Abstrak  -  Metode  pracetak  saat  ini  telah  banyak  digunakan dalam  pembangunan  konstruksi  sipil.  Hal  ini  terjadi  karena beton pracetak memiliki beberapa kelebihan dibandingkan beton yang dicor di tempat (cast in situ). Kelebihannya antara lain yaitu proses  pembuatannya  yang  tidak  bergantung  cuaca,  tidak memerlukan  banyak  bekisting,  waktu  pengerjaan  yang  lebih singkat,  kontrol  kualitas  beton  lebih  terjamin  serta  menurut penelitian terbaru beton pracetak juga ramah lingkungan.
Tujuan dari Penelitian ini adalah menghasilkan perencanaan struktur  gedung  RSUD  Koja  Jakarta  dengan  metode  pracetak. Merencanakan  detailing  penulangan  dan  sambungan  pada elemen  beton  pracetak.  Merencanakan  struktur  basement  dan pondasi yang menopang gedung. Dan merancang gambar teknik dari hasil modifikasi gedung ini.
Gedung  RSUD  Koja  Jakarta  ini  dirancang  ulang menggunakan  metode  pracetak  pada  bagian  balok  dan  pelat. Standar  yang  digunakan  dalam  perencanaan  ini  adalah perencanaan  struktural  menggunakan  tata  cara  perhitungan struktur  beton  untuk  bangunan  gedung  (SNI  2847:2013)  [5], untuk  menghitung  pembebanan  gravitasi  menggunakan  PPIUG 1983 dan tata cara perhitungan pembebanan untuk gedung (SNI 1727:2013), dan pembebanan gempa dihitung menggunakan tata cara  perencanaan  ketahanan  gempa  (SNI  1726:2012)  [6]. Perencanaan  gedung  ini  menggunakan  sistem  ganda  (dual system), beban lateral 25% dipikul oleh rangka dan 75% dipikul oleh dinding geser.
Hasil dari modifikasi gedung RSUD Koja Jakarta ini meliputi ukuran  balok  induk  50/70,  ukuran  balok  anak  30/50,  dan  2 macam ukuran kolom yaitu lantai 1-10 90x90 cm dan lantai 11-20 80x80  cm.  Modifikasi  gedung  ini  juga  menggunakan  shearwall dengan tebal 40 cm yang berfungsi menahan 75% beban lateral. Sambungan  antar  elemen  bracetak  menggunakan  sambungan basah dan konsol pendek.
Kata Kunci - Beton Bertulang, Gedung RSUD Koja, Modifikasi Perencanaan, Pracetak,

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
I  Indonesia,  hingga  saat  ini,  telah  banyak  aplikasi teknologi  beton  pracetak  pada  banyak  jenis  konstruksi dengan  didukung  oleh  sekitar  16  perusahaan  spesialis  beton pracetak, atau lebih dikenal dengan sebutan precaster [1]. Hal ini  dilakukan  karena  semakin  besarnya  tuntutan  pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang efisien dan cepat namun harus tetap menjaga  ketepatan  dan  kualitas  beton.  Metode  pracetak memiliki  beberapa  kelebihan  dibandingkan  metode  cor setempat  ( cast  in  site ).  Kelebihan  tersebut  antara  lain  adalah metode  pracetak  tidak  membutuhkan  tempat  penyimpanan material  yang  luas,  waktu  pengerjaan  yang  relatif  singkat, kontrol  kualitas  beton  lebih  terjamin,  tidak  memerlukan treatment atau perlakukan khusus, tidak membutuhkan terlalu
banyak  bekisting  dan  penopang  bekisting,  serta  praktis  dan cepat dalam pelaksanaanya[2].
Weyantadji,  et.al.,  menyatakan  bahwa  dalam  pemasangan komponen  pracetak  ada  tiga  tahap  yaitu  penulangan  saat pengangkatan,  penulangan  saat  beton  overtopping  belum kering,  dan  penulangan  saat  beton  overtopping  sudah kering[3].  Menurut  Wulfram  I.  Ervianto    bila  dibandingkan dengan  beton cast-in  place ,  beton  pracetak  mempunyai kualitas  yang  lebih  baik.  Hal  ini  karena  hal  –  hal  sebagai berikut: (a) proses produksi dilaksanakan dengan menggunakan mesin, (b) kondisi pabrik yang relative konstan, (c) pengawasan yang lebih cermat, (d) kondisi dari lingkungan kerja yang lebih baik[4].
Berdasarkan hal di atas, maka dalam penelitian ini, penulis melakukan  modifikasi  perencanaan  Gedung  Rumah  Sakit Umum  Daerah  (RSUD)  Koja  Jakarta.  Gedung  RSUD  Koja Jakarta ini memiliki 16 (enam belas) lantai dan menggunakan metode  cor  di  tempat  ( in  site )  dalam  pemilihan  metode konstruksinya.

