ISSN  0216-7492
STUDI EKSPERIMENTAL DETEKSI FENOMENA KAVITASI PADA POMPA DISTILASI DENGAN MENGGUNAKAN SINYAL SPEKTRUM GETARAN
Bayu Syahputra 1 , Ikhwansyah Isranuri 2 , Syahrul Abda 3 , Tugiman 4 , Alfian Hamsi 5 1,2,3,4,5 Departemen Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara Jl. Almamater, Kampus USU Medan 20155 E-mail : bayu.ftmusu10@gmail.com

## ABSTRAK
Kavitasi  merupakan  fenomena  perubahan  phase  uap  zat  cair  pada  fluida  yang  mengalir. Perubahan  tersebut  dapat  diakibatkan  turunnya  tekanan  maupun  naiknya  temperatur  fluida, turbulensi dan pulsasi pada pipa isap. Indikasi kavitasi adalah timbulnya gelembung-gelembung uap,  getaran  dan  suara  bising.  Dampak  kavitasi  pada  pompa  adalah  turunnya  unjuk  kerja ( performance )  dan  kerusakan  komponen  pompa.  Pada  penelitian  ini  divariasikan  perubahan kapasitas  untuk  mengamati  sirkulasi  balik  didalam  system  ( Internal  re-circulation )  yang merupakan penyebab terjadinya kavitasi. Untuk mengetahui terjadinya kavitasi parameter yang digunakan  dengan  mengukur  perilaku  getaran  pompa.  Pengukuran  dilakukan  dengan menggunakan accelerometer DI-440  SKF  dengan  arah  pengukuran  aksial,  vertikal  dan horizontal  pada frequensi  domain dan time  domain .  Hasil  penelitian  ini  menujukan  sinyal spektrum  getaran  pada  pompa  semakin  besar  pada  kapasitas  terendah  (70%)  dan  kapasitas tertinggi (100%) ditandai dengan semakin besarnya amplitudo. Karakteristik spektrum getaran fenomena  kavitasi  berada  di  rentang  frekuensi  100.000  CPM-200.000  CPM,  serta  rekomdasi kapasitas pengoperasian pompa mulai rentang 0,00205 m 3 /s -0,002500 m 3 /s.
Kata Kunci : Pompa Distilasi, Kavitasi , Resirkulasi, accelerometer, Spektrum getaran .

## 1. PENDAHULUAN
Pompa sentrifugal adalah salah satu jenis pompa yang banyak digunakan dalam dunia industri  seperti power  plant , perminyakan, pusat pengolahan,  pendistribusian air dan pengolahan limbah.
Salah  satu  aplikasi  pompa  sentrifugal  dalam  dunia  industri  adalah  sebagai pompa distilasi pada desalination plant . Instalasi ini mengolah air laut menjadi air tawar dengan  proses  penguapan  ( evaporasi ).  Pada  instalasi  ini,  pompa  berfungsi  untuk memompakan cairan distilasi  dari tanki distilate, dengan tekanan vakum  -0.07 bar dan temperatur  35 0 C,  ke  tanki  timbun.  Pompa  sentrifugal  yang  beroperasi  dengan  dengan tekanan  vakum  dan  di  atas  temperatur  ambient  ini  tentu  saja  berpotensi  mengalami gangguan  yang  dikenal  dengan  kavitasi.  Kavitasi  pada  pompa  sentrifugal  akan mengakibatkan  penurunan  performansi  secara  tiba-tiba,  ketidak  stabilan  dalam  operasi pompa dan menurunkan kehandalan sistem.
Kavitasi  adalah  fenomena  perubahan  phase  uap  zat  cair  pada  fluida  yang mengalir.  Perubahan  tersebut  dapat  diakibatkan  turunnya  tekanan  maupun  naiknya temperatur  fluida,  turbulensi  dan  pulsasi  pada  pipa  isap.  Kavitasi  pada  pompa sentrifugal terutama akan terjadi pada sisi masuk sudu impeller pompa, baik pada sudu- sudu maupun dinding-dinding samping.
Telah  banyak  dilakukan  penelitian  dan  pengujian  terhadap  fenomena  kavitasi pada  pompa  sentrifugal  dengan  penekanan  pada  aspek  yang  berbeda,  antara  lain: (Hanandoko  T.B.2000), penelitian  ini  mengkaji  gejala-gejala  awal  yang  muncul terhadap  proses  terjadinya  kavitasi,  hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kavitasi yang  terjadi  menyebabkan  suara  berisik,  getaran,  turunnya  performansi  dan  terjadinya kerusakan impeller. (Gultom  D.2001)  melakukan  penelitian  tentang  pengaruh  tekanan dan temperatur terhadap kavitasi. Penelitian ini menunjukkan tentang pengaruh tekanan
Jurnal Dinamis, Volume.5, No.3 September 2017
ISSN  0216-7492
dan  temperatur  terhadap  terjadinya  kavitasi.  (Delgosha  et  al  .  2003)  melakukan eksperimen dengan visualisasi aliran pada pompa sentrifugal yang berada dalam kondisi kavitasi dan non-kavitasi.  Penelitian menunjukkan hubungan antara head drop dengan NPSH. Pada saat NPSH menurun maka gelembung muncul lebih jelas.
Dari  penelitian-penelitian  yang  sudah  dilakukan  oleh  beberapa  peneliti terdahulu,  penulis  mencoba  melakukan  penelitian  untuk  menentukan  kapasitas pengoperasian pompa agar terhindar dari kavitasi.  Untuk mendapatkan kapasitas yang diinginkan maka dilakukan pengaturan bukaan discharge valve . Pengamatan dilakukan pada perubahan kapasitas serta getaran yang ditimbulkan pada pompa.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA Analisa Getaran
Analisa  getaran  merupakan  cara  yang  paling  handal  untuk  mendeteksi  awal gejala  kerusakan  mekanik,  elektrikal  pada  peralatan,  sehingga  analisa  getaran  saat  ini menjadi pilihan teknologi predictive maintenance yang paling sering digunakan [1].

