## Analisa Hemat Energi Terhadap Gedung GPIB Kelapa Gading Melalui Pendekatan OTTV
* Mohammad Imran
1 Program Studi Arsitektur, STITEK Bina Taruna Gorontalo, Indonesia Alamat Email: imransains02ars_gmail@com
*Alamat korespondensi, Masuk: 23 Mei. 2019, Direvisi: 17 Jul. 2019, Diterima: 28 Agt. 2019
ABSTRAK: OTTV (Overall Thermal Transfer Value) adalah suatu nilai yang ditetapkan sebagai kriteria perancangan  untuk  dinding  dan  kaca  bagian  luar  bangunan  Gedung  yang  dikondisikan  meliputi  tiga elemen dasar perpindahan panas yang terjadi pada selubung luar bangunan yaitu radiasi matahari melalui kaca,  konduksi  panas  melalui  dinding  tak  tembus  cahaya  dan  konduksi  panas  melalui  kaca.  Lokasi penelitian adalah Gedung GPIB Kelapa Gading yang ada di Jalan Janur Asri Jakarta. Tujuan penelitian adalah  untuk  menganalisa  hemat  energi  pada  Bangunan  GPIB  Kelapa  Gading  dengan  menggunakan pendekatan Nilai Perpindahan thermal menyeluruh atau OTTV untuk setiap bidang dinding luar bangunan dengan  orientasi  utara,  orientasi  selatan,  orientasi  barat  dan  orientasi  timur.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa bangunan GPIB Kelapa  Gading  memiliki  banyak jendela  yang besar namun tidak memiliki  fenetrasi  sinar  matahari,  keseluruhan  selubung  bangunan  jauh  di  atas  45  watt/m 2 .  Untuk  itu Bangunan GPIB Kelapa Gading perlu dikontrol ulang terhadap desain dan kenyamanan bangunannya.
Kata kunci:  OTTV, Selubung bangunan, Hemat energi, Perpindahan termal, Orientasi
ABSTRACT: OTTV (Overall Thermal Transfer Value) is a value determined as a criterion per design for the walls and glass of the building's outside which is conditioned by three basic elements related to the building's outer envelope called solar radiation through glass, heat conduction through opaque walls and heat conduction through glass. The research location is the Kelapa Gading GPIB Building on Jalan Janur Asri Jakarta. The purpose of the study was to analyze energy saving in the Kelapa Gading GPIB Building by using thermal transfer values or OTTV for each area of the building's outer wall by facilitating north, facilitating  south,  orienting  west  and  allowing  east.  The  results  showed  that  the  GPIB  Kelapa  Gading building had many large windows but did not have sunshine phenetration, the entire building envelope was well above 45 watts / m2. For this reason, Kelapa Gading GPIB Building needs to be re-controlled for the design and comfort of the building.
Keywords: OTTV, Building envelope, Energy saving, Thermal transfer, Orientation

## PENDAHULUAN
Sesuai  dengan  SNI  03-6389-2000  [1], ditentukan  suatu  nilai  untuk  membatasi  perolehan panas akibat dari radiasi matahari melalui selubung bangunan,  yaitu  OTTV  ≤  45  Watt/m 2 . Overall Thermal Transfer Value (OTTV) adalah suatu nilai yang ditetapkan sebagai kriteria perancangan untuk dinding  dan  kaca  bagian  luar  bangunan  gedung yang dikondisikan. Konsep OTTV meliputi 3 (tiga) elemen dasar perpindahan panas yang terjadi pada selubung luar bangunan, yaitu : 1. Radiasi matahari melalui  kaca,  2.  Konduksi  panas  melalui  dinding tidak tembus cahaya dan 3. Konduksi panas melalui kaca.
Menurut  Nasional  [1]  Selubung  bangunan merupakan  elemen  bangunan  yang  menyelubungi bangunan  gedung,  yaitu  berupa  dinding  dan  atap tembus  atau  yang  tidak  tembus  cahaya  dimana
sebagian  besar  energi  termal  berpindah  lewat elemen  tersebut.  Selubung  bangunan  harus memenuhi  persyaratan-persyaratan  yaitu  (1) Berlaku  hanya  untuk  komponen  dinding  dan  atap pada  bangunan  gedung  yang  dikondisikan,  (2) Perolehan panas akibat radiasi matahari total untuk dinding  dan  atap  tidak  boleh  melebihi  harga perpindahan panas menyeluruh yakni ≤ 45 Watt/m 2 .