## B. Perumusan Masalah

## Masalah Utama:
Bagaimana merencanakan gedung RSUD Koja Jakarta dengan metode pracetak?
Rincian Masalah:
1. Bagaimana preliminary design elemen – elemen dari beton pracetak?
2. Bagaimana pembebanan dari bangunan tersebut?
3. Bagaimana analisis struktur dari bangunan tersebut?
4. Bagaimana merancang dimensi elemen – elemen dari beton pracetak?
5. Bagaimana merancang detailing sambungan pada komponen pracetak?
6. Bagaimana menuangkan hasil perhitungan dan perancangan ke dalam gambar teknik?
C. Tujuan Penelitian
1. Merancang preliminary design elemen – elemen dari beton pracetak
2. Menghitung pembebanan dari bangunan tersebut
3. Menganalisis struktur dari bangunan tersebut
4. Merancang dimensi elemen – elemen dari beton pracetak
5. Merancang detail sambungan pada komponen pracetak
6. Menuangkan hasil perhitungan dan perancangan ke dalam gambar teknik

## D. Batasan Masalah
1.  Tidak  memperhitungkan  manajemen  konstruksi  (biaya, waktu)
2. Penggunaan pracetak hanya pada balok dan pelat saja

## Modifikasi Perencanaan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja Jakarta Dengan Metode Pracetak
Trie Sony Kusumowibowo dan Endah Wahyuni
Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia
E-mail: endah@ce.its.ac.id
D

## E. Manfaat
Dengan  adanya  penulisan  Penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan  wawasan  khususnya  kepada  penulis  tentang metode pracetak.

## II. URAIAN PERENCANAAN

## A. Diagram Alir Perencanaan
Mulai
Pengumpulan Data dan Studi Literatur Preliminary Design
Pelat, Balok dan Kolom Pembebanan
Beban Gravitasi dan Beban Gempa
Pemodelan dan Analisa Struktur Utama dengan SAP2000 Analisa dan Perencanaan Struktur Sekunder
Pelat, Balok Anak, dan Tangga Perencanaan Struktur Utama Balok Induk dan Kolom Perencanaan Sambungan Perencanaan Bangunan Bawah Gambar Rencana

## Selesai
Gambar 1. Diagram alir penyelesaian penelitian

## B. Modifikasi dan Kriteria Pemilihan Struktur
Data – data setelah modifikasi:
 Nama gedung : Rumah Sakit Umum Daerah Koja
Jakarta  Lokasi : Jakarta  Fungsi : Rumah Sakit
 Jumlah lantai : 20 lantai dan 1 basement
 Tinggi bangunan : ±80 meter
 Struktur utama  : Beton pracetak (non prategang)
 Mutu beton (f’c)  : 30 MPa
 Mutu baja (fy) : 400 MPa
C. Preliminary Design
Preliminary design merupakan tahapan perhitungan dalam perancangan untuk merencanakan dimensi awal dari suatu elemen struktur.
1. Preliminary design dimensi balok induk, balok anak, dan balok lift sesuai dengan SNI 2847:2013 pasal 9.5.2.1 tabel 9.5 (a)
2. Dimensi (tebal) pelat ditentukan menurut peraturan SNI 2847:2013 pasal 9.5.3.3 tabel 9.5 (c)
3. Preliminary design kolom sesuai dengan SNI 2847:2013 pasal 10.3.6[5]
III. H ASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Preliminary Design
Untuk desain awal bangunan dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2.  Denah balok dan kolom

