Vol. 13. No. 03, September 2022: 148-154 http://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/jte p-ISSN: 2086 ‐ 9479   e-ISSN: 2621-8534

## Perencanaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Hybrid Pada Gedung F Fakultas Teknik Universitas Muahammadiyah Surakarta
Krisna Ramadhan * ,  Bambang Hari Purwoto
Teknik Elektro, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta
* d400160013@student.ums.ac.id
Abstrak—  Energi  merupakan  kebutuhan  utama  sepanjang peradaban  umat  manusia.  Terpenuhinya  sebagian  besar kebutuhan energi saat ini, berasal dari bahan bakar fosil seperti halnya  minyak  bumi,  gas  alam  dan  batu  bara,  tetapi  saat  ini persediaan energi pun semakin berkurang. Kemungkinan jika hal ini  tak  segera  diatasi,  akan  terjadi  krisis  energi  kedepannya. Pertimbangan  lingkungan  menjadi  faktor  pengembangan  sisem PLTS  Hybrid  memanfaatkan  atap  gedung  F  Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagai laham PLTS tersebut. sistem PLTS hybrid ini gedung dapat disuplai oleh PLTS dengan batere dan PLN. Area seluas 1464 m2, dipasang panel surya sebesar 65,7 kWp dengan 1 modul pv 450 Wp sebanyak 146 buah, inverter 70 kW sebanyak 1 buah dan batere 22 kapasitas 12 V 250 Ah. Daya output yang dihasilkan perbulan sebesar 316,16 kWh setiap tahun sebesar 115.398,4 kWh. Kemiringan sudut 20° merupakan sudut yang baik untuk diterapkan pada panel surya, karena nilai rata- rata  output  daya  tertinggi  didapatkan  pada  sudut  20°  dan  rata- rata output daya terendah pada sudut 50°sehingga diketahui pada sudut  20°  panel  surya  dapat  menerima  energi  matahari  dengan lebih  maksimal  sehingga  outputnya  lebih  besar.  PLTS  ini membutuhkan  biaya  investasi  awal  sebesar  Rp  842.512.120  dan biaya pemeliharaan beserta operasional sebesar Rp 8.425.121 dan terhitung ada Pay Back Period selama 2 tahun 6 bulan dari hasil data perhitungan ROI.
Kata  Kunci— Energi  Terbarukan,  Perencanaan  Sistem,  Solar Cell, System Hybrid.
DOI: 10.22441/jte.2022.v13i3.004

