Vol. 9  No. 3, Desember  2021   ISSN: 2303-0577
https://doi.org/10.23960/jitet

## Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan (JITET)
A la ma t   J u r n al  :   ht t p: / / j ou r n al . e n g. u ni la. ac . i d/ i n d ex . ph p/ jit et

## KAJIAN  EFEKTIFITAS  INVESTASI  PEMBANGUNAN  PEMBANGKIT  LISTRIK TENAGA  MINIHIDRO  WAY  SEKAMPUNG  DARI  SEGI  OPERASIONAL KELISTRIKAN DAN FINANSIAL

## E. Anggatara
PLN UPDK Bandarlampung, Jl. Raden Gunawan II No 4, Bandarlampung 35144

## I N F O R M A S I   A R T I K E L ABSTRAK
Received: 19  Februari  2021 Accepted: 28  Maret 2021 Published: 10 April  2021
a;
Prioritas  penggunaan  renewable  energy  yang  murah  untuk  membangkitkan  tenaga  listrik  dengan mengoperasikan PLTA yang ada di lampung seperti PLTA Besai (2x45 MW) dan PLTA Batu tegi (2x14 MW). Potensi ini bertambah dengan  pembangunan  Bendungan Way Sekampung merupakan Bendungan yang terletak di daerah Downstream dari PLTA batutegi yang eksisting dari tahun 2002. Perhitungan dari sisi Operasional kelistrikan serta finansial. Secara Operasional tambahan daya Pada sistem  Akan  menyumbang  perbaikan  pada  Frequency  di  sistem  Kelistrikan sub-island Lampung. Kontribusi terhadap sistem menjadikan nominal Frequency 95,2 % lebih besar dari standar Terendah sebesar 94 % nominal under Frequency . Asumsi Biaya Investasi awal yang digunakan mengacu pada portal  hydro.org  disebabkan  belum  ditemukan  pembangkit  dengan  kapasitas  sejenis  di  indonesia. Revenue diasumsikan dari Pola Operasi Pembangkit yang ada di upper stream yaitu PLTA Batu tegi dengan melakukan simulasi Cashflow . Dengan berbekal revenue Biaya Investasi awal, maka dapat disimulasikan Benefit Cost Analysis . Secara umum hasil dari finansial berupa Payback Periode(PP), Internal Invesment Return(IRR), Net Preset Value(NPV) dan Profitability Index (PI). Hasil pehitungan didapatkan  Pay  Back  periode  selama  3  tahun  4  bulan  dengan  Internal  Investment  Return  (IRR) 22,32%, dengan mulai proyek pada akhir 2021 estimasi Plan akan selesai pada akhir 2023 sehingga Triwulan II 2028 Project mendapat nilai Kembali Investasi. Status Pelaksanaan pembangunan kembali mengacu  pada  Permen  PUPR  no.  9/PRT/M/2016  pasal  30  ayat  1  tentang  penunjukan  pelaksana pembangunan  dalam  hal  memanfaatkan  potensi  sumberdaya  air  tersebut  guna  memastikan  proyek dapat dilaksanakan.
Kata kunci: Pembangkit Listrik
Hydropowerplan Sistem Kelistrikan Investasi

