EPIC (Journal of Electrical Power, Instrumentation and Control) Teknik Elektro – Universitas Pamulang Vol. 7, No. 1, Bulan Juni, Tahun 2024, Hal 42 – 50
http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jit DOI: 10.32493/epic.v7i1.39120 pISSN 2615-0646 eISSN 2614-8595

## KELAYAKAN PEMUTUS TENAGA 150 KV BERDASARKAN UJI TAHANAN ISOLASI DAN TAHANAN KONTAK
Rizky Fiqliyarli Rezyan 1 , Arnisa Stefanie 2
1,2 Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Singaperbangsa Karawang
1,2 Jalan HS.Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat, 41361, Indonesia
1 rizkyyrezyann@gmail.com
2 arnisa.stefanie@staff.unsika.ac.id
INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK diajukan  : 14-05-2024 revisi : 31-05-2024 diterima  : 04-06-2024 dipublish  : 30-06-2024 Pemutus  tenaga  merupakan  komponen  yang  sangat  penting dalam  infrastruktur  sistem  tenaga  listrik  yang  membutuhkan pengujian  tahanan  isolasi  dan  tahanan  kontak  guna  menjamin kinerjanya yang aman dan efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  menilai  keberhasilan  pemutus  tenaga  150  kV  dengan menggunakan  uji  tahanan  isolasi  dan  tahanan  kontak  sebagai indikator. Metode pengumpulan data meliputi wawancara dengan pakar, telaah literatur, serta observasi langsung terhadap pemutus tenaga  yang  sedang  diuji.  Pengujian  tahanan  isolasi  dilakukan dengan  menggunakan  alat  pengujian  isolasi,  sementara  untuk tahanan  kontak  digunakan  alat  uji  MOM  690.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa nilai tahanan isolasi dan tahanan kontak dari pemutus tenaga 150 kV memenuhi standar yang ditetapkan oleh pabrikan.  Dianjurkan  untuk  menjadwalkan  pengujian  secara berkala  guna  memastikan  bahwa  peralatan  tetap  berfungsi dengan baik. Keberadaan pengujian tahanan isolasi dan tahanan kontak  dalam  memelihara  kinerja  yang  aman  dan  efektif  dari pemutus  tenaga  juga  ditekankan  dalam  penelitian  ini.  Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang komprehensif  tentang  pentingnya  pengujian  tahanan  isolasi  dan tahanan kontak  untuk  menjaga keandalan pemutus tenaga serta mencegah  potensi  kerusakan  dan  kecelakaan  yang  mungkin terjadi.
Kata kunci : Pemutus tenaga; pengujian; kinerja; tahanan isolasi; tahanan kontak
EPIC (Journal of Electrical Power, Instrumentation and Control) Teknik Elektro – Universitas Pamulang Vol. 7, No. 1, Bulan Juni, Tahun 2024, Hal 42 – 50
http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jit DOI: 10.32493/epic.v7i1.39120 pISSN 2615-0646 eISSN 2614-8595

## ABSTRACT
The  circuit  breaker  is  a  crucial  component  in  the  electric  power system  infrastructure  that  requires  insulation  resistance  and contact  resistance  testing  to  ensure  its  safe  and  effective performance.  The  purpose  of  this  research  is  to  assess  the success of a 150 kV circuit breaker using insulation resistance and contact  resistance  tests  as  indicators.  Data  collection  methods include expert interviews, literature review, and direct observation of  the  tested  circuit  breaker.  Insulation  resistance  testing  is conducted  using  insulation  testing  equipment,  while  contact resistance  is  measured  using  an  MOM  690  test  device.  The research results indicate that the insulation resistance and contact resistance values of the 150 kV circuit breaker meet the standards set by the manufacturer. It is recommended to schedule periodic testing to ensure that the equipment continues to function properly. The  importance  of  insulation  resistance  and  contact  resistance testing  in  maintaining  the  safe  and  effective  performance  of  the circuit  breaker  is  also  emphasized  in  this  study.  Therefore,  this research  provides  a  comprehensive  understanding  of  the importance of insulation resistance and contact resistance testing in  maintaining  the  reliability  of  circuit  breakers  and  preventing potential damage and accidents.