## Gerak Harmonik
Getaran  dari  sebuah  mesin  merupakan  resultan  dari  sejumlah  getaran  individu komponen  yang  muncul  oleh  gerak  ataupun  gaya  pada  komponen  mekanikal  ataupun proses pada mesin  ataupun sistem yang saling terkait. Setiap komponen individu  yang bergetar  ini  memiliki  gerak  periodik.  Gerakan  akan  berulang  pada  periode  waktu tertentu. Waktu pengulangan τ dimana getaran berulang disebut perioda osilasi biasanya diukur dalam satuan waktu yaitu detik dan kebalikannya adalah frekuensi [1].
Untuk rumus perpindahan, kecepatan dan percepatan dapat di lihat di bawah ini.
(2.1)
(2.2)
(2.3)

## Pompa
Pompa adalah suatu  alat yang digunakan untuk  memindahkan suatu  fluida dari suatu  tempat  ke  tempat  lain  dengan  cara  menaikkan  tekanan  cairan  tersebut.  Standart pompa sesuai dengan API 610, ISO 5199, DIN 24256 [2].
Gambar 2.1 Komponen Pompa Sentrifugal
Jurnal Dinamis, Volume.5, No.3 September 2017
ISSN  0216-7492
Menurut  Bernoully  ada  tiga  macam  energi  ( head )  fluida  yaitu  energi  tekanan, energi  kinetik  dan  energi  potensial.  Hal  ini  dinyatakan  pada  persamaan  (2.4)  sebagai berikut [3] :
(2.4)
dimana :
H : head total pompa (m)
: head tekanan (m)
: head kecepatan (m)
Z : head statis total (m)
Head losses akibat  adanya  perlengkapan  pipa  disebut head minor  sedangkan  akibat turbulensi dan gesekan disebut head mayor. Kerugian head minor dapat  dicari dengan persamaan (2.5).
(2.5)
dimana ;
: head loss minor (m)
: koefisien kerugian dari perlengkapan pipa
Head losses mayor  dapat  dihitung  dengan  menggunakan  persamaan  Darcy- Weisbach pada persamaan (2.6).
(2.6)
dimana :
: head loss mayor (m) L : panjang pipa (m)
D : diameter dalam pipa (m) V : kecepatan aliran (m/s) g :  percepatan gravitasi (m/s 2 )

