## PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR BERSIH DI KAWASAN PERUMAHAN GREEN KEMILING KECAMATAN KEMILING
Anwar
Dosen tetap Teknik Sipil Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Email: minakshaka2013@gmail.com

## Abstrak
Melihat besarnya peran dan fungsi air bersih serta untuk mengantisipasi semakin tingginya kebutuhan  air  khususnya  air  bersih  di  Kawasan  Perkotaan,  maka  perencanaan  sistem  air bersih harus mendapat perhatian yang serius. Pada saat ini dipastikan kinerja pelayanan air bersih  di  Kawasan  Perkotaan  masih  sangat  kurang  terutama  di  kota  metropolitan,  kota besar,  kota  sedang  dan  kota  kecil.  Secara  kuantitas  air  bersih  yang  diterima  oleh  warga, debit yang sampai ke pelanggan sangat kecil. Hal ini dimungkinkan adanya kebocoran air. Kualitas dari air bersih perlu dipertanyakan, karena dalam faktanya air bersih tersebut tidak layak  konsumsi.  Ditambah  lagi  dengan  tidak  mengalirnya  air  bersih  selama  24  jam,  air hanya  mengalir  sebentar  dan  itupun  hanya  dalam  kuantitas  yang  kecil.  Perumahan  Green Kemiling  merupakan  kawasan  perumahan  baru  yang  berada  di  wilayah  Kecamatan Kemiling  Kota  Bandar  Lampung  mempunyai  luas  wilayah  sebesar  50,8  Ha.  Selama  ini untuk  pemenuhan  air  bersih  warga  di  sekitar  perumahaan  menggunakan  air  bersih  sumur bor mengingat PDAM tidak dapat melayani air di daerah ini mengingat lokasi berada pada ketinggian yang tidak mampu dijangkau oleh sumber air yang ada. Akan tetapi berhubung potensi  air  di  kawasan  cukup  besar,  maka  pihak  perumahan  merencanakan  untuk mengembangkan sendiri. Kebutuhan  air bersih dengan pelayanan 80% di  zona pelayanan Perumahan  Green  Kemiling  sampai  dengan  2028  mencapai  72,926  liter/dtk. Pengembangan sistem penyediaan air bersih terdari dari pompa transmisi pompa dilakukan dengan  pipa  200  mm  dengan  elevasi  +28  menghasilkan  kehilangan  sebesar  5,646  m  atau lebih  rendah  dari  selisih  elevasi  pipa  sumur  dalam  sebesar  7  m.  Jaringan  transmisi  air bersih  dan  pompa  dari  bak  penampungan  menuju  reservoir  distribusi  menggunakan  pipa HDPE  100mm  dengan  elevasi  dasar  bak  penampung  +25,75  m  dengan  kehilangan  hf  = 0,035  m.  Pembagian  sistem  air  bersih  dibagi  menjadi  2  blok  zona  dengan  kehilangan sebesar 0,280 m untuk blok I dan 3,665 m untuk blok II.
Kata kunci: air bersih, PDAM, pelayanan, sumur, penyediaan.

## DEVELOPMENT OF WATER SUPPLY SYSTEM IN THE HOUSING AREA OF GREEN KEMILING KEMILING SUB-DISTRICT
Anwar
Lecturer of Civil Engineering University of Bumi Bumi Ruwa Jurai Email: minakshaka2013@gmail.com

## Abstract
See the magnitude of the role and function of clean air and to measure the speed of air. At this time ascertained its performance in urban areas is still very less in metropolitan city, big city, medium town and small town. In the quantity of clean water received by residents, the  discharge  that  reaches  the  customer  is  very  small.  This  is  possible  air  leakage.  The quality  of  clean  water  needs  to  be  questioned,  because  in  fact  the  clean  air  is  not  worth consumption.  Coupled  with  no  air  flow  for  24  hours,  the  air  only  flows  briefly  and  even
then only in a small quantity. Housing Green Kemiling is a new residential area located in District Kemiling Bandar Lampung City has an area of 50.8 Ha. So far, for the fulfillment of  clean water residents  around  the house using clean water wells remember PDAM can not  serve  the  air  in  this  area  considering  the  location  is  at  an  altitude  that  can  not  be reached by the existing water source. Will want to connect to the air potential in the area is large enough, then the housing for its own development. Needs clean water with service 80% in service zone Green Housing Housing up to 2028 reached 72,926 liters / sec. 200 mm with a +28 elevation resulting in a loss of 5.646 m or lower than the difference in pipe well elevation at a speed of 7 m. The pipes and water from the pipe to the pipe with HDPE 100mm  with  the  base  elevation  of  the  reservoir  +25.75  m  with  loss  hf  =  0.035  m.  The distribution of clean water system is divided into 2 zone blocks with losses of 0.280 m for blocks I and 3,665 m for block II.
Keywords: clean water, PDAM, service, wells, supply.

## I. Pendahuluan
Air  merupakan  salah  satu  fungsi  utama dalam kehidupan makhluk hidup di muka bumi.  Karena  itu,  keberadaan  air  perlu dilindungi  agar  dapat  tetap  bermanfaat bagi  kehidupan  manusia  serta  mahluk hidup  lainnya.  Perlindungan  air  yang dimaksud  yaitu  menjaga  ketersediaan  air baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Pengertian tersebut menunjukkan  bahwa  air  memiliki  peran yang  sangat  strategis  dan  harus  tetap tersedia  dan  lestari,  sehingga  mampu mendukung  kehidupan  dan  pelaksanaan pembangunan  di  masa  kini  maupun  di masa mendatang.
Keberadaan air bersih di daerah perkotaan  menjadi  lebih  penting  lagi mengingat aktivitas kehidupan masyarakat  kota  yang  sangat  dinamis. Dengan  bertambahnya  jumlah  penduduk,
maka  kebutuhan  akan  air  semakin meningkat  tajam.  Kawasan  Perkotaan dengan  tingkat  pembangunan  yang  pesat dan  pertumbuhan  penduduk  yang  tinggi, air bersih merupakan barang yang langka dan mahal. Karena selain disebabkan oleh semakin  tingginya  kebutuhan  akan  air, juga  terjadi  penurunan  kualitas  dan kuantitas air. Penggunaan air di Kawasan Perkotaan  antara  lain  adalah  untuk  air minum  (permukiman),  industri,  usaha perkotaan  (perdagangan/pertokoan)  dan lainnya.
Melihat  besarnya  peran  dan  fungsi  air bersih serta untuk mengantisipasi semakin tingginya kebutuhan air khususnya air bersih di Kawasan
Perkotaan,  maka  perencanaan  sistem  air bersih  harus  mendapat  perhatian  yang serius.  Karena  perencanaan  sistem  air bersih merupakan salah satu faktor utama dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di
Kawasan  Perkotaan.  Pada  saat  ini dipastikan kinerja pelayanan air bersih di Kawasan  Perkotaan  masih  sangat  kurang terutama di kota metropolitan, kota besar, kota  sedang  dan  kota  kecil.  Untuk memenuhi  kebutuhan  air  bersih  tersebut di daerah perkotaan bukan saja mengharapkan  sumber  air  yang  berasal dibangun  beberapa  pengolahan  air  bersih yang  dikelola  oleh  Badan  Usaha  Milik Daerah  yaitu  Perusahaan  Daerah  Air Minum.
Penggunaan air bersih dari PDAM terkait dengan  tiga  hal,  yaitu  kualitas,  kuantitas dan  kontinuitas.  Secara  kuantitas  air bersih  yang  diterima  oleh  warga,  debit yang  sampai  ke  pelanggan  sangat  kecil. Hal  ini  dimungkinkan  adanya  kebocoran air.  Kualitas  dari  air  bersih  perlu dipertanyakan, karena dalam faktanya air bersih  tersebut  tidak  layak  konsumsi. Ditambah  lagi  dengan  tidak  mengalirnya air  bersih  selama  24  jam,  air  hanya mengalir  sebentar  dan  itupun  hanya dalam kuantitas yang kecil.
Permasalahan tersebut diperparah dengan adanya kehilangan air secara fisik dengan adanya  kebocoran  air  pada  jaringan distribusi yang tinggi akan mengakibatkan  debit  air  yang  sampai  ke pelanggan  menjadi  kecil  dan  sedikit. Kehilangan  air  secara  non  fisik  yaitu
adanya  kesalahan  pada  meter  produksi dan  meter  pelanggan,  pemakaian  air tanpa menggunakan meter air, sambungan  liar  dan  pencurian  air,  serta adanya  kesalahan  dalam  membaca  meter air.  Kondisi  di  lapangan  menunjukkan bahwa  pelayanan  yang  selama  ini dilakukan  oleh  PDAM  belum  optimal, bahkan  masyarakat  yang  mempunyai penghasilan rendah belum dapat menikmati  aliran  air  bersih  dari  PDAM karena  pemasangan  sambungan  sangat mahal.
Perumahan  Green  Kemiling  merupakan kawasan  perumahan  baru  yang  berada  di wilayah  Kecamatan Kemiling  Kota Bandar Lampung mempunyai luas wilayah  sebesar  50,8  Ha.  Selama  ini untuk  pemenuhan  air  bersih  warga  di sekitar  perumahaan  menggunakan  air bersih sumur bor mengingat PDAM tidak dapat  melayani  air  di  daerah  ini mengingat  lokasi  berada  pada  ketinggian yang tidak mampu dijangkau oleh sumber air yang ada.
Dengan demikian, dengan potensi topografi yang ada memungkinkan munculnya perencanaan dan pengembangan  sistem  air  bersih  terpadu dan mandiri untuk suplai seluruh perumahan  sehingga  pemenuhan  air bersih dapat dipenuhi.

## II. Tinjauan Pustaka

## Dasar Hukum Penyediaan Air Bersih
Pelaksanaan  kegiatan  penyediaan  air baku harus mengacu kepada dasar hukum yang  berlaku.  Undang-undang  No.  7 Tahun  2004  Tentang  Sumber  Daya  Air, didalamnya  juga  mengatur  beberapa  hal mengenai  penyediaan  air  baku.  Dalam Pasal  34  UU  No.  7  Tahun  2004, dinyatakan bahwa pengembangan sumber daya  air  pada  wilayah  sungai  ditujukan untuk  peningkatan  kemanfaatan  fungsi sumber daya air guna memenuhi kebutuhan  air  baku  untuk  rumah  tangga, pertanian, industri, pariwisata, pertahanan,  pertambangan,  ketenagaan, perhubungan, dan untuk berbagai keperluan lainnya.

## Air Tanah
Air  merupakan  kebutuhan  pokok  setiap orang,  karenanya  seluruh  masyarakat berkewajiban untuk menjaga dan melestarikan air. Sebagai upaya melestarikan  air,  pemerintah  bersama masyarakat telah melakukan upaya konservasi  air  dan  tanah.  Konservasi  ini diharapkan dapat menyelamatkan sumber air dan pelestarian lingkungan.
Sistem  resapan  air  hujan  atau  aliran permukaan  terdiri  dari  dua  jenis,  yaitu antara lain:
A. Sistem On-site ,  misalnya  sumuran resapan diperkarangan rumah.
B. Sistem Off-site ,  (sistem  terpusat) misal  kolom  retensi,  tendon,  atau waduk
Peresapan  air  hujan  ini  dapat  dilakukan melalui:
A. Reboisasi
B. Terasering
C. Saluran Resapan
D. Bidang  resapan,  pada  lahan  parkir atau halaman/taman, dll.

## Kebutuhan Air Bersih
Kebutuhan  air  bersih  suatu  daerah didasarkan pada jumlah penduduk daerah tersebut. Kimpraswil telah
mengeluarkanPedoman/Petunjuk  Teknik dan  Manual  Bagian  6:  Air  Minum
Perkotaan, sebagai acuan untuk menghitung Kebutuhan air total.

## Standar Penyediaan Air
Perhitungan  proyeksi  jumlah  penduduk dilakukan  untuk  memprediksi  kebutuhan air  pada  saat  ini  dan  masa  yang  akan datang.  Dalam  hal  ini  jumlah  penduduk dipandang  sebagai  kumpulan  manusia dan  perhitungannya  disusun  menurut berbagai  statistik  tertentu.  Analisa  yang umum  digunakan  adalah  sebagai  berikut (Supranto, 1984):
1. Analisa Linier
2. Analisa Logaritma
3. Analisa Eksponensial
Standar penyediaan air domestik ditentukan oleh jumlah konsumen domestik  yang  dapat  diketahui  dari  data penduduk  yang  ada.  Standar  penyediaan kebutuhan  air  domestik  ini  meliputi  air minum,
mandi,
masak, dll.
Kecenderungan  meningkatnya  kebutuhan dasar air ditentukan kebiasaan pola hidup masyarakat  setempat  dan  didukung  oleh kondisi  sosial  ekonomi.  Tabel  di  bawah ini menunjukkan kebutuhan air perseorangan tergantung dengan lokasinya.

## Tabel 1 Konsumsi Air Bersih
Kategori Kota Jumlah Penduduk Sambungan Rumah (L/orang/hari) Sambungan Umum (L/orang/hari) Kehilangan Air Metropolitan >1.000.000 190 30 20% Kota Besar 500.000 – 1.000.000 170 30 20% Kota Sedang 100.000 – 500.000 150 30 20% Kota Kecil 20.000 – 100.000 130 30 20% IKK < 20.000 100 30 20%
Sumber : Kebijaksanaan operasional program air bersih, Dirjen Cipta Karya
Standar  penyediaan  air  non  domestik ditentukan  oleh  banyaknya  konsumen non  domestik.  Konsumen  non  domestik
dapat  dihitung  mengikuti  perkembangan standar  penyediaan  air  domestik,  seperti yang  dapat  dilihat  pada  tabel  di  bawah  :
Tabel 2 Kebutuhan Konsumsi Air Konsumen Non Domestik
Kategori Kebutuhan Air Umum Masjid 25 – 40 L/orang/hari Gereja 5 – 15 L/orang/hari Terminal 15 – 20 L/orang/hari Sekolah 15 – 30 L/orang/hari Rumah Sakit 220 – 300 L/t.tidur/hari Kantor 25 – 40 L/orang/hari Industri Peternakan 10 – 35 L/orang/hari Industri Umum 40 – 400 L/orang/hari Komersil Bioskop 10 – 15 L/kursi/hari Hotel 80 – 120 L/orang/hari Rumah Makan 65 – 90 L/meja/hari Pasar / Toko 5 L/m 2 /hari
Sumber : Ir. Sarwoko, Penyediaan Air Bersih

## Sistem Penyediaan Air Bersih
Merupakan  usaha-usaha  yang  dilakukan untuk mengubah sifat-sifat suatu zat. Hal ini penting bagi air minum karena dengan
adanya  pengolahan  ini  maka  akan didapatkan  suatu  air  minum  yang memenuhi  standar  air  minum  yang  telah ditentukan.
Gambar 1 Unit Pengelolaan Air (Sumber : www.cwsp.net/unit pengelolaan air)

## Jaringan Pipa
Pipa  merupakan  komponen  utama  dalam  jaringan  perpipaan  meliputi  transmisi  dan distribusi.

## Tabel 3 Jenis Pipa serta Untung Rugi Penggunaannya
No Jenis Pipa Keuntungan Kerugian 1 Bambu Murah, mudah diperoleh Cepat rusak, mudah bocor 2 PVC Ringan,  mudah  diangkut  dan  dipasang, tidak bereaksi dengan air Tekanan rendah 3 HDPE Ringan,  mudah  diangkut  dan  dipasang,
tidak bereaksi dengan air, panjang
mencapai  100  m  tanpa  sambungan  kecil untuk diameter kecil Tekanan rendah 4 Baja, Galvanized Iron Tekanan tinggi Berat,  transportasi  dan  instalasi lebih mahal Sumber : Triatmodjo, 2008
Untuk  menghitung  kehilangan  tenaga
dalam pipa distribusi digunakan
persamaan  Hazen  –  Williams  sebagai berikut :
V = 0,3545 C HW D 0,63 S 0,54
Hf = ⦋ (10,675 x Q 1,852 ) / (C HW 1,852 x D4,8704) ⦌ x L D = ⦋ (10,675 x Q 1,852 ) / (C HW 1,852 x D4,8704) ⦌ 0,205
dengan :
V =  Kecepatan  rata  –  rata  dalam pipa (m/s)
C HW =  Koefisien  kekasaran  Hazen  - Williams (tergantung jenis pipa)
S = Gradien Hidrolik ( S = H f /L) Hf
= Kehilangan tenaga (m)
Q =  Debit (m 3 /s)
L
= Panjang pipa (m)
Dalam  perencanaan  dimensi  pipa  harus memenuhi  ketentuan  teknis  sebagai berikut:
1. Pipa harus direncanakan untuk mengalirkan debit maksimum harian;
2. Kehilangan  tekanan  dalam  pipa  tidak lebih  30%  dari  total  tekanan  statis ( head  statis )  pada  sistem  perpipaan dengan  pemompaan.  Untuk  sistem gravitasi, kehilangan tekanan
maksimum 5 m/1000 m.
Hidrolika  Pada  Jaringan  Pipa  Air Bersih
Air  dalam  pipa  selalu  mengalir  dari tempat  yang  memiliki  energi  besar menuju  tempat  yang  memiliki  tinggi energi  lebih  kecil.  Aliran  tersebut
memiliki tiga macam energi yang bekerja di  dalamnya,  yaitu  (Priyantoro,  1991:5), yaitu :
1. Energi  kinetik,  yaitu  energi  yang  ada pada  partikel  massa  air  sehubungan dengan kecepatannya.
2. Energi tekanan, yaitu energi yang ada pada  partikel  massa  air  sehubungan dengan tekanannya.
3. Energi  ketinggian,  yaitu  energi  yang ada pada partikel massa air sehubungan  dengan  ketinggiannya terhadap garis refrensi (datum line).

## Desain Reservoir
Secara  umum  cara  analitis  dipilih  lebih praktis  karena  perhitungan  kapasitas berdasarkan  data  suplai  kebutuhan  air bersih.  Besarnya  pemakaian  air  yang diperoleh  berkaitan  dengan  kapasitas pompa  yang  akan  digunakan  dalam kajian ini, dengan rumus sebagai berikut: P        =  100%/  Jumlah  jam  pemakaian pompa
Prosentase selisih debit : prosen suplai – prosen pemakaian Prosentase volume reservoir : prosen selisih debit kumulatif Prosentase kapasitas reservoir :  % vol terbesar - % vol terkecil Volume reservoir : Prosen kapasitas reservoir x Qhm
Gambar 2 Konsep Desain Pengelolaan Air Bersih (Sumber: Water System Manual)

## III. Metode Penelitian

## Lokasi Penelitian
Studi  kasus  ini  dilakukan  di  kawasan  permukiman  di  Kecamatan  Kemiling  Kota  Bandar Lampung.
Gambar 3 Lokasi Penelitian (Sumber: Google Earth)

## Metode Penelitian
Pada  bagian  ini  akan  dibahas  mengenai metode  penelitian  untuk  mengkaji  sistem penyediaan air bersih pada daerah kajian.
Untuk mengkaji sistem tersebut diperlukan  suatu  tahapan  penelitian  yaitu
dengan  cara  mengumpulkan  data  teknis dan pendukungnya.

## Sumber Data
Sumber  data  yang  diperoleh  penulis dalam penelitian ini berasal dari :
Data  Primer, yaitu  data  yang  diperoleh dengan  peninjauan  secara  langsung  ke lapangan yang menjadi objek   penelitian. Data  primer  yang  diperlukan  untuk penelitian  ini  antara  lain  meliputi  data pengukuran elevasi dan site plan perumahan Green Kemiling.
Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari  literatur-literatur  yang  berhubungan dengan  penelitian  penulis,  literatur  ini dapat  berupa  data  kependudukan,  buku jurnal, browsing internet,  jurnal  yang berhubungan dengan penelitian penulis.