## I. P ENDAHULUAN
Peradaban  umat  manusia  membutuhkan  energi  untuk kebutuhan  utama  dan  dalam  pemenuhan  kebutuhan  energi sekarang ini dipasok oleh energi bahan bakar fosil. Akan tetapi ketersediaannya  saat  ini  semakin  menurun.  Jika  tidak  ada tindakan  untuk  hal  tersebut,  tidak  menutup  kemungkinan bahwa  akan  terjadi  krisis  energi.  Terobosan  tentang  adanya energi  alternatif  sangat  diperlukan  guna  menanggulangi kebutuhan energi yang tinggi di masa mendatang.
Seiring  perkembangan  teknologi  terutama  inovasi  dari sumber  energi  terbarukan,  inovasi  pada  teknologi  solar  cell merupakan terobosan yang bagus untuk dikembangkan. [2].
Cahaya  matahari  termasuk  dalam  jenis  energi  terbarukan yang berasal dari alam yang tidak terbatas. Penggunaan energi terbarukan  itu  sendiri  tidak  menimbulkan  emisi  atau  sangat ramah  terhadap  lingkungan  [11].  Intensitas  radiasi  cahaya
matahari  akan  mempengaruhi  banyaknya  energi  yang  dapat dihasilkan  oleh  PLTS  tersebut,  sehingga  berpengaruh  pada hasil  daya  listrik yang bisa dikatakan tidak stabil. Kasus yang terjadi banyak agar pemanfaatannya lebih optimal maka PLTS menggunakan  sistem  hybrid.  Biaya  yang  dibayarkan  untuk pembelian  daya  PLN  diharapkan  dapat  dikurangi  karena adanya pembangkit listrik sistem hybrid.
Biaya  PLTS  beberapa  tahun  kedepan  akan  semakin terjangkau  hal  ini  memberikan  harapan  dalam  perluasan penggunaan PLTS di Indonesia. Demikian dalam penelitian ini peneliti  melakukan  kajian  perencanaan  PLTS hybrid pada gedung kampus baik pada aspek teknis dan juga ekonomis.
Potensi besar untuk dilakukan pengembangan PLTS adalah atap  gedung,  pengaplikasian  PLTS  ini  juga  dapat  dilakukan pada  daerah  perkotaan  (urban  area),  kompleks  perumahan (residential),  kawasan  industri,  tempat  hiburan  dan  lain sebagainya.  Keunggulan  pengaplikasian  PLTS  pada  atap gedung diantaranya yaitu sistem kelistrikan akan lebih simple dan hemat biaya untuk disambungkan pada system kelistrikan yang  sudah  terinstal,    pengurangan  biaya  yang  dikeluarkan untuk investasi lahan.
Gedung  F  Fakultas  Teknik  Univeritas  Muhammadiyah Surakarta mempunyai luas atap gedung sekitar 1464 m 2 dengan panjang 122 m dan lebar 12 m dan sebagian besar tempat tidak digunakan.  Atap  gedung  tersebut  akan  lebih  berguna  jika dimanfaatkan  untuk  menghasilkan  energi  listrik  yang sumbernya dari sinar cahaya matahari. Maka dari itu, penelitian ini  bertujuan  membuat  perencanaan  PLTS-HYBRID  dengan memanfaatkan  atap  gedung  F  Fakultas  Teknik  Univeritas Muhammadiyah Surakarta sebagai lahan PLTS tersebut.
PT. PLN Persero menyediakan layanan Net metering yang merupakan sistem layanan dimana saat kelebihan listrik yang dihasilkan PLTS hybrid dapat dikirimkan ke jaringan ditribusi PLN  import),  dan  bisa  digunakan  kembali  untuk  konsumsi masyarakat menggunakan kWh meter ekspor - impor. [9]
Listrik yang dihasilkan dari panel surya nantinya akan dibeli PLN  seharga  Rp  1.467  per  1  kWh.  Penentuan  tersebut disamakan dengan tarif dasar dari listrik PLN . Nilai Return On Investment (ROI) dengan menerapkan metode perhitungan Pay Back Period dapat menggunakan rumus di bawah ini. [1]
𝑝𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 = Jumlah Investasi/Aliran Kas Bersih              (1)
K. Ramadhan et al., Perencanaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Hybrid Pada Gedung F Fakultas Teknik…

## II. P ENELITIAN T ERKAIT
Pada  penelitian  terdahulu  [1],  penelitian  ini  berpusat  pada rencana pengembangan sistem energi dengan terobosan terbaru. Dimana  dengan  kemampuan  metode  baru  ini  berfokus  pada energi terbarukan yaitu cahaya matahari  untuk mengantisipasi supplay pasokan listrik dimasa mendatang dan juga menghemat biaya  yang  lebih  terjangkau.  Presentase  penghematan  biaya kurang  lebih  sebesar  33,30%  dalam  porsi  yang  ditransfer langsung  dari  sumber  terbarukan  menuju  beban,  sehingga sangat  berdampak  dengan  sistem  pemanfaaatan  energi terbarukan tersebut bagi masyarakat.
Kemudian  penelitian  [3]  membahas  mengenai  dampak penggunaan  solar  home  system  atau  Perancangan  Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya dengan memanfaatkan energi terbarukan  yang  tidak  terbatas  yaitu  cahaya  matahari  dengan PLN. Dengan menggunakan panel dan kapasitas kWh/m2 pada cahaya  matahari  disetiap  bulannya  dapat  menghasilkan  listrik dan dapat memasok kebutuhan energi pada gedung yang telah di  desain  dengan  panel  surya  tersebut.  Hasilnya  ialah  ketika terjadi  kelebihan  pasokan  listrik  dapat  dibeli  oleh  PLN  dan dapat di distribusikan ke masyarakat
Penelitian  selanjutnya  [5]  membahas  tentang  sistem pengaruh  variasi  beban  terhadap  efisiensi  solar  cell  dengan penentuan  kapasitas  50  Wp.  Dalam riset ini,  efisiensi  data diambil  dari  pergantian  waktu  per  jamnya,  dari  pukul  08.00 sampai  dengan  pukul  17.00.  Hasil riset yang  didapat  dimana efesiensi  solar  cell  maksimum  100%    terjadi  pada  jam  12.00. Kemudian  untuk  beban  3  watt  menghasilkan  84%,  6  watt menghasilkan 90% dan beban 9 watt menghasilkan 86%. Dari proses tersebut dapat diidentifikasi dimana titik produksi paling besar berada pada pukul 12.00.
Pada  penelitian  [6]  membahas  pengaruh  arah  posisi pemasangan  panel  surya  terhadap  output  daya  keluaran. Dimana penggunaan metode ini telah teruji dalam pemasangan panel surya. Efisiensi pemasangan panel surya  terhadap timur sebesar 11,6%, efisiensi pemasangan arah selatan sebesar 3,6% dan  pemasangan  arah  utara  sebesar  10,85%.  Dimana  dapat ditarik  kesimpulan  efisiensi  sangat  berpengaruh  terhadap pendistribusian daya listrik dengan sistem panel surya.
Dan  pada  penelitian  [8]  membahas  kelayakan  sistem photovoltaik sebagai pembangkit daya listrik di gedung-gedung besar  seperti  kampus  dan  lain  sebagainya.  Dimana  jatuh tegangan terbesar terjadi saat kondisi cuaca mendung dan jatuh tegangan terkecil terjadi saat kondisi cuaca cerah. Hal ini dapat mengurangi  pemakaian  sumber  daya  listrik  dari  PLN  dengan sistem  hybrid.  Namun  faktor  tersebut  dapat  terus  berjalan dengan baik jika kondisi cuaca selalu dalam kondisi cerah.