## Blade pass frequency (BPF)
Blade  pass  frequency pada  Gambar    2.2  merupakan  karakter  dari  pompa  dan baling-baling.  Amplitudo  besar  pada  BPF  (harmonik)  dapat  dihasilkan  jika  pompa mengalami perbedaan kecepatan pada putaran baling-baling pompa dan diffuser [4].
(2.7)
Gambar 2.2 Membagi Spektrum ke Wilayah Signifikan [4]
Jurnal Dinamis, Volume.5, No.3 September 2017
ISSN  0216-7492

## Spektrum dibagi menjadi tiga bidang utama (lihat Gambar 2.2)
• Area  di  bawah  frekuensi  rotasi  -  Daerah  ini  disebut sub-synchronous jika  ada puncak terjadi di dalamnya, cenderung berbahaya (misalnya jurnal bantalan pusaran minyak).
• Daerah  dari  frekuensi  rotasi  hingga  sepuluh  kali  adalah  daerah  frekuensi  rendah kegiatan  yang  terkait  dengan  rotasi.  Gejala  semua  kesalahan  mekanis  mendasar ( unbalance , misalignment , kelonggaran, dll) biasanya terjadi di daerah ini.
• Daerah  di  atas  10X  adalah  daerah Symptoms frekuensi  tinggi  dari  bantalan  rol cacat, kesalahan roda gigi, kavitasi, dll terjadi di daerah ini.

## Kavitasi
Kavitasi  adalah  gejala  menguapnya  zat  cair  yang  sedang  mengalir,  karena tekanannya  turun  sampai  dibawah  tekanan  uap  jenuhnya.  Kavitasi  seperti  gambar  2.3 merupakan fenomena yang terjadi ketika uap berubah menjadi gelembung dan bergerak sepanjang sebuah baling-baling impeller. Ketika gelembung uap ini bergerak sepanjang baling-baling impeller, tekanan di sekitar gelembung mulai meningkat. Bila tekanan di luar  gelembung  lebih  besar  dari  tekanan  di  dalam  gelembung,  maka  gelembung  akan runtuh.
Gambar 2.3 Proses Kavitasi [5]

## Net Positive Suction Head (NPSH)
Terdapat 2 jenis NPSH pada pompa yakni Net Positive Suction Head Available (NPSH A ) dan Net Positive Suction Head Required (NPSH R ). NPSH A adalah head yang dimiliki oleh zat cair pada sisi hisap pompa dikurangi dengan tekanan uap jenuh zat cair di tempat tersebut atau NPSH yang tersedia pada instalasi pompa [12]. Dinyatakan dengan persamaan
(2.7) (2.51)
dimana : :  NPSH yang tersedia (m)
:  tekanan pada permukaan cairan (kgf/m 2 )
:  tekanan uap jenuh (kgf/m 2 )
:  berat jenis fluida (kgf/m 3 )
: head isap statis (m)
:  kerugian head dalam pipa isap (m)

## Menentukan Kapasitas Minimum Pengoprasian Pompa
Penomena  kavitasi  terjadi  salah  satunya  karena  adanya  sirkulasi  balik  didalam system ( Internal re-circulation ) terjadi  pada sisi tekan, dimana fluida yang keluar dari pompa terbatas sehingga terjadi sirkulasi ulang dari tekanan tinggi di pompa ke tekanan rendah  di impeller .Untuk  menghindari  terjadinya  resirkulasi  maka  kita  harus
Jurnal Dinamis, Volume.5, No.3 September 2017
ISSN  0216-7492
menentukan  kapasitas  minimum  dari  pompa.  Penentuan  kapasitas  minimum  pompa dipengaruhi oleh karakteristik impeler [6]. seperti terlihat pada gambar 2.4 di bawah ini.
Gambar 2.4 Karakteristik impeler F = B x W x Σ Vane (2.8) (2.9) (2.58) (2.10) (2.59) Dimana: F = Luas sisi masuk fluida ke impeller (m) B = Celah pada sisi masuk impeller (m) w = Celah antara bilah impeller pada sisi masuk (m)
Σ Vane=  Jumlah bilah sudu impeler
D 1 = Diameter mata impeller (m)
D 2 = Diameter discharge impeller (m) H 1
=Diameter poros yang melalui mata impeller (m) U 1 = Kecepatan peripheral mata impeller (m)
V c = Kecepatan fluida arah aksial di mata impeller (m)
β 1 = Sudut vektor diagram inlet (diagram inlet posisi sudut β 1 )

## Frekuensi Domain
Pengolahan data frekuensi domain umumnya dilakukan dengan tujuan :
a) Untuk memeriksa apakah amplitudo suatu frekuensi domain dalam batas yang diizinkan oleh standart
b) Untuk memeriksa apakah amplitudo untuk rentang frekuensi tertentu masih berada dalam batas yang diizinkan oleh standart.
c) Untuk tujuan keperluan diagnosis
Secara konseptual, pengolahan frekuensi domain dilakukan dengan mengkonversikan  data  time  domain  ke  dalam  frekuensi  domain.  Dalam  praktiknya proses  konversi  ini  dilakukan  menggunakan  proses  FFT  ( Fast  Fourier  Transfer )  atau Transformasi Fourier Cepat seperti terlihat pada gambar 2.5.
Time Domain
F F
T
F
F
T
Gambar 2.5 Hubungan Time Domain dengan Frekuesi Domain Bentuk    pola  spektrum  fenomena  kavitasi  dapat  dilihat  pada  gambar  2.6  di bawah ini.
Gambar 2.6 Ilustrasi Spektrum untuk Kavitasi [7]

## 3. METODOLOGI PENELITIAN Tempat dan Waktu
Penelitian  ini  dilaksanakan  sejak  tanggal  27  Februari  2014  pengesahan  usulan oleh pengelola program studi sampai dinyatakan selesai yang direncanakan berlangsung selama  ±  4  bulan.  Tempat  pelaksanaan  penelitian  adalah  di Research  Center Noise/Vibration  Control  and  Knowledge  Based  in  Engineering ,  Program  Magister Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara.

## Peralatan Subjek Penelitian
Subjek  penelitian  ini  adalah  pompa  sentrifugal  yang  dipasang  sesuai  model instalasi sederhana skala laboratorium.
Tabel 3.1 Spesifikasi Pompa Sentrifugal Gambar 3.1 Pompa Sentrifugal
Merek Aquavane KSB Head 9 m Kapasitas  3 Ltr / det Daya 746 Watt Voltage 230 Volt Putaran 1450 rpm

## Gambar 3.2 Pompa dan Instalasinya

## Peralatan pengujian dan pengukuran
Adapun alat yang digunakan dibagi 2 macam yaitu:
A. Peralatan pengujian
1. Sump  tank dengan  kapasitas  maksimal  600  liter  untuk  menampung  air  yang disirkulasikan;
2. Suction  tank tertutup  dengan  kapasitas  maksimal  227  liter  untuk  menampung  air yang akan dipompakan;
3. Satu set pompa sentrifugal merk; Aquavane KSB A32-160 dengan kapasitas aliran 3,5 liter/s.
4. Instalasi pipa acrylic diameter 2” pada suction .
5. Instalasi pipa acrylic diameter  1/2” pada venting line sebelum suction .

## B. Peralatan Pengukuran
1. Flow  meter dengan  kapasitas  pengukuran  4  liter/s,  digunakan  untuk  mengukur kapasitas air yang dipompakan ke tangki penampung;
2. Pressure Gauge (Manometer gauge) dengan range 0 – 6 kg/cm 2 yang digunakan untuk mengukur tekanan air yang di pompa;
3. Pressure  Gauge  ( Manometer vacum) ,  digunakan  untuk  mengukur  tekanan  air  di sisi suction ;
4. Valve  pengatur  2”  disisi  pipa suction ,  digunakan  untuk  mengatur  tekanan  dan kecepatan aliran masuk ke pompa;
5. Valve 2” disisi  discharge, digunakan untuk  mevariasikan tinggi  tekan (head) dan kapasitas aliran yang menuju tangki penampung;
6. Digital thermocouple , untuk mengukur temperatur cairan di tanki suction.
7. Alat ukur getaran yang digunakan untuk percobaan ini adalah
a. Accelerometer DI-440 SKF dengan spesifikasi sebagai berikut: Gambar 3.3 DI-440 SKF
b. USB cable
USB  cable data  digunakan  untuk  mentransfer  data  hasil  pengukuran  ke  PC (gambar 3.4).