## 1. Dimensi Balok
Sesuai  dengan  SNI  2847:2013  pasal  9.5.2.1  tabel  9.5  (a) untuk  dimensi  balok  yang  direkapitulasi  pada  Tabel  1  dan Tabel 2.
Tabel 1. Rekapitulasi Dimensi Balok Induk Kode Balok Induk Bentang (L b ) h min h pakai b pakai Dimensi cm cm cm cm cm BI1 600 36,4 70 50 50/70 BI2 400 24,2 70 50 50/70 BI3 200 12,1 70 50 50/70 BI4 300 18,2 70 50 50/70 BI5 800 48,5 70 50 50/70 Tabel 2. Rekapitulasi Dimensi Balok Anak Kode Balok Anak Bentang (L b ) h min h pakai b pakai Dimensi cm cm cm cm cm BA1 600 28,5 50 30 30/50 BA2 400 19,0 50 30 30/50

## 2. Dimensi Pelat
Dari  hasil  perhitungan  diperoleh  tebal  pelat  yang  dapat dilihat pada Tabel 3
Tabel 3. Rekapitulasi Tebal Pelat Tipe Pelat Lx Ly Jenis Pelat h pakai cm cm
cm S1 200 600 1 Arah 15 S2 150 600 1 Arah 15 S3 200 400 1 Arah 15 S4 150 400 1 Arah 15

## 3. Dimensi Kolom
Menurut SNI 2847:2013 pasal 9.3.2.2 (b) untuk komponen struktur beton bertulang lainnya faktor reduksi, Φ = 0,65. Mutu beton = 30 MPa = 3 kg/mm 2
𝐴 = 𝑊 𝜙𝑓′𝑐 = 1124582 0,65×3 = 576708,9 mm 2
Dengan asumsi kolom berbentuk persegi maka: ℎ = √𝐴 = √576708,9 = 759,41 mm ≈ 76 cm Maka digunakan dimensi kolom 90/90
Tidak Tidak Ya Ya

## 4. Dimensi Dinding Geser
Berdasarkan  peraturan  SNI  2847:2013  pasal  14.5.3.1 ketebalan  dinding  pendukung  tidak  boleh  kurang  dari  1/25 tinggi, maka:
𝑇 ≥ 𝐻/25 400 25 = 16 cm 𝑇 ≥ 𝐿/25
800 25 = 32 cm
Maka digunakan tebal dinding geser 40 cm

## 5. Desain Tangga
Data  perencanaan  yang  diperlukan  untuk  merencanakan konstruksi tangga adalah sebagai berikut:
 Mutu beton (f’c) = 30 MPa  Mutu baja (fy) = 400 MPa
 Tinggi antar lantai = 4 m  Panjang bordes = 3 m  Lebar bordes = 1,5 m  Lebar tangga = 1,5 m  Tebal pelat tangga = 20 cm
 Tebal pelat bordes = 20 cm  Tinggi injakan = 20 cm  Lebar injakan = 25 cm  Jumlah tanjakan = 20 buah  Jumlah injakan = 20 buah  Jumlah tanjakan ke bordes = 10 buah
 Jumlah tanjakan dari bordes ke lantai 2 = 10 buah
 Elevasi bordes = 200 cm  Kemiringan tangga = 38,67°
Gambar 3. Perencanaan Tangga

## 6. Desain Ramp
Data perencanaan yang diperlukan untuk merencanakan konstruksi ramp adalah sebagai berikut:
 Mutu beton (f’c)
= 30 MPa  Mutu baja (fy) = 400 MPa
 Tinggi antar lantai = 4 m  Panjang bordes = 4 m  Lebar bordes
= 2 m
 Lebar ramp = 2 m  Tebal pelat ramp
= 40 cm

Tebal pelat bordes
= 40 cm

Elevasi bordes
= 100 cm
 Kemiringan tangga
= 9,46°
Gambar 4. Perencanaan Ramp
B. Desain Struktur Sekunder
1. Penulangan Pelat Lantai
Kombinasi pembebanan yang digunakan:
Qu
= 1,2 DL + 1,6 LL
Sehingga diperoleh hasil penulangan pelat sebagai berikut
Tabel 4. Penulangan Pelat Tipe Pelat Ukuran Pelat Tulangan Terpasang Stud Tulangan Angkat Panjang (m) Lebar (m) Tulangan Utama Tulangan Pembagi S1 6 2 D10-150 D10-250 D10-150 D10 S2 4 1,5 D10-150 D10-250 D10-150 D10 S3 6 2 D10-150 D10-250 D10-150 D10 S4 4 1,5 D10-150 D10-250 D10-150 D10
Gambar 5. Detail Penulangan Pelat 2. Perencanaan Balok Anak
 Balok anak (30/50)
Dari hasil perhitungan diperoleh kebutuhan tulangan tumpuan dan tulangan lapangan yang dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5. Penulangan Balok Anak Kode Balok Anak Bentang (Lb) Tulangan Terpasang Tulangan Sengkang Tulangan Angkat m Tulangan Tumpuan Tulangan Lapangan BA1 6 2D22 2D22 Φ10-100 Φ10 BA2 4 2D22 2D22 Φ10-100 Φ10

## 3. Desain Tangga
(a)
(b)
Gambar 6. Penulangan Tangga (a) balok bordes (b) pelat tangga
a. Penulangan Pelat Tangga
Data perencanaan:
 f'c = 30 MPa
 fy = 400 MPa
Digunakan tulangan lentur arah X D16-300 mm Digunakan tulangan lentur arah Y D16-450 mm
b. Penulangan Pelat Bordes Data perencanaan:
 f'c = 30 MPa
 fy = 400 MPa Digunakan tulangan lentur arah X D16-300 mm Digunakan tulangan lentur arah Y D16-450 mm
c. Penulangan Balok Bordes Dimensi balok bordes dipakai 30/45 cm Digunakan tulangan tumpuan 2D16
Digunakan tulangan lapangan 3D16 Digunakan tulangan sengkang Ø10-150 mm
4. Desain Ramp
a. Penulangan Pelat Ramp
Data perencanaan:
 f'c = 30 MPa
 fy = 400 MPa
Digunakan tulangan lentur arah X D22-250 mm Digunakan tulangan lentur arah Y D22-450 mm b. Penulangan Pelat Bordes Data perencanaan:
 f'c = 30 MPa  fy = 400 MPa
Digunakan tulangan lentur arah X D22-300 mm Digunakan tulangan lentur arah Y D22-450 mm
c. Penulangan Balok Bordes Dimensi balok bordes dipakai 35/50 cm
Digunakan tulangan tumpuan 3D16 Digunakan tulangan lapangan 4D16 Digunakan tulangan sengkang Ø10-150 mm
5. Perhitungan Balok Lift
 Data perencanaan (Hospital Elevator)
Pada  bangunan  ini  digunakan  lift  yang  diproduksi oleh Hyundai Elevator dengan data – data sebagai berikut:
Tipe lift
: Standard Type B1750-2S30-60
Kapasitas : 1750 kg Beban reaksi ruang mesin:
- R1 = 11500 kg
- R2 = 9500 kg
Gambar 7. Denah Lift
Diperoleh dimensi balok:
 Balok penggantung lift (30/50)
 Balok penumpu (30/50)
C. Pembebanan dan Analisis Gaya Gempa
1. Kombinasi Beban Berfaktor
Kombinasi  –  kombinasi  beban  yang  digunakan  adalah sebagai berikut:
 1,4DL
 1,2DL + 1,6LL
 1,2DL + 1,0LL + 1,0Ex
 1,2DL + 1,0LL + 1,0Ey
 1,0DL + 1,0LL
 0,9DL + 1,0Ex
 0,9DL + 1,0Ey

## 2. Data Perencanaan
Data  –  data  analisis  gempa  yang  akan  digunakan  adalah sebagai berikut:
 Kelas Situs = SB
 Kategori Risiko = IV  Faktor keutamaan  = 1,5  Ss = 0,686g  S1
= 0,3g
Gambar 8. Permodelan 3D Gedung

## 3. Kontrol Sistem Ganda
Untuk sistem ganda, rangka pemikul momen harus mampu menahan paling sedikit 25 persen gaya gempa desain. Tahanan gaya  gempa  total  harus  disediakan  oleh  kombinasi  rangka pemikul momen dan dinding geser atau rangka bresing, dengan distribusi yang proporsional terhadap kekakuannya[5].

