## MEKANIKA - JURNAL TEKNIK MESIN
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Volume 9 No. 2 (2023) ISSN: 2460-3384 (p); 2686-3693 (e)
STUDI EKSPERIMEN PENGARUH VARIASI PANJANG PIPA KAPILER TERHADAP KARAKTERISTIK DAN PERFORMANSI MESIN PENDINGIN AC SPLIT R-22
Royyan Firdaus, Moch. Rifan Fatchurahman, Marcelino Chandra Sakti. Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Jalan Semolowaru No. 45 Surabaya 60118, Tel. 031-5931800, Indonesia email: royyanf@untag.sby.ac.id

## ABSTRAK
Sebagai negara beriklim tropis, Indonesia memiliki beberapa dampak pada lingkungan dan kehidupan masyarakat. Hal ini membuat penggunaan mesin pendingin sangat penting di Indonesia, terutama di kawasan perkotaan padat penduduk. Sehingga peneliti akan merancang sebuah  mesin  pendingin  AC  split  R-22    dan  menganalisa  pengaruh  panjang  pipa  kapiler terhadap karakteristik dan performansi mesin pendingin  bertujuan untuk memperoleh variasi terbaik. Metodologi yang digunakan meliputi pembuatan mesin pendingin, pengambilan data, dan  analisa.  Variasi  yang  digunakan  adalah  pipa  kapiler  dengan  panjang  0,5  ;  1  ; 1,5  meter Hasil  analisa  didapatkan  kesimpulan  bahwa  pada  variasi  menggunakan  pipa  kapiler  dengan panjang 0,5 meter menghasilkan nilai laju aliran massa refrigeran yang lebih besar dari variasi lainnya, yaitu 0,018 kg/s, dan menghasilkan COP aktual lebih besar yaitu 6,1. Kata kunci : Coefficient Of Performance, Laju Aliran Massa, Mesin Pendingin, Pipa Kapiler.

## ABSTRACT
As a country with a tropical climate, Indonesia has several impacts on the environment and  people's  lives.  This  makes  the  use  of  cooling  machines  very  important  in  Indonesia, especially in densely populated urban areas. So the researchers will design an R-22 split AC cooling  machine  and  analyze  the  effect  of  capillary  pipe  length  on  the  characteristics  and performance  of  the  cooling  machine  with  the  aim  of  obtaining  the  best  variation.  The methodology  used  includes  building  a  cooling  machine,  data  collection  and  analysis.  The variation used is a capillary tube with a length of 0.5; 1 ; 1.5 meters. The results of the analysis concluded  that  the  variation  using  a  capillary  pipe  with  a  length  of  0.5  meters  produced  a refrigerant mass flow rate value that was greater than the other variations, namely 0.018 kg/s, and produced a greater COPactual, namely 6.1.
Keywords : Capillary Tube, Coefficient Of Performance, Cooling Machine, Mass Flow Rate.

## PENDAHULUAN
Sebagai negara beriklim tropis, Indonesia memiliki beberapa dampak pada lingkungan dan kehidupan masyarakat. Hal ini membuat penggunaan mesin pendingin sangat penting di Indonesia,  terutama  di  kawasan  perkotaan  padat  penduduk.  Pada  suhu  tinggi  yang  konstan dapat  mempengaruhi  masyarakat  dalam  berkehidupan.  Sehingga  membutuhkan  sistem pendingin atau refrigerasi yang efisien.
Dengan meningkatnya permintaan atas persediaan mesin pendingin seperti AC, para produsen berlomba-lomba  meningkatkan  kualitas  mesin  pendinginnya  menjadi  lebih  baik  lagi.  Pada
umumnya, masyarakat menginginkan  mesin  pendingin  atau  AC  dengan  sistem  yang  dingin, daya  yang  tidak  besar,  dan  harga  yang  terjangkau.  Beberapa  cara  dilakukan  agar  mesin pendingin  bisa  lebih  efisien,  yaitu  dengan  membedakan  jenis  refrigeran,  merubah  daya kompresor yang digunakan, merubah putaran kipas kondensor, dan merubah katup ekspansi. Teknologi  pada  mesin  pendingin  harus  terus  dikembangkan  agar  mencapai  efisiensi  yang maksimal.  Untuk  mencapai  hal  tersebut  perlu  penyesuaian  dan  modifikasi  dari  beberapa komponen mesin pendingin yaitu katyp ekspansi dan putaran kipas kondensor.
Pada penelitian ini, penulis mencoba  dengan cara  memodifikasi  komponen AC split dengan memvariasikan pada komponen katup ekspansi dengan menggunakan pipa kapiler, kemudian akan dibandingkan unjuk kerjanya. Unjuk kinerja di sini didefinisikan sebagai Coefficient Of Performance (COP).