## III. M ETODOLOGI P ENELITIAN
Dimulainya  penelitian  ini  dengan  studi  literatur,  kajian awal,  pencarian  dan  pengunduhan  data  melalui  internet  baik jurnal  nasional/internasional,  maupun  website  yang  berkaitan untuk  mendapatkan  referensi  yang  diperlukan  dalam  sebuah masalah yang diteliti.

## A. Pengumpulan Data
Rata-Rata Radiasi Matahari per Bulan
Data  tabel  rata-rata  radiasi  matahari  perbulan  di  Universitas Muhammadiyah  Surakarta  di  bawah  inibersumber  dari  situs resmi NASA ( National Aeronautics and Space Administration ). Nilai  insolasi  matahari  pada  setiap  bulannya  fluktuatif.  Bulan September  merupakan  nilai  insolasi  matahari  tertinggi,  yaitu sebesar  5,40  [kWh/ 𝑚 2/day],  sedangkan  bulan  Januari merupakan  nilai  insolasi  matahari  terendah  sebesar  4,28 [kWh/ 𝑚 2/day].  Rata-rata  nilai  insolasi  matahari  dalam setahunnya adalah sebesar 4,80 [kWh/ 𝑚 2/day].
Tabel 1. Rata-rata Radiasi Matahari
Bulan Radiasi Matahari (kWh/ 𝑚 2/day) Januari 4,28 Februari 4,47 Maret 4,59 April 4,72 Mei 4,73 Juni 4,55 Juli 4,80 Agustus 5,25 September 5,40 Oktober 5,39 November 4,71 Desember 4,57 Rata-rata (kWh/ 𝑚 2/day) 4,80

## Daya
Data  daya  diambil  dari incoming PLN  3 phase sebesar (66000  VA)  3x100A  220/380.  Daya  tersebutdigunakan  untuk suplai  sistem  kelistrikan  yang  ada  di  gedung  F  Universitas Muhammadiyah  Surakarta  termasuk  kedalam  golongan  tarif listrik P-1/TR dengan batas daya 6.600 VA – 200 kVA dengan biaya pemakaian Rp. 1.444,70 /kWh.