## TINJAUAN PUSTAKA
Upaya untuk mencapai bangunan hemat energi maka  diperlukan  kriteria  konservasi  energi  pada selubung  bangunan  meliputi  rasio  jendela  kaca terhadap  dinding  atau Window  to  Wall  Ratio (WWR),  jenis,  tebal  dan  warna  dinding  luar,  alat peneduh,  konduktans  kaca,  insulasi  atap  dan
dinding, penyerapan atap dan dinding, arah hadap, dan  lain-lain  [2].  Untuk  memenuhi  kondisi  hemat dan  nyaman  secara  visual  dan  termal  maka  perlu upaya penurunan daya, pembenahan ketidakseimbangan  fasa  R-S-T,  perbaikan  tingkat penerangan  dan  perbaikan  kebocoran  energi pengkondisian  udara  [3].  Penerapan  konsep arsitektur sadar energi dengan mempertimbangkan perencanaan  fasad  bangunan  khususnya  pada penghawaan alami [4].

## BAHAN DAN METODE PENELITIAN
Metode penelitian  yang  digunakan  adalah kuantitatif  dengan  perhitungan Overall  Thermal Transfer  Value (OTTV)  yang  didasarkan  SNI  03- 6389-2000  [1].  Nilai  Perpindahan  Termal menyeluruh  atau  OTTV. Nilai  perpindahan  termal menyeluruh  atau  OTTV  untuk  setiap  bidang dinding  luar  bangunan  gedung  dengan  orientasi tertentu dapat dihitung dengan rumus berikut [5]:
OTTV i = α [U w x (1 – WWR)] x TD EK + (SC x WWR x SF) + (U f x WWR x ∆T) (1)
Dimana:
OTTV i =  harga perpindahan termal menyeluruh pada dinding luar yang memiliki arah atau orientasi tertentu (Watt/m 2 ) α =   absorptansi  radiasi  matahari.  (lihat tabel 1 dan 2) U w
=  transmitansi  termal  dinding  tidak tembus cahaya (Watt/m 2 .K) WWR  =   perbandingan luas jendela dengan luas seluruh  dinding  luar  pada  orientasi yang ditentukan
TD EK =   beda  temperatur  ekuivalen  (K)  (lihat
tabel 3)
SC =  koefisien peneduh dari sistem fenestrasi. SF =  faktor radiasi matahari (Watt/m 2 ) U f =  transmitansi termal fenestrasi (Watt/m 2 .K) ∆ T =  beda  temperatur  perencanaan  antara bagian luar dan bagian dalam (diambil 5K)
Nilai  perpindahan  termal  menyeluruh  atau OTTV untuk seluruh dinding luar bangunan gedung dapat dihitung dengan rumus :
𝑂𝑇𝑇𝑉 = (𝐴 𝑜1 𝑥 𝑂𝑇𝑇𝑉 1 )+(𝐴 𝑜2 𝑥 𝑂𝑇𝑇𝑉 2 )+⋯+(𝐴 𝑜𝑖 𝑥 𝑂𝑇𝑇𝑉 𝑖 ) (𝐴 𝑜1 +𝐴 𝑜2 +⋯+𝐴 𝑜𝑖 ) (2)
Dimana:
A oi adalah  luas dinding  pada  bagian  dinding luar i (m 2 ). Luas total ini termasuk semua permukaan dinding  tidak  tembus  cahaya  dan  luas permukaan  jendela  yang  terdapat  pada  bagian dinding tersebut OTTV i adalah  harga perpindahan termal menyeluruh pada bagian dinding i sebagai hasil perhitungan  dengan  menggunakan  rumus sebelumnya (Watt/m 2 ) Nilai  absorptansi  termal  (α)  untuk  beberapa jenis permukaan dinding tidak tembus cahaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini [6].