## LANDASAN TEORI

## AC (Air Conditioning)
Pendingin udara atau yang dapat dikatakan pula AC ( Air Conditioning ) ini merupakan perangkat  yang  dirancang  dan  digunakan  untuk  menciptakan  keadaan  udara  yang  sejuk  di dalam suatu ruangan, dengan mengatur temperature, kelembaban, sirkulasi udara dan tingkat kebersihan udara.Apabila temperatur ruangan terasa panas, maka AC dapat digunakan untuk mendinginkan ruangan tersebut.
Proses pendinginan tersebut merupakan proses kondensasi yang disebabkan adanya perbedaan temperatur udara dan pendingin AC sehingga akan mengkondensasikan refrigeran bertekanan tinggi dari kompresor yang berasal dari kandungan air yang terdapat pada udara, karena proses kondensasi  ini  yang  menyebabkan  kelembaban  disuatu  ruangan  menurun  dan  temperatur ruangan menjadi dingin.
Komponen Sistem Rferigerasi Komponen utama sistem refrigerasi adalah:

## Kompresor
Kompresor adalah jantung dari sistem refrigerasi. Kompresor merupakan alat yang digunakan untuk meningkatkan tekanan fluida pada sistem refrigerasi, maka dapat mengalirkan fluida dari satu bagian ke bagian yang lain. Fungsi dari kompresor ini sebagai pengubah refrigeran yang keluar  dari evaporator  dengan tekanan  dan  temperatur  yang  rendah  menjadi  bertekanan  dan temperatur yang lebih tinggi. Kompresor mesin pendingin modern menggunakan jenis tertutup, baik  itu  kompresor  tipe  rotary  (berputar)  maupun  reciprocating  (langkah  bolak-balik). Perbedaan  dari  dua  tipe  kompresor  tersebut  adalah  pada  tipe  terbuka  motor  dihubungkan menggunakan  ban  atau  kopling.  Sedangkan  pada tipe  tertutup  motor  dihubungkan  langsung pada poros.

## Kondensor
Kondensor merupakan alat untuk mengubah uap bertekanan tinggi dari kompresor menjadi cair yang  dapat  digunakan  kembali  pada  siklus  pendinginan.  Pemipaan  yang  menghubungkan antara kompresor dengan kondensor disebut saluran buang (discharge line). Dengan demikian, pada kondensor terjadi perubahan fasa uap ke cair ini selalu disertai dengan pembuangan kalor ke lingkungan.

## Katup Ekspansi
Fungsi katup ekspansi yaitu menurunkan temperature dan tekanan refrigeran cair yang bertekanan dan temperaturnya tinggi dan katup ekspansi ini mengatur aliran refrigeran dalam fasa  cair  dari  tekanan  kondensasi  menuju  tekanan  evaporasi  dengan  cara  meninjeksikan refrigeran berfasa cair keluar melalui orifice . Sehingga fasa refrigeran mengalami perubahan menjadi uap dengan penurunan tekanan dan suhu. Berikut ini katup ekspansi yang digunakan oleh peneliti:

## Evaporator
Evaporator  merupakan  komponen  berbentuk  pipa  yang  digunakan  untuk  menyerap  panas  dari  suatu ruangan atau benda. Pipa evaporator terbuat dari bahan tembaga, besi, kuningan, atau dari aluminium. Pada evaporator terjadi perubahan fasa refrigeran dari cair menjadi gas.

## Daur Refrigrasi
Siklus  refrigerasi  merupakan  suatu  proses  yang  mengalihkan  panas  dari  area  dengan temperature rendah ke area dengan temperature yang lebih tinggi,  dengan menggunakan energi yang  berasal  dari  sistem  luar.  Siklus  yang  diterapkan  dalam  mesin  pengkondisian  udara merupakan  daur  kompresi  uap  standar  (S tandard  Vapor  Compression  Cycle ),  seperti  yang direpresentasikan dalam diagram yang menggambarkan keterkaitan antara tekanan dan entalpi.

## Daur Refrigerasi Uap Aktual
Daur  refrigerasi  uap  aktual  memiliki  perbedaan  dengan  siklus  uap  standar  yang disebabkan oleh adanya penyesuaian dalam siklus standar. Efisiensi daur kompresi uap aktual cenderung menurun jika dipadankan dengan daur uap standar. Ketidak samaan utama dari daur uap aktual dan daur uap standar terdapat pada penyusutan tekanan di kondensor dan evaporator, serta  dalam  bawah  dingin  cairan  saat  meninggalkan  kondensor  serta  uap  panas  lanjut  yang keluar dari evaporator. (Irama, 2018).

## Gambar 1 Siklus Refrigerasi Uap Aktual

## Sistem Refrigerasi
Refrigerasi adalah proses mempertahankan temperature suatu objek atau ruangan lebih rendah dibandingkan  dengan temperature    lingkungan  sekitarnya.  Proses  ini  dilakukan  dengan  cara mengambil kalor atau panas dari objek atau ruangan tersebut. Kalor merupakan suatu energi panas yang bisa mengalami perpindahan dari media dengan temperatur tinggi ke rendah.

## Parameter Unjuk Kerja Sistem Refrigerasi
1. Kerja Kompresor Nyata (W)
Kerja kompresor nyata adalah usaha yang didapatkan dari perbedaan entalpi refrigeran yang  masuk  dan  entalpi  refrigeran  yang  keluar  dari  kompresor.  Persamaan  (2.1)  dapat digunakan untuk menghitung kerja kompresor.
2. Daya Input Kompresor W kom
Persamaan (2.2) dapat digunakan untuk mengitung daya input kompresor.
𝑊 𝑘𝑜𝑚 = 𝑉. 𝐼. 𝐶𝑜𝑠 Ø ………………… …(2.2)

## 3. Kalor yang dilepas kondensor (Hr)
Kalor yang dilepas kondensor yaitu laju perpindahan panas yang berasal dari kondensor menuju ke luar ruangan. Persamaan (2.3) dapat digunakan untuk mencari nilai kalor yang dilepas kondensor.
𝐻𝑟 =   ℎ 2 −   ℎ 3 ……………………… (2.3)

## 4. Kalor yang diserap evaporator (Re)
Kalor  yang  diserap  oleh  evaporator  mencerminkan  jumlah  panas  saat  diambil  oleh evaporator dengan konteks kapasitas pendinginan. Persamaan (2.4) dapat digunakan untuk mencari nilai kalor yang diserap evaporator.

## 5. Laju aliran massa refrigeran (ṁ)
Laju aliran massa refrigeran mengacu pada kecepatan aliran refrigeran dalam sistem refrigerasi. Nilai laju aliran massa refrigeran dapat dicari dengan prinsip dasar yang dikenal sebagai asas black, yang dirumuskan dalam persamaan (2.5).
𝑄 𝑙𝑒𝑝𝑎𝑠 =   𝑄 𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑚̇ 𝑟𝑒𝑓 (ℎ 2 − ℎ 3 ) =   𝑄 𝑢𝑑𝑎𝑟𝑎 𝑚̇ 𝑟𝑒𝑓 (ℎ 2 − ℎ 3 ) =   𝑚̇ 𝑢𝑑𝑎𝑟𝑎 𝐶∆𝑇 𝑚̇ 𝑟𝑒𝑓 (ℎ 2 − ℎ 3 ) = (𝜌𝑉𝐴) 𝐶∆𝑇 𝑚̇ 𝑟𝑒𝑓 = ((𝜌𝑉𝐴) 𝐶∆𝑇) (ℎ 2 −ℎ 3 ) ………… ….…..(2.5)

## 6. COP aktual mesin pendingin
Coefficient Of Performance (COP aktual ) mesin pengkondisian udara mengukur komparasi antara panas  yang  diisap  oleh  evaporator  bersama  kerja  kompresor  sebenarnya.  Persamaan  (2.6)  dapat digunakan untuk mencari nilai COP aktual .
𝐶𝑂𝑃 𝑎𝑘𝑡𝑢𝑎𝑙 = 𝑅𝑒 𝑊 = (ℎ 1 −ℎ 4 ) (ℎ 2 −ℎ 1 ) ……………… .. (2.7)
Metodologi  penelitian  untuk  skripsi  ini  menggunakan  metodologi  penelitian eksperimental  menggunakan  variasi  katup  ekspansi  pada  AC  split  dengan  menggunakan refrigeran R-22. Pada AC split yang akan digunakan untuk eksperimen mulanya menggunakan katup ekspansi dengan jenis pipa kapiler ukuran diameter pipa tembaga 0,27 mm dan ukuran panjang  1  meter,  serta  kecepatan  kipas  kondensor  4,1  m/s.  Pada  penelitian  ini  variasi  katup ekspansi  yang  dipakai  yaitu  katup  ekspansi  dengan  jenis  pipa  kapiler  diberikan  beban  yang sama. Pada katup ekspansi pipa kapiler akan dibandingkan dengan mengurangi dan menambah panjang  dari  pipa  kapiler  normal  yaitu  1  meter  menggunakan  variasi  ukuran  panjang  pipa tembaga 0,5; 1; dan 1,5 meter dengan berdiameter 0,27 mm. Dari  data yang diperoleh diketahui keadaan dari refrigeran pada masing-masing titik daur tersebut. Kemudian data tersebut dapat digunakan untuk menghitung karakteristik  dan performansi mesin pendingin dari setiap variasi katup ekspansi dan keccepatan udara kipas kondensor.

## Peralatan yang digunakan
Peralatan yang digunakan pada uji eksperimen ini menggunakan mesin pendingin AC- split R-22

## Alat ukur
Alat ukur yang dipergunakan pada eksperimen ini yaitu :
1. Pressure gauge
2. Anemometer
3. Tang Ampere
4. Thermometer LCD

## Prinsip pengujian
Pada  tahap  ini  dilakukan  pengujian  dari  mesin  pendingin  yang  telah  dibuat  dengan tujuan  mendapatkan  data-data  yang  dihasilkan  dari  mesin  tersebut.  Pengujian  dilakukan dengan menerapkan variabel yang telah ditentukan. Variasi yang digunakan pada eksperimen ini  yaitu  variasi  katup  ekspansi.  Variasi  katup  ekspansi  yang  dipergunakan  adalah  katup ekspansi  berjenis  pipa  kapiler  diberikan beban  yang  sama.  Untuk  pipa  kapiler  di variasikan panjangnya yaitu 0,5; 1; dan 1,5 meter dengan diameter 0,27 mm.

## Gambar 2 Skema Alat Uji
Pengukuran  dilakukan  pada  setiap  titik  dari  titik  P1  dan  T1  hingga  P4  dan  T4.  Kemudian pengukuran arus dan kecepatan putaran kipas kondensor pada kompresor dan kipas kondensor.
Analisa Grafik Hubungan Antara Panjang  Pipa Kapiler Terhadap Kerja Kompresor Nyata
Gambar 3 Analisa Grafik Hubungan Antara Panjang  Pipa Kapiler Terhadap Kerja

## Kompresor Nyata
Dari grafik gambar 3 didapatkan bahwa nilai kerja kompresor nyata yang paling besar terjadi pada pipa kapiler dengan panjang 1,5 m yaitu 32,1 kj/kg dan nilai kerja kompresor nyata yang paling kecil terjadi pada pipa kapiler dengan panjang 0,5 m yaitu 26 kj/kg. Dengan kata lain  pada  penggunaan  katup  ekspansi  jenis  pipa  kapiler  seiring  bertambah  panjangnya  pipa kapiler  menyebabkan  penurunan  pada  kerja  kompresor  nyata.  Sesuai  dengan  rumus  daya kompresor  nyata  didapatkan  bahwa  semakin  lambat  kecepatan  kipas  kondensor  akan meningkatkan tekanan dan temperatur pada P2 dan T2 sehingga entalpi pada h2 semakin besar.
Ini sepadan dengan perubahan kecepatan udara  kondensor, dikarenakan semakin besar kecepatan kipas kondensor maka semakin kecil kerja kompresor yang dihasilkan.

## Analisa Grafik Hubungan Antara Panjang Pipa Kapiler Terhadap Daya Input Kompresor

## Gambar 4 Analisa Grafik Hubungan Antara Panjang Pipa Kapiler Terhadap Daya Input Kompresor
Dari grafik gambar 4 didapatkan bahwa daya input kompresor  yang paling besar terjadi pada pipa kapiler dengan panjang 1,5 m yaitu 455,4 W dan daya input kompresor yang paling kecil terjadi pada  pipa kapiler dengan panjang 0,5 m yaitu 415,8 W. Pada penggunaan pipa kapiler dengan bertambahnya panjang pipa tersebut menyebabkan peningkatan pada daya input kompresor. Hal ini diakibatkan oleh adanya perbedaan arus yang yang ada pada kompresor, semakin tinggi nilai arus pada kompresor maka daya input kompresor akan semakin besar.
Analisa  Grafik  Hubungan  Antara  Panjang  Pipa  Kapiler  Terhadap  Laju  Aliran  Massa Refrigeran
410 420 430 440 450 460 0 0,5 1 1,5 2 W ko m (W at t) Panjang Pipa (m) 0 10 20 30 40 0 0,5 1 1,5 2 W ( kj/ kg ) Panjang Pipa (m)
Gambar 5 Analisa Grafik Hubungan Antara Panjang Pipa Kapiler Terhadap Laju Aliran Massa Refrigeran
Dari grafik gambar 5 didapatkan bahwa nilai laju aliran massa refrigeran  yang paling besar terjadi pada pipa kapiler dengan panjang 0,5 m yaitu 0,018 kg/s dan nilai laju aliran massa refrigeran yang paling kecil terjadi di pipa kapiler dengan panjang 1,5 m yaitu 0,015 kg/s. Pada penggunaan  pipa  kapiler  dengan  bertambah  panjangnya  menyebabkan  penurunan  pada  laju aliran massa refrigeran. Namun laju aliran massa refrigeran meningkat ketika kecepatan kipas kondensor semakin naik dengan luasan yang konstan. Peningkatan pada  panas yang dilepas kondensor (Hr) juga menyebabkan laju aliran massa refrigeran semakin turun.

## Analisa  Grafik  Hubungan  Antara  Panjang  Pipa  Kapiler  Terhadap  Kalor  yang  Dilepas Kondensor
Gambar 6 Analisa Grafik Hubungan Antara Panjang Pipa Kapiler Terhadap Kalor yang Dilepas Kondensor
Dari grafik gambar 6 didapatkan bahwa nilai panas yang dilepas kondensor yang paling besar terjadi pada pipa kapiler dengan panjang 1,5 yaitu 194,7 kj/kg dan nilai kalor yang dilepas kondensor yang paling kecil terjadi pada pipa kapiler dengan panjang 0,5 m yaitu 184,3 kj/kg Pada penggunaan pipa kapiler dengan bertambah panjang menyebabkan peningkatan terhadap kalor  yang  dilepas  kondensor.  Panas  yang  dikeluarkan  oleh  kondensor  tersebut  akan menyebabkan penurunan tekanan dan suhu di titik 2 dan 3, yang menyebabkan penurunan nilai entalpi di titik tersebut.
Analisa  Grafik  Hubungan  Antara  Panjang  Pipa  Kapiler  Terhadap  Kalor  yang  Diserap Evaporator
0,0145 0,015 0,0155 0,016 0,0165 0,017 0,0175 0,018 0,0185 0 0,5 1 1,5 2 ṁ (kg /s ) Panjang Pipa (m) 182 184 186 188 190 192 194 196 0 0,5 1 1,5 2 H r (kj /k g) Panjang Pipa (m)

## Gambar 7 Analisa Grafik Hubungan Antara Panjang Pipa Kapiler Terhadap Kalor yang Diserap Evaporator
Pada  grafik  gambar  7  didapatkan  bahwa  nilai  panas  yang  diserap  oleh  evaporator memiliki nilai yang terbesar yaitu 162,6 kj/kg pada panjang pipa kapiler 1,5 m dan nilai kalor yang diserap evaporator yang paling kecil terjadi pada pipa kapiler dengan panjang 0,5 m yaitu 158,3 kj/kg. Semakin panjang  pipa kapiler terjadi peningkatan nilai kalor yang diserap oleh evaporator. Nilai ini dapat dilihat pada penurunan tekanan dan temperatur pada masing-masing titik 1 dan 4 yang akan mengakibatkan penurunan nilai entalpi di titik tersebut.
Analisa Grafik Hubungan Antara Panjang Pipa Kapiler Terhadap COP aktual
Gambar 8 Analisa Grafik Hubungan Antara Panjang Pipa Kapiler Terhadap COP aktual
Dari grafik  gambar 8 dapat diketahui bahwa nilai COP aktual yang paling besar terjadi pada pipa kapiler dengan panjang 0,5 m yaitu 6,1 dan nilai COP aktual yang paling kecil terjadi pada pipa kapiler dengan panjang 1,5 m yaitu 5,1. Semakin panjang pipa kapiler maka nilai COP aktual semakin menurun. Pengaruh dari panjang pipa kapiler ini menyebabkan panas yang diserap evaporator semakin menurun dan kerja kompresor semakin meningkat, sehingga nilai COP aktual yang didapatkan semakin menurun.
158 159 160 161 162 163 0 0,5 1 1,5 2 Re (kj /k g) Panjang Pipa (m) 5 5,2 5,4 5,6 5,8 6 6,2 0 0,5 1 1,5 2 C OP aktu al Panjang Pipa (m)

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  pengujian  dengan  variasi  jenis  pipa  kapiler  terhadap  karakteristik  dan performansi  mesin  pendingin  didapatkan  sebuah  kesimpulan  bahwa  variasi  tersebut  sangat mempengaruhi  karakteristik  dan  performansi  mesin  pendingin.  Dengan  perbedaan  panjang pipa kapiler nilai COP aktual yang terkecil terdapat pada pipa kapiler dengan panjang 1,5 m yaitu 5,1 dan nilai COP aktual yang terbesar terdapat pada pipa kapiler dengan panjang 0,5 m yaitu 6,1.
Terdapat beberapa saran pengembangan yang dapat dilakukan yaitu :
1. Dalam proses pengambilan data dipastikan tidak kebocoran dalam instalasi.
2. Dalam penelitian agar lebih memperhatikan tekanan refrigeran dalam proses pengisian agar tidak terlalu rendah atau terlalu tinggi.
3. Untuk penelitian lebih lanjut dapat menggunakan variasi katup ekspansi jenis yang lain.

## REFERENSI
Firdaus,  R.  (2014).  Studi  Variasi  Laju  Pelepasan  Kalor  Kondensor  High  Stage  Sistem Refrigerasi Cascade R22 Dan R404a Dengan Heat Exchanger Tipe Concentric Tube. Vol. 3, No. 1
Hulu,  G.  M.  R.,  &  Rahmawaty.  (2021).  Analisis  Perpindahan  Panas  Dan  Efektivitas Economizer Pada Boiler Unit 4 Pltu Pangkalan Susu (Vol. 2, Issue 1).
Hundy, G. F., Trott, A. R., & Welch, T. C. (1981). Refrigeration, Air Conditioning And Heat Pumps (Fifth Edition). Mcgraw-Hill. Www.Learnengineering.In
Irama, R. (2018). Analisa Unjuk Keja Modifikasi Dispenser Menjadi Air Conditioning (Ac) Portabel Yang Menggunakan Freon R-134a Berdasarkan Pada Variasi Putaran Kipas Pada Evaporator Terhadap Suhu Pendinginan Ruangan. Jurnal Teknik Mesin.
Saksono, P. (2013). Analisa Siklus Ideal Dan Aktual Pada Mobile Air Conditioning Dengan Menggunakan R-134a Dan Hidrokarbon Mc-134: Vol. Transmisi.
Stoecker, W. F., & Jones, J. W. (1987). Refrigeration And Air Conditioning Second Edition. Mcgraw-Hill, Inc.
Sukariyanto. (2019). Pengaruh Variasi Putaran Kipas Kondensor Terhadap Unjuk Kerja Sistem Pendingin (Air Conditioner) Yang Menggunakan R-410a Tugas Akhir.
Suprianto, H. (2018). Pengaruh Penggunaan Refrigeran R-22 Dan R-32  Terhadap Kinerja Air Condisioner.
Syafutra, M. A., & Saragih, A. (2019). Pengaruh Panjang Dan Diameter Pipa Kapiler Terhadap Unjuk  Kerja  Sistem  Refrigerasi  Dengan  Fast  Cooling  (Vol.  11,  Issue  133).  Perhentian Marpoyan.
Wisely Ziliwu, B., Preston Siahaan, J., Kapal Politeknik Kelautan Dan Perikanan Dumai, P., Wan  Amir  No,  J.,  Pangkalan  Sesai,  K., &  Dumai  Barat,  K.  (2020).  Perhitungan Beban Pendinginan Pada Sistem Refrigerasi Air Blast Freezer (Calculation Of The Cooling Load In The Air Blast Freezer). Jurnal Teknologi Terapan) |, 6(2).

## HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN