## SINERGI Polmed : JURNAL ILMIAH TEKNIK MESIN
Homepage jurnal: http://ojs.polmed.ac.id/index.php/Sinergi/index
KARAKTERISTIK BESARAN LISTRIK

## PADA
SISTEM

## PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA ROOFTOP 3300 WP
Suprianto a* , Adryan Laksana b , Rodo Ulitua M.J Silaban b
a Program Studi Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik, Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Medan,Jl. Almamater No.1, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 2015, Indonesia
b Program  Studi  Teknik  Listrik,  Jurusan  Teknik  Elektro  Politeknik  Negeri  Medan,Jl.  Almamater  No.1,  Padang  Bulan,  Kec.  Medan  Baru,  Kota  Medan, Sumatera Utara 2015, Indonesia
*Corresponding authors at: e-mail: suprianto@polmed.ac.id (Suprianto) Tel:+6218-590-34110
I N F O A R T I K E L

## Riwayat artikel:
Diajukan pada 08 September 2023 Direvisi pada 09 November 2023 Disetujui pada 28 November 2023 Tersedia daring pada 02 Maret 2024

## Kata kunci:
Kebutuhan energi, teknologi, modul surya, inverter hybrid, baterai
Keywords: Energy needs, technology, solar module,
hybrid inverter, battery A B S T R A K
Kebutuhan  energi  listrik  di  Indonesia  makin  berkembang  dan  menjadi  kebutuhan utama  dalam  hidup  masyarakat  sehari-hari.  Seiring  dengan  meningkatnnya pembangunan  dibidang  teknologi,  industri.  Masih  ada  di  daerah  petani  terpencil  di Indonesia  yang  saat  ini  belum  terjangkau  oleh  listrik.  PLTS  adalah  sumber  energi listrik yang berguna sebagai alternatif yang layak untuk energi yang dihasilkan secara konvensional. Pembangkit listrik tenaga surya dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan listriknya tanpa bergantung pada layanan listrik pemerintah, yang terkadang terjadi  beberapa  kali  saat  terjadi  pemadaman  listrik.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  karakteristik  besaran  listrik  dan  non  listrik  pada  PLTS rooftop 3300  Wp yang  telah  dirancang.  Metode  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  metode eksperimen yaitu melakukan pengukuran terhadap besaran listrik dan non listrik untuk merepresentasikan karakteristik pada besaran listrik tersebut.  Intensitas matahari yang paling  besar,  terukur  pada  hari  kedua  jam  11:00  dengan  nilai  911,9  W/m²  dan  yang terkecil  terukur  juga  pada  hari  kedua  pada  jam  18:00  dengan  nilai  35,6  W/m².  Arus Solar Cell yang paling besar, terukur pada hari ketiga jam 14:00, terukur dengan nilai 3,7  I,  dan  yang  paling  kecil  terukur  pada  hari  pertama  dari  jam  13:00-15:00  dengan nilai 0,1 I.
A B S T R A C T
The requirement for electrical energy in Indonesia is increasing, and it has become a significant requirement in the lives of people on a daily basis. Additionally, despite the progress  that  has  been  made  in  the  fields  of  technology,  industry,  and  information, there are still farming regions in Indonesia that are located in remote areas and do not have  access  to  power  at  the  present  time.  Electric  power  from PLTS is  a  form  of electrical  energy  that  can be  utilised  as a  viable alternative  to  energy  that  is  created through  conventional  means.  Solar  power  plants  have  the  potential  to  assist individuals  in  meeting  their  electricity  requirements  without  having  to  rely  on  the electricity services provided by the government, which can in some cases occur many times  during  a  power  outage.  In  order  to  ascertain  the  features  of  the  electrical  and non-electrical  quantities  on  the 3300 Wp rooftop PLTS that  has  been  designed,  the purpose  of  this  study  is  to  determine  those  qualities.  The approach  that  was  taken  in this investigation was an experimental one, specifically the measurement of electrical and non-electrical quantities in order to establish a representation of the properties of these electrical qualities. Both the highest and lowest solar intensities were measured on the second day, with the highest being at 11:00 with a value of 911.9 W/m 2 and the lowest  being  at 18:00 with  a  value  of 35.6 W/m 2 .  Both  of  these  measurements  were taken on the second day. On the third day, at fourteen o'clock, the Solar Cell current was measured with a value of 3.7 I , and on the first day, between thirteen o'clock and fifteen  o'clock,  the  value  of 0.1 I was  measured.  The  biggest  Solar  Cell  current  was obtained on the third day.