## Teknik Pengumpulan Data
Agar  didapat  data  yang  dapat  diuji kebenarannya,  relevan,  dan  lengkap, maka  penulis  menggunakan  metode  atau teknik dalam pengumpulan data tersebut. Metode  pengumpulan  data  tersebut  yang digunakan  penulis  dalam  penelitian  ini adalah:
Studi Lapangan: Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan  melakukan  pengukuran  standar rencana  perumahan  untuk  memastikan elevasi  tertinggi  dan  elevasi  terendah rencana perumahan.
Studi  Kepustakaan: Studi  kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder  guna  mendukung  data  primer yang diperoleh. Pengumpulan data sekunder  ini  dilakukan  dengan  cara
membaca  dan  mempelajari  buku-buku referensi  yang  berhubungan  dengan masalah yang diteliti.

## Kriteria  Perencanaan  Pengelolaan  Air Bersih
Dasar  yang  akan  digunakan  dalam pengelolaan air bersih kawasan perumahan yaitu :
a. Perkiraan  pengembangan  pada  waktu sekarang  dan  proyeksi  di  masa  yang akan datang.
b. Kondisi  fisik  perumahan,  jumlah perumahan, data topografi.
c. Pembagian  wilayah  distribusi  air bersih.
d. Kebutuaan air berdasarkan ketersediaan  dan  fasilitas  yang  akan dibutuhkan dalam proses distribusi.

## Tahapan dan Prosedur Penelitian
Penelitian akan bisa dilaksanakan dengan baik jika telah dilakukan rencana tahapan pelaksanaan  dan  prosedur  analisis  yang benar.  Dalam  penelitian  ini  dilakukan tahapan pelaksanaan dan prosedur sebagai berikut:
1. Identifikasi masalah
2. Studi pustaka dan pengumpulan data
3. Proyeksi kebutuhan air bersih perumahan
4. Desain  tampungan  air  (reservoir) berdasarkan  perumusan  yang  telah dijelaskan pada bab sebelumnya
5. Desain sistem pemipaan
6. Skenario operasi air bersih .

## IV. Hasil Dan Pembahasan

## Kondisi Umum Lokasi Kegiatan
Lokasi penelitian meliputi rencana pembangunan perumahan
Green
Kemiling  di  Jalan  Teuku  Cik  Ditiro
Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung.  Kondisi  lahan  rencana  lokasi perumahan  merupakan  lahan  berbukit dengan luas lahan ± 10 hektar. Gambar di bawah  ini  menunjukkan  peta  lokasi  dan topografi  hasil  pengukuran  topografi yang  diperoleh  dari  data  sekunder

## Gambar 3 Masterplan Perumahan Green Kemiling

## Kondisi  Eksisting  Sistem  Penyediaan Air
Untuk memenuhi kebutuhan air di sekitar kawasan rencana perumahan ini sebagian besar  masyarakat  menggunakan  jasa perusahaan  air  minum  PDAM  Way Rilau.  Masalah  yang  dihadapi  saat  ini adalah  rendahnya  tingkat  pelayanan kepada  masyarakat,  suplai  air  tidak
berjalan  lancar  bahkan  sering  mati  air. Permasalahan  yang  terjadi  kemungkinan disebabkan  rendahnya  tekanan  air  baik akibat elevasi di lokasi kegiatan merupakan elevasi yang tinggi, kebocoran  maupun  pemasangan  illegal yang  mengakibatkan  sejumlah  daerah pelayanan tidak teraliri air secara optimal seperti  yang  terjadi  di  perumahan  di
sekitar kawasan rencana perumahan Oleh karena minimnya pelayanan yang diberikan oleh PDAM, banyak masyarakat yang semula menjadi pelanggan terpaksa harus mencari sumber air  lain  seperti  membuat  sumur  dangkal ataupun sumur bor sendiri.
Berdasarkan data eksisting, bahwa pelayanan  IPA  Paal  2  B  (Kecamatan Kemiling)  hanya  sekitar  23  SR  yang terlayani  dari  548  unit  rumah  di  lokasi yaitu  dengan  total  pemakaian  air  yaitu 520 m 3 /bulan atau sebesar 0,201
liter/detik.

## Analisa Pertumbuhan Penduduk
Berdasarkan  hasil  analisa  diketahui  trend regresi  terbaik  dengan  r 2 terbesar  dan  Se terkecil untuk kawasan perumahan Green Kemiling dan cakupan kawasan perumahan  yang  ada  dihitung  dengan Persamaan sebagai berikut:
Y = 348,48 + 165,3x
Maka  jumlah  penduduk  untuk  proyeksi penduduk perumahan dalam kurun waktu 2014  –  2027  adalah  sebagai  berikut (berdasarkan  total  unit  perumahan  yang akan dipasarkan)
Gambar 4 Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Perumahan Green Kemiling 2014 - 2028

## Analisis Kebutuhan Air
Tabel  di  bawah  ini  menunjukkan  jumlah kebutuhan  air  Domestik,  Non  Domestik,
kehilangan  air  dam  kebutuhan  air  total dengan  pelayanan  80%  untuk  zona pelayanan IPA Sea.