Tabel 1. Nilai Absorptansi Radiasi Matahari untuk Dinding Luar dan Atap Tidak Tembus Cahaya
Bahan Dinding Luar α Beton berat 0,91 Bata merah 0,89 Batu sabak Beton Ringan Aspal Jalan Setapak Kayu Permukaan Halus
Beton Ekspos Ubin Putih Bata Kuning Tua Atap Putih Cat Aluminium Kerikil
Seng Putih Batu Gelazur Putih Lembaran Aluminium Bangunan Nuklir 0,88 0,87 0,86 0,82 0,78 0,61 0,58 0,56 0,50 0,40 0,29 0,26 0,25 0,12
Tabel 2. Nilai Absorbtansi Radiasi Matahari untuk Cat Permukaan Dinding Luar
Cat Permukaan Dinding Luar α Hitam Merata 0,95 Pernis Hitam 0,92 Abu-Abu Tua Pernis Biru Tua Cat Minyak Hitam
Coklat Tua Abu-Abu/Biru Tua Biru/Hijau Tua Coklat Medium Pernis Hijau Hijau Medium Kuning Medium Hijau/Biru Medium Hijau Muda
Putih Semi Kilap Putih Kilap Perak Pernis Putih 0,91 0,91 0,90 0,88 0,88 0,88 0,84 0,79 0,59 0,58 0,57 0,47 0,30 0,25 0,25 0,21 (Sumber: Satwiko, 2008)
Beda  temperatur  ekuivalen  dipengaruhi  oleh beberapa  faktor  yaitu  (1)  tipe,  (2)  massa  dan densitas  konstruksi,  (3)  Lokasi  dan  orientasi bangunan,  (4)  Kondisi  perancangan  [5].  Untuk menyederhanakan  perhitungan  OTTV,  maka  nilai TD EK untuk  beberapa  konstruksi  tercantum  pada tabel berikut ini.
Faktor  radiasi  matahari  (SF),  merupakan  laju rata-rata setiap jam dan radiasi matahari pada selang tertentu  sampai  pada  suatu  permukaan.  Objek penelitian  adalah  Gedung  GPIB  yang  terletak  di Kelapa  Gading  Jakarta  Utara,  maka  faktor  radiasi matahari (SF) antara Pukul 07.00-18.00 adalah pada tablel dibawah ini:
Tabel 3. Nilai k Bahan Bangunan
Bahan Bangunan Densitas (Kg/m 3 ) K (W/m.K) Beton 0,91 1,448 Beton Ringan Bata dengan Lapisan Plester Bata langsung dipasang tanpa plester, tahan terhadap cuaca Plesteran Pasir Semen Kaca Lembaran Papan Gypsum Kayu Lunak Kayu Keras Kayu Lapis Glasswool Fiberglass Paduan Aluminium Tembaga Baja Granit Marmer/Batako/Terazo 0,89 1760 1568 2512 880 608 702 528 32 32 2672 8784 7840 2640 2640 0,33 0,807 1,154 0,533 1,053 0,170 0,125 0,138 0,148 0,035 0,035 211 385 47,6 2,927 1,298
(Sumber: Satwiko, 2008)
Tabel 4. Faktor Radiasi Matahari (SF, W/m 2 ) untuk berbagai orientasi
Orientasi

## U TL  T  TGR  S  BD  B  BL

## 130  113  112  97  97  176  243  211
Berdasarkan data radiasi matahari di Jakarta. Keterangan :
Rata-rata untuk seluruh orientasi SF = 147
U =   Utara TL   =   Timur Laut T =   Timur TGR  =   Tenggara S =   Selatan BD   =   Barat Daya
B =   Barat BL   =   Barat Laut
Koefisien peneduh dari sistem fenestrasi dapat diperoleh  dengan  cara  mengkalikan  besaran  SC kaca  dengan  SC  efektif  dari  kelengkapan  peneduh luar, yaitu :
SC  =  SC k x  SC Ef (3)
Dimana : SC = koefisien peneduh sistem fenestrasi SC K = koefisien peneduh kaca SC EF = koefisien peneduh efektif alat peneduh
Koefisien peneduh dari sistem fenestrasi dapat diperoleh  dengan  cara  mengkalikan  besaran  SC kaca dengan SC efektif dari kelengkapan peneduh luar, yaitu :

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Lokasi penelitian dalam Analisa Hemat Energi ini adalah Gedung GPIB Kelapa Gading yang ada di jalan Janur Asri VII – VIII Blok QK / 15 – 16. No. 1. Berikut adalah data fisik bangunannya :
Gambar 1. Site Plan Gedung GPIB Kelapa Gading
Gambar 2. Denah Lantai Dasar Gedung GPIB Kelapa Gading
Gambar 3. Denah Lantai Mezanine Gedung GPIB Kelapa Gading
Gambar 4. Denah Lantai Dua Gedung GPIB Kelapa Gading
Gambar 5. Denah Top Floor Gedung GPIB Kelapa Gading
Gambar 6. Potongan Gedung GPIB Kelapa Gading
Gambar 7. Potongan Gedung GPIB Kelapa Gading
Gambar 8. Tampak Depan (Kiri) dan Tampak Samping (Kanan) Gedung GPIB Kelapa Gading
Gambar 1-8, diketahui bangunan gedung GPIB dengan  fungsi  ibadah  dan  sosial  memiliki  data sebagai berikut : (1) Panjang bangunan yang akan dikondisikan  adalah  :  23,5  meter,  (2)  Lebar bangunan yang akan dikondisikan adalah : 9 meter, (3) Tinggi bangunan yang akan dikondisikan adalah 13,1  meter,  (4)  Finishing  dinding  luar  bangunan adalah Cat Warna Abu- abu (α = 0,88).