## Gambar 3.4 USB Cable

## 4. METODOLOGI
Penelitian  terhadap  karakteristik vibrasi yang  muncul  pada  pompa  sentrifugal yang dilakukan secara eksperimental dengan tahapan sebagai berikut:
A. Untuk Pengukuran Getaran Pompa
1. Set up pada pompa sentrifugal:
a. Pemasangan  Pressure  Gauge  pada  sisi  suction  dan  discharge  pompa  untuk mengamati tekanan pada titik tersebut;
b. Set  up instalasi  pompa    pada  pipa suction, pemasangan  venting  valve  pada  line venting.
c. Pengisian  dan  pemanasan  cairan  pada  tanki  penampung  serta  pengisian  tanki suction .
d. Pastikan  kesiapan  pompa  untuk  dapat  dioperasikan,  periksa  apakah  dapat  bekerja dengan sempurna.

## Metode pengukuran vibrasi
a. Pasang tranduser pada alat pengukuran vibrasi DI-440 SKF; b. Pasang tranduser pada casing pompa;
c. Operasikan pompa hingga pompa beroperasi dengan normal.
d. Aktifkan alat pengukuran vibrasi DI-440 SKF
e. Posisi pembukaan katup isap adalah 100%.
f. Pada posisi pembukaan katup discharge 100% dan tekanan tanki vakum 1 atm, amati tekanan  cairan  yang  masuk  ke  suction  pompa  pada  manometer vacum  ,  discharge dan kapasitas aliran pada sisi discharge;
g. Melaksanakan  pengambilan  data  vibrasi  secara time  domain pada  sumbu  X  dengan variasi waktu  0,1 detik;
h. Setelah pengambilan data untuk sumbu X, dilanjutkan dengan sumbu Y dan Z.
i. Lakukan pengambilan data vibrasi untuk tekanan suction tanki pada 1 bar absolut.
j. Prosedur ini diulangi untuk kapasitas pompa 90%, 80% dan 70%.
Gambar 3.5 Posisi Pen gambilan data
5. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hubungan Tekanan Tanki Suction dengan NPSH A NPSH yang akan dihitung adalah NPSH yang tersedia yaitu head yang dimiliki oleh zat cair pada sisi isap pompa adalah:
s st v atm A h h P P NPSH − − − =  
Dimana:
P a = Tekanan Tanki  = 1 atm =10.332 kgf/m 2
P   = Tekanan uap jenuh (Kgf/m 2 ) = 574,17 kgf/m 2 (suhu 35 0 C) A V H
Jurnal Dinamis, Volume.5, No.3 September 2017
 = Berat jenis fluida = 995,2 Kgf/m 3
st h = Head isap statis
1850 – 150 = -1700 mm = - 1,7 m
s h = Kerugian head didalam pipa isap (m) = 0,199 m
Jadi NPSH yang tersedia adalah sebesar:
s st v atm A h h P P NPSH − − − =   1993 , 0 ) 7 , 1 ( 2 , 995 17 , 574 2 , 995 332 . 10 − − − − = m 30 , 11 1993 , 0 7 , 1 577 , 0 382 , 10 = − + − = NPSH R yang  ditentukan  oleh  pabrik  pompa  yaitu  sebesar  10,20 m ,  maka    NPSH A > NPSH R.

## Hubungan Karakteristik Pompa dengan Karakteristik Sistem
Tabel. 4.1 Hubungan variasi head , tekanan pada manometer tekan dan kapasitas Variasi head
( m ) Tekanan manometer
tekan (kgf/cm 2 ) Kapasitas (m 3 /det)
6,86 7,28 7,72 7,95 8,10 8,50 8,75 8,90 9,18 9,24 0,55 0,60 0,65 0,68 0,70 0,75 0,78 0,80 0,84 0,86 0,0028 0,0026 0,0025 0,0023 0,0022 0,0020 0,0018 0,0017 0,0012 0
Gambar 4.1 Grafik Hubungan Karakteristik Pompa dan Karakteristik Sistem
Dari  gambar  4.1  terlihat  bahwa  pertemuan  antara  kurva  karakteristik  pompa dengan  kurva  karakteristik  sistem  menunjukan  pengoprasian  optimal  berada  pada kapasitas 2,500 m 3 /jam atau sama dengan bukaan valve 90 %.Pengoprasian pompa yang melebihi  kapasitas  tersebut  akan  membahayakan  pompa  dan  menyebabkan  penomena kaivitasi.
Jurnal Dinamis, Volume.5, No.3 September 2017
ISSN  0216-7492