## 1. PENGANTAR
Pembangkit  listrik  tenaga  surya  memiliki  dua  keunggulan  utama  yaitu  dapat  digunakan  untuk  melindungi  atap  dari  sinar  matahari sehingga  atap  lebih  tahan  terhadap  cuaca  dan  dapat  digunakan  untuk  menghasilkan  energi  listrik.  Keunggulan  PLTS rooftop yang memanfaatkan  lebar  atap  umumnya  dapat  memenuhi  energi  listrik  di  setiap bangunan.  Bangunan dengan  atap Photovoltaik  (PV) yang dipasang secara horizontal memiliki efisiensi tertinggi di musim panas, sedangkan bangunan dengan atap PV miring memiliki efisiensi tertinggi  di  musim  dingin  (Wang  dkk,  2020).  Sistem  PLTS  (Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya)  atap  atau  sistem  PLTS rooftop adalah

## SINERGI Polmed: JURNAL ILMIAH TEKNIK MESIN VOL 05 NO 01 (2024) 01–10
jenis instalasi PLTS yang terpasang di atap bangunan, seperti rumah, gedung komersial, atau pabrik, untuk menghasilkan energi listrik dari energi matahari.
Pembangkit  listrik  tenaga  surya  adalah  sumber  energi  listrik  yang  berguna  sebagai  alternatif  yang  layak  untuk  energi  yang dihasilkan  secara  konvensional.  Pembangkit  listrik  tenaga  surya  dapat  membantu  masyarakat  memenuhi  kebutuhan  listriknya  tanpa bergantung  pada  layanan  listrik  pemerintah.  Biaya  investasi  pembuatan  pembangkit  listrik  tenaga  surya  mungkin  sudah  dirasa  cukup mahal saat ini, sehingga masih belum banyak masyarakat yang mau memasang pembangkit listrik tenaga surya untuk kebutuhan listrik rumah tangganya (Lan dkk, 2021).
Pembangkit  listrik tenaga  surya on-grid untuk  kebutuhan  konsumsi  listrik  harian  dibangun  untuk kelangsungan  layanan  listrik. Dari  hasil  pengukuran  modul  surya  memiliki  nilai  efisiensi  yang  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  nilai  efisiensi  yang  terdapat  pada papan nama panel surya. Temperatur permukaan modul surya lebih tinggi dari temperatur operasi optimal.

## 1.1. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
PLTS  adalah  suatu  pembangkit  listrik  yang  menggunakan  sinar  matahari  melalui  sel  surya (fotovoltaik) untuk  mengkonversikan radiasi  sinar  foton  matahari  menjadi  energi  listrik.  Sel  surya  merupakan  lapisan-lapisan  tipis  terbuat  dari  bahan  semikonduktor  silikon (Si)  murni,  atau  bahan  semikonduktor  lainnya,  yang  kemudian  tersusun  menjadi  modul  surya.  PLTS  memanfaatkan  cahaya  matahari untuk menghasilkan listrik DC, yang dapat diubah menjadi listrik AC apabila diperlukan.
Pembangkit  tenaga  listrik  tenaga  surya  (PLTS)  adalah  pembangkit  listrik  yang  merubah  energi  surya/energi  panas  matahari menjadi energi listrik. Panas matahari ini merupakan salah satu bentuk sumber daya alam yang tidak ada habisnya. Sumber daya  alam matahari ini banyak digunakan untuk menyuplai daya listrik di satelit komunikasi melalui sel surya. Sel surya  bisa menghasilkan energi listrik  yang  didapat  dari  matahari,  tanpa  ada  bagian  yang  berputar  dan  tidak  memerlukan  bahan  bakar,  sehingga  disebut  sistem  surya sering dikatakan bersih dan ramah lingkungan (Syahrizal, J., Yandri, & Hiendro,A., 2019). Adapun keuntungan dari pemasangan PLTS adalah sebagai berikut, diantaranya sumber energi terbarukan. Sinar matahari tidak akan habis dan dapat dimanfaatkan selama berabad- abad. Ramah lingkungan. PLTS tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca atau polutan udara, sehingga membantu mengurangi dampak negatif  pada  lingkungan  dan  iklim.  Kemandirian  energi.  PLTS  dapat  digunakan  di  lokasi  terpencil  atau  terpencil  yang  sulit  dijangkau oleh  jaringan  listrik  umum,  memberikan  akses  listrik  bagi  daerah-daerah  tersebut.  Penghematan  biaya.  Meskipun  biaya  awal  untuk menginstal PLTS mungkin tinggi, PLTS dapat menghemat biaya energi dalam jangka panjang karena tidak memerlukan bahan bakar dan perawatan yang intensif.
Namun,  ada  juga  beberapa  tantangan  dalam  mengadopsi  PLTS,  termasuk  biaya  awal  yang  tinggi,  efisiensi  panel  surya  yang masih  dapat  ditingkatkan,  dan  keterbatasan  penyimpanan  energi.  Meskipun  begitu,  perkembangan  teknologi  dan  dukungan  dari pemerintah serta masyarakat yang semakin meningkat terhadap energi terbarukan telah membantu mendorong penggunaan PLTS sebagai bagian dari portofolio energi yang lebih berkelanjutan.