## Tabel 6.
Persentase Gaya Geser yang Mampu Dipikul Sistem Struktur Pemikul Gaya Geser Arah X (N) % Arah Y (N) % Dinding Geser 8513337.9 72% 9289649.93 69% Sistem Rangka 3366184.1 28% 4128673.52 31% Total 11879522 OK 13418323.45 OK

## D. Perencanaan Struktur Primer

## 1. Penulangan Balok Induk
Dari  hasil  perhitungan  diperoleh  balok  dimensi  50/70 dengan kebutuhan tulangan tumpuan, lapangan dan geser yang dapat dilihat pada Tabel 7 dan Tabel 8.
Tabel 7. Penulangan Tumpuan Balok Induk
Kode Balok Induk Bentang (Lb) (mm) Tulangan Lentur D25 Sengkang Tulangan Angkat Atas  Bawah Plastis Luar BI1 6000 7 4 Ø13-150 Ø13-300 2D13 BI2 4000 6 5 Ø13-80 Ø13-125 2D13 BI3 2000 2 2 Ø13-80 Ø13-125 2D13 BI4 3000 4 4 Ø13-80 Ø13-125 2D13 BI5 8000 7 4 Ø13-100 Ø13-300 2D16 Tabel 8. Penulangan Lapangan Balok Induk Kode Balok Induk Bentan g (Lb) (mm) Tulangan Lentur D25 Sengkang Tulangan Angkat Atas Bawah Plastis Luar BI1 6000 2 3 Ø13-150 Ø13-300 2D13 BI2 4000 2 4 Ø13-80 Ø13-125 2D13 BI3 2000 2 2 Ø13-80 Ø13-125 2D13 BI4 3000 2 3 Ø13-80 Ø13-125 2D13 BI5 8000 2 5 Ø13-100 Ø13-300 2D16

## 2. Penulangan Lentur Kolom 90/90
Penulangan  lentur  kolom  menggunakan  program  bantu spColumn sehingga didapatkan hasil sebagai berikut: Rasio tulangan longitudinal = 1,76% Penulangan 28D25 (As = 14280 mm 2 )
Gambar 9. Diagram interaksi aksial dengan momen kolom
3. Penulangan Dinding Geser
 Dinding geser horizontal  =2D13-250 mm (Arah X dan Y)
 Dinding geser vertikal =2D13-250 mm (Arah X dan Y)
E. Perencanaan Sambungan
 Sambungan Balok dan Kolom Sesuai dengan SNI 2847:2013 pasal 11.8
Gambar 10. Sambungan balok dan kolom
 Sambungan balok induk dan balok anak
Gambar 11. Sambungan balok induk dan balok anak
 Sambungan balok dengan pelat
Gambar 12. Sambungan balok dan pelat

## F. Perencanaan Struktur Bawah
1. Analisis Daya Dukung Tiang Pancang
Perhitungan  daya  dukung  pondasi  tiang  pancang menggunakan metode Luciano Decourt Q L = Q P + Q S Di mana:
Q L = daya dukung tanah maksimum pada pondasi Q P = resistance ultimate di dasar pondasi
Q S = resistance ultimate akibat lekatan lateral
2. Perancangan Pondasi Tiang Pancang
Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut:
Pondasi  kolom  menggunakan Spun  Pile sebanyak  4  buah dengan spesifikasi sebagai berikut:
Diameter outside ( D ) : 600 mm Thickness : 100 mm Bending momen crack : 196,4 kNm Bending momen ultimate : 365 kNm Allowable axial : 292 ton Jarak antar tiang pancang : 1500 mm Jarak tiang pancang ke tepi : 600 mm

## IV. KESIMPULAN

## A. Kesimpulan
Berdasarkan  perancangan  struktur  yang  dilakukan  dalam penyusunan Penelitian “Modifikasi Perencanaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja Jakarta dengan Metode Pracetak” maka dapat disimpulkan diantaranya sebagai berikut: 1. Berdasarkan  perancangan  dimensi  balok  dan  pelat  yang mengacu pada SNI 2847:2013 pasal 9.5.2, yaitu ketentuan tebal  minimum  balok  non  prategang  satu  arah,  juga
P ( k N ) M x ( k N m) 18000 -6000 3500 -3500 (Pmax) (Pmax) (Pmin) (Pmin) fs=0.5fy fs=0 fs=0.5fy fs=0 1
perhitungan  dimensi  kolom,  didapatkan  hasil  modifikasi sebagai berikut:
a. Struktur Sekunder
 Dimensi balok anak = 30/50 cm  Dimensi balok bordes tangga
= 50/70 cm  Dimensi balok bordes ramp = 35/50 cm  Dimensi penggantung lift = 30/50 cm  Dimensi penumpu lift = 30/50 cm  Tebal pelat = 15 cm
b. Struktur Primer
 Dimensi balok induk
= 50/70 cm
 Dimensi kolom
= 90/90 cm  Dimensi pilecap
= 2,7 × 2,7 × 1,1 m  Tiang pancang
= 𝐷60, 𝐻 = 21 m  Tebal shearwall
= 40 cm 2. Komponen  pracetak  disambung  dengan  menggunakan sambungan basah (cor di tempat) dan konsol pendek agar bangunan  tersebut  menjadi  bangunan  pracetak  yang monolit. Ukuran konsol pendek pada kolom adalah 500 × 400 mm  dan  konsol  pendek  pada  balok  induk  adalah 300/185 mm
3. Detailing  sambungan  pracetak  dirancang  bersifat  monolit antar  elemennya  dengan  tulangan  –  tulangan  dan shear connector yang muncul dari setiap elemen pracetak untuk menyatukan  dengan  elemen  cor  di  tempat.  Sambungan didesain  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  yang mengacu pada SNI 2847:2013

## B. Saran
Berdasarkan analisis selama proses penyusunan penelitian ini,  beberapa  saran  yang  penulis  dapat  sampaikan  adalah sebagai berikut:
1. Pengerjaan sambungan antar elemen beton pracetak harus benar – benar diawasi agar gaya – gaya dari elemen beton pracetak dapat tersalurkan dengan baik, juga agar gedung menjadi monolit.
2. Sambungan  pracetak  lebih  baik  dibuat  seminimal mungkin,  agar  elemen  –  elemen  beton  pracetak  menjadi seragam  sehingga  memudahkan  pembuatan  elemen  – elemen beton pracetak tersebut.
3. Masih banyak hal yang memerlukan penelitian lebih lanjut pada  pengerjaan  beton  pracetak  agar  meningkatkan efisiensi pengerjaan, terutama pada sambungan elemen  – elemen beton pracetak.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Abduh,  Muhammad.  2007. Inovasi  Teknologi  dan  Sistem  Beton Pracetak  di  Indonesia:  Sebuah  Analisis  Rantai  Nilai .  Seminar  dan Pameran  HAKI  2007  –  “KONSTRUKSI  TAHAN  GEMPA  DI INDONESIA”. Jakarta.
[2] Toscas,  James  G.  2014. Designing  with  Precast  and  Prestressed.
Precast/Prestressed Concrete Institute (PCI).
[3] Nurjannah, Siti Aisyah. 2011. Perkembangan Sistem Struktur Beton Pracetak  sebagai  Alternatif  pada  Teknologi  Konstruksi  Indonesia yang  Mendukung  Efisiensi  Energi  serta  Ramah  Lingkungan. Prosiding  Seminar  Nasional  AVoER  ke-3  Palembang,  26-27  Oktober 2011. Universitas Sriwijaya, Palembang.
[4] Ervianto,  Wulfram  I.  2006. Eksplorasi  Teknologi  dalam  Proyek Konstruksi:  Beton  Pracetak  &  Bekisting. Yogyakarta.  PENERBIT ANDI Yogyakarta.
[5] Badan  Standardisasi  Nasional.  2013. SNI  03-2847-2013  Persyaratan Beton  Struktural  untuk  Bangunan  Gedung. Jakarta:  Badan Standardisasi Nasional.
[6] Badan  Standardisasi  Nasional.  2012. SNI  03-1726-2012  Tata  Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Bangunan Gedung. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.