan data curah hujan tersebut, maka diperoleh.
Tabel 1. Data Curah Hujan Harian Maksimum Tahunan (mm/jam)
No Tahun X (mm) Data Urut (mm) 1 1997 270.91 143,08 2 1998 197,25 156,16 3 1999 217,08 159,00 4 2000 175,66 175,66 5 2001 198,00 181,41 6 2002 181,41 183,91 7 2003 194,41 190,25 8 2004 183,91 194,41 9 2005 190,25 197,25 10 2006 159,00 198,00 11 2007 156,16 217,08 12 2008 143,08 270,91 13 2009 366,00 274,53 14 2010 344,91 344,91 15 2011 274,53 366,00
Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara.
Url: https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/mesil Vol.3, No.1, Juni 2022, Hal  07 -12
Curah hujan tertinggi berada pada tahun 2009 sebesar 366 mm. Data urut hujan maksimum harian secara lengkap ditunjukkan tabel 4.2di bawah ini.
Tabel 2. Curah Hujan Harian Maksimum Tahunan (mm/jam)
No  Tahun  Data Urut 1 2008 143,08 2 2007 156,16 3 2006 159,00 4 2002 181,41 5 2004 183,91 6 2005 190,25 7 2003 194,41 8 2011 274,53 9 2010 344,91 10 2009 366,00
Analisa frekuensi diperlukan seri data hujan yang diperoleh dari penakar hujan, baik yang manual  maupun  otomatis.  Analisa  frekuensi  ini  didasarkan  pada  sifat  statistik  data  kejadian yang telah lalu untuk memperoleh probabilitas besaran hujan di masa yang akan datang. Dengan anggapan  bahwa  sifat  statistik  kejadian  hujan  yang  akan  datang  masih  sama  dengan  sifat statistik kejadian hujan masa lalu. Analisa frekuensi curah hujan diperlukan untuk menentukan jenis sebaran (distribusi).
Tabel 3. Analisa Curah Hujan Rencana dengan Distribusi Gumbel
No Periode ulang (T) tahun Y TR Y n S n X ̅ S K= Y TR -Y n /S n Curah hujan (X T ) =
X ̅ +(S.K) 1 2 0,3668  0,4952  0,94  219,37 80,23 -0,137 208,4109 2 5 1,5004  0,4952  0,94  219,37 80,23 1,069 305,1649 3 10 2,251 0,4952  0,94  219,37 80,23 1,868 369,2294 4 20 3,1993  0,4952  0,94  219,37 80,23 2,877 450,1678 5 50 3,9028  0,4952  0,94  219,37 80,23 3,625 510,2123 6 100 4,6012  0,4952  0,94  219,37 80,23 4,368 569,8215
Pengujian  kecocokan  jenis  sebaran  berfungsi  untuk  menguji  apakah  sebaran  yang  dipilih dalam  pembuatan  duration  curve  cocok  dengan  sebaran  empirisnya.  Dalam  hal  ini menggunakan metode Chi-Kuadrat dan metode Smirnov Kolmogorov.
Tabel 4. Perhitungan Uji Chi-Kuadrat
No Nilai batasan O i E i (O i – E i ) 2 (O i – E i ) 2 /E i 1 15,55≤X≥46,25 1 2 1 0,5 2 46,25≤X≥76,95 4 2 4 2 3 76,95≤X≥107,65 3 2 1 0,5 4 107,65≤X≥138,35 2 2 0 0 5 138,35≤X≥169,05 0 2 4 0,5 Jumlah 3,5
Url: https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/mesil Vol.3, No.1, Juni 2022, Hal  07 -12
Dari  hasil  perhitungan  di  atas  didapat  nilai  X2  sebesar  3,5  yang  kurang  darinilai  X2  pada tabel uji Chi-Kuadrat yang besarnya adalah 5,991. Maka daripengujian kecocokan penyebaran Distribusi  Log  Person  III  dapat  diterima.  Solusi  dan  perbaikan  saluran  disini  dimaksud  yaitu penambahankapasitas  dan  dimensi  saluran  pajak  pagi,  dan  saluran  pembuang  akhir  serta perbaikan saluran. Dari perhitungan sebelumnya dapat memperlihatkan bahwa kapasitas saluran drainase  yang  ada tidak  dapat  menampung  debit  rencana.  Dalam  hal  ini ada  beberapa  rencana penambahan saluran drainase sehingga saluran tersebut dapat mengalir dengan baik di kawasan pasar pajak pagi. Rencana Penambahan dimensi Saluran diantaranya adalah sebagai berikut.