## Verifikasi Data Karakteristik Impeler dengan Aliran Resirkulasi
Untuk menentukan kapasitas minimum pengoperasian pompa, dengan menganalisa karakteristi impeller.
Tabel 4.2 Karakteristik hasil pengukuran impeler Komponen  Ukuran  satuan w1 0,90 in. w2 2,24 in. B1 0,51 in. B2 0,31 in. D1 2,34 in. D2 6,52 in. ΣVane 4 Pcs h1 0,65 in. F= B x W x Σ Vane F= (0,51) x (0,90) x 4
= 1,85 in 2
= 0,465
= 27 0 49’
Dari diagram diperoleh nilai Ve/Ui yaitu; Ve/Ui  = 0,176 Sehingga flow minimum adalah:
= 32,40 gpm
= 0,00205 m 3 /s

## Verifikasi Karakteristik Akselerasi Spektrum Getaran dengan Variasi Kapasitas
Hasil  data  spektrum  getaran  fenomena  kavitasi,  berada  dikisaran  frekuensi 120.000  CPM  dan  diatas  10  X  BPF  telah  sesuai  dengan Technical  Associates  Of Charlotte.
Gambar 4.2 Spektrum getaran pada variasi kapasitas 100%
Jurnal Dinamis, Volume.5, No.3 September 2017
Dari  gambar  4.2  terlihat  pada  kapasitas  100%  menunjukkan  karakteristik spektrum khas fenomena kavitasi dari rentang 100.000 CPM – 200.000 CPM. Spektrum getaran yang menunjukkan fenomena kavitasi ini terdapat sebuah puncak tertinggi dari spektrum  sebesar  0,4  g-RMS.  Pada  pengambilan  data    penelitian  deteksi  fenomena kavitasi  ini,  puncak  tertinggi  yang  diperoleh  dari  spektrum  getaran  adalah  pada kapasitas  100%,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  tidak  dianjurkan  untuk  Pengoperasian pompa  distilasi  pada  keadaan full kapasitas.  Pengoperasian  pompa  distilasi  dengan keadaan  kapasitas  100%  akan  menghasilkan  kecepatan  aliran  fluida  yang  maksimal sehingga  mengakibatkan  terjadinya  tumbukan  yang  besar  pada  sisi suction pompa, antara  fluida  dengan  impeler  pompa.  Peristiwa  ini  merupakan  salah  satu  penyebab terjadinya fenomena kavitasi.
Gambar 4.3 Spektrum getaran pada variasi kapasitas 90%
Dari  gambar  4.3  terlihat  pada  kapasitas  90%  menunjukkan  karakteristik spektrum khas fenomena kavitasi dari rentang 100.000 CPM – 200.000 CPM. Spektrum getaran  yang  menunjukkan  fenomena  kavitasi  ini  ada  sebuah  puncak  tertinggi  dari spektrum yang menunjukkan 0,28 g-RMS.
Gambar 4.4 Spektrum getaran padavariasi kapasitas 80%
Dari  gambar  4.4  terlihat  pada  kapasitas  80%  menunjukkan  karakteristik spektrum khas fenomena kavitasi dari rentang 100.000 CPM – 200.000 CPM. Spekrum getaran  yang  menunjukkan  fenomena  kavitasi  ini  ada  sebuah  puncak  tertinggi  dari spektrum yang menunjukkan 0,25 g-RMS
Gambar 4.5 Spektrum getaran pada variasi kapasitas 70%
Dari  gambar  4.5  terlihat  pada  kapasitas  70%  menunjukkan  karakteristik spektrum khas fenomena kavitasi dari rentang 100.000 CPM – 200.000 CPM. Spektrum
Jurnal Dinamis, Volume.5, No.3 September 2017
getaran  yang  menunjukkan  fenomena  kavitasi  ini  ada  sebuah  puncak  tertinggi  dari spektrum  sebesar  0,35  g-RMS,  hasil  ini  merupakan  batas  bawah  dari  pengoperasian pompa  distilasi,  semakin  kecil  kapasitas  maka  aliran  fluida  semakin  melambat  maka fenomena  resirkulasi  akan  terjadi  dan  hal  itu  pula  yang  memicu  terjadinya  fenomena kavitasi.
Tabel 4.3. Perbandingan variasi kapasitas dengan amlitudo spektrum getaran.
Kapasitas (%) Kapasitas Q (m 3 /dtk) Amlitudo (g-RMS) Axial  Vertikal  Horizontal 100% 0,002778 0,40 0,06 0,119 90% 0,002500 0,28 0,05 0,07 80% 0,002222 0,25 0,05 0,06 70% 0,001944 0,35 0,07 0,06
Dari tabel 4.3 terlihat bahwa variasi kapasitas berpengaruh kepada karakteristik spektrum  getaran,  dimana  rentang  kapasitas  dengan  amplitudo  getaran  yang  terendah berada  pada  kapasitas  80  %  hingga  90%.  Amplitudo  spektrum  getaran  dilihat  dari rentang  frekuensi  100.000  CPM  –  200.000  CPM  yang  merupakan  retang  frekuensi terjadinya fenomena kavitasi. Hasil data Spektrum getaran ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung  menganalisa  terjadinya  fenomena  kavitasi  dan    dapat  digunakan  untuk rekomendasi pengoperasian kapasitas pompa.