Keywords : Power circuit breakers; testing; performance; insulation resistance; contact resistance

## PENDAHULUAN
Tingginya  kebutuhan  akan  listrik menjadi  suatu  alasan  dibutuhkannya  gardu induk,  dimana  instrumen  ini  berfungsi menyalurkan  listrik.  Terdapat  berbagai komponen  didalam  gardu  induk,  namun pada penelitian ini akan membahas mengenai pemutus tenaga (PMT). Pemutus tenaga sendiri melindungi gardu induk pada penyaluran  listrik  sebagai  switching  atau pengaman  utama  dan  bekerja  sebagai pemutus atau penghubung ketika aliran arus dalam  keadaan  berbeban  di  saluran transmisi  (Deden  Emil  Salam,  2021).  Pada penelitian  sebelumnya  terdapat  beberapa konduktor yang  mengalami hambatan terhadap  arus  listrik  yang  mengalir  dan menyebabkan  terjadinya  panas  (Farras Sumarna  et  al.,  2021).  Dengan  melakukan pengujian  tahanan  isolasi  kita  mendapati nilai  dari  fragmen  yang  terhubung  dengan case  pada  ground,  fasa  pada  badan,  dan
tegangan  (Ariyanto,  2019).  Di  penelitian  ini menunjukkan  jumlah  arus  bocor  yang mengalir  melalui  isolasi  dapat  dipengaruhi oleh  keberadaan  kotoran  yang  menempel pada insulasi serta suhu dan kelembaban di lingkungan sekitar pemutus tenaga (Robbani  et  al.,  2020).  Selain  mengetahui nilai  tahanan  isolasi,  penelitian  ini  juga menguji  nilai  tahanan  kontak  dengan mendapatkan nilai hambatan pada pemutus tenaga (Prabowo Darminto, 2022).
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui seberapa baik pemutus tenaga 150 kV beroperasi dengan menggunakan uji tahanan isolasi dan kontak sebagai indikator utama.  Pemutus  tenaga  150  kV  yang digunakan  untuk  distribusi  listrik  di  gardu induk  termasuk  dalam  ruang  lingkup penelitian  ini.  Penelitian  ini  diharapkan memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi  operasional  pemutus  tenaga,  serta bagaimana  pengujian  tahanan  isolasi  dan
EPIC (Journal of Electrical Power, Instrumentation and Control) Teknik Elektro – Universitas Pamulang Vol. 7, No. 1, Bulan Juni, Tahun 2024, Hal 42 – 50
http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jit DOI: 10.32493/epic.v7i1.39120 pISSN 2615-0646 eISSN 2614-8595
tahanan  kontak  sangat  penting  untuk menjaga keandalan dan keselamatan sistem tenaga listrik.

## TEORI

## Pemutus Tenaga
Dalam  upaya  perlindungan  sistem daya  akan  adanya  kegagalan,  maka diperlukan adanya pemutus tenaga.
Kegagalan dalam hal ini mampu berdampak pada  dinamis,  keseimbangan  termal,  dan magnetik.  Ketika  ditempatkan  di  bawah beban maka akan menjadi switchgear yang merupakan  kegunan  utama  perangkat  ini. Saat  jaringan  mengalami  gangguan  arus, perangkat  ini  dapat  dibuka  dan  ditutup (Susanto  et  al.,  2021).  Pemutus  tenaga biasanya  berfungsi  sebagai  alat  untuk membuka  atau  menutup  arus  listrik  dalam situasi  berbeban.  Mereka  juga  memiliki kemampuan untuk membuka atau menutup saat  terjadi  arus  gangguan  hubung  singkat pada  jaringan  atau  peralatan  lainnya (Mengenal  Arti  Dan  Makna  Logo  PLN  - Sahitya.Id,  n.d.).  Jika  PMT  tidak  berfungsi saat  terjadi  kerusakan,  hal  tersebut  dapat menyebabkan  kerusakan  pada  peralatan lainnya (A. Fikri et al., 2021).
Gambar 1. Pemutus tenaga
Prinsip  kerja  pemutus  tenaga  adalah ketika dalam kondisi normal dapat digunakan oleh operator untuk berkomunikasi  dan  melakukan  perawatan. Dalam  situasi  tidak  normal  atau  gangguan, transformer  arus  tetap  mampu  mengenali adanya  arus  berlebihan.  Setelah  itu, gangguan akan ditangkap relay lalu rangkaian  trip  circuit  akan  ditutup.  Setelah trip  coil  diberi  energi,  mekanik  yang menggerakkan  pemutus  tenaga  menerima instruksi  relay  agar  terbuka,  lalu  pemutus tenaga  mulai  membuka  kontak.  Dengan demikian,  gangguan  akan  hilang  (Ari Susanto,  2021).  Berdasarkan  standar  IEV (International  Electrotechnical  Vocabulary) 441-14-20,  Circuit  Breaker  atau  Pemutus Tenaga dapat dijelaskan sebagai perangkat mekanis  yang  memiliki  kemampuan  untuk menghubungkan, memutuskan, dan mengendalikan  arus  listrik  dalam  keadaan normal,  serta  untuk  memutuskan  arus secara  otomatis  dalam  situasi  gangguan atau  kondisi  abnormal  seperti  korsleting (Akhmad & Jamin, 2021).

## Tahanan Isolasi
Terdapat  sebuah  tahanan  diantara sepasang kawat  saluran, kabel yang saling diisolasi, dan sebuah kawat saluran dengan tanah yang disebut tahanan isolasi. Grounding  atau  penguji  tahanan  isolasi memiliki  tujuan  guna  memdapatkan  nilai tahanan  akan  adanya  arus  yang  bocor diantara  badan  case  dengan  terminal  atas fasa  (Makkulau  et  al.,  2018).  Pengukuran tahanan isolasi dalam PMT bertujuan untuk memantau lima nilai utama kebocoran arus antara  terminal  input  dan  output  terhadap tanah (Setiawan et al., 2021). Pemeriksaan secara  berkala  terhadap  resistansi  isolasi dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  alat Megger  yang  memberikan  pembacaan
EPIC (Journal of Electrical Power, Instrumentation and Control) Teknik Elektro – Universitas Pamulang Vol. 7, No. 1, Bulan Juni, Tahun 2024, Hal 42 – 50
http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jit DOI: 10.32493/epic.v7i1.39120 pISSN 2615-0646 eISSN 2614-8595
langsung dalam satuan mega Ohm (Seminar et al., 2020).
Gambar 2. Tahanan isolasi pada pemutus tenaga
Nilai  tahanan  isolasi  pemutus  tenaga diukur  dengan  alat  pengukur.  Nilai  ini dihitung antara bagian yang diberi tegangan atau  fasa  terhadap  badan  atau  case  yang ditanahkan  dan  antara  terminal  atas  dan bawah  pada  fasa  yang  sama.  Nilai  yang lebih  tinggi  menunjukkan  tahanan  isolasi yang lebih baik, dan nilai yang lebih rendah menunjukkan  bahwa  pemutus  tenaga  akan mengalami  kegagalan  isolasi  (Ariyanto, 2019).  Nilai  minimal  suhu  pengoperasian untuk tahanan isolasi pemutus tenaga yakni "1 kilo volt = 1 Mega Ohm." Jumlah diizinkan arus  untuk  tiap  kV  sama  dengan  1  mA,  ini sesuai dengan Buku Pemeliharaan Peralatan  SE.032/PST/1984  dan  standar VDE  (Katalog  228/4)  (Arsyi  Saputra  et  al., 2022).

## Tahanan Kontak
Bertemunya
antara beberapa
konduktor menghasilkan hambatan terhadap  arus  yang  mengalir  melalui mereka,  yang  mengakibatkan  terjadinya panas  dan  menyebabkan  kerugian  teknis (Abadi  et  al.,  2022).  Banyaknya  titik sambungan  yang  akhirnya  menjadi  suatu rangkaian  tenaga  listrik  disebut  tahanan kontak.  Pengertian  sambungan  merujuk ketika bertemunya dua fisik konduktor yang
mana  mengalirkan  arus  dengan  tidak adanya hambatan yang mengganggu (Badruzzaman & Stefanie, 2021).
Gambar 3. Tahanan kontak pada pemutus tenaga
Pemeriksaan tahanan kontak dilakukan untuk menentukan nilai resistansi (R)  dalam  rentang  dari  mili-ohm  hingga mikro-ohm (M. M. Fikri et al., 2021). Prinsip dasar  tahanan  kontak  mirip  dengan  alat pengukur  resistansi  murni  (Rdc),  di  mana pada  kontak  yang  tertutup  atau  terhubung mengalirkan  arus  listrik  searah  (DC) (Cahyani  &  Stefanie,  2024).  Ketika  kaida Hukum Ohm = I × R terpenuhi oleh tahanan konduktor,  maka  sambungan  konduktor dengan  pemutus  tenaga  dianggap  sebagai tahanan  kontak.  Prinsipnya  hampir  sama dengan alat ukur tahanan murni, tetapi pada tahanan  kontak,  arus  yang  dialirkan  lebih besar I = 100 amperemeter. Oleh karena itu, sangat  penting  untuk  menjaga  tahanan kontak  agar  nilainya  memenuhi  syarat sebagai  tahanan  kontak.  Karena  pembagi 100 amp akan memudahkan untuk menghitung  nilai  tahanan  kontak  dan  lebih cepat,  gunakan  arus  100  amp.  Harap diperhatikan  bahwa  arus  yang  dihasilkan tidak sama dengan batasan skala. Jika tidak, kemungkinan  akan  terjadi  overload  dan hasilnya tidak sesuai dengan kenyataannya (Prabowo Darminto, 2022).
EPIC (Journal of Electrical Power, Instrumentation and Control) Teknik Elektro – Universitas Pamulang Vol. 7, No. 1, Bulan Juni, Tahun 2024, Hal 42 – 50
http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jit DOI: 10.32493/epic.v7i1.39120 pISSN 2615-0646 eISSN 2614-8595

## METODOLOGI
Peneliti menggunakan metode
pendekatan kualitatif dan metode pengumpulan  data  meliputi,  wawancara, observasi,  dan  studi  literatur.  Wawancara dilakukan  dengan  para  ahli  dan  praktisi  di bidang  tenaga  listrik  untuk  mengumpulkan informasi  mengenai  masalah  umum,  solusi yang  diterapkan,  dan  standar  operasional pemutus  sirkuit.  Pengamatan  langsung dilakukan untuk mengumpulkan data empiris mengenai  kondisi  operasional  pemutus sirkuit. Peneliti mengamati proses pengujian tahanan  isolasi  dan  tahanan  kontak, mencatat detail yang relevan, dan mengevaluasi  kondisi  fisik  pemutus  sirkuit dan  lingkungan  sekitarnya.  Pengamatan  ini memastikan bahwa hasil pengujian mencerminkan  kondisi  dunia  nyata.  Selain itu,  penelitian  ini  juga  mencakup  tinjauan literatur  tentang  pemutus  tenaga  untuk mendukung  analisis  dan  kesimpulan  yang diperoleh dari pengujian. Data yang diperoleh dari pengujian tersebut kemudian dianalisis untuk mengevaluasi kondisi operasi  pemutus  tenaga.  Ada  beberapa pengujian  yang  terdapat  di  penelitian  ini, diantaranya:
1.  Pengujian Tahanan Isolasi Insulation  tester  ( megger )  digunakan pada  tahanan  isolasi,  dengan  memakai berbagai  macam  tipe  seperti  canggih, sederhana, dan menengah, dimana insulator  tester  memiliki  spesifikasi  yang berbeda.  Beberapa  display  yang  tersedia adalah  digital  murni,  analog,  dan  semi digital.  Meskipun  ada  tipe  sederhana,  ada juga  yang  canggih  di  front  panel.  Namun, prinsip kerjanya sama untuk semua.
Gambar 5. Insulation tester merk kyoritsu
Terdapat tahapan-tahapan penggunaan alat insulation tester merk Kyoritsu: a.  Memasang baterai
b.  Uji skrup koreksi dan on/off c.  Mengontrol skala analog
d.  Mengukur  tegangan  arus  bolak  balik dan searah.
2.  Pengujian Tahanan Kontak
MOM  690  merupakan  alat  uji  yang digunakan dalam uji ini, hal tersebut karena pada  alat  ukur  tegangan  dan  sumber arusnya  menyediakan  sistem  elektronik, sehingga  hasil  dapat  terbaca  dengan  teliti dan  baik  secara  digital.  Dalam  penentuan nilai  uji  menggunakan  arus  100  ampere, dikarenakan  saat  penghitungan  pembagian akan  lebih  mudah  dan  cepat.  Terdapat  hal yang  menjadi  perhatian  khusus  seperti penggunaan skala, guna menghindari mendapatkan  hasil  yang  sama  antara  arus yang  diperoleh  dengan  batas  skala,  hal  ini menyebabkan  terjadinya  overload  serta hasil  penunjukannya  tidak  seperti  keadaan nyata.
EPIC (Journal of Electrical Power, Instrumentation and Control) Teknik Elektro – Universitas Pamulang Vol. 7, No. 1, Bulan Juni, Tahun 2024, Hal 42 – 50
http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jit DOI: 10.32493/epic.v7i1.39120 pISSN 2615-0646 eISSN 2614-8595
Gambar 6. Alat uji tahanan kontak merk MOM690
Tahapan-tahapan  menggunakan  alat ukur tahanan kontak merk Mom690: a.  Alat  ukur  dihubungkan  ke  tanah  serta objek yang diukur ke tanah.
b.  Untuk mengukur, sambungkan terminal kedua sisi instrument (+) dan (-).
c.  Hubungkan  kabel  ukur  MVolt  dengan jarak  paling  dekat  untuk  mengukur objek.
d.  Setelah  semuanya  selesai,  letakkan sakelar pada posisi on.
e.  Tekan  sakelar  pengubah  dari  ampere ke ohm.
f. Gunakan sakelar  berskala 200 ampere serta gandakan hasil tersebut.
g.  Posisikan  pembangkit  arus  hingga menunjukkan 100 ampere.
h. Penunjukan harus dicatat dan diakurasikan  dengan  skala  pembatas. Berisi  metode  baru  atau  lama  yang dimodifikasi bagaimana penelitian dilakukan, bahan serta peralatan utama dan rancangan penelitian/ percobaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil dan Pembahasan Pengujian

## Tahanan Isolasi
Hasil  data  pengujian  pada  Tabel  1 menunjukkan  bahwa  nilai  tahanan  isolasi masing  -  masing  memiliki  fasa  yang berbeda.  Hal  ini  disebabkan  oleh  kondisi isolator.  Jika  isolator  terpapar  debu  dan menjadi kotor maka kemampuannya berkurang.  Apabila  nilai  di  atas  standar, perbedaan  nilai  ini  tidak  berdampak  pada pemutus  tenaga.  Hasil  uji  tahanan  isolasi pemutus  tenaga  di  bay  Trafo  1  GI Parungmulya  menunjukkan  bahwa  fasa  R dan T berada di bawah 150 MΩ, dan fasa S di  atas  150  MΩ.  Setelah  menghitung kebocoran  arus  untuk  fasa  T,  R,  dan  S, hasilnya jauh di bawah nilai kebocoran arus sesuai  batas  perizinan,  sebesar  1  kV  =  1 mA.
Tabel 1. Data Pengujian Tahanan Isolasi Bay Trafo 1 GI Parungmuya Tahun 2023
Tahanan isolasi (MΩ) Megger : 5000 V Standard KV/1 MΩ 5000V 0 -> 1000 GΩ Titik Ukur Fasa R Fasa S Fasa T Tahun Lalu Hasil Ukur Tahun Lalu Hasil Ukur Tahun Lalu Hasil Ukur Atas – Bawah PMT OFF 41,200 57,300 32,300 289,000 55,900 55,500 Atas – Tanah PMT OFF 15,000 56,300 2,930 96,900 46,900 55,300 Bawah – Tanah PMT OFF 103,000 111,000 87,700 302,000 48,100 154,000
Pengujian  materi  isolasi  terhadap pemutus tenaga menunjukkan status keadaannya,  yang  mana  termasuk  dalam keadaan  baik  ataupun  aman  berdasarkan standar pabrikan, penilaian tersebut didapat dari  nilai  kebocoran  arus  dan  tahanan isolasi. Jika nilai tahanan isolasi jauh di atas standar,  nilai  kebocoran  diantara  terminal bawah, atas, dan tanah akan diminimalkan. Ketika pengukuran dilakukan, ada kemungkinan  bahwa  japit  alat  uji  tidak berada  di  tempat  yang  benar  atau  bahwa
EPIC (Journal of Electrical Power, Instrumentation and Control) Teknik Elektro – Universitas Pamulang Vol. 7, No. 1, Bulan Juni, Tahun 2024, Hal 42 – 50
http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jit DOI: 10.32493/epic.v7i1.39120 pISSN 2615-0646 eISSN 2614-8595
debu  yang  menempel  pada  peralatan membuatnya sulit diambil nilainya.

## Perhitungan  Hasil  Pengujian  Tahanan Isolasi
Setelah  nilai  tahanan  isolasi  didapat dari  megger  lalu  dihitung  arus  bocornya pada tiap fasa, dengan tegangan dibagi arus bocornya:
1.  Perhitungan arus bocor titik ukur atas - bawah
Fasa  R:  Arus  bocor  (I)  =  (5000 V)/(57300 MΩ)   =  0,0000873 mA Fasa  S:  Arus  bocor  (I)  =  (5000 V)/(289000 MΩ)   = 0,0000173 mA Fasa  T:  Arus  bocor  (I)  =  (5000
V)/(55500 MΩ)   = 0,0000901 mA
2.  Perhitungan arus bocor titik ukur atas –
ground Fasa  R:  Arus  bocor  (I)  =  (5000 V)/(56300 MΩ) = 0,0000888 mA Fasa  S:  Arus  bocor  (I)  =  (5000 V)/(96900 MΩ)  = 0,0000516 mA Fasa  T:  Arus  bocor  (I)  =  (5000 V)/(55300 MΩ)  = 0,0000904 mA
Hasil dan Pembahasan Pengujian Tahanan Kontak
Tabel 2. Data Pengujian Tahanan Kontak Bay Trafo 1 GI Parungmuya Tahun 2023
Tahanan kontak ( μΩ)
Megger : 5000 V Standard < 50 μΩ Titik Ukur
Fasa R
Fasa S Fasa T Tahun Lalu Hasil Ukur Tahun Lalu Hasil Ukur Tahun Lalu Hasil
Ukur Atas – Bawah
PMT OFF 28 26 26 24 27 27
Jika  nilai  tahanan  kontak  pada  bay trafo  1  GI  Parungmulya  fasa  T,  R,  dan  S seluruhnya  di  bawah  50  μΩ,  maka  klem harus diperbaiki. Sesuai dengan standar IEC 60694, nilai R harus di bawah 50 μΩ / 120 % nilai FAT atau penilaian pengujian pabrikan. Jika nilai ini melebihi standar, yaitu di atas 50 μΩ, maka klem harus diperbaiki.
Dikhawatirkan  panas  dari  alat  kontak  akan menyebabkan  kerusakan  pada  pemutus tenaga jika  dipaksakan berfungsi (Susanto, Kurnianto, & Rajagukguk, 2021).
Hasil perhitungan rugi-rugi daya menunjukkan  kecilnya  titik  sambungan  di kontak  menyebabkan  adanya  kerugian, dilihat  berdasarkan  nilai  uji  tahanan  kontak yang  mencapai  ketentuan  standar.  Setiap fasa memiliki nilai di atas 50 μΩ. Beberapa penyebab diantaranya umur pemutus tenaga, alat ukur, sanitasi terminal ketika uji, tak  terhubungnya  kontak,  suhu  lingkungan, atau  kelalaian  teknisi  (Badruzzaman  & Stefanie,  2021).  Nilai  tahanan  kontak  yang dihasilkan berkorelasi positif dengan jumlah rugi yang ditimbulkan.

## Perhitungan  Hasil  Pengujian  Tahanan Kontak
Setelah  mengetahui  nilai  tahanan kontak  dan  arus  injeksi  100A  atau  200A, diketahui kerugiannya:
1. Fase R: W = (100 A)2 x 26 µΩ = 10000 x (26 x 0,000001Ω)
= 10000 x 0,000026 Ω = 0,26 W
2. Fase S: W = (100 A)2 x 24 µΩ = 10000 x (24 x 0,000001Ω)
= 10000 x 0,000024 Ω = 0,24 W
3. Fase T: W = (100 A)2 x 27 µΩ = 10000 x (27 x 0,000001Ω)
= 10000 x 0,000027 Ω = 0,27 W

## KESIMPULAN
Uji  tahanan  isolasi  telah  mencapai standar yang diwajibkan, hasil yang didapat di  atas  150  kV.  Karena  pada  nilai  tahanan isolasi  itu  sendiri  minimal  150  MΩ  atau sebanding dengan 150 kV. Ini menunjukkan bahwa isolasi dapat digunakan dan pemutus tenaga  bekerja  dapat  berfungsi  dengan normal.  Untuk  uji  tahanan  kontak  pada pemutus  tenaga  150  kV.  sudah  sampai
EPIC (Journal of Electrical Power, Instrumentation and Control) Teknik Elektro – Universitas Pamulang Vol. 7, No. 1, Bulan Juni, Tahun 2024, Hal 42 – 50
http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jit DOI: 10.32493/epic.v7i1.39120 pISSN 2615-0646 eISSN 2614-8595
standar  yang  ditetapkan  senilai  di  bawah dari  50  µΩ,  dapat  diartikan  peralatan tahanan  masih  terpasang  dalam  kondisi aman.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  kedua  pengujian  telah  memenuhi standar yang di tetapkan. Dengan kata lain, penelitian  ini  berperan  dalam  menjamin bahwa  pemutus  tenaga  beroperasi  dengan aman dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA
Abadi,  M.  N.,  Sulo,  B.  D.,  &  Melfazen,  O.
(2022). Sistem Informasi Analisis Pengaruh Tahanan Kontak Pada Pemutus  Tenaga  (Pmt)  Tegangan Tnggi Terhadap Rugi-Rugi Daya Penghantar. Science Electro , 14 (3).
Akhmad,  S.  S.,  &  Jamin,  A.  S.  (2021).
Pengujian Tahanan Isolasi Pada
Pemutus Tenaga (Pmt) 20 Kv Di Gardu
Induk  Tello  150  Kv. Seminar  Nasional Teknik Elektro Dan Informatika (SNTEI) , September , 40 –43.
Ariyanto, E. (2019). Analisis Hasil Pengujian Tahanan  Isolasi  dan  Keserempakan Pemutus  Tenaga  150  kV  Bay  Palur  1 dan Palur 2 Gardu Induk Gondangrejo. ANALISIS HASIL PENGUJIAN TAHANAN ISOLASI DAN KESEREMPAKAN PEMUTUS TENAGA  150  KV  BAY  PALUR  1  DAN PALUR 2 GARDU INDUK GONDANGREJO . Arsyi Saputra, D., Imam Agung, A., & Isnur Haryudo, S. (2022). Analisis Kelayakan Pemutus Tenaga Bay Trafo 2 Berdasarkan Hasil Uji Shutdown Measurement Analisis Kelayakan Pemutus Tenaga Bay Trafo 2 Berdasarkan Hasil Uji Shutdown Measurement  Di  Gardu  Induk  150  KV
Kenjeran  Surabaya. Jurnal  Teknik
Elektro , 11 , 440 –446.
Badruzzaman,  R.,  &  Stefanie,  A.  (2021).
Analysis of Contact Resistance Test for PMT  Bay  Kuningan  II  70KV  at Sunyaragi Substation. JEEE-U (Journal
of Electrical and Electronic Engineering-
UMSIDA) , 5 (2), 116 –138. https://doi.org/10.21070/jeeeu.v5i2.139 6 Cahyani, R. A., & Stefanie, A. (2024). 1,2,3 2 . 10 (3), 742 –747.
Deden Emil Salam, E. M. (2021). Analisis Uji Kelayakan PMT Pada Jaringan Tenaga LISTRIK 150 KV. Jurnal Kehumasan P- ISSN: , 4 (2), 1 –9.
Farras Sumarna, Z., Ahmad, E., Hamidi, Z., Teknik,  J.,  Uin,  E.,  Gunung,  S.,  &
Bandung, D. (2021). Analisis
Pengukuran  Tahanan  Kontak  dan Tahanan  Pertanahan  Pada  Pemutus Tenaga  (PMT)  Analysis  of  Contact
Resistance Measurement and Grounding Resistance on Circuit Breaker . November 2021 , 191 –200.
Fikri,  A.,  Rudito,  H.,  &  Usman.  (2021).
Analisis  Pengujian  Pemutus  Tenaga (PMT) Bay Punagaya Dalam Pemeliharaan  Dua  Tahunan  di  Gardu Induk Tallasa. Jurnal.Poliupg.Ac.Id ,
September , 2 –6.
Fikri, M. M., Bangsa, I. A., & Ilmi, U. (2021). Pengujian  Tahanan  Kontak  Pemutus Tenaga 70 KV Di Gardu Induk Rengas Dengklok Karawang. JE-Unisla , 6 (2), 6. https://doi.org/10.30736/je- unisla.v6i2.688 Makkulau, A., Pasra, N., & Siswanto,  R. R.
(2018). Pengujian Tahanan Isolasi Dan Rasio Pada Trafo Ps T15 Pt Indonesia Power  Up  Mrica. Jurnal  Energi  &
Kelistrikan , 10 (1), 20 –25.
Mengenal  Arti  dan  Makna  Logo  PLN  - Sahitya.id . (n.d.). Prabowo Darminto. (2022). Analisis
Pengukuran  Tahanan  Kontak  dan Tahanan  Pertanahan  Pada  Pemutus Tenaga. Jurnal  Teknik  Mesin,  Industri, Elektro  Dan  Informatika , 1 (2),  15 –22. https://doi.org/10.55606/jtmei.v1i2.474 Robbani, M. F., Nugroho, D., & Gunawan, G. (2020). Penentuan Kelayakan Tahanan Isolasi  Pada  Transformator  60  MVA  Di Gardu  Induk  150  kV  Tegal  Dengan Menggunakan Indeks Polarisasi,
EPIC (Journal of Electrical Power, Instrumentation and Control) Teknik Elektro – Universitas Pamulang Vol. 7, No. 1, Bulan Juni, Tahun 2024, Hal 42 – 50
http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jit DOI: 10.32493/epic.v7i1.39120 pISSN 2615-0646 eISSN 2614-8595

## Tangen Delta, Dan Breakdown Voltage.
Elektrika , 12 (2), 60. https://doi.org/10.26623/elektrika.v12i2.
2721
Seminar,  P.,  Nciet,  N.,  &  Conference,  N.
(2020).  ANALISA  TAHANAN  ISOLASI TRANSFORMATOR  3  DI  PT.  PLN (Persero) GARDU INDUK 150 KV Pati.
Prosiding  Seminar  Nasional  NCIET , 1 (1),
141 –149.
https://doi.org/10.32497/nciet.v1i1.72
Setiawan, T. G., Nisworo, S., & ... (2021). Uji
Hambatan  Isolasi  dan  Pemeliharaan Peralatan Pemutus Tenaga (PMT) pada Gardu  Induk  Secang  150  kV. …  " Seminar Nasional Riset … .
Susanto,  A.,  Kurnianto,  R.,  &  Rajagukguk, M. (2021). Analisa Kelayakan Pemutus Tenaga  (Pmt)  150  Kv  Berdasarkan Hasil  Uji  Tahanan  Isolasi,  Tahanan Kontak  Dan  Keserempakan  Kontak  Di Gardu Induk Singkawang. Jurnal Teknik Elektro  Universitas  Tanjungpura , 2 (1),
1 –8.