Tabel 4. Perhitungan Uji Chi-Kuadrat
Penampang S R (m) P (m) A (m 2 ) F (m) B (m) h (m) Q Kapasitas (m/det) Q Rencana (m/det) Keterangan Saluran pajak 0,001 0,260  2,342  0,609  0,5  0,781  0,781 1,219 1,219 Memenuhi syarat Saluran pembuang 0,0005  0,277  2,497  0,693  0,5  0,832  0,832 1,110 1,110 Memenuhi syarat

## 4. KESIMPULAN
Akhir dari penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.
 Penyebab  terjadinya  Genangan  Di  Kawasan  Pasar  Pajak  Pagi  Kutacane  adalah  akibat ketidakmampuan  saluran  yang  ada  mengalirkan  debit  air  hujan,  karena  besarnya  debit yang masuk sedangkan kapasitas saluran kecil. dan  Saluran Pembuang pada pasar Pajak tidak berfungsi karena tertutup oleh sedimentasi.
 Agar  tidak  terjadinya  genangan  dikawasan  pajak  pagi  maka  dimensi  saluran  di  desain ulang,  dimana  dimensi  eksisting  yaitu  Saluran  pajak  dengan  dimensi  h  =  0,65  m,  ,  B  = 0,85 m, f = 0,15 m, dengan Q rencana (m/det) = 1,219 dan Q kapasitas (m/det) = 0,498 dengan  keterangan  (Tidak  memenuhi)  Sedangkan  untuk  dimensi  saluran  pajak  desain ulang yaitu h = 0,781 m, , B = 0,781 m, f = 0,5 m, dengan Q rencana (m/det) = 1,219 dan Q kapasitas (m/det) = 1,219 dengan keterangan (Memenuhi syarat) Panjang Total Saluran Pajak  3,612 Km,.
 Untuk  saluran  Pembuang  eksisting  h  =  0,65  m,  ,  B  =  0,85  m,  f  =  0,15  m,  dengan  Q rencana  (m/det)  =  1,110  dan  Q  kapasitas  (m/det)  =  0,498  dengan  keterangan  (Tidak memenuhi) Sedangkan untuk dimensi saluran pembuang desain ulang yaitu h = 0,832 m, , B = 832 m, f = 0,5 m, dengan Q rencana (m/det) = 1,110 dan Q kapasitas (m/det) = 1,110 dengan keterangan (Memenuhi syarat) panjang total saluran Pembuang  0,421 Km

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Bambang Triatmodjo, 2009, Hidrologi Terapan, Beta Offset, Yogyakarta
[2] Djoko Sasangko, 1986, Teknik Sumber Daya Air, Erlangga, Jakarta.
[3] Iman  Subarkah,  1978,  Hidrologi  untuk  Perencanaan  Bangunan  Air,  Penerbit  Idea Dharma, Bandung.
[4] J. Honing, 2003, Kontruksi Bangunan Air, PT. Pradnya Permata, Jakarta.
[5] Jeoerson Loebis, 2008, Banjir Rencana Untuk Bangunan Air. pdf, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta.
[6] Pangastuti, RD.2007. Kajian Sistem Drainase Terpisah pada Perumahan Padat Penduduk (Studi Kasus Kelurahan Ketawanggede).
[7] Sri Harto, Analisis Hidrologi, 1993, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
[8] Suripin, 2004, Sistem Drainase Perkotaan yang berkelanjutan, Penerbit Andi, Jakarta.
[9] Suyono Sosrodarsono, 1976, Hidrologi Untuk Pengairan, Pradnya Paramita, Jakarta.
Url: https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/mesil Vol.3, No.1, Juni 2022, Hal  07 -12
[10]  Wesli, 2008, Drainase perkotaan. Graha Ilmu, Yogyakarta.
[11]  Yandi Hermawan, 1989, Hidrologi Untuk Insinyur, Erlangga, Jakarta.