## 1. Pendahuluan
PLTA  Batutegi  merupakan  pembangkit  yang  menggunakan air  dari  DAM  Batutegi  untuk  menghasilkan  listrik  dengan kapasitas  daya  terpasang  2 x 14,3  MW.  PLTA Batutegi  berada dibawah  koordinasi  PT  PLN  (Persero)  Unit  Pelayanan Pengendalian  Pembangkitan  Bandar  Lampung.  PT  PLN (Persero)  Unit  Pelayanan  Pengendalian  Pembangkitan  Bandar Lampung memprioritaskan penggunaan renewable energy yang murah untuk membangkitkan tenaga listrik dengan mengoperasikan PLTA Batutegi. PLTA Batutegi ± 4,04 % dari kebutuhan  listrik  di  wilayah  Lampung  (WBP  Sistem  Lampung saat  ini  ±  813  MW).  Jika  PLTA  Way  Sekampung  ini  dapat  di realisasikan  maka  ±  1,2  %  dari  tambahan  listrik  di  wilayah Lampung.
Selain  PLTA  Batutegi,  PT  PLN  (Persero)  Unit  Pelayanan Pengendalian  Pembangkitan  Bandar  Lampung  juga  mengelola beberapa pembangkit yaitu PLTA Besai, PLTD Tarahan, PLTD
Teluk  Betung,  PLTD  Tegineneng,  PLTG  Tarahan  dan  PLTP Ulubelu. Seperti diketahui bersama bahwa biaya produksi PLTD dan PLTG saat ini relatif mahal karena BBM yang digunakannya juga mahal dan terbatas. Disamping itu Pembangkit-Pembangkit Termal tersebut usianya sudah cukup tua, sehingga keandalannya makin berkurang.
PLTA  Batutegi  pada  Oktober  2002  untuk  operasional  dan pemeliharaannya  ditangani  langsung  oleh  pegawai  PT.  PLN (Persero) UPDK Bandarlampung. Bendungan Way Sekampung merupakan Bendungan yang terletak di daerah Downstream dari PLTA batutegi yang eksisting dari tahun 2002. Bendungan Way Sekampung  dimaksudkan  sebagai  Regulating  Dam  yang berfungsi  menjadi  pengaturan  Flow  air  yang  dibutuhkan  oleh sistem irigrasi pertanian.
Gambar 1. Sketsa Sequence Bendungan

## 1.1. Objective Project
Pembangunan  PLTA  (Pembangkit  Listrik  Minihidro  – Kapasitas  1-10  MW)  Way  Sekampung  diperlukan  untuk Memanfaatkan  Debit  outflow  dari  PLTA  Batu  tegi  sehingga PLTA Batu tegi Dapat di Operasikan Secara Base Load sedangan PLTA Way Sekampung yang akan Dibangun Sebagai Regulating Inflow  yang  dibutuhkan  Oleh  bendungan  Argo  Guruh  menjadi Peaker Load saat beban dibutuhkan Sistem Kelistrikan Lampung.
Seperti  pembangkit  listrik  pada  umumnya,  Pembangunan PLTA Way Sekampung mempunyai peralatan yaitu:
✓ Turbin air sebagai penggerak utama, ✓ Generator  sebagai  peralatan  yang  mengkonversi  energy mekanik (putaran) menjadi energy listrik
✓ Trafo Utama Step Up 11/150 kV kapasitas ±7 MVA untuk menaikkan  tegangan  dari  tegangan  keluaran  generator  ke tegangan system 150kV.
✓ Auxiliary Equipment sebagai Supporting Peralatan Utama.
✓ Gedung  Power  House  sebagai  Tempat  Peralatan  Utama PLTA.
Gambar 2. Tubuh Bendungan Way Sekampung

## 2. Metodologi

## 2.1 Pendekekatan Nilai Cost Project
Perkiraan Proyek Pembangunan PLTA dengan 2 unit dengan Kapasitas  5  MW  dihitung  dengan  pendekatan  melalu  Navigant study (tautan https://Hydro.org ) pada table 1 dibawah ini.
Tabel 1. Installed Cost Of Hydro Powerplan (source https://www.hydro.org/waterpower/why-hydro/affordable/ by Navigant Study)
Dengan Pendekatan Diatas maka Nilai Proyek dapat dihitung dengan sebagai berikut
Beban = 2 unit x 5.000 kW = 10.000 kW Installed Cost = 3.000 $/kW (nilai Tengah Atas pada Tabel 1 sebab Dam sudah termasuk pada Proyek PU) Kurs Dollar (18 maret 2022): RP 14,336.30/ US Dollar. Estimate Cost = Beban x Installed Cost x Kurs Dollar = 10.000 kW x 3.000 $/kW x Rp 14.336,30/$ =  Rp  430.089.500.000,-  (Empat  Ratus  Tiga puluh  satu  Milyar  Delapan  puluh  Sembilan juta Lima ratus Ribu Rupiah)