Penyelesaian dengan  menghitung  nilai  U, dimana U w:
Gambar 9. Detail spesifikasi dinding
Tabel 5. Perhitungan Nila R Total Dinding
Komponen
R K = 𝒕 𝒌 ⁄ R
Film udara luar
Plesteran 12 mm Bata 120 mm Plesteran 12 mm Film udara dalam 0,012 / 0,533 0,120 / 0,807 0,012 / 0,533 0,044 0,023 0,149 0,023 0,120 R Total 0,359 U w = 1 𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ⁄ =   1 / 0,359 U w =   2,786 Watt/m 2 .K Dimana U f :
Tabel 6. Perhitungan Nila R Total Kaca
Komponen R K = 𝒕 𝒌 ⁄ R Film udara luar Kaca 6 mm Film udara dalam 0,006/1,053 0,044 0,006 0,120 R Total 0,170 Uf   = 1 𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ⁄
=  1 / 0,170
Uf    =   5,882 Watt/m2.K
Menghitung nilai TD EK :
Berat dinding = (1568 x 0,012) + (1760 x 0,120) + (1568 x 0,012) = 18,816  +  211,2  +  18,816 = 248,832 kg/m 2 ~ TD EK =  10 K

## Menghitung nilai WWR

## WWR orientasi Utara
Jendela  yang  ada  pada  sisi  /  fasad  bagian  utara gedung.
Gambar 11. Detail Jendela Utara
Jumlah luasan jendela secara keseluruhan adalah : Type 1 : 3,03  x  6,20  = 18,786 m 2 Type 2 : 0,4 x 3 buah = 1,2  x  6,20  = 7,44 m 2 Luasan bidang dinding secara keseluruhan adalah : Untuk  Type  1,  luasan  dinding  adalah  =  4,1  m    x 9,45 m  = 38,745 m 2 Sehingga WWR pada  bidang  tersebut  adalah  : 18,786 m 2 / 38,745 m 2 =  0,48
Untuk Type 2, luasan dinding adalah = 2,65 m  x 9,45 m  = 25,0425 m 2 Sehingga WWR pada bidang tersebut adalah : 7,44 m 2 / 25,0425 m 2 =  0,29

## WWR orientasi Selatan
Jendela yang ada pada sisi / fasad bagian selatan Gedung.
Gambar 12. Detail Jendela Selatan
Jumlah luasan jendela secara keseluruhan adalah : Type 5a : 0,9 x 4 buah = 3,6  x  2,39  =  8,604 m2 (untuk lantai 2)
Type 5b : 0,9 x 4 buah = 3,6  x  2,39  =  8,604 m2 (untuk lantai 3)
Type 6 : 0,75 x  0,50  =  0,375 m2 Untuk Type 5a, luasan dinding adalah = 3,50 m  x 9,0 m  =  31,50 m2. Sehingga WWR pada bidang tersebut adalah : 8,604 m2 / 31,50 m2  =  0,27
Untuk Type 5b, luasan dinding adalah = 4,0 m  x 8,0  m    =    32,0  m2.  Sehingga  WWR  pada  bidang tersebut adalah : 8,604 m2 / 32,0 m2  =  0,269
Untuk Type 6, luasan dinding adalah = 4,0 m  x  1,0 m  =  4,0 m2. Sehingga WWR pada bidang tersebut adalah : 0,375 m2 / 4,0 m2  =  0,1

## WWR orientasi Barat
Gambar 13. Detail Jendela Barat
Jumlah luasan jendela secara keseluruhan adalah : Type 3 : 1 x  4,50  =  4,50 m2 Type 4 : 0,4 x 11 buah = 4,4  x  1,90  =  8,36 m2 Type 5a : 0,9 x 11 buah = 9,9  x  2,39  =  23,661 m2 (untuk lantai 2)
Type 5b : 0,9 x 11 buah = 9,9  x  2,39  =  23,661 m2 (untuk lantai 3)