## Panel Surya
Sel  surya/panel  surya  adalah  sebuah  perangkat  yang digunakan  untuk  pemanenan  energi  matahari  dan  dari  energi tersebut  diubah  menjadi  tenaga  listrik  dengan  proses  efek photovoltaic, atau bisa disebut photovoltaic cell (PV). Sel surya merupakan teknologi energi yang bersifat langsung. (Purwoto, 2000).
Penentuan  jumlah  total  modul  yang  akan  diperlukan  harus dipilih  berdasarkan  jenis  dan  spesifikasi  modul  yang  akan digunakan  sesuai  dengan  standar  pabrik/distributor.  Dalam penelitian ini menggunakan panel surya.
Merk : Trina Solar Grade A (Monocrystalline) Power Output (W) : 450 Module efficiency (%) : 20,6 Voltage at Pmax (V) : 41,0 Current at Pmax (A) :10,98 Open-circuit voltage (V) : 49,6 Short-circuit current (A) : 11,53 Ukuran : 2102 × 1040 × 35 mm\
K. Ramadhan et al., Perencanaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Hybrid Pada Gedung F Fakultas Teknik…
Sehingga  dibutuhkan  146  buah  panel  disusun  secara  seri dapat  menghasilkan Pmax sebesar 65.700 Wpeak untuk suplai beban sebesar 66000 VA.
Sumber Gambar : www.trinasolar.com Gambar 1. Panel surya Trina Solar Grade A (Monocrystalline) 450 WP
Penentuan Inverter
Inverter  difungsikan  sebagai  alat  untuk  merubah  tegangan DC  menjadi  AC.  Alat  ini  sangat  krusial  lantaran  sel  surya menghasilkan energi listrik DC, sedangkan dalam penggunaan memerlukan konsumsi tegangan AC, diperlukan inverter untuk mengubah atau menyearahkan tegangan DC ke AC (Çetinba et al, 2019)
Dalam  perencanaan  ini  inverter  yang  digunakan  sudah tersertifikasi sehingga memudahkan dalam pemilihan peralatan. Inverter yang  dipakai  bermerk  Growatt  Sungrow dengan daya 70 kW, dengan spesifikasi inverter tersebut :
Merk : Growatt MAX 70KTL3 Input Max. DC Power : 91000 W
Max. DC Voltage
: 1100 V Start Voltage : 250 V PV Voltage Range
: 200 V – 1000 V
Nominal Voltage : 585 V Max. Input Current per MPPT : 25 A Output Rated AC output power : 70000 W Max. AC apparent power : 77700 VA Max. output current : 112,7 A AC nominal voltage : 230 V / 400 V AC grid frequency : 50 Hz / 60 Hz Max.efficiency : 99%
Sumber Gambar : www.ginverter.com Gambar 2. Inverter Growatt 70 kW
Penentuan Baterai
Batere  di  PLTS  berfungsi  menyimpan  arus  listrik  yang dihasilkan  oleh  panel  surya  sebelum  digunakan  untuk mengoperasikan  sebuah  beban.  Beban  tersebut  bisa  berupa lampu  refrigerator/peralatan  elektronik  dan  peralatan  lainnya yang membutuhkan sumber listrik DC (Rusman, 2015). Batere yang digunakan dalam penelitian ini adalah batere deep cycle 12 V 250 Ah jenis gel maka untuk suplai beban sebesar 66.000 VA dibutuhkan sebanyak 22 batere.
Sumber Gambar : www.leoch.com Gambar 3. Battery 12 V 250 Ah

## B. Flowchart dan Wiring System
Diagram wiring  system digunakan  untuk  mengetahui  alur dari  sistem  yaitu  dari  Panel  Surya  yang  berfungsi  untuk menghasilkan  energi  listrik  dc,  kemudian  sebelum  masuk  ke inverter  terlebih  dahulu  melewati DC  Disconnect berfungsi untuk  pengamanan  inverter,  lalu  masuk  ke  dalam  inverter terdapat Charger Control yang berfungsi untuk kontrol sistem pengecasanpada  baterai  yang  menampung  energi  dari  panel surya,  Inverter  berfungsi  mengubah  listrik  dc  ke  ac  untuk selanjutkan  dapat  digunakan  oleh  pelanggan  atau  konsumen, sebelumnya  harus  melewati  panel  proteksi  untuk  keamanan proses terlebih dahulu dan untuk switching suplai daya dari grid PLN atau panel surya dilakukan oleh inverter.
K. Ramadhan et al., Perencanaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Hybrid Pada Gedung F Fakultas Teknik…
Gambar 4. Flowchart
Gambar 5. Wiring System