## 2.2 Evaluasi Data
Bendungan  Way  Sekampung  merupakan  Regulating  DAM yang  mulai  dibangun  sejak  tahun  2017  oleh  Kementrian  PU sebagai  Strategi  Pemerintah  dalam  menanganin  Pengairan sebagai  Supporting  Pertanian  Provinsi  Lampung.  Perkiraan Debit  yang  dapat  dikendalikan  ditunjukan  dalam  table  2 kesimpulan  flow  minimum  yang  dapat  dimanfaatkan  dari bendungan  Way  Sekampung  61%  dari  Flow  Minimum  PLTA Batu tegi.
Tabel 2. Data debit tahunan Bendungan Batutegi dan Way Sekampung
Gambar 4. Kurva Kapasitas Tampungan Vs Elevasi Dam
Dari  data  kurva  diatas  dapat  diambil  kesimpulan  Head Operasi PLTA way sekampung pada 30 m (elevasi NWL(120m) kuang  elevasi  tail  race (89m)),  sedangkan  Head  Operasi  PLTA Batutegi pada 90 m (elevasi NWL(260m) kurang elevasi tail race (160m)).  Perbandingan  Head  dapat  diperkirakan  Energi Potensial  yang  dapat  dimanfaatkan  dari  bendungan  Way Sekampung 33,3% dari Head Rerata PLTA Batu tegi,
Way  Sekampung  merupakan  Regulating  DAM  yang  mulai dibangun sejak tahun 2017 oleh Kementrian PU sebagai Strategi Pemerintah  dalam  menanganin  Pengairan  sebagai  Supporting Pertanian  Provinsi  Lampung.  Perkiraan  Debit  yang  dapat dikendalikan  ditunjukan  dalam  table  2  kesimpulan  flow minimum  yang  dapat  dimanfaatkan  dari  bendungan  Way Sekampung  61%  dari  Flow  Minimum  PLTA  Batu  tegi Pembangunan  PLTA  Way  Sekampung  dapat  difungsikan menjadi  Peaker  Load  Sehingga  Diharapkan  PLTA  Batu  tegi kelak menjadi Pembangkit dengan operasional Base Load. Dari perbandingan header maka estimate Daya terpasang pada beban > 5 MW (14.5 MW x 33.33%).

## 3. Hasil dan pembahasan

## 3.1 Analisis Operasional Sistem Kelistrikan Lampung
Proyek Pembangunan PLTA dengan 2 unit dengan Kapasitas 5  MW  dihitung  dengan  pendekatan  Supporting  Sistem Kelistrikan Island Lampung berkontribusi sebesar 1,2 % (WBP Sistem Lampung saat ini ± 813 MW). Secara Umum Tambahan daya Pada sistem Akan menyumbang perbaikan pada Frequency, jika di konversi kedalam Frequency sistem additional frequency sebesar 0,6 Hertz (10MW:813MW=x:50hertz).
Gambar 5. Setting Under Frequency pada Pembangkit (standar ANSI 81 R perihal Under Frequency)
Dengan  Setting  Under  Frequency  stage  1  sebesar 47,40  Hz berarti  94.8  %  (dalam  satuan  persen)  serta  Under  Frequency stage  2  sebesar  47  Hz  berarti  94  %  adalah  nominal  Frequency terendah  yang  dapat  diterima  Sistem  Kelistrikan.  Tambahan frequency sebesar 0,6 Hertz akan berkontribusi terhadap sistem menjadikan nominal Frequency 95,2 % lebih besar dari standar Terendah sebesar 94 % nominal Frequency. Start Up Pembangkit PLTA yang relatif cepat sehingga dapat mendukung kehandalan Sistem saat terjadinya Black Out (Nama, 2016).

## 3.2 Perkiraan Produksi Tahunan PLTA Way Sekampung
Project  Revenue  pada  pekerjaan  Pembangunan  PLTA  Way Sekampung  ini  adalah diasumsikan  dari  Realisasi  Pengusahaan PLTA  Batutegi  tahun  2019  dengan  relisasi  CF  60%  dengan mengkombinasi  data  Bagian  2.2.  Dari  tabel  3  didapatkan perkiraan  Revenue  tahunan  yang  didapat  dari  pengoperasian PLTA  Way  sekampung  berkisar  105,12  GWh  sekitar Rp263.870.210.166,-  pertahun  dengan  asumsi  rerata  beban PLTA  2  x  3  MW  dengan  CF  minimal  60  %  Selama  1  tahun. Dengan
Membandingkan
Produksi Tahunan UPDK
Bandarlampung  sekitar  1.968  GWh  (tahun  2020)  maka Tambahan  Produksi  yang  dihasilkan  PLTA  way  Sekampung sebesar  5.34  %  (105,12:1.968  GWh)  terhadap  Produksi  Netto UPDK Bandarlampung.
Dari  tabel  3  didapatkan  perkiraan  Revenue  tahunan  yang didapat  dari  pengoperasian  PLTA  Way  sekampung  berkisar sekitar  Rp  263.870.210.166,-  pertahun  dengan  asumsi  serata beban PLTA 2 x 3 MW. Cash flow yang didapatkan dari operasi PLTA  Batutegi  dikalikan  estimate  perbandingan  beban  antara Way  Sekampung  dengan  Batutegi  (2  x  3MW  /  2  x  7  MW). Asumsi lain yang di pakai adalah suku bunga sebesar 19% dan Suku bunga Reinvest sebesar 12,5 %.
Tabel 3. Prakiraan Kalkulasi Produksi PLTA Way sekampung

## 3.3 Benefit Cost Ratio
Manfaat (benefit) proyek yang dihitung diatas adalah keuntungan produksi kWh unit pembangkit dengan rata-rata pembebanan 2 x 3 MW untuk PLTA way Sekampung dan 2 x 7 MW untuk PLTA Batutegi  selama  1  tahun.  Perhitungan  ini  tidak  diambil menggunakan  beban  maksimal  unit  pembangkit.  Dengan perhitungan  pembebanan  di  atas  Pay  Back  periode  selama  3 tahun  4  bulan,  dengan  mulai  proyek  pada  akhir  2022  estimasi Plan  akan  selesai  pada  akhir  2024  sehingga  Triwulan  II  2028 Project mendapat nilai Payback. Selain yang terukur di atas juga terdapat manfaat lain yang tidak terukur secara finansial seperti citra perusahaan terhadap keandalan unit pembangkit, Fuel Mix yang  lebih  baik  dan  Pemanfaatan  Energi  Baru  terbarukan. Asumsi  lain  yang  diambil  pada  proyek  ini  adalah  pekerjaan mebutuhkan  waktu  2  tahun  dikarenakan  DAM  tidak  termasuk scope  pekerjaan,  sehingga  jika  pekerjaan  dimulai  akhir  2021 maka  revenue  mulai  dapat  diperoleh  pada  akhir  tahun  2  2023 (Gambar 6 dibawah tahun 2025 revenue sudah mulai diperoleh).
Investasi 421.051.500.000 Usia Ekonomis 25 Tahun ARR Payback Suku bunga 19,00% 45% 5 Tahun Suku bunga re-invest 12,50% Harga Perolehan 421.051.500.000 1. Garis Lurus Pilihan Anda: Nilai Sisa 0 2. Angka Tahun Garis Lurus Umur Ekonomis 25 Tahun 3. Saldo Menurun 1 EAT Depresiasi Cash Inflow 0 0 -421.051.500.000 0 16.842.060.000 16.842.060.000 21.989.184.180 16.842.060.000 38.831.244.180 263.870.210.166 16.842.060.000 280.712.270.166 263.870.210.166 16.842.060.000 280.712.270.166 263.870.210.166 16.842.060.000 280.712.270.166 Ya                Tidak 1 1 77,29% LAYAK 2 3 Tahun 4 Bulan LAYAK 3 22,32% LAYAK 4 19,69% LAYAK 5 24.528.235.033 LAYAK 6 1,06 LAYAK
PERSYARATAN KELAYAKAN INVESTASI Keterangan Tahun ke-0
Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4
Tahun ke-5