## Tabel 4 Kebutuhan Air di Perumahan Green Kemiling

## Analisis Ketersediaan Air
Berdasarkan  hasil  perhitungan  diperoleh kebutuhan  air  bersih  rencana  pada  tahun 2028  adalah  sebesar  72,926  liter/detik. Dengan  demikian  dapat  dilihat  bahwa ketersediaan air saat ini sudah tidak dapat mencukupi  kebutuhan  air  bersih  pada tahun 2027. Oleh sebab itu, pengembangan  yang  direncanakan  untuk mengatasi  kekurangan  air  pada  tahun 2028  adalah  dengan  cara  menambah kapasitas  dengan  memanfaatkan  sumber air dari jaringan pipa PDAM  yang sudah ada disekitar daerah perumahan, direncanakan  air  akan  diambil  dari  pipa Ø200  mm.  Berdasarkan  informasi  yang diberikan  dari  pihak  PDAM  Way  Rilau debit  air  untuk  zona  layanan  di Kecamatan  Kemiling  tersebut  sekitar  90 m 3 /jam atau sama dengan 25 liter/detik.
Sistem  Pengembangan  Penyediaan  Air Bersih
Pengembangan  sistem  penyediaan  air bersih  untuk  Perumahan  Green  Kemiling membutuhkan sistem pemompaan lengkap yang berguna untuk meningkatkan  tekanan  agar  air  dapat berjalan  dengan  lancar  ke  daerah  yang elevasinya  lebih  tinggi.  Awalnya  suplai air  di  kawasan  perumahan  disuplai  dari PDAM Way Rilau. Akan tetapi berhubung  potensi  air  di  kawasan  cukup besar, maka pihak perumahan merencanakan  untuk  mengembangkan sendiri  jaringan  suplai  air  bersih.  Mula  – mula,  air  yang  disuplai  dengan  pompa akan ditampung terlebih dahulu pada bak penampung  kemudian  dipompa  melalui pipa transmisi menuju reservoar distribusi pada daerah yang letak
Jumlah Jiwa Keb. Air Domestik Keb. Air Non Domestik Kehilangan Air Total Kebutuhan (Orang) (Qd) (liter/dtk) (Qn) (liter/dtk) (Qa) (ltr/dtk) Air (Qtot) (lt/dtk) Qd = Pn x 160 lt/or/hr Qn = Qd x 15% (lt/dtk) (Qa=(Qd+Qn)*40% Qtot = Qd+Qn+Qa 2014 412 6,592.00 988.80 3,032.32 10,613.12 2015 680 10,872.00 1,630.80 5,001.12 17,503.92 2016 845 13,520.00 2,028.00 6,219.20 21,767.20 2017 1011 16,168.00 2,425.20 7,437.28 26,030.48 2018 1176 18,816.00 2,822.40 8,655.36 30,293.76 2019 1342 21,464.00 3,219.60 9,873.44 34,557.04 2020 1507 24,112.00 3,616.80 11,091.52 38,820.32 2021 1673 26,760.00 4,014.00 12,309.60 43,083.60 2022 1838 29,408.00 4,411.20 13,527.68 47,346.88 2023 2004 32,056.00 4,808.40 14,745.76 51,610.16 2024 2169 34,704.00 5,205.60 15,963.84 55,873.44 2025 2335 37,352.00 5,602.80 17,181.92 60,136.72 2026 2500 40,000.00 6,000.00 18,400.00 64,400.00 2027 2666 42,648.00 6,397.20 19,618.08 68,663.28 2028 2831 45,296.00 6,794.40 20,836.16 72,926.56 Tahun
elevasinya  lebih  tinggi  dari  daerah layanan,  kemudian  air  dari  reservoar distribusi  akan  disalurkan  ke  daerah layanan  melalui  pipa  distribusi  secara gravitasi  mengikuti  pola  alur  persebaran rumah  penduduk,  dan  pola  alur  aliran didesain  mengikuti  elevasi  yang  ada. Pengembangan  yang  direncanakan  untuk mengatasi  kekurangan  air  yaitu  dengan cara menambah kapasitas ketersediaan air menjadi 72,926 liter/detik. Adapun rencana
pengembangan sistem penyediaan  air  bersih  perumahan  Green Kemiling yaitu:
Dengan  Jaringan  Transmisi  Pompa Sumur  Dalam  dengan  Pipa  Ø  200mm ke Bak Penampung
Kedalaman  sumur  yang  direncanakan adalah  100  m.  Pipa  yang  direncanakan adalah pipa jenis  HDPE  berdiameter 100 mm  dengan  panjang  pipa  adalah  251  m.
Pipa  tersebut  dilengkapi  dengan  gate valve  dan  meter  air  agar  dapat  mengatur dan mengalirkan debit air sebesar 72,926 liter/detik menuju bangunan bak penampung.  Perhitungan  pipa  transmisi dilakukan secara manual dengan menggunakan  rumus  Hazen-  Williams adalah sebagai berikut:
Elevasi Pipa Sumur Dalam = + 28 Elevasi Bak Penampung
= +21
L = 251 m
Q = 72,926 liter/dtk CHw = 140
D = 200 mm = 0,2 m
Kehilangan dalam pengaliran:
= 5,646 m
Kontrol:
Hf < Δ H (Elevasi pipa sumur dalam)
5,646 m <  (28 m – 21)
5,646 m < 7 m …………….oke
Menghitung  kecepatan  aliran  dalam  pipa dapat dihitung dengan persamaan: v = 0,3545 C HW D 0,63 S 0,54
S = Hf/L = 5,646 / 251 = 0,0224 v = 0,3545 x 140 x 0,2 0,63 0,0224 0,54
v = 0,803 m/s
Jaringan  Transmisi  Air  Bersih  dan Pompa dari Bak Penampungan