Untuk  Type  3,  luasan  dinding  adalah  =  4,0  m    x 5,35 m  =  21,40 m2. Sehingga WWR pada bidang tersebut adalah : 4,50 m2 / 21,40 m2  =  0,21
Untuk Type 4, luasan dinding adalah = 21,0 m  x 3,65 m  =  76,65 m2. Sehingga WWR pada bidang tersebut adalah : 8,36 m2 / 76,65 m2  =  0,11
Untuk Type 5a, luasan dinding adalah = 21,0 m  x 3,50 m  =  73,50 m. Sehingga WWR pada bidang tersebut adalah : 23,661 m2 / 73,50 m2  =  0,32
Untuk Type 5b, luasan dinding adalah = 21,0 m  x 4,0  m    =    84,0  m2.  Sehingga  WWR  pada  bidang tersebut adalah : 23,661 m2 / 84,0 m2  =  0,28

## Menghitung nilai SC
SC orientasi Utara
(SC KACA =  0,5  ;  I T =  508,01  (diambil  dari penggunaan software Matahari)) :
Jendela Type 1 : 3,03  x  6,20  = 18,786 m 2
H      = A x I T
= 18,786 x 508,01 H      = 9543,48 SC EF = H / A x I T = 9543,48 / 9543,48
SC EF = 1 (Tidak Terdapat Fenetrasi / Peneduh) SC = SC KACA x SC EF = 0,5 x 1 SC a = 0,5 Jendela Type 2 : 0,4 x 3 buah = 1,2  x  6,20  = 7,44 m 2 H      = A x I T = 7,44 x 508,01 H      = 3779,59 SC EF = H / A x I T = 3779,59 / 3779,59 SC EF = 1 (Tidak Terdapat Fenetrasi / Peneduh) SC = SC KACA x SC EF = 0,5 x 1 SC b = 0,5
SC orientasi Selatan (SC KACA = 0,5 ) :
Jendela Type 5a : 0,9 x 4 buah = 3,6  x  2,39  = 8,604 m 2 (untuk lantai 2) A EK = 1,55 x 0,90 = 1,395 m 2 = 1,395 x 4 Total A EK = 5,58 m 2 G = A EK / A = 5,58 / 8,604 G = 0,649
SC EF = ∑ 𝑀 (G.I L +I D ) + ∑ 𝐽 (G.I L +I D ) + ∑ 𝑆 (G.I L +I D ) + ∑ 𝐷 (G.I L +I D )/ ∑ 𝑀 I T + ∑ 𝐽 I T + ∑ 𝑆 I T + ∑ 𝐷 I T = ∑ 𝑀 (0,649 x 0 + 180,34) + ∑ 𝐽 (0,649 x 142,098 + 169,626) + ∑ 𝑆 (0,649 x 0 +
180,52) + ∑ 𝐷 (0,649 x 0 + 149,04) / 180,34 + 311,72 + 180,52 + 149,0
= 180,34 + 261,85 + 180,52 + 149,04/180,34 + 311,72 + 180,52 + 149,04
= 771,75 / 821,62
SC EF = 0,94 SC = SC KACA x SC EF = 0,5 x 0,94 SC = 0,47
Type 5b : 0,9 x 4 buah = 3,6  x  2,39  =  8,604 m 2
(untuk lantai 3) A EK = 1,55 x 0,90 = 1,395 m 2
= 1,395 x 4 Total A EK = 5,58 m 2 G = A EK / A = 5,58 / 8,604
G = 0,649
SC EF = ∑ 𝑀 (G.I L +I D ) + ∑ 𝐽 (G.I L +I D ) + ∑ 𝑆 (G.I L +I D ) + ∑ 𝐷 (G.I L +I D )/ ∑ 𝑀 I T + ∑ 𝐽 I T + ∑ 𝑆 I T + ∑ 𝐷 I T = ∑ 𝑀 (0,649 x 0 + 180,34) + ∑ 𝐽 (0,649 x 142,098 + 169,626) + ∑ 𝑆 (0,649 x 0 + 180,52) + ∑ 𝐷 (0,649 x0 +
149,04) /             180,34 + 311,72 + 180,52
+ 149,04
= 180,34 + 261,85 + 180,52 + 149,04+180,34 + 311,72 + 180,52 + 149,04
= 771,75 / 821,62
SC EF = 0,94
SC = SC KACA x SC EF = 0,5 x 0,94 SC = 0,47
Jendela Type 6 : 0,75 x  0,50  = 0,375 m 2 (SC KACA = 0,5 ; I T = 311,72 (diambil dari penggunaan software Matahari)) :
H      = A x I T = 0,375 x 311,72 H      = 116,895 SC EF = H / A x I T = 116,895 / 116,895 SC EF = 1 (Tidak Terdapat Fenetrasi / Peneduh) SC = SC KACA x SC EF = 0,5 x 1 SC = 0,5

