## EDUKASI POTENSI DAMPAK NEGATIF SALURAN TRANSMISI DAYA LISTRIK YANG MELINTASI PEMUKIMAN PENDUDUK
Yusran
e-mail: yusranibnu@yahoo.com, yusran@unhas.ac.id
Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin
Diserahkan tanggal 13 September 2018, disetujui tanggal 18 Oktober 2018

## ABSTRAK
Saluran transmisi daya listrik merupakan bagian dari sistem ketenagalistrikan yang memiliki peran  vital  untuk  menyalurkan  daya  yang  dihasilkan  oleh  pembangkit-pembangkit  listrik. Saluran  transmisi  ini  adakalanya  tidak  dapat  menghindari  untuk  melintasi  wilayah pemukiman  penduduk.  Kondisi  demikian  sesungguhnya  memiliki  potensi  dampak  negatif yang  harus  diketahui  secara  baik  dan  benar  oleh  masyarakat.  Hal  tersebut  tentunya membutuhkan program edukasi yang membahas tentang potensi dampak negatif yang dapat terjadi serta solusi yang ditawarkan.  Salahsatu model edukasi yang dapat ditempuh berupa sosialisasi dialogis dengan menggunakan materi yang disusun berdasarkan referensi ilmiah yang  dapat  dipertanggungjawabkan.  Materi  sosialisasi  membahas  tentang  potensi  dampak berupa  radiasi  medan  elektromagnetik,  gejala  korona,  bagian  metal  bangunan  yang bertegangan  listrik  serta  terjadinya  gangguan  petir.  Materi  sosialisasi  tersebut  diharapkan dapat  membangun  pemahaman  memadai  bagi  masyarakat  agar  dapat  hidup  secara bijaksana di bawah saluran transmisi.
Kata  kunci:  saluran  transmisi,  listrik,  potensi  dampak  negatif,  edukasi,  pemukiman penduduk.

## ABSTRACT
The electric power transmission line is part of the electricity system which has a vital role to evacuate  the  electric  power  producing  by  power  plants.  The  transmission  line  sometimes cannot  avoid  crossing  residential  areas.  That  condition  actually  has  potential  of  negative impacts that must be known properly and correctly by the community. This problem requires an  educational  program  discussing  about  the  negative  impacts  can  be  occured  and  the offering solutions. One of the educational models that can be taken in the form of dialogical socialization by using compilation material based on scientific references. The dissemination materials  discussed  the  potential  impacts  of  electromagnetic  field  radiation,  corona,  metal parts  of  buildings  with  electric  voltage  and  the  occurrence  of  lightning  stroke.  The socialization material  is expected to build adequate understanding for the community to live wisely under the transmission line. .
Keywords:  transmission  line,  electricity,  potential  negative  impact,  education, residential.

## PENDAHULUAN
Saluran  transmisi  di  Indonesia  terdiri atas beberapa level tegangan yaitu 66, 150, 275 dan 500 kV. Saluran transmisi memiliki peran  vital  untuk  menyalurkan  daya  yang dihasilkan oleh pembangkit-pembangkit listrik.  Lintasan  saluran  saluran  transmisi adakalanya  tidak  dapat  menghindari  untuk melintasi  pemukiman  penduduk  sebagai- mana ditunjukkan pada  Gambar 1.  Saluran
transmisi  tersebut  memiliki  potensi  dampak negatif  khususnya  bagi  masyarakat  yang tinggal di bawah atau sekitarnya. Permasa- lahan  yang  kemungkinan  timbul  terkait potensi  dampak  negatif  tersebut  dapat diantisipasi  dengan  memberikan  informasi yang  lengkap  dan  benar  sekaligus  juga tawaran  solusi  terhadap  potensi  dampak tersebut.
Gambar 1. Saluran transmisi yang melintasi pemukiman penduduk
Edukasi  yang  benar  dibutuhkan  untuk menyampaikan  informasi  yang  tepat  dan benar  kepada  masyarakat.  Salah  satu bentuk  edukasi  tersebut  berupa  sosialisasi dialogis.  Untuk  melaksanakan  kegiatan  ter- sebut,  langkah  awalnya  berupa    penyusu- nan  materi  sosialisasi  yang  disusun  secara ilmiah  berdasarkan  referensi  yang  dapat dipertanggungjawabkan.

## METODE PELAKSANAAN
Metode yang digunakan adalah metode literatur  untuk  membuat  materi  sosialisasi yang mengacu pada  referensi  yang  relevan dengan  permasalahan  yang  ada  disertai
dengan  pembahasan  ringkas.    Adapun langkah-langkah penyusunan materi sosialisasi  berdasarkan  tahapan  sebagai berikut :
 Inventarisasi  potensi  dampak  negatif akibat pengoperasian saluran transmisi  Langkah pencegahan terhadap kemungkinan dampak yang timbul
 Pembahasan  kiat  hidup  aman  di  bawah saluran transmisi
Kegiatan  ini  ditujukan kepada  dua  khalayak sasaran yaitu :
 Masyarakat umum
 Stake holder ketenagalistrikan terkait.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Potensi dampak negatif saluran transmisi  dapat  diinventarisasi  terdiri  atas empat  hal  yaitu:  radiasi  medan  elektro- magnetik,  gejala  korona,  bagian  metal bangunan bertegangan dan gangguan petir.

## a. Radiasi Medan Elektromagnetik
Perhatian terhadap nilai ambang pajanan medan elektromagnetik merupakan salahsatu  bentuk  kewaspadaan  dan  upaya preventif  (Tumiran et  al ,  2007 a,b ).    Dasar penentuan  pajanan  Medan  Elektromagnetik yang  berlaku  di  Indonesia  adalah  Standar Nasional  Indonesia  (SNI)  Nomor  04-6950- 2003  Tentang  Saluran  Udara  Tegangan
Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara
Tegangan  Ekstra  Tinggi  (SUTET) –  Nilai
Ambang  Batas  Medan  Listrik  dan  Medan Magnet  yang  sama  dengan  Rekomendasi WHO 1990 dan Enviromental Health Criteria EHC 238 tahun 2006 yaitu untuk masyarakat  umum  yaitu  sebesar    5  kV/m untuk medan listrik dan 100 mikro Tesla/0,1 milli Tesla untuk medan magnet (Yahya dan Yusran, 2006). Adapun jarak bebas minimum antara konduktor dengan obyek di bawah  saluran  transmisi  ditetapkan  melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2015
sebagaimana  ditunjukkan  pada  Tabel.  1 (Kementerian ESDM RI, 2015).
Tabel 1. Jarak bebas minimum vertikal dari konduktor saluran transmisi
No Lokasi SUTT SUTET SUTTAS 66 kV (m) 150 kV (m) 275 kV (m) 500 kV (m) 250 kV (m) 500 kV (m) 1 Lapangan terbuka atau daerah terbuka a) 7,5 8,5 10,5 12,5 7,0 12,5 2 Daerah dengan keadaan tertentu
- Bangunan, jembatan b) - Tanaman/tumbuhan, hutan, perkebunan b)
- Jalan/jalan raya/rel kereta api a) - Lapangan umum a)
- SUTT lain, Saluran Udara
Tegangan Rendah (SUTR), Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), saluran udara
komunikasi, antena dan kereta gantung b)
- Titik tertinggi tiang kapal pada kedudukan air pasang tertinggi pada lalu lintas air b) 4,5 4,5 8,0 12,5 3,0 3,0
5,0 5,0 9,0 13,5 4,0 4,0
7,0 7,0 11,0 15,0 5,0 6,0
9,0 9,0 15,0 18,0 8,5 8,5
6,0 6,0 10,0 13,0 6,0 6,0
9,0 9,0
15,0 17,0 7,0 10,0
Keterangan:
a) Jarak bebas minimum vertikal dihitung dari konduktor ke permukaan bumi atau permukaan jalan/rel
b) Jarak bebas minimum vertikal dihitung dari konduktor ke titik tertinggi/terdekatnya
Konstruksi  saluran  transmisi  sudah mempertimbangkan  paparan  medan  elek- tromagnetik,  namun  beberapa  langkah kewasapadaan  patut  menjadi  perhatian (Departemen Kesehatan RI, 2006).
1.  Jika  atap/rangka  rumah  terbuat  dari bahan  logam  seperti  seng  sebaiknya dibumikan.
2.  Penanaman  pohon  di  sekitar  rumah yang  berfungsi  sebagai  arde  untuk memperkecil intensitas medan listrik.
3.  Jarak  puncak  pohon  dengan  andongan kabel  terendah  minimal  15  meter  dari penghantar terbawah.
4.  Rumah  diberi  langit-langit  agar  kuat medan  listrik  yang  sampai  pada  ruang hunian rumah benar-benar kecil.
5.  Tidak  membuat  jemuran  yang  atasnya bebas/ tidak ada pohon.
6.  Jemuran  tidak  terbuat  dari  kawat  dan tiang  besi  antara  lain  kayu,  bambu  dan tali  plastik.  Bilamana  jemuran  terbuat dari  kawat  dan  tiang  besi  maka sebaiknya dibumikan.
7.  Atap  rumah  yang  terbuat  dari  bahan selain  logam  seperti  asbes,  genting, sirap  maka  di  atas  atap  tersebut sebaiknya  tidak  ada  bahan  logam seperti antena TV, talang seng dll.

## b. Gejala Korona
Kejadian korona ditentukan oleh beberapa  faktor  yaitu:  kondisi  atmosfir, kondisi konduktor, jarak antar konduktor dan tegangan  saluran.  Keberadaan  medan tinggi  di  sekitar  penghantar  merupakan
penyebab munculnya gejala korona. Medan tinggi  ini  menyebabkan  elektron-elektron lepas  dan  bertumbukan  dengan  atom-aton netral  udara  di  sekitarnya.  Hujan,  gerimis, dan  embun  menyebabkan  jumlah  atom- atom  netral  meningkat.  Peningkatan  ini memacu  jumlah  tumbukan  antara  elektron yang  lepas  dari  penghantar  dengan  netral udara yang menimbulkan tumbukan berantai (Saadat, 2004).
Korona  ini  akan  menyebabkan  timbul- nya  suara  desis  atau  berisik  yang  muncul pada  penghantar.  Semakin  banyak  tumbu- kan  dengan atom-atom  netral  ,  maka suara desis  akan semakin  keras  terutama setelah hujan,  pada  saat  gerimis  ataupun  malam hari menjelang pagi saat embun turun.
Korona  yang  muncul  akibat  proses tumbukan  menghasilkan  frekwensi  tertentu yang  dapat  menyamai  frekuensi  suara  dan TV, sehingga berinterferensi dengan gelom- bang  radio  dan  TV.  Terjadinya  interferensi inilah  yang  menyebabkan  gangguan  pada pesawat penerima TV dan radio.
Permasalahan  yang  terkait  langsung dengan masyarakat adalah gangguan penerimaan  pada  TV  dan  radio.  Hal  ini dapat  diatasi  dengan  cara  mengatur  dan menggeser posisi antena sedemikian sehingga interferensi gelombang tidak sampai ke pesawat penerima. Dengan cara ini  maka  penerimaan  radio  dan  TV  akan menjadi baik.

## c . Bagian Metal Bangunan Bertegangan
Keberadaan sumber tegangan di penghantar  akan  menginduksikan  medan listrik  di  sekitarnya.  Benda-benda  yang terbuat dari metal akan terkena induksi dan menjadi  penyimpan  muatan.  Bila  benda- benda  yang  terbuat  dari  metal  terkena induksi  yang  menjadi  penyimpan  muatan makan  apabila  metal  tersebut  disentuh maka  akan  menyebabkan  kejadian  seperti tersengat  kareana  adanya  aliran  listrik  dari metal  ke  bumi  melalui  tubuh  manusia  yang menyentuh.
Atap rumah yang terbuat dari metal dan berada  langsung  tanpa  penghalang  di bawah saluran transmisi juga terinduksi dan menjadi  bertegangan.  Bila  di  beri  tespen maka  tespen  akan    menyala,  bila  disentuh manusia  maka  orang  tersebut  akan  terasa tersengat  karena  ada  aliran  arus  dari muatan-muatanyang  terkumpul  pada  metal atap rumah tersebut.
Untuk  menghindari  agar  atap  rumah yang  terbuat  dari  metal  tadi  tidak  menjadi penyimpan  muatan  listrik,  maka  cara  satu- satunya  adalah  dengan  mentanahkan  / membumikan  metal  tadi  langsung  ke  bumi. Bila  ini  dilakukan  walaupun  ada  induksi, aliran  muatan  karena  induksi  tersebut secara otomatis dialirkan ke bumi, sehingga metal  mejadi  tidak  bertegangan.  Bila pentanahan  metal  telah  dilakukan  dengan baik maka kondisi menjadi normal dan tidak membahayakan.