## 1.2. Prinsip Kerja PLTS
Rangkaian modul surya ( photovoltaic ) akan menghasilkan listrik arus searah ( direct current/DC ), apabila terdapat radiasi matahari (baik cerah maupun mendung). Besarnya tegangan dan arus yang dihasilkan tergantung pada jumlah radiasi matahari, temperatur udara disekitar modul surya dan lain-lain.

## Gambar 1: Prinsip kerja PLTS
Listrik  yang  dihasilkan  oleh  modul  surya  disalurkan  ke  inverter,  lalu output dari  inverter  diubah  menjadi  arus  bolak-balik ( alternating  current/AC ).  Listrik  AC  ini  dapat  langsung  disalurkan  ke  jaringan.  Apabila  terdapat  beban  di  siang  hari,  maka  sebagian listrik  yang keluar  akan langsung  dipakai dan  sisanya  akan digunakan untuk  mengisi baterai.  Seperti  yang  ditunjukkan  pada  gambar  1 berikut ini. Berdasarkan gambar di atas panel surya 3300 WP dapat beroperasi dimulai dari adanya energi matahari diserap oleh panel surya ( input ) dimana energi yang utama alam mensuplai energi yang akan digunakan, kemudian energi yang dihasilkan akan menuju ke inverter hybrid yang  dimana  inverter hybrid ini  adalah  perangkat  yang  memiliki  kemampuan  seperti  inverter ON  grid dan  inverter
baterai.  Secara  sederhana  bisa  juga  dikatakan  bahwa  pada  dasarnya  inverter hybrid adalah  inverter  tenaga  surya  yang  dikombinasikan dengan solar charge controller dalam satu unit komponen dan juga sebagai pengontrol pengisian atau sebagai proteksi bagi baterai yang bertujuan untuk melindungi baterai atau  menghindari baterai dari kerusakan. Setelah itu energi menuju ke baterai, dimana baterai akan menyimpan energi yang dihasilkan pada siang hari dan dari baterai menuju kembali ke inverter hybrid dimana inverter disini mengubah arus DC menjadi arus AC agar dapat mensuplai ke beban yang digunakan. Pada perancangan sistem dimulai dengan merangkai sistem kerja PLTS dan menambahkan alat ukur pada rangkaian tersebut untuk mengukur baterai yang sedang di charge dan batarai yang sedang mensuplai beban. Adapun jenis PLTS yang digunakan adalah Monocrystalline berjumlah 22 solar panel dengan daya per panel 150 Wp sehingga  menghasilkan  daya  3300  Wp.  Serta  baterai  yang  dipakai  berkapasitas  12  V/100  Ah.  Inverter  membutuhkan  tegangan input sebesar 48 VDC dan mengeluarkan output sebesar 230 VAC dan juga mempunyai rentang frekuensi masukan 50Hz/60Hz.  Selanjutnya dalam proses pengujian rancangan sistem dilakukan perancangan pembebanan.

## 1.3. Komponen- Komponen PLTS
1. Panel Surya
Sel surya adalah panel yang terdiri dari sel-sel surya atau Photovoltaic yang menyerap energi dari sinar matahari dan mengubah nya menjadi listrik (Ardhi, F. Z., 2020). Panel surya adalah suatu komponen yang mengubah energi radiasi matahari menjadi energi listrik. Modul surya merupakan gabungan dari beberapa sel surya. Sel surya adalah elemen semikonduktor yang dapat menrubah energi surya menjadi  energi  listrik  atas  dasar  efek Photovoltaic . Photovoltaic merupakan  perangkat  yang  berfungsi  untuk  merubah  energi  cahaya matahari  daya  listrik  (efek Photovoltaic )  sebagai  pengubah  radiasi  matahari  menjadi  energi  listrik. Solar  cell umumnya  merupakan sebuah  semikonduktor  yang  memiliki  konsep  yang  sederhana  yang  menyerap  photon  dari  sinar  matahari  dan  mengubahnya  menjadi lisrik. Kerja solar cell ini sangat bergantung pada sinar matahari. Perubahan iklim mempengaruhi energi matahari yang diterima oleh sel sehingga  sangat  berpengaruh  terhadap  kerjanya.  Dalam  penggunaan  sel  surya,  sel  –  sel  itu  dihubungkan  sejajar  atau  seri  tergantung pemakaiannya.  Pada  sel  surya  ini  terdapat  sambungan  antara  dua  lapisan  yang  tipis  yang  terbuat  dari  bahan  semikonduktor  yang diketahui  semikonduktor  itu  adalah  Semikonduktor  jenis  P  (positif)  dan  semikonduktor  jenis  N  (negatif).  Semikonduktor  jenis  P  ini merupakan  lapisan  yang  sangat  tipis  sehingga  mudah ditembus oleh  cahaya  matahari  langsung  mencapai junction .  Bagian  P  ini  diberi lapisan  nikel  yang  berbentuk  cincin,  sebagai  terminal  keluaran  positif,  dan  di  bawah  bagian  P  ini  juga  terdapat  bagian  jenis  N  yang dilapisi  dengan  nikel  juga  sebagai  terminal  negatif.  Dalam  pemeliharaan solar modul  cukup  dilkakukan  pembersihan  secara  berkala untuk tidak mengurangi penyerapan intesitas matahari.
Bahan sel surya yang umum adalah crystalline silicon . Bahan crystalline dapat terdiri dari polycrystalline dan monocrystalline . Perbedaan antara polycrystalline dan monocrystalline adalah panel surya monocrystalline mempunyai sel surya yang terbuat dari kristal tunggal silicon ,  sedangkan  panel  surya polycrystalline mempunyai  sel  surya  yang  terbuat  dari  banyak  fragmen  silicon  yang  dilebur bersama. Monocrystalline memiliki  efisiensi  lebih  baik  daripada polycrystalline sehingga  harganya  pun  lebih  mahal.  (Jun  Syahrizal, Yandri,  Ayong  Hiendro.  2019).  Cara  kerja  panel  surya  dimulai  ketika  pancaran  sinar  matahari  yang  terbentuk  dari  foton  kemudian menabrak  atom  semikonduktor  silikon  dari solar  panel .  Sehingga  tercipta  energi  besar  yang  bisa  untuk  memisahkan electron dari struktur  atomnya.  Elektron  yang  telah  berpisah  dan  memiliki  muatan negative akan  bergerak  menuju  konduktor  dari material semikonduktor.  Dan  atom  yang  sudah  hilang  elektronnya,  maka  strukturnya  akan  kosong  dan  disebut  dengan hole yang  bermuatan positif.  Jika  ada  elektron  yang  bersifat  negatif,  maka  akan  menjadi  pemberi  elektron  yang  disebut  semikonduktor  tipe  “n”  dan  untuk semikonduktor yang hole nya bermuatan positif akan menjadi penerima elektron atau semikonduktor tipe “p”, diantara negatif dan positif inilah yang akan menghasilkan energi yang akan mendorong electron dari hole menjadi berlawanan, kemudian elektron akan jauh dari negatif dan hole akan jauh dari positif. (Bagaskara, M., 2020).