## C. Layout Gedung
Gambar 6 adalah layout dimensi luas atap dengan area yang akan  dibuat  perencanaan  PLTS  hybrid.  luas  area  yang digunakan  untuk  penempatan  panel  surya  seluas  319,2  m2 dengan luas atap gedung seluruhnya seluas 1464 m2.
Gambar 6. Layout dimensi atas gedung F
Pada  penelitian  ini  dibuat  desain  layout  atap  gedung  F fakultas teknik untuk penempatan lokasi panel surya/sel surya dan  pv  mounting/rangka  untuk  tata  letak  panel  surya  dengan menggunakan  software  SolidWorks.  Berikut  ini  desain  akhir dari  rancangan  perletakan  panel  surya  dibuat  2 layer atas bawah.
Gambar 7. Rancangan letak panel surya pada atap gedung F
PV  Mounting  digunakan  untuk  kerangka  peletakan  panel surya  dengan  584  buah  L-Hoock  berbahan  besi  dan  rel aluminium dengan panjang total rel 584 meter. Desain dari pv mounting  ini  nantinya  mengikuti  dari  sudut  dari  atap  yang sudah terinstal jarak anara panel dan genteng tidak terlalu jauh.
Gambar 8. PV Mounting

## IV. H ASIL DAN A NALISA

## A. Posisi Panel Surya
Penentuan arah pemasangan posisi panel surya berpengaruh besar  terhadap  daya  keluaran  panel  surya  (Shalih,  2019). Pengambilan data dilakukan dengan cara menghubungkan panel surya ke SCC sebagai beban dan lalu dihubungkan juga dengan multimeter  sebagai  alat  pengukur  tegangan  dan  arus  yang dihasilkan oleh panel surya. Dan untuk tingkat kemiringan panel dimiringkan sedemikian rupa dengan sudut 10°  – 50°. Berikut ini  adalah  data  penelitian  penentuan  posisi  panel  surya berdasarkan besar sudut kemiringan panel surya.
Gambar 9. Wiring penelitian posisi PV dan Gambar 10.
Pengambilan Data
K. Ramadhan et al., Perencanaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Hybrid Pada Gedung F Fakultas Teknik…
Tabel 2. Data Penelitian Posisi Panel Surya 13 Desember 2021
Tabel 3. Data Penelitian Posisi Panel Surya 14 Desember 2021
Tabel 4. Data Penelitian Posisi Panel Surya 15 Desember 2021
Tabel 5. Data Penelitian Posisi Panel Surya 16 Desember 2021
Tabel 6. Data Penelitian Posisi Panel Surya 17 Desember 2021
Gambar 11. Diagram Rata – Rata Output Daya
Berdasarkan  data  diatas  didapatkan  nilai  rata-rata  output daya  pada  sudut  10°  sebesar  30,667,  pada  sudut  20°  sebesar 30,725 , pada sudut 30° sebesar 30,685 , pada sudut 40° sebesar 27,922,  pada  sudut  50°  sebesar  23,514.  Nilai  rata-rata  output daya tertinggi  didapatkan pada  sudut  20° dan rata- rata output daya  terendah  pada  sudut  50°,  dengan  demikian  pada kemiringan  sudut  20°  merupakan  sudut  yang  baik  untuk diterapkan pada panel  surya. Hal  ini terjadi karena pada  sudut 20°  panel  suryadapat  menerima  energi  matahari  dengan  lebih maksimal. Akurasi penambahan jumlah panel surya sejumlah 5 jadi  sekali  percobaan  ada  5  panel  dengan  sudut  yang  berbeda akan menghasilkan akurasiyang maksimal. Untuk penerapannya sendiri nanti Pv akan diletakan pada sisi selatan dengan maksud supaya  penyerapan  sinar  matahari  lebih  maksimal  karena  sisi sebelah  utara  gedung  terdapat  pepohonan  yang  dapat mengganggu  penyerapan  panel  surya.  Posisi  kemiringan  pv diatur oleh mounting rel yang terpasang sudut kemiringan yang ideal antara 10- 30° tidak telalu miring sehinggamempermudah proses perawatan dan pembersihan.