## Menuju Reservoir Distribusi
Pipa yang direncanakan adalah jenis pipa HDPE  berdiameter  100  mm  dengan panjang pipa adalah 191m. Pipa transmisi mulai  dari  bak  penampung  tersambung dengan  pompa,  pipa  ini  mengalirkan debit  air  sebesar  72,926  liter/detik  ke reservoar  distribusi.  Dimana  elevasi untuk  rumah  pompa  +28  m,  reservoar distribusi  +  37  m  dan  elevasi  dasar  bak
penampung  +25,75  m.  Perhitungan  pipa dan  pompa  dari  bak  penampung  ke reservoar  distribusi  dilakukan  secara manual  dengan  menggunakan  rumus Hazen-Williams adalah sebagai berikut:
H = 2,75 m H1 = 0,5 m H2 = 2,75 – 0,5   = 2,25 m
L = 5 m
Q = 72,926 liter/dtk D = 100 m = 0,1 m CHW  = 140 Elevasi rumah pompa = +28 Elevasi dasar bak penampung = +25,75 m
Gambar 5 Sketsa Bak Penampung Ke Pompa
Maka nilai Hf :
=  0,035m Pipa Distribusi Dari Reservoar

## Distribusi ke Pelanggan
Pipa  distribusi  yang  digunakan  untuk mendistribusikan air dari reservoar
distribusi  menuju  pelanggan  adalah  jenis pipa  PVC.  Analisa  jaringan  distribusi hanya  sampai  pada  jalur  pipa  distribusi utama saja. Untuk jaringan pipa distribusi ke tiap rumah-rumah tidak diperhitungkan.  Direncanakan  analisa jaringan  distribusi  hanya  terbagi  dua jaringan  utama  saja  atau  dua  zona pembagian.
Tabel 5 Hasil Perhitungan Debit Tiap Zona Pelayanan
Lokasi Blok Jumlah Penduduk Persentasi Penduduk Debit Masuk Debit Keluar (Jiwa) (%) (Lt/dtk) (Lt/dtk) Green Blok I 1675 59.17 72.926 43.151 Kemiling Blok II 1156 40.83 29.775 Total 2831 100.00 72.926 Bak Penampung
Dasar Bak Penampung
+25,75
L= 5 m Rumah Pompa +28 m H1 = 0,5 m H2 = 2,25 m
Pipa  Distribusi  yang  Direncanakan
Untuk Blok I
Debit (q) = 72,926 liter/dtk Panjang pipa               = 46 m D = 100 mm C HW = 150  Kehilangan dalam pengaliran = 0,280 m
 Kontrol
Hf < ΔH (Elevasi pipa reservoir – Elevasi di Zona 1)
0,280 m < 2 m ………ok
 Menghitung Kecepatan Aliran
v = 0,3545 C HW D 0,63 S 0,54
S = Hf/L = 0,280/46 = 0,00609 v = 0,3545 x 150 x 0,1 0,63 x 0,00609
0,54 = 0,793 m/dtk
Pipa  Distribusi  yang  Direncanakan Untuk Blok II
Debit (q) = 72,926 liter/dtk Panjang pipa               = 432 m D = 75 mm C HW = 150  Kehilangan dalam pengaliran

## =3,665 m

##  Kontrol
Hf < ΔH (Elevasi pipa reservoir – Elevasi di Zona 1)

## 3,665 m < 14 m ………ok
 Menghitung Kecepatan Aliran
v = 0,3545 C HW D 0,63 S 0,54
S = Hf/L = 3,655/432 = 0,00845 v =  0,3545  x  150  x  0,075 0,63  x 0,00845 0,54

## = 0,759 m/dtk
Pipa Distribusi Dari
Reservoar

## Distribusi ke Pelanggan
Reservoar  dibuat  karena  aliran  air  yang terjadi  tidaklah  statis.  Pada  jam  tertentu aliran air yang dibutuhkan lebih kecil dari debit  rata-rata  akan  tetapi  kadang  pada jam  sibuk  aliran  air  yang  dibutuhkan lebih  besar  dari  debit  kebutuhan  rata  - rata. Oleh karena itu dibutuhkan reservoar  distribusi  agar  menanggulangi aliran air yang tidak statis ini.
Perhitungan Kapasitas Reservoar Distribusi
Debit yang direncanakan untuk mendesain  kapasitas  reservoar  distribusi berdasarkan  besarnya  kebutuhan  total pada tahun 2028 yaitu 72,926 liter/detik = 656,334 m 3 /hari. Direncanakan Suplai air pemompaan  merata  dalam  8  jam  mulai dari jam 06.00 – 07.00 sampai jam 13.00 –  14.00  dimana  total  suplai  air  dalam  8 jam  sama  dengan  besarnya  kebutuhan total  seperti  yang  ditunjukkan  pada  tabel di bawah ini.

## Tabel 6 Perhitungan Air di reservoar
Jam Suplai Air Penampungan (m 3 ) Pemakaian Air di Perum Green Kemiling (m 3 ) Volume Air di Reservoar (m 3 ) 00 - 01 0,00 0,00 X 01 – 02 0,00 0,00 X 02 – 03 0,00 0,00 X 03 – 04 0,00 0,00 X 04 – 05 0,00 0,00 X 05 – 06 0,00 14,97 X – 14,97 06 – 07 67,33 57,30 X – 4,94 07 – 08 67,33 63,01 X – 0,62 08 – 09 67,33 48,95 X+17,75 09 – 10 67,33 33,77 X+51.31 10 – 11 67,33 16,56 X+102,8 11 – 12 67,33 15,57 X+153,84 12 – 13 67,33 21,28 X+199,89 13 – 14 67,33 13,04 X+254,18 14 – 15 0,00 11,06 X+243,12 15 – 16 0,00 29,19 X+213,92 16 – 17 0,00 67,94 X+150,99 17 – 18 0,00 58,52 X+92,47 18 – 19 0,00 46,33 X+46,14 19 – 20 0,00 21,97 X+24,17 20 – 21 0,00 18,34 X+5,83 21 – 22 0,00 5,83 X 22 – 23 0,00 0,00 X 23 – 24 0,00 0,00 X Total 656,334 656,334
Volume minimal X = X – 14,97 Pada  volume  minimal  bak  tepat  kosong = X – 14,97 = 0 Volume  maksimum  =  14,97  +  254,18  = 269,15
Maka kapasitas tampung dari reservoar  = 269,15 m 3
Menentukan ukuran reservoar :
Volume reservoar > 269,15 m 3 p x l x t > 269,15 m 3
Direncanakan :
Panjang
: 12 m
Lebar   : 12 m Tinggi : 2 m
Dalam hal ini tinggi merupakan kedalaman  dari  kapasitas  air,  sehingga dimensi  yang  direncanakan  harus  lebih besar  dari  jumlah  pemakaian  air  yang ada.
12 m x 12 m x 2 m > 269,15 m 3 288 m 3 > 269,15 m 3
Direncanakan  tinggi  jagaan  0,5  m  dan tinggi  kapasitas  mati  adalah  0,2  m. Sehingga  total  tinggi  dari  reservoar adalah 2 m + 0,5 m + 0,2 m  = 2,7 m Maka dimensi reservoar distribusi adalah = 12 m x 12 m x 2,7 m.

## Gambar 6 Denah Rencana Reservoar

## Gambar 7 Denah Rencana Reservoar

## V. Kesimpulan Dan Saran
Dari  hasil  kajian  dan  analisis  data,
diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Kebutuhan air bersih dengan pelayanan  80%  di  zona  pelayanan Perumahan  Green  Kemiling  sampai dengan 2028 mencapai 72,926
liter/dtk.
2. Pengembangan  sistem  penyediaan  air bersih  terdiri  dari  pompa  transmisi pompa  dilakukan  dengan  pipa  200
mm dengan elevasi +28 menghasilkan kehilangan sebesar 5,646 m atau lebih rendah dari selisih elevasi  pipa  sumur  dalam  sebesar  7 m.
12 m 3 m 3 m 12 m 3 m 3 m
3. Jaringan  transmisi  air  bersih  dan pompa dari bak penampungan menuju reservoir distribusi menggunakan pipa  HDPE  100mm  dengan  elevasi dasar  bak  penampung  +25,75  m dengan kehilangan hf = 0,035 m
4. Pembagian  sistem  air  bersih  dibagi
menjadi 2 blok zona dengan
kehilangan  sebesar  0,280  m  untuk blok I dan 3,665 m untuk blok II.

## Daftar Pustaka
Direktorat  Jenderal  Cipta  Karya,  2007. Rencana
Program Investasi Jangka  Menengah  Bidang  PU/ Cipta Karya, Jakarta.
Sarwoko,  2004.  Penyediaan  Air  Bersih
untuk Kawasan Permukiman, Lembaga Penelitian UNS, Semarang Sudjawadi,  1987.  Dasar  –  dasar  teknik irigasi, KMTS –
UGM,
Yogyakarta.
Supranto, 1984. Ekonometrik (Buku Satu dan Buku dua). Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta.
Sutrisno,  Totok.C.  Suciastuti,  Eny,  1987, Teknologi Penyediaan Air Bersih, Bina Aksara, Jakarta.
Triatmadjo,  Radianta,  2008,  Sistem
Penyediaan Air Minum Perpipaan, Yogyakarta.
Triadmodjo,  B.,  1996,  Hidrolika  II,  Beta Offset, Yogyakarta.
Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang  Sistem  Penyediaan  Air Minum (SPAM)
Undang  –  Undang  No.  7  Tahun  2004 tentang Sumber Daya Air.