## PENGADAAN PLTA WAY SEKAMPUNG (2 x 5 MW)
Internal Rate of Return (IRR)
Profitability Index (PI) Net Present Value (NPV) Average Rate of Return (ARR) Payback Period (PP) Modified IRR (MIRR) ALIRAN KAS DATA AKTIVA Pilih  salah satu metode penyusutan Apakah Anda akan menampilkan penilaian investasi    dengan berbagai kriteria? Klik salah satu pilihan!
Gambar 6. Perhitungan kajian investasi Pengadaan Investasi PLTA Way Sekampung

## 4. Kesimpulan
Potensi tambahan ± 1,2 % Supply listrik di wilayah Lampung PLTA  Way  Sekampung  ini  dapat  di  realisasikan.  Perkiraan kontribusi PLTA Way Sekampung terhadap sistem menjadikan 95,2  %  nominal  Frequency  lebih  besar  dari  standar  Terendah sebesar 94 % nominal Frequency (bagian 3.1). Kajian Kelayakan Operasi seperti yang dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pengadaan PLTA Way Sekampung sangat penting untuk memaksimalkan pengoperasian pembangkit PLTA Batutegi dan mempunyai  availibility  dan  reliability  yang  tinggi  serta  operasi dan maintenance yang tidak rumit.  Proyek investasi Pengadaan PLTA  Way  Sekampung  secara Operasi dan Finansial Layak
untuk  dilaksanakan  dengan  mempertimbangkan  tambahan kehandalan pada Sistem dan Kemampuan Start Up yang relative cepat. Pay Back periode selama 3 tahun 4 bulan dengan Internal Investment  Return  (IRR)  22,32%,  dengan  mulai  proyek  pada akhir 2021 estimasi Plan akan selesai pada akhir 2023 sehingga Triwulan  II  2028  Project  mendapat  nilai  Kembali  Investasi. Status  Pelaksanaan  pembangunan  kembali  mengacu  pada Permen  PUPR  no.  9/PRT/M/2016  pasal  30  ayat  1  tentang penunjukan  pelaksana  pembangunan  dalam  hal  memanfaatkan potensi sumberdaya air tersebut guna memastikan proyek dapat dilaksanakan.

## Ucapan terima kasih
Terimakasih atas dukungan pada Penulis untuk Atasan serta rekan kerja di PLN UPDK Bandarlampung. Bapak dan ibu dosen pengajar pada Program Studi Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik  Universitas  Lampung  yang  telah  membekali  penulis dengan ilmu, bimbingan, arahan, dan motivasi selama mengikuti perkuliahan. Teman-teman satu Angkatan VII Program Studi PPI Universitas Lampung.

## Daftar pustaka
Bidang  Perencanaan  Umum  Dan  Program  BBWS  Mesuji Sekampung (2020) Potensi Pembangkit Listrik di Bendungan Way  sekampung,  Paparan Balai  Besai  Wilayah  Sungai Mesuji Sekampung . Marsudi, D. (2006) Operasi Sistem Tenaga Listrik , Graha Ilmu , Jakarta.
Mulyono, P. (2020) Ekonomi Teknik, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Nama, G. F., & Despa, D. (2016, October). Real-time monitoring system  of  electrical  quantities  on  ICT  Centre  building University  of  Lampung  based  on  Embedded  Single  Board Computer  BCM2835.  In 2016  International  Conference  on Informatics and Computing (ICIC) (pp. 394-399). IEEE. Navigant study (tautan https://hydro.org) Sukandarrumidi.,  Kotta,  H.  Z.,  Wintolo,  D.  (2015), Energi Terbarukan ,  Konsep  dasar  menuju  kemandirian  Energi, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.