## B. Analisa Output Panel Surya
Daya  output  panel  surya  dapat  dihitung  berdasarkan  data spesifikasi  dari  panel  surya  yang  kita  pakai,rata-rata  radiasi matahari  dan  lama  penyinaran  dari  matahari.  Dengan menggunakan persamaan 2 sebagai berikut :
P = A × S × η ………………………………… (2)
K. Ramadhan et al., Perencanaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Hybrid Pada Gedung F Fakultas Teknik…
P = 319,74 m 2 x 4,80 kWh/m 2 /hari x
0,206P = 316,16 (kWh/hari)
P = 115.398,4 (kWh/tahun)
P  =  Daya  Output  panel Surya  (kWh/hari)  η  =  Efisiensi  panel surya
A  =  Luas  panel  surya  (m 2 )  S  =  Rata-rata  radiasi  matahari (kWh/m 2 /hari)

## C. Analisa Ekonomi
Data  peralatan  yang  diperlukan  untuk  membangun  PLTS sesuai dengan desain yang telah dibuat beserta nilai harganya. Data harga-harga ini didapatkan melalui situs internet dimana pemasok menjual barang-barang tersebut di internet.
Tabel 7. Harga Komponen
Berdasarkan  data  di  atas,  perencanaan  untuk  membuat PLTS  total  dana  yang  harus dikeluarkan untuk  investasi  awal sebesar Rp. 842.512.120.
Perhitungan  biaya  pemeliharaan  dan  operasional  setiap tahun  sebesar  1%  -  2%  dari  total  biaya  investasi  awal  (Jais, 2012). Besar persentase yang digunakan PLTS hybrid sebesar 1%  mencakup  biaya  untuk  pembersihan,  perawatan  dan pemeriksaan peralatan dan instalasi. Di Indonesia hanya ada 2 musim,  yaitu  musim  hujan  dan  kemarau,  dan  menjadi  dasar penentuan  presentase  1%  sehinggabiaya  perawatan  tidak sebesar di negara lain yang mengalami 4 musim dalam setahun dan  juga  upahtenaga  kerja  di  Indonesia  lebih  kecil  jika dibandingkan  dengan  negara  maju.  Berikut  ini  biaya pemeliharaan  dan  operasional  dalam  setahun  untuk  PLTS hybrid :
M = 1% x Jumlah Biaya InvestasiM = 1% x Rp. 842.512.120
M = Rp 8.425.121 /tahun
Rata-rata  umur  panel  surya  mencapai  sekitar  25  tahun, untuk  jumlah  biaya  pemeliharaan  dan  operasional  dalam  25 tahun  sejumlah  Rp  210.628.030.  Total  Investasi  PLTS  dapat
dihitung  berdasarkan  total  biaya  yang  direncanakan  untuk PLTS,  yaitu  mencakup  biaya  total  investasi  awal,  dan maintanance selama 25 tahun.
Total Investasi = Rp 842.512.120 + Rp 210.628.030
Total Investasi = Rp 1.053.140.150
Analisa perhitungan ROI ( Retrun on Investment ) mengacu pada Peraturan Menteri ESDM No.17 Tahun 2013 yaitu tentang pembelian  listrik  oleh  PLN  dari  PLTS/Pembangkit  Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik, yang menyatakan untuk pembelian energi listrik dari PLTS akan ditetapkan dengan harga US$ 25 sen/kWh. Kurs 1 US$ = Rp 14.000 maka 0,25 US$ = Rp 3.500 Jumlah  daya  yang  dapat  dihasilkan  Panel  Surya/PLTS pertahunnya  adalah  115.398,4  kWh,  danpendapatan  pertahun yang dihasilkan PLTS sebesar : Rp 3.500 x 115.398,4 kWh =Rp 403.894.400 per Tahun.
Payback Period = Jumlah Investasi / Aliran Kas Bersih Payback Period = Rp 1.053.140.150 / Rp 403.4894.400
Payback Period = 2,6 Tahun (2 Tahun 6 Bulan )

## V. K ESIMPULAN
Berdasarkan data yang sudah diperoleh dan dianalisa diatas, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Dari sistem PLTS hybrid ini gedung dapat disuplai oleh PLTS dengan batere dan PLN.  Dengan  area  seluas  1464  m2,  untuk  mencukupi kebutuhan  listrik  gedung  dipasang  146  buah  PV  berkapasitas 450 WP, 1 inverter 70 kW dan 22 batere berkapasitas 12 V 250 Ah.  Besar  daya  output  yang  dihasilkan  per  bulannya  sebesar 316,16  kWh,  sedangkan  pada  setiap  tahunnya  sebesar 115.398,4 kWh. Pada kemiringan sudut 20° panel surya dapat menerima  energi  matahari  dengan  lebih  maksimal  sehingga output  daya  yang  dihasilkan  menjadi  lebih  besar.  Biaya investasi awal PLTS hybrid ini sebesar Rp 842.512.120, serta biaya pemeliharaan dan operasionalnya sebesar Rp 8.425.121. Hasil  dari  data  perhitungan  Return  On  Investment  untuk  Pay Back  Period  atau  balik  modal  akan  terjadi  setelah  2  tahun  6 bulan.

## U CAPAN T ERIMA K ASIH
Pada  bagian  ini  saya  ucapan  terima  kasih  terhadap  pihak- pihak  yang  membantu  terselesaikannya  penelitian  ini  serta ucapan  terima  kasih  terhadap  tim  editorial  Jurnal  Teknologi Elektro atas dipublikasikannya penelitian ini.

## D AFTAR P USTAKA
[1] Afandi  and  D.  Mukodim,  “Analisis  Studi  Kelayakan  Investasi Pengembangan Usaha PT. Aneka Andalan Karya - UG
Repository,” Gunadarma.ac.id , Oct. 2009.
[2] M. Bachtiar, “Prosedur Perancangan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Untuk Perumahan (Solar Home System),” SMARTek, vol. 4, no. 3, 2006.
[3] İ.  Çetinbaş,  B.  Tamyürek,  and  M.  Dermitas,  “Design,  Analysis  and Optimization  of  a  Hybrid  Microgrid  System  Using  HOMER  Software: Eskişehir  Osmangazi  University  Example,” International  Journal  of Renewable  Energy  Development ,  vol.  8,  no.  1,  p.  65,  Feb.  2019,  doi: 10.14710/ijred.8.1.65-79.
[4] J. W. Agung, M. Irwan, I. Muallim and S. Supartio. “Perencanaan PLTS untuk  Wilayah  Kabupaten  Gowa  Dusun  PAKKULOMPO  Provinsi  Sul-
K. Ramadhan et al., Perencanaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Hybrid Pada Gedung F Fakultas Teknik…
Sel”, Makassar, 2012.
[5] R.  Rusman,  “Pengaruh  Variasi  Beban  Terhadap  Efisiensi  Solar  Cell Dengan Kapasitas 50 WP,” Turbo : Jurnal Program Studi Teknik Mesin, vol. 4, no. 2, Sep. 2017, doi: 10.24127/trb.v4i2.75.
[6] Y. Shalih and S. Suratno, “Pengaruh Arah Posisi Pemasangan Panel Surya Terhadap  Output  Daya  Keluaran,” Just  TI  (Jurnal  Sains  Terapan Teknologi  Informasi) ,  vol.  11,  no.  2,  p.  12,  Jul.  2019,  doi:
10.46964/justti.v11i2.145.
[7] V. Khare, S. Nema, and P. Baredar, “Solar–wind hybrid renewable energy system: A review,” Renewable and Sustainable Energy Reviews , vol. 58, pp. 23–33, May 2016, doi: 10.1016/j.rser.2015.12.223.
[8] T. Utomo, “Kajian Kelayakan Sistem Photovoltaik Sebagai Pembangkit
Daya  Listrik  Skala  Rumah  Tangga  (Studi  Kasus  di  Gedung  Vedc Malang),” Jurnal EECCIS , vol. 3, no. 1, pp. 13–17, 2022.
[9] Y.  Perdana  and  I.  Wardiah,  “Perencanaan  Pembangkit  Listrik  Tenaga Surya  Ongrid  5500  Watt  Di  Rumah  Kost  Akademi  -  Repository  of Politeknik Negeri Banjarmasin,” Poliban.ac.id , Dec. 2018.
[10] B.  H.  Purwoto,  J.  Jatmiko,  M.  A.  Fadilah,  and  I.  F.  Huda,  “Efisiensi Penggunaan  Panel  Surya  sebagai  Sumber  Energi  Alternatif,” Emitor: Jurnal  Teknik  Elektro ,  vol.  18,  no.  1,  pp.  10–14,  2014,  doi: 10.23917/emitor.v18i01.6251.
[11] V.  K.  Tangirala,  “Solar  wind,  hybrid  renewable energy  systems.” IEEE India Info IEEE Newsl India Counc , vol. 12, no. 2, pp. 44-53, 2017.