## 2. Inverter
Inverter  merupakan  suatu  rangkaian  yang  digunakan  untuk  mengubah  sumber  tegangan  DC  tetap  menjadi  sumber  tegangan  AC dengan frekuensi tertentu. Komponen semikonduktor daya yang digunakan dapat berupa silicon controlled rectifier (SCR), transistor dan metal-oxide-semiconductor-field-effect transistor (MOSFET) yang bekerja sebagai saklar dan pengubah (Malik, A., 2018). Fungsi utama inverter adalah mengubah maupun mengkonversi tegangan searah (DC) menjadi tegangan bolak-balik (AC). Inverter bisaanya digunakan pada bidang otomatisasi dan industri, inverter bisaanya diaplikasikan pada proses linear adalah parameter yang dapat diubah-ubah, pada UPS,  sistem  inverter  serta  digunakan  guna  merubah  energi  dari  baterai  sebagai  arus output ke  perangkat  pemakai.  (Ferando  Saputra. 2018).
Seiring perkembangan waktu, inverter berkembang menjadi tipologi mulai dari inverter dengan tegangan bolak-balik (AC) saja. Hingga  inverter  yang  dapat  menghasilkan  tegangan  sinus  murni  tampa  di  sertai  harmonisasi.  Inverter  juga  di  klarifikasi  berdasarkan bagian fasanya, diantaranya satu fasa, tiga fasa dan dengan multi fasa. Fungsi utama inverter adalah mengubah maupun mengkonversi tegangan  searah  (DC)  menjadi  tegangan  bolak-balik  (AC).  Inverter  bisaanya  digunakan  pada  bidang  otomatisasi  dan  industri,  inverter bisaanya  diaplikasikan  pada  proses  linear  adalah  parameter  yang  dapat  diubah-ubah,  pada  UPS,  sistem  inverter  serta  digunakan  guna merubah energi dari baterai sebagai arus output ke perangkat pemakai. (Saputra, F. 2018). Berdasarkan jumlah fasa output nya inverter dibedakan menjadi dua yaitu:
a) Inveter output 1 fasa, mempunyai output 1 fasa dengan tegangan listriknya antara 220V-240V dan pada umumnya inverter output 1 fasa ini digunakan pada rumah.
b) Inverter  output  3  fasa,  mempunyai  output  3  fasa  dengan  yang  menghasilkan  tegangan  listrik  sampai  380V  dan  bisa  digunakan untuk kegiatan dibidang industri.
Ditinjau dari pengendalian tegangannya inverter dapat dibedakan menjadi tiga yaitu :
a) Inverter Voltege Fed Inverter (VFI), mempunyai suatu tegangan input yang bisa diatur dengan cara yang konstan.
b) Inverter Variable  DC  Linked  Inverter, merupakan  inverter  yang  mempunyai  suatu  arus input yang  bisa  diatur  dengan  cara  yang konstan.
c) Inverter Current  Fed  Inverter (CFI),  memiliki  tegangan input yang  dapat  diatur  secara  bebas  dan  dapat  disesuaikan  dengan kebutuhan pengguanaan listrik.
Prinsip kerja inverter adalah mengubah daya listrik DC menjadi daya listrik AC pada frekuensi tertentu. Panel surya akan menangkap cahaya matahari kemudian dikirimkan ke baterai untuk tempat penyimpanan daya listrik dengan bantuan SCC dan didalam baterai masih pada tahap konversi yaitu dari energi kimia menajdi daya listrik DC yang kemudian dialirkan pada inverter kemudian inverter mengubah daya listrik DC tersebut menjadi daya listrik AC untuk dialirkan pada beban yang ada. Dengan adanya inverter penyaluran listrik dapat bekerja dengan opotimal.

## 3. Solar Charge Controller
Solar charge controller adalah alat elektronik yang digunakan untuk mengatur aliran listrik dari modul surya ke baterai dan beban. Solar charge controller mengatur baterai terisi penuh tanpa berlebihan ( overcharge ). Ketika beban sedang menarik daya, Saat pengontrol menyensor  bahwa  baterai  telah  terisi  penuh  maka solar  charge  controller akan  menghentikan  aliran  arus  dari  modul. Solar  charge controller juga menyensor bagaimana terlalu banyak energi listrik ditarik beban sehingga baterai hampir kosong. Ketika hal itu terjadi, solar charge controller akan menghentikan aliran listrik sampai muatan di dalam baterai terisi kembali. Solar charge controller bisaanya terdiri dari : 1 input (2 terminal) yang terhubung dengan panel surya, 1 output (2 terminal) yang terhubung dengan baterai, dan 1 output (2  terminal)  yang  terhubung  dengan  beban  ( load )  (Syahrizal,  J.,  Yandri,  &  Hiendro,A.,  2019). Solar  charge  controller berfungsi mengatur overcharging (kelebihan  pengisian  ketika  baterai  sudah  penuh),  dan  kelebihan  pengisian  tersebut  akan  mengakibatnya pendeknya usia baterai. Beberapa fungsi solar charge controller adalah sebagai berikut :
a) Mengatur arus saat pengisian ke baterai menghindari overcharging dan overvoltage .
b) Mengatur arus yang dibebaskan atau diambil dari baterai supaya baterai tidak full discharge dan overloading .
c) Memastikan temperature baterai aman. (Muhammad Junaldy, Sherwin R.U.A. Sompie, lily S. Patras. 2019).
Ketika charging mode , bisaanya baterai diisi dengan 3 metode ( three stage charging ):
a) Fase Bulk. Pada  tahap bulk ,  baterai  pada  kondisi  tegangan dan  arus  listrik  tertinggi  yang  bisa  digunakan. Charger akan  mengisi baterai dengan daya besar hingga aki mencapai tegangan yang lebih tinggi atau mendekati penuh. Bulk dapat juga dimaknai sebagai tahap pengisian daya tanpa mengakibatkan baterai kelebihan panas. Pada tahap ini  baterai  hanya diisi sekitar 80% dari  kapasitas daya  nya dengan  mempertahankan  arus dan  daya  secara  konstan  sehingga tegangan baterai  meningkat. Akan lebih  baik lagi  jika pengisian daya menggunakan alat dengan pengukuran yang sesuai dengan baterai agar temperature tetap terjaga dan kondidi baterai tetap terjaga.
b) Fase Absorption . Pada fase ini, baterai dalam kondisi hampir penuh sekitar 75% sampai 80%. Setelah daya mencapai 80% maka pengisi daya akan memasuki tahap penyerapan dengan mempertahankan tegangan tetap dan menurunkan arusnya. Baterai akan diisi dengan  arus  lebih  kecil  hingga  mendekati  penuh,  dengan  begitu  arus  yang  rendah  akan  masuk  kedalam  muatan  baterai  tanpa menyebabkan panas. Bisaanya tahap ini akan berlangsung selama 2 jam dikarenakan baterai pada kondisi tegangan yang tinggi dan bisa menyebabkan timbulnya gas maka pengisian tidak dilakukan terlalu lama (Albahar, A K. & Haqi, F M., 2020).
c) Fase Float . Pada tahap ini, baterai pada kondisi terisi penuh (100%) dan charger berhenti mengisi sehingga tidak mengeluarkan dan menerima arus listrik walaupun baterai tetap tersambung ke beban. Pada fase ini, tegangan dijaga tidak terlalu tinggi dan arus juga dipertahankan  pada  nilai  yang  rendah.  Muatan  tetap  bisa  masuk  ke  baterai,  tetapi  hanya  pada  tingkat  yang  aman  agar  kondisi pengisian tetap penuh dan tidak berlebih. Walaupun ada beberapa alat pada tahap ini yang berhenti pada kisaran 85%-95% kapasitas baterai.

## 4. Baterai
Baterai merupakan komponen yang sangat dibutuhkan dalam Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai penyimpanan energi listrik dalam bentuk arus searah yang dihasilkan oleh panel surya. Baterai adalah elemen yang merupakan sumber arus listrik searah yang dapat  mengubah  energi  kimia  menjadi  energi  listrik.  Energi  yang  disimpan  didalam  baterai  bisaanya  digunakan  pada  saat  panel  surya tidak  dapat  menangkap  panas  matahari  dan  bisaanya  dipakai  pada  saat  malam  hari  dan  saat  cuaca  mendung.  Dalam  proses  pengisian maupun pengosongan baterai tidak boleh berlebihn, saat pengosongan baterai tidak boleh dikosongkan habis karena akan mengakibatkan baterai  tidak  tahan  lama.  Begitu  juga  pada  saat  pengisian  baterai  tidak  boleh  dicas  ketika  baterai  penuh  karena  akan  mengakibatkan overdischarge sehingga  baterai  tidak  tahan  lama.  Besarnya  kapasitas  baterai,  tergantung  dari  banyaknya  bahan  aktif  pada  plat  positif maupun plat negatif yang bereaksi, dipengaruhi oleh jumlah plat tiap-tiap sel, ukuran, dan tebal plat, kualitan elektrolit serta ketahanan baterai. kapasitas energi baterai dinyatakan dalam ampere hour (Ah). Prinsip  kerja  baterai,  yaitu  proses  pengosongan  ( discharge )  pada  sel  berlangsung  menurut  gambar.  Jika  sel  dihubungkan  dengan beban  maka,  elektron  mengalir  dari  anoda  melalui  beban  katoda,  kemudian  ion-ion  negatif  mengalir  ke  anoda  dan  ion-ion  positif mengalir  ke  katoda.  untuk  proses  pengisian  menurut  gambar  adalah  bila  sel  dihubungkan  pada  dengan power  suplay maka  elektroda positif  akan  jadi  anoda  serta  elektroda  negatif  menjadi  katoda.  Aliran  elektron  menjadi  terbalik  dan  mengalir  di  anoda  melalui power supply ke katoda, ion-ion negatif mengalir dari katoda ke anoda, dan ion positif mengalir dari anoda ke katoda menjadi reaksi kimia pada saat pengisian adalah kebalikan dari saat pengosongan.
Terdapat tiga jenis baterai yang sering ditemui dipasaran diantaranya sebagai berikut :
a) Lead Acid adalah  baterai  yang  sudah  digunakan  pada  PLTS  dengan  sistem off-grid untuk  waktu  yang  lama,  sehingga  keandalan sistemnya  tidak  perlu  diragukan  lagi.  Walaupun  baterai  jenis  memiliki  masa  penggunaan  cukup  pendek  dan  memiliki Deep  of Discharge (DoD) yang lebih tinggi dari  baterai  lainnya, Baterai  ini  juga merupakan opsi paling murah dari baterai  jenis lainnya. Kestabilan arus listrik dari baterai jenisini dapat bertahan dalam waktu yang lama.
b) Lithium . Baterai berjenis lithium ion menggunakan teknologi storage system yang lebih baru dibandinkan dengan baterai lead acid , baterai ini mempunyai ukuran yang lebih ringkas dan ringan. Baterai lithium ion memiliki DoD yang lebih rendah juga memiliki umur yang lebih tahan lama dubandingkan dengan lead acid , namun kekurangan dari baterai ini adalah harga nya yang lebih mahal dibandingkan baterai lead acid.
c) Saltwater adalah  jenis  baterai  yang  relatif  baru  di industry  energy  storage, tidak  seperti  baterai lead  acid dan  lithium  ion  yang mengandung logam berat, baterai saltwater menggunakan elektrolit dari air asin. Baterai yang menggunakan logam berat butuh juga proses khusus ketika membuangnya, sedangkan baterai saltwater lebih ramah lingkungan.

