## Pengaruh Kecepatan Putaran Kompresor Terhadap Produktivitas Unit Desalinasi Berbasis Pompa Kalor Dengan Proses Humidifikasi dan Dehumidifikasi
Indri Yaningsih , Tri Istanto , Wibawa Endra Juwana Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta Jl. Ir Sutami No 36A Kentingan, Surakarta 57126
Telp/Fax : (0271) 632163 E-mail : minding87@yahoo.com, triis_meuns2000@yahoo.com

## Abstract :
This  study  was  conducted  to  examine  the  effect  of  the  compressor  rotation  speed  on  the  productivity  of  a desalination  unit  based  heat  pump  with  using  humidification  and  dehumidification  process.  Desalination  unit consists of a heat pump system, humidifier and dehumidifier, and seawater heater and air heater (condenser). In this  study,  the  compressor  rotation  speed    was  varied    at  500  rpm,  700  rpm  and  900  rpm,  using  a  variable frequency  inverter  that  mounted  on  an  electric  motor  driving  the  compressor.  Research  parameters  were  kept constant  i.e.  the  seawater  mass  flow  rate  entering  the  humidifier  at  0.086  kg/s,  the  temperature  of  seawater entering  the  humidifier  was  kept  constant  at  45 o C,  the  air  velocity  entering  the  humidifier  constant  at  4  m/s, salinity seawater feed at 31,342 ppm, and seawater in the system was recirculated. The results of this study show that  the  production  of  freshwater  increases  with  increasing  the  compressor  rotation  speed.  The  average  of freshwater production rate of the desalination unit for the compressor rotation speed of 500 rpm, 700 rpm and 900 rpm  were 20.33 l/day, 22.20 l/day, and 24.48 l/day, respectively.
Keywords : compressor rotation, dehumidification, desalination, heat pump, humidification

## PENDAHULUAN
Jumlah  air  tawar  yang  ada  di  dunia  dapat dikatakan  mendekati  konstan.  Dalam  kurun  waktu kurang  dari  200  tahun,  jumlah  penduduk  di  dunia terus  meningkat  dengan  cepat  dimana  hal  ini  diikuti dengan  peningkatan  konsumsi  air  tawar  di  dunia, yang  meningkat  dua  kali  lipat  setiap  20  tahun melampaui  dua  kali  laju  pertumbuhan  penduduk  1  . Saat  ini,  sekitar  40%  dari  populasi  dunia  menderita kekurangan  air  yang  serius.  Pada  tahun  2025, persentase kekurangan air diperkirakan akan meningkat  menjadi  lebih  dari  60%  2  . Hal  ini disebabkan karena peningkatan populasi dan industrialisasi  yang  pesat,  perubahan  gaya  hidup, peningkatan  kegiatan  ekonomi,  dan  polusi  yang membatasi  penggunaan  sumber  daya  air  tawar, sehingga ketersediaan air tawar berkurang. Kekurangan  air  tawar  ini  dapat  mengancam kehidupan penduduk di dunia, karena air tawar adalah salah  satu  kebutuhan  primer.  Selain  itu,  penggunaan umum dari air yang tidak sehat di negara berkembang menyebabkan  80-90%  dari  semua  penyakit  dan  30% dari seluruh kematian  2  .
Air  merupakan  salah  satu  sumber  daya  yang paling  melimpah  meliputi  tiga  perempat  dari permukaan bumi, dimana sekitar 97% dari volume ini adalah air garam, dan hanya 3% adalah air tawar  3  . Sebagian kecil air tawar di bumi ini, dimana memasok
sebagian  besar  kebutuhan  manusia  dan  hewan terdapat  di  air  tanah,  danau  dan  sungai.  Sumber  air yang  hampir  tidak  akan  habis  adalah  lautan. Kekurangan  utamanya  adalah  kadar  garamnya  yang tinggi.  Air  laut,  air  payau,  dan  air  tawar  memiliki tingkat salinitas yang berbeda, yang sering dinyatakan dengan  konsentrasi  total  padatan  terlarut.  Menurut WHO,  batas  kadar  garam  yang  diijinkan  dalam  air adalah 500 parts per  million (ppm), dan  untuk  kasus khusus  mencapai 1000 ppm. Sebagian besar air yang terdapat  di  dunia  mempunyai  kadar  garam  sampai 10.000  ppm,  dan  air  laut  secara  normal  mempunyai kadar  garam  dalam  rentang  35.000  –  45.000  ppm dalam bentuk total garam terlarut  4  . Oleh karena itu, perlu  dilakukan  suatu  cara  untuk  mengurangi  kadar garam  tersebut.  Salah  satunya  adalah  dengan  proses desalinasi. Desalinasi air laut merupakan suatu proses penting  untuk  memenuhi  meningkatnya  permintaan akan kebutuhan air tawar.
Desalinasi,  secara  umum  bertujuan  untuk menghilangkan  garam  dari  air  yang  mengandung larutan  garam.  Tujuan  dari  sistem  desalinasi  adalah untuk membersihkan dan memurnikan air laut atau air payau  serta  mendapatkan  air  dengan  total  padatan terlarut  dalam  batas  yang  diijinkan  yaitu  500  ppm atau  kurang.  Proses  desalinasi  selalu  melibatkan  tiga aliran cairan, yaitu umpan berupa air garam (misalnya air  laut),  produk  bersalinitas  rendah,  dan  konsentrat bersalinitas tinggi.  Teknologi desalinasi telah
mengalami  perkembangan.  Salah  satu  perkembangan teknologi  desalinasi  adalah  berbasis  pompa  kalor ( heat pump ) dengan menggunakan proses humidifikasi dan dehumidifikasi (HD)  5  . Desalinasi dengan proses humidifikasi dan dehumidifisi dianggap  sebagai  cara  yang  efisien  dan  menjanjikan dengan  memanfaatkan  kondensor  dan  evaporator pompa  kalor  untuk  menghasilkan  air  tawar  dari  air laut.  Proses  HD  mempunyai  beberapa  keuntungan seperti fleksibilitasnya dalam kapasitas air tawar yang dibutuhkan,  instalasinya  mudah,  biaya  operasi  yang rendah,  lebih  sederhana,  dan  memungkinkan  untuk dikombinasikan  dengan  energi  panas  tingkat  rendah ( low  grade  thermal  energy )  seperti  energi  surya  dan geotermal. Proses HD diaplikasikan untuk skala kecil (produksi air dari 5 – 10 m 3 /hari). Prinsip dari proses ini  berdasarkan  fakta  bahwa  udara  dapat  bercampur dengan  uap  air  karena  perbedaan  konsentrasi. Kandungan  uap  air  yang  dibawa  udara  akan meningkat bersamaan dengan meningkatnya temperatur  udara.  1  kg  udara kering dapat  membawa 0,5 kg uap air atau sekitar 670 kkal ketika temperatur udara  meningkat dari 30°C - 80°C. Proses HD terdiri dari  tiga  sub  sistem,  yaitu  pemanas  air  atau  udara, humidifier, dan dehumidifier atau evaporator.
Produktivitas  unit  desalinasi  berbasis  pompa kalor  dengan  proses  HD  untuk  meningkatkan produksi air tawar sangat tergantung pada temperatur air  laut  masuk  humidifier,  temperatur  udara  masuk humidifier,  laju  aliran  massa  air  laut  masuk humidifier, laju aliran massa udara masuk humidifier  5-7  dan  putaran  kompresor  8  .  Produksi  air  tawar unit  desalinasi  berbasis  pompa  kalor  dengan  proses HD  meningkat  dengan  kenaikan  temperatur  air  laut dan  temperatur udara masuk humidifier  9  , dan laju aliran  massa  udara  masuk  humidifier  10  . Penelitian ini  akan  menguji  pengaruh  kecepatan  putaran kompresor  terhadap  produktivitas  unit  desalinasi berbasis  pompa  kalor  dengan  menggunakan  proses HD.

## METODE
Skema  unit  desalinasi  berbasis  pompa  kalor dengan menggunakan proses HD pada penelitian ini ditunjukkan  pada  gambar  1.  Pada  dasarnya  unit desalinasi  ini  terdiri  dari  3  bagian.  Bagian  pertama adalah  pemanas  air  laut  dan  pemanas  udara (kondensor), bagian kedua adalah komponen proses HD meliputi humidifier dan dehumidifier (evaporator),  dan  bagian  ketiga  adalah  komponen pompa  kalor  dimana  terdiri  dari  kompresor, kondensor,  katup  ekspansi  ( expansion  valve )  dan evaporator. Prinsip kerja dari unit desalinasi berbasis pompa  kalor  dengan  menggunakan  proses  HD  ini adalah  menggunakan  udara  panas  untuk  membawa uap  air  dari  air  laut,  kemudian  udara  yang mengandung  uap  air  ini  diembunkan  di  evaporator
dari sistem pompa kalor dan kemudian diperoleh air tawar  ( freshwater ).  Dalam  sistem  ini,  udara lingkungan  dipanaskan  ketika  melalui  kondensor kemudian  dilembabkan  di  humidifier  (karena bercampur dengan semprotan air laut oleh sprinkler ) dengan  dorongan  fan  aksial  (proses  humidifikasi). Udara  lembab  ini  didinginkan  ketika  melewati evaporator (dehumidifier), sehingga udara mengembun menjadi air tawar (proses dehumidifikasi).  Air  laut  diberi  pemanasan  awal ( preheating )  sebelum  disemprotkan  menggunakan sprinkler ke humidifier untuk menambah kelembaban udara kering dari kondensor.
Parameter-parameter yang berhubungan dengan  unit  desalinasi  ini  adalah  sebagai  berikut; refrigeran  yang  digunakan  pada  unit  pompa  kalor adalah  HFC  134a,  dan  kompresor  yang  digunakan adalah  tipe  torak  2  silinder.  Kondensor  yang digunakan  berjumlah  2  buah  dengan  dimensi masing-masing  kondensor  (cm)  58  x  36  x  1,5. Evaporator  yang  digunakan  adalah  tipe  window  2 PK  berjumlah  2  buah  yang  dipasang  secara  paralel. Humidifier  yang  digunakan  terbuat  dari  aluminium dengan  dimensi  (cm)  30  x  37  x  35.  Sketsa  struktur humidifier  ditunjukkan  pada  gambar  2. Sprinkler pada penelitian ini berjumlah 5 buah yang dipasang di  atas  humidifier,  disusun  membentuk  segiempat dengan  jarak  antar sprinkler 16,5  cm.  Untuk mengukur  laju  aliran  volumetrik  air  laut  digunakan sebuah rotameter, sedangkan untuk memanaskan air laut digunakan pemanas air listrik. Termokopel yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  termokopel tipe  T  dengan  diameter    0,1  mm.  Flowmeter refrigeran  yang  digunakan  adalah  Variable  Area Glass  Flowmeter  Dwyer  tipe  VA  20440.9. Parameter  penelitian  yang  dibuat  konstan  yaitu; temperatur air laut masuk humidifier dijaga konstan sebesar  45 o C,  laju  aliran  volumetrik  air  laut  masuk humidifier  dijaga  konstan  sebesar  300  liter/jam sehingga  diperoleh  laju  aliran  massa  air  laut  masuk humidifier  kostan  sebesar  0,086  kg/s  ,  kecepatan udara  masuk  humidifier  dijaga  konstan  sebesar  4 m/s  dan  air  laut  dalam  sistem  ini  disirkulasi  ulang. Air laut yang digunakan ( feed seawater ) mempunyai nilai  salinitas  sebesar  31.342  ppm  berdasarkan pengujian di laboratorium MIPA Pusat UNS dengan menggunakan metode SNI 06-6989. 19-2004.
Pengujian  pengaruh  laju  kecepatan  putaran kompresor  terhadap  produktivitas  unit  desalinasi berbasis  pompa  kalor  dengan  proses  HD  dilakukan pada kecepatan putaran kompresor sebesar 500 rpm, 700 rpm dan 900 rpm. Perubahan kecepatan putaran kompresor dilakukan dengan menggunakan variable frequency  inverter  yang  dipasang  di  motor  listrik penggerak kompresor.
Keterangan gambar :
1. Saluran udara masuk
2. Fan aksial 3.Humidifier 4. Evaporator 5. Kompresor 6. Kondensor 7. Katup ekspansi 8. Pompa sentrifugal 9. Konsentrat air laut 10. Penampang air tawar 11. Springkler 12. Air laut umpan 13. Pemanas air laut 14. Rotameter
Gambar 1. Skema unit desalinasi  berbasis pompa kalor dengan menggunakan  proses humidifikasi dan dehumidifikasi
Gambar 2. Sketsa humidifier
Data  penelitian  yang  diambil  adalah  besar  tekanan masuk  dan  keluar  kompresor,  kondensor,  dan evaporator;  temperatur  refrigeran  yang  masuk  dan keluar evaporator, temperatur refrigeran  yang  masuk dan keluar kondensor, temperatur udara sebelum dan sesudah  humidifier,  temperatur  udara  sebelum  dan sesudah  dehumidifier  dan  volume  air  tawar  yang dihasilkan.  Unit  desalinasi  dijalankan  selama  180 menit untuk  masing-masing variasi laju aliran  massa air  laut  masuk  humidifier,  dimana  pengambilan  data dilakukan setiap 20 menit.
Persamaan  yang  digunakan  untuk  menghitung laju aliran massa udara :
m a = ρ udara .V a . A (1)
Penambahan  massa  uap  air  total  setelah  melewati humidifier dapat dihitung dengan persamaan :
∆W 1 = m a (w 2 -w 1 ) (2)
Persamaan  untuk  menghitung  COP  aktual  pompa kalor dapat dihitung dengan persamaan :
COP = 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑 𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝 = 𝑚 𝑟𝑒𝑓 .(ℎ2𝑎 −ℎ3) 𝑚 𝑟𝑒𝑓 .(ℎ2𝑎 −ℎ1) (3)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh Kecepatan Putaran Kompresor Terhadap Produksi Air Tawar Pengaruh kecepatan putaran kompresor terhadap  produksi  air  tawar  dapat  dilihat  pada gambar  3.  Dari  gambar  3  dapat  dilihat  bahwa  unit desalinasi  yang  dioperasikan  dengan  kecepatan putaran kompresor yang semakin tinggi, menghasilkan  produksi  air  tawar  yang  semakin tinggi.  Unit  desalinasi  yang  dioperasikan  dengan kecepatan putaran kompresor 900 rpm menghasilkan produksi  air  tawar  paling  banyak  dibandingkan beroperasi  dengan  kecepatan  putaran  kompresor  500 rpm dan 700 rpm. Hal ini disebabkan unit desalinasi yang dioperasikan dengan kecepatan putaran kompresor  500  rpm,  700  rpm  dan  900  rpm  terjadi penambahan  massa  uap  air  total  yang  berbeda  di humidifier,  karena  panas  dari  kondensor  yang diterima  udara  yang  akan  memasuki  humidifier berbeda  untuk  tiap  putaran  kompresor.  Gambar  4 menunjukkan  grafik  pengaruh  kecepatan  putaran kompresor  terhadap penambahan massa uap air total pada proses humidifikasi di humidifier.
Gambar 3. Pengaruh kecepatan putaran kompresor terhadap produksi air tawar
Gambar 4. Pengaruh kecepatan putaran kompresor terhadap  W 1
Kecepatan  putaran  kompresor  yang  semakin tinggi menyebabkan laju aliran massa refrigeran yang melewati  kondensor  semakin  besar,  sehingga  kalor yang  dilepas  ke  udara  yang  akan  memasuki humidifer  juga  lebih  besar.  Temperatur  udara  rata- rata  sebelum  memasuki  humidifer  pada  putaran  500 rpm,700 rpm dan 900 rpm berturut-turut adalah 31 o C, 32 o C  dan  33 o C  Semakin  tinggi  temperatur  udara masuk humidifer, maka kemampuan untuk menyerap uap  air  juga  semakin  tinggi.  Semakin  tinggi temperatur udara masuk humidifier maka penambahan  massa  air  total  dalam  udara  setelah melewati humidifier juga semakin tinggi. Penambahan  massa  uap  air  total  dalam  udara  yang semakin tinggi ini dikarenakan udara pada temperatur yang lebih tinggi mempunyai kelembaban relatif  (RH)  yang  lebih  kecil  daripada  udara  pada temperatur  rendah,  sehingga  kemampuan  untuk menyerap uap air menjadi semakin tinggi.
Unit  desalinasi  yang  dioperasikan  dengan kecepatan putaran kompresor 900 rpm menghasilkan produksi air tawar lebih banyak dibandingkan dengan dioperasikan  pada  kecepatan  putaran  kompresor  500 rpm  dan  700  rpm,  hal  ini  juga  disebabkan  karena kecepatan  putaran  kompresor 900 rpm  memiliki laju aliran  massa  refrigeran  yang  lebih  besar  sehingga nilai  kapasitas  pendinginan  yang  lebih  besar dibandingkan  dengan  kecepatan  putaran  kompresor 500  rpm  dan  700  rpm.  Hal  ini  menyebabkan temperatur  udara  setelah  melewati  evaporator (dehumidifier)  lebih  rendah  dibandingkan  dengan dioperasikan  pada  kecepatan  putaran  kompresor  500 rpm dan 700 rpm. Temperatur udara rata-rata setelah melewati  evaporator  pada  putaran  500  rpm,700  rpm dan  900  rpm  berturut-turut  adalah  21 o C,  19,4 o C  dan 18 o C.  Semakin  rendah  temperatur  udara  keluar evaporator,maka  nilai  rasio  kelembaban  udaranya (w)  semakin  rendah.  Hal  ini  menyebabkan  selisih rasio  kelembaban  udara  sebelum  dan  sesudah melewati dehumifier semakin besar, dimana menyebabkan  semakin  banyak  produksi  air  tawar yang dihasilkan.
Volume  air  tawar  yang  dihasilkan  setiap  20 menit  untuk  setiap  variasi  kecepatan  putaran kompresor  relatif  sama.  Produksi  air  tawar  rata-rata selama  20  menit  untuk  kecepatan  putaran  kompresor 500 rpm, 700 rpm dan 900 rpm berturut-turut sebesar 282,2  ml,  308,1  ml  dan  339,7  ml.  Sehingga  unit desalinasi  ini  jika  dioperasikan  pada  kecepatan putaran  kompresor  500  rpm,  700  rpm  dan  900  rpm, dapat  memproduksi  air  tawar  berturut-turut  rata-rata sebesar  0,847  liter/jam,  0,925  liter/jam  dan  1,02 liter/jam. Sehingga unit desalinasi ini jika dioperasikan  dengan  kecepatan  putaran  kompresor 500  rpm,  700  rpm  dan  900  rpm  dapat  memproduksi air  tawar  berturut-turut  sebesar  20,33  l/hari,  22,20 l/hari, dan 24,48 l/hari.
Pengaruh Kecepatan Putaran Kompresor Terhadap COP Pompa Kalor
Gambar  5  menunjukkan  grafik  pengaruh kecepatan  putaran  kompresor  terhadap  COP  pompa kalor. Nilai COP pompa kalor untuk variasi kecepatan putaran  kompresor  500  rpm,  700  rpm,  dan  900  rpm berturut-turut dalam kisaran 5,66 – 5,69; 5,36 – 5,46; dan  5,10  -  5,18.  Dari  gambar  5,  terlihat  bahwa semakin  tinggi  kecepatan  putaran  kompresor,  maka semakin  kecil  COP  pompa  kalor.  Hal  ini  disebabkan dengan semakin tinggi  kecepatan putaran kompresor, maka  akan  menurunkan  temperatur  evaporator  dan meningkatkan  kerja  kompresor.  Hasil  ini  sesuai dengan penelitian dari Hawlader  8  .

## Gambar 5. Pengaruh kecepatan putaran kompresor terhadap COP pompa kalor

## Salinitas Air Tawar Hasil Proses Desalinasi
Produk  air  tawar  hasil  proses  desalinasi  ini memiliki  nilai  salinitas  480  ppm,  berdasarkan pengujian  di  laboratorium  MIPA  Pusat  UNS  dengan menggunakan  metode  SNI  06-6989.19-2004.  Ini berarti  air  tawar  yang  dihasilkan  dari  unit  desalinasi ini telah memenuhi standar air yang dapat digunakan untuk air minum, kebutuhan rumah tangga (memasak,  mencuci,  berkebun,  dll)  dan  beberapa keperluan industri  2  . Klasifikasi dari beberapa jenis air  berdasarkan  tujuan  penggunaannya,  dapat  dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Klasifikasi dari beberapa jenis air berdasarkan tujuan  penggunaanya  2  No Salinitas air (ppm) Kegunaan 1 5-1000 Air minum, kebutuhan rumah tangga  (memasak,  mencuci, berkebun,  dll)  dan  beberapa keperluan industri. 2 1000-3000 Irigasi  dan  pendingin  dalam industri

## KESIMPULAN
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kecepatan putaran  kompresor  mempunyai  pengaruh  yang  nyata terhadap  produksi  air  tawar  unit  desalinasi.  Produksi air  tawar  meningkat  dengan  kenaikan  kecepatan putaran  kompresor.  Produksi  air  tawar  rata-rata  unit desalinasi  ini  pada  kecepatan putaran  kompresor 500 rpm,  700  rpm  dan  900  rpm  berturut-turut  sebesar 20,33 l/hari, 22,20 l/hari, dan 24,48 l/hari. Nilai COP pompa  kalor  untuk  variasi  putaran  kompresor  500 rpm,  700  rpm,  dan  900  rpm  berturut-turut  dalam
kisaran 5,66 – 5,69; 5,36 – 5,46; dan 5,10 - 5,18. Air tawar hasil unit desalinasi memiliki nilai salinitas 590 ppm.