## 6. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
1. Hasil observasi diketahui bahwa pada kapasitas 70 % dengan kapasitas aliran 0,001944 m 3 /s telah terjadi penomena resirkulasi yang menyebebkan penomena kavitasi pada pompa destilasi.Dari hasil observasi diketahui pula  pengoperasian optimal berada pada kapasitas 90% dengan kapasitas aliran 0,002500 m 3 /s.
2. Rokomendasi pengopreasian pompa distilasi berada pada rentang kapasitas aliran 0,00205 m 3 /s   atau pada kapasitas 74 % sampai kapasitas optimal 0,002500 m 3 /s atau pada kapasitas 90 %.
3. Hasil  data  spektrum  getaran  menampilkan  rentang  terjadinya  penomena  kavitasi pada pompa destilasi adalah 100.000 CPM sampai 200.000 CPM.

## Saran
1. Untuk  mendapat  mengamati  penomen  kavitasi  dengan  Variasi  Kapasitas  dan tekanan suction  pompa dapat  didukung  dengan  simulasi Computational  Fluid Dynamics (CFD).
2. Sebelum Merangkai alat uji perlu diteliti kondisi yang akan digunakan nanti supaya lebih sinkron dengan penelitian ini.
3. Perlu  dilakukan  penelitian  lanjutan  mengenai  fenomena  kavitasi  pada  pompa sentrifugal  dengan  menggatikan  fluida  air  dengan  minyak  (CPO  atau  minyak mentah).
Jurnal Dinamis, Volume.5, No.3 September 2017
ISSN  0216-7492

## DAFTAR PUSTAKA
[1]   Scheffer, C. dan Girdhar P. Practical Machinery Vibration Analysis and
Predictive Maintenance . Netherlands, IDC Technologies. 2004.
[2]   TSP Series API 610 10 th Edition Process Pump. www.truflo.com didownload pada 20 Juni 2010.
[3]   Sularso dan Haruo Tahara. Pompa dan Kompresor Pemilihan, Pemakaian dan Pemeliharaan. Edisi Keenam, Jakarta, PT. Pradya Paramita. 2006.
[4]   Bilosova, A dan Bilos, J. Vibration Diagnostics. Investments in Education Development . Ostrava. 2012
[5]   Beekman, W. dan Asdal, R. Improving Pumping System Performance A Sourcebook for Industry , Second Edition. Colorado : National Renewable Energy Laboratory. 2006.
[6] Fraser, W. H. Flow Recirculation In Centrifugal Pumsp.presedted as a paper at the 1981 annual ASME meeting.
[7]   Berry, J. E. How To Implement An Effective Condition Monitoring Program Using Vibration Analysis . Technical Associates Of Charlotte, Inc. Specialists In
Predictive Maintenance, Machinery Diagnostics, and Vibration Reduction. SKF – USA. 2011.