## d. Gangguan Petir
Bila  terjadi  gangguan  sambaran  petir langsung maka akan timbul surja arus yang sama  besar  dari  bentuk  gelombang  yang disalurkan kedua  arah  menjauhi titik persentuhan.  Adanya  sambaran  langsung terhadap  menara  menyebabkan  terjadinya backflashover akibat  timbulnya  tegangan pada  induktansi  menara  dan  adanya resistansi  footing  oleh  arus  petir  yang berubah cepat 10 kA/mikro sekon (Stevenson, 2005).
Gangguan  petir  dapat  menimbulkan kerusakan sebagai berikut:
-   Putusnya penghantar pada saluran transmisi  yang  dapat  membahayakan struktur/bangunan ataupun manusia yang berada di sekitarnya
-   Dapat  merusak  sistem  listrik  tegangan rendah
-   Dapat  merusak  peralatan  listrik  yang berbasis  elektronika,mikroelektronika  dan komputer  yang  terdapat  pada  jarak kurang  lebih  100  meter  kanan  dan  kiri saluran.
Beberapa hal yang bisa direkomendasi- kan  terkait  masalah    gangguan  petir  pada saluran transmisi sebagai berikut :
1.  Rumah diharapkan memiliki plafon.
2.  Adanya  penanaman  pohon  di  sekitar rumah.
3.  Atap  rumah  yang  terbuat  dari  logam dibumikan.
4.  Instalasi  listrik  rumah  dibumikan  dengan cara yang baik dan benar.
SIMPULAN 1.  Pengoperasian saluran transmisi
menghasilkan  potensi  dampak  negatif bagi  masyarakat  yang  tinggal  di  bawah atau  di  sekitarnya  sehingga  membutuh- kan informasi secara benar.
2.  Kegiatan  ini  menghasilkan  materi  sosia- lisasi  yang  bisa  menjadi  referensi  bagi masyarakat  dan  pihak-pihak  lain  yang berkepentingan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  ditujukan  kepada pihak  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Hasanuddin yang  telah  mendukung  dan  mendanai kegiatan  ini  melalui  Program  Pengadian Kepada  Masyarakat  Unhas –  Program Kemitraan Masyarakat tahun 2018.

## DAFTAR PUSTAKA
Kementerian  ESDM  Republik  Indonesia, 2015.  Peraturan  Menteri  Energi  dan Sumber  Daya  Mineral  Nomor  18 Tahun 2015.  Ruang  Bebas  dan  Jarak Bebas  Minimum  pada  Saluran  Udara Tegangan  Tinggi,  Saluran  Udara Tegangan  Ekstra  Tinggi,  dan  Saluran Udara  Tegangan  Tinggi  Arus  Searah Untuk Penyaluran Tenaga Listrik.
Departemen  Kesehatan  RI,  2006.  Kiat Hidup  Aman  dan  Sehat  dengan Medan  Listrik  dan  Medan  Magnet”,
Direktorat Jenderal
Pengendalian
Penyakit  dan  Penyehatan  Lingkungan
Departemen Kesehatan RI.
Saadat,  H.  2004.  Power  System  Analysis, Second  Edition  International  Edition, McGraw-Hill Book Co, Singapore.
Stevenson  Jr,  W.D.  2005.  Analisis  Sistem Tenaga Listrik. Edisi Empat, Erlangga,
Jakarta. Yahya. I dan Yusran, 2006. Studi Perhitungan  Medan  listrik  dan  Medan Magnet  Akibat  SUTET  275  kV  di
Sulawesi  Selatan  serta  Dampaknya Terhadap Lingkungan, Jurusan Teknik Elektro FT Unhas, Makassar.
Tumiran, et al, 2007. Listrik-SUTET Manfaat dan  Kesehatan.  Lembaga  Kerjasama Fakultas  Teknik  UGM  dan  PT  PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur  Beban  Jawa  Bali,  Program Pascasarjana  Jurusan  Teknik  Elektro FT UGM, Yogyakarta. Tumiran,  Litasari,  Firmansyah.  E,  2006. Kesimpulan Hasil Pembahasan Diskusi  Pakar  dan  Telaah  Ilmiah Sebuah  Tinjauan  Teknis-Kesehatan Terhadap Masyarakat Yang Tinggal di Bawah  Saluran  Udara  Tegangan Ekstra Tingi (SUTET) 500 kV. Program Pascasarjana Jurusan Teknik Elektro FT UGM, Yogyakarta.