## SC orientasi Barat
Jendela Type 4 : 0,4 x 11 buah = 4,4  x  1,90  = 8,36 m 2
(SC KACA = 0,5 ; I T = 180,73 (diambil dari penggunaan software Matahari)) : H      = A x I T = 8,36 x 180,73
H      = 1510,903 SC EF = H / A x I T = 1510,903 / 1510,903 SC EF = 1 (Tidak Terdapat Fenetrasi / Peneduh) SC = SC KACA x SC EF = 0,5 x 1
SC = 0,5
Jendela 5a : 0,9 x 11 buah = 9,9  x  2,39  =  23,661 m 2 (untuk lantai 2) (SC KACA = 0,5 ) :
A EK = 1,55 x 0,90 = 1,395 m 2
= 1,395 x 11 Total A EK = 15,345 m 2
G = A EK / A
= 15,345 / 23,661
G = 0,649
SC EF = ∑ 𝑀 (G.I L +I D ) + ∑ 𝐽 (G.I L +I D ) + ∑ 𝑆 (G.I L +I D )+ ∑ 𝐷 (G.I L +I D )/ ∑ 𝑀 I T + ∑ 𝐽 I T + ∑ 𝑆 I T + ∑ 𝐷 I T = ∑ 𝑀 (0,649 x 0,22 + 180,34) + ∑ 𝐽 (0,649 x 0 + 169,63) + ∑ 𝑆 (0,649 x 0,22 + 180,52) + ∑ 𝐷 (0,649 x 0,68 + 149,04) / 180,56 + 169,63 + 180,73 + 149,72 = 180,48 + 169,63 + 180,66 + 149,48/180,34 + 311,72 + 180,52 + 149,04 = 680,25 / 821,62 SC EF = 0,83 SC = SC KACA x SC EF = 0,5 x 0,83 SC = 0,415
Jendela 5b : 0,9 x 11 buah = 9,9  x  2,39  =  23,661 m 2 (untuk lantai 3) (SC KACA = 0,5 ) :
A EK = 1,55 x 0,90 = 1,395 m 2 = 1,395 x 11 Total A EK = 15,345 m 2 G = A EK / A = 15,345 / 23,661
G = 0,649
SC EF = ∑ 𝑀 (G.I L +I D ) + ∑ 𝐽 (G.I L +I D ) + ∑ 𝑆 (G.I L +I D ) + ∑ 𝐷 (G.I L +I D )/ ∑ 𝑀 I T + ∑ 𝐽 I T + ∑ 𝑆 I T + ∑ 𝐷 I T = ∑ 𝑀 (0,649 x 0,22 + 180,34) + ∑ 𝐽 (0,649 x 0 + 169,63) + ∑ 𝑆 (0,649 x 0,22 + 180,52) + ∑ 𝐷 (0,649 x 0,68 + 149,04) / 180,56 + 169,63 + 180,73 + 149,72 = 180,48 + 169,63 + 180,66 + 149,48/180,34 + 311,72 + 180,52 + 149,04 = 680,25 / 821,62 SC EF = 0,83 SC = SC KACA x SC EF = 0,5 x 0,83 SC = 0,415
Menghitung nilai OTTV pada orientasi bangunan
OTTV orientasi Utara a = α [U w x (1 – WWR a )] x TD EK + (SC a x WWR a x SF) + (U f x WWR a x ∆T) = 0,88 [2,786 x (1 – 0,48)] x 10 + (0,5 x 0,48 x 130) + (5,882 x 0,48 x 5) = 0,88 [2,786 x 0,52] x 10 + 31,2 + 14,1168 = 0,88 x 1,44872 x 10 + 31,2 + 14,1168
= 1,2748736 x 10 + 31,2 + 14,1168 = 12,748736 + 31,2 + 14,1168 = 58,065536 = 58,065 Watt/m 2
OTTV orientasi Utara b
= α [U w x (1 – WWR b )] x TD EK + (SC b x WWR b x SF) + (U f x WWR b x ∆T) = 0,88 [2,786 x (1 – 0,29)] x 10 + (0,5 x 0,29 x
130) + (5,882 x 0,29 x 5) = 0,88 [2,786 x 0,71] x 10 + 18,85 + 8,5289 = 0,88 x 1,97806 x 10 + 18,85 + 8,5289
= 1,7406928 x 10 + 18,85 + 8,5289 = 17,406928 + 18,85 + 8,5289 = 44,785828 = 44,785 Watt/m 2
OTTV orientasi Selatan a = α [U w x (1 – WWR a )] x TD EK + (SC a x WWR a x SF) + (U f x WWR a x ∆T) = 0,88 [2,786 x (1 – 0,27)] x 10 + (0,47 x 0,27 x 97) + (5,882 x 0,27 x 5)
= 0,88 [2,786 x 0,73] x 10 + 12,3093 + 7,9407 = 0,88 x 2,03378 x 10 + 12,3093 + 7,9407
= 1,7897264 x 10 + 12,3093 + 7,9407 = 17,897264 + 12,3093 + 7,9407 = 22,0397264 = 22,040 Watt/m 2
OTTV orientasi Selatan b = α [U w x (1 – WWR b )] x TD EK + (SC b x WWR b x SF) + (U f x WWR b x ∆T) = 0,88 [2,786 x (1 – 0,269)] x 10 + (0,47 x 0,269 x 97) + (5,882 x 0,269 x 5) = 0,88 [2,786 x 0,731] x 10 + 12,26371 + 7,91129 = 0,88 x 2,036566 x 10 + 12,26371 + 7,91129
= 1,79217808 x 10 + 12,26371 + 7,91129 = 17,9217808 + 12,26371 + 7,91129 = 38,0967808 = 38,097 Watt/m 2
OTTV orientasi Selatan c = α [U w x (1 – WWR c )] x TD EK + (SC c x WWR c x SF) + (U f x WWR c x ∆T) = 0,88 [2,786 x (1 – 0,1)] x 10 + (0,5 x 0,1 x 97) + (5,882 x 0,1 x 5) = 0,88 [2,786 x 0,9] x 10 + 4,85 + 2,941
= 0,88 x 2,5074 x 10 + 4,85 + 2,941 = 2,206512 x 10 + 4,85 + 2,941 = 22,06512 + 4,85 + 2,941 = 29,85612 = 29,856 Watt/m 2

## OTTV orientasi Timur
= α [U w x (1 – WWR)] x TD EK + (SC x WWR x SF) + (U f x WWR x ∆T) = 0,88 [2,786 x (1 – 0)] x 10 + (0 x 0 x 112) + (5,882 x 0 x 5) = 0,88 [2,786 x 1] x 10 + 0 + 0 = 0,88 x 2,786 x 10 + 0 + 0 = 2,45168 x 10 + 0 + 0 = 24,5168 + 0 + 0 = 24,5168 = 24,517 Watt/m 2
OTTV orientasi Barat a = α [U w x (1 – WWR a )] x TD EK + (SC a x WWR a x SF) + (U f x WWR a x ∆T) = 0,88 [2,786 x (1 – 0,21)] x 10 + (0 x 0,21 x 243) + (5,882 x 0,21 x 5) = 0,88 [2,786 x 0,79] x 10 + 0 + 6,1761 = 0,88 x 2,20094 x 10 + 0 + 6,1761 = 1,9368272 x 10 + 0 + 6,1761 = 19,368272 + 0 + 6,1761 = 8,1129272 = 8,113 Watt/m 2
OTTV orientasi Barat b = α [U w x (1 – WWR b )] x TD EK + (SC b x WWR b x SF) + (U f x WWR b x ∆T) = 0,88 [2,786 x (1 – 0,11)] x 10 + (0,5 x 0,11 x 243) + (5,882 x 0,11 x 5) = 0,88 [2,786 x 0,89] x 10 + 13,365 + 3,2351 = 0,88 x 2,47954 x 10 + 13,365 + 3,2351 = 2,1819952 x 10 + 13,365 + 3,2351 = 21,819952 + 13,365 + 3,2351 = 38,420052 = 38,420 Watt/m 2
OTTV orientasi Barat c = α [U w x (1 – WWR c )] x TD EK + (SC c x WWR c x SF) + (U f x WWR c x ∆T) = 0,88 [2,786 x (1 – 0,32)] x 10 + (0,415 x 0,32 x 243) + (5,882 x 0,32 x 5) = 0,88 [2,786 x 0,68] x 10 + 32,2704 + 9,4112 = 0,88 x 1,89448 x 10 + 32,2704 + 9,4112 = 1,6671424 x 10 + 32,2704 + 9,4112 = 16,671424 + 32,2704 + 9,4112 = 58,353024 = 58,353 Watt/m 2
OTTV orientasi Barat d = α [U w x (1 – WWR d )] x TD EK + (SC d x WWR d x SF) + (U f x WWR d x ∆T)
= 0,88 [2,786 x (1 – 0,28)] x 10 + (0,415 x 0,28 x 243) + (5,882 x 0,28 x 5) = 0,88 [2,786 x 0,72] x 10 + 28,2366 + 8,2348 = 0,88 x 2,00592 x 10 + 28,2366 + 8,2348
= 1,7652096 x 10 + 28,2366 + 8,2348 = 17,652096 + 28,2366 + 8,2348 = 54,123496 = 54,123 Watt/m 2
Menghitung nilai OTTV seluruh selubung bangunan
OTTV = (A Utara x (OTTV a + OTTV b )) + (A Selatan x (OTTV a + OTTV b + OTTV c )) + (A Timur x OTTV) + (A Barat x (OTTV a + OTTV b + OTTV c +  OTTV d )) / A Utara + A Selatan + A Timur + A Barat = (117,9 m 2 x (58,065  + 44,785)) + (117,9 m 2 x (22,040  + 38,097  +  29,856)) + (343,22 m 2 x 24,517) + (343,22 m 2 x (8,113 + 38,420 +   58,353 + 54,123)) / 117,9 m 2 + 117,9 m 2 + 343,22 m 2 + 343,22 m 2
= (117,9 m 2 x 102,85) + (117,9 m 2 x 89,993) + (343,22 m 2 x 24,517) +  (343,22 m 2 x 159,009) / 117,9 m 2 + 117,9 m 2 + 343,22 m 2 + 343,22 m 2 = 12126,015 + 10610,1747 +8414,72474 + 54575,06898  / 117,9 m 2 + 117,9 m 2 + 343,22 m 2 + 343,22 m 2 = 85725,98342 Watt / 922,24 m 2
= 92,95409375 Watt / m 2
OTTV  = 92,954 Watt / m 2

## KESIMPULAN DAN SARAN
Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) Pada umumnya, Bangunan GPIB Kelapa Gading ini  memiliki  banyak  jendela  yang  besar-besar  dan jendela  tersebut  pada  umumnya  tidak  memiliki fenetrasi sinar matahari yang mengakibatkan radiasi langsung  =  radiasi  total,  (2)  OTTV  tiap-tiap orientasi  ada  beragam  yakni  di  bawah  45  watt/m 2 (jumlahnya sangat besar), olehnya itu  total OTTV keseluruhan    selubung  bangunan    jauh  di  atas  45 watt/m 2 , (3) Bangunan  GPIB  Kelapa Gading perlu dikontrol      ulang  terhadap          desain    dan kenyamanan  bangunannya,  karena  banyaknya bukaan (jendela) yang ada pada sisi barat bangunan dan pada sisi utara bangunan  terdapat  jendela yang sangat Panjang (menerus) sehingga mengakibatkan panas /radiasi matahari yang diserap oleh bangunan sangat jauh dari standar yang ditetapkan   oleh SNI 03-6989-2000.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Nasional  BS  (2000)  Konservasi  energi  selubung  bangunan  pada  bangunan  gedung.  SNI  03-6389-2000,  Jakarta, Indonesia.
[2] Loekita S (2006) Analisis Konservasi Energi Melalui Selubung Bangunan. Civil Engineering Dimension Vol. 8, No. 2: hal. pp. 93-98.
[3] Sujatmiko W (2010) Studi Peluang Penghematan Pemakaian Energi pada Gedung Sekretariat Jenderal Pekerjaan Umum. Jurnal Permukiman Vol. 5, No. 3: hal. 124-131.
[4] Setiani  AN,  Harani  AR,  Riskiyanto  R  (2018)  PERHITUNGAN  OVERALL  THERMAL  TRANSFER  VALUE (OTTV) PADA SELUBUNG BANGUNAN. Arsir Vol. 1, No. 2: hal. 100-109.
[5] Satwiko P (2008) Fisika Bangunan. Yogyakarta: Andi.
[6] Sangkertadi (2006) Fisika Bangunan untuk Mahasiswa Teknik, Arsitektur dan Praktisi. Bogor: Pustaka Wirausaha Muda.
© 2019 the Author(s), licensee Jurnal LINEARS. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0)