DAFTAR NOTASI A = luas penampang saluran (m 2 ) COP = Coefficient of Performance h 1 = entalpi refrigeran keluar evaporator (kJ/kg) h 2a = entalpi refrigeran masuk kondensor (kJ/kg) h 3 = entalpi refrigeran keluar kondensor (kJ/kg) 𝑚 𝑎 = laju aliran massa udara (kg/s) 𝑚 𝑟𝑒𝑓 = laju aliran massa refrigeran (kg/s) Q cond = panas yang dibuang oleh kondenser (kW) V a = kecepatan udara (m/s) w 1 = rasio kelembaban udara masuk humidifier (kg uap air/kg udara kering) w 2 = rasio kelembaban udara keluar humidifier (kg uap air/kg udara
kering)  W 1 = penambahan massa uap air total (kg/s) W comp = daya kompresor (kW)  a
= densitas udara (kg/m 3 )

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Sinha,  R.K.,  2010, Desalination  &  water purification  technologies ,  Goverment  of  India, Mumbai; 2010.
[2] El-Dessouky, H.T.,  and  Ettouney, H.M., 2002, Fundamentals  of  salt  water  desalination , Elsevier Science B.V., Amsterdam, The Netherlands.
[3] Kalogirou,  S.A.,  1997,  “Survey  of  solar desalination  systems  and  system  selection”, Energy , Vol. 22, 69-81.
[4] Kalogirou,  S.A.,  2004,  Solar  thermal  collectors and  applications, Progress  in  Energy  and Combustion Science, Vol. 30, 231–295.
[5] Gao,  P.,  Zhang,  L.,  Zhang,  H.,  2008, “Performance  analysis  of  a  new  type desalination unit of heat pump with humidification and dehumidification”,
Desalination , Vol. 220, 531-537
[6] Yamali,  C.,  Solmus,  I.,  2007,  “Theoritical investigation  of  humidification-dehumidification desalination  system  configured  by  double-pass flat  plate  solar  air  heater”, Desalination ,  Vol. 205, 163-177.
[7] Amer,  E.H.,  Kotb,  H.,  Mostafa,  G.H.,  El-
Ghalban, A.R., 2009,  “Theoretical  and experimental  investigation  of  humidiﬁcation– dehumidiﬁcation desalination
unit”, Desalination , Vol. 249, 949–959.
[8] Hawlader,  M.N.A.,    Dey,  P.K,  Diab,  S.,  Chung, C.Y.,  2004,  “Solar    assisted  heat  pump desalination system, Desalination , Vol. 168, 49- 54.
[9] Istanto,  T.,  Juwana,  W.E.,    Yaningsih,  I., Hermawan,  D.,  2011,  “The  Effect  of  feed seawater and air temperatures on performance of a  desalination  unit  of  heat  pump  with humidification and
dehumidification”,
Proceeding  of  International  Conference  and Exhibition on Sustainable Energy and Advanced Materials (ICESEAM 2011), Engineering Faculty, Sebelas Maret University, Solo, October
3-4
[10] Yaningsih,  I.,  Istanto,  T.,  2014,  “Studi eksperimental  pengaruh  laju  aliran  massa  udara terhadap  produktivitas  air  tawar  unit  desalinasi berbasis  pompa  kalor  dengan  menggunakan proses humidifikasi dan dehumidifikasi”, Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi  ke-5 ,  Fakultas  Teknik  Universitas Wahid Hasyim Semarang,  25 Juni.