## 5. Watt Meter Digital
Watt meter digital adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk mengukur daya listrik yang dikonsumsi oleh suatu perangkat atau sistem. Ini membantu dalam memantau dan mengukur penggunaan energi secara akurat. Watt meter digital dirancang khusus untuk mengukur daya listrik yang dihasilkan atau dikonsumsi oleh perangkat atau sistem tertentu. Daya listrik diukur dalam satuan watt (W) dan  memberikan  informasi  tentang  jumlah  energi  listrik  yang  dikonsumsi.  Watt  meter  digital  memiliki  tampilan  digital  yang menunjukkan pembacaan secara numerik. Ini memudahkan dalam membaca dan memahami hasil pengukuran dengan jelas. Watt meter digital umumnya memiliki tingkat akurasi yang tinggi untuk memberikan pengukuran yang akurat. Hal ini penting dalam memantau  dan mengelola  penggunaan  energi  dengan  tepat.  Beberapa  watt  meter  digital  dapat  dilengkapi  dengan  fitur  tambahan  seperti  pengukuran tegangan (volt), arus ( ampere ), faktor daya ( power factor ), frekuensi, dan pengukuran energi yang terkumpul (kWh). Fitur tambahan ini dapat membantu dalam analisis dan pemantauan yang lebih mendetail. Watt meter digital digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk di  rumah  tangga,  industri,  peralatan  elektronik,  dan  instalasi  listrik.  Mereka  membantu  pengguna  untuk  mengukur  konsumsi  daya  dan mengidentifikasi perangkat atau sistem yang mungkin memerlukan peningkatan efisiensi energi.
6. Solar Power Meter
Solar power meter atau meteran tenaga surya adalah perangkat yang digunakan untuk mengukur dan memantau produksi energi listrik dari panel surya atau sistem tenaga surya. Perangkat ini  bisaanya terdiri dari sensor atau pengukur energi surya, layar LCD atau tampilan  digital,  dan  beberapa  tombol  pengendali.  Fungsi  utama  solar  power  meter  adalah  mengukur  dan  menampilkan  berbagai parameter penting yang berkaitan dengan tenaga surya, seperti daya yang dihasilkan, tegangan, arus, energi yang dihasilkan sepanjang waktu, dan temperatur panel surya. Dengan menggunakan informasi ini, pengguna dapat melacak performa sistem tenaga surya mereka, memantau produksi energi sehari-hari atau bulanan, dan menilai efisiensi sistem. Solar power meter menggunakan sensor yang sensitif terhadap  radiasi  surya.  Sensor  ini  dapat  mengukur  intensitas  matahari  yang  diterima  oleh  panel  surya  dan  mengubahnya  menjadi  data yang dapat diinterpretasikan untuk menghitung daya yang dihasilkan.
Keakuratan  pengukuran solar  power  meter penting  agar  pengguna  dapat  mengandalkan  data  yang  diberikan  oleh  perangkat. Bisaanya, solar power meter yang baik memiliki tingkat akurasi yang tinggi dan dapat mengukur dalam rentang daya yang luas. Dalam keseluruhan, solar  power  meter adalah  perangkat  penting  dalam  sistem  tenaga  surya  yang  memungkinkan  pengguna  untuk  memantau dan mengukur produksi energi surya secara akurat, mengoptimalkan kinerja sistem, dan mengelola penggunaan energi secara efisien.
7. Digital Thermometer
Digital  thermometer adalah  alat  pengukur  temperatur  yang  menggunakan  teknologi  digital  untuk  memberikan  pembacaan temperatur  yang  akurat dan  mudah  dibaca.  Perbedaan  utama  antara digital  thermometer dan thermometer konvensional  adalah  metode tampilan  dan  pengukuran  temperatur. Digital  thermometer menggunakan  sensor  temperatur  elektronik,  seperti  termistor,  termokopel, atau sensor inframerah, untuk mendeteksi temperatur. Sensor ini mengubah perubahan temperatur menjadi sinyal listrik yang kemudian diubah  menjadi  pembacaan  temperatur  digital. Digital  thermometer dilengkapi  dengan  tampilan Liquid  Crystal  Display (LCD)  atau Light-Emitting  Diode (LED)  yang  menampilkan  pembacaan  temperatur  dalam  bentuk  angka  digital.  Tampilan  ini  membuatnya  lebih mudah dibaca dari pada thermometer konvensional dengan jarum dan skala. Digital thermometer bisaanya memiliki tingkat presisi dan akurasi yang tinggi.

## 1.4. Instalasi Teknologi Photovoltaic
Teknologi photovoltaic dirancang  untuk  memudahkan  dalam  instalasi  dan maintenance ,  sehingga  instalasi  teknologi  ini  tidak membutuhkan  waktu  lama  atau  hanya  sehari.  Hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam  instalasi  adalah  lokasi  pemasangan  harus  terletak  di lapangan  terbuka  yang  tidak  terhalangi  oleh  pohon  raksasa  atau  bangunan  tinggi.  Posisi  instalasi  diarahkan  tegak  lurus  dengan  sinar matahari,  supaya  intensitas  cahaya  matahari  yang  masuk  bisa  maksimal.  Adapun  tabel  2  mengenai  posisi  kemiringan  instalasi  panel surya sebagai berikut.
Tabel 1: Posisi Kemiringan Instalasi Panel Surya Garis Lintang Sudut Kemiringan 0-15° 15° 15-25° 25° 25-30° 30° 30-35° 40° 35-90° 45° 40-90° 65°

## 2. METODE
Metode yang digunakan pada  penelitian  ini  adalah  metode  eksperimen  yaitu dengan  cara  melakukan  pengukuran terhadap besaran listrik dan besaran non listrik untuk mendapatkan kelayakan sebuah solar cell dalam pelayanan daya listrik. Pengukuran besaran listrik dan non listrik dapat dilihat pada gambar 2. Diagram blok pengukuran berikut ini.

## Gambar 2: Diagram blok pengukuran PLTS
Pengukuran  besaran  listrik  dan  non  listrik  dilaksanakan  setiap  10  menit  sekali  dan  dimulai  pada  pukul  08:00  sampai  dengan pukul 18:00 untuk setiap besaran yang akan diukur. Besaran yang diukur meliputi tegangan dan arus baterai. Melalui sejumlah 8 besaran listrik yang akan diukur dan dicatat sebagai data pokok dan 2 besaran non listrik dalam hal ini intensitas matahari dan temperature.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengukuran dilakukan mulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB. Tabel yang ditampilkan ini hanya rata-rata per 1  jam  dari  tiap-tiap  besaran  listrik  dan  non  listrik  dengan  memperoleh  hasil  intesitas  penerangan  semakin  naik  maka  tegangan  yang dihasikan  oleh  panel  surya  juga  semakin  naik,  begitu  juga  dengan  baterai  semakin  besar  tegangan  yang  dihasilkan  oleh  panel  surya, tegangan yang masuk pada baterai juga semakin naik dan baterai dapat terisi dengan cepat. Berikutnya pengujian baterai dengan panel surya tanpa beban didapatkan hasil bahwa pengisian berlangsung dengan baik dan solar cell mampu mengisi baterai dengan maksimal, dimana pada pengujian tegangan yang dihasilkan oleh panel surya dan mengisi ke baterai dipengaruhi dengan cuaca pada hari pengujian, dimana saat pengujian dilakukan kondisi cuaca dalam keadaan cerah. Selanjutnya pengujian baterai dengan beban menggunakan panel surya didapatkan hasil bahwa saat panel surya menghasilkan tegangan maka baterai juga dapat terisi untuk menyimpan energi yang akan digunakan  dan  penggunaan  inverter  yang  mengubah  arus  DC  menjadi  AC  hingga  tegangan  yang  terukur  pada  beban  sudah  baik  dan dapat dipergunakan pada beban AC. Berikutnya pengujian pengosongan baterai dengan beban yaitu diuji dengan menghidupkan semua lampu secara bersamaan dengan daya beban 1070 watt dimana dari hasil pengujian, baterai mampu melayani semua beban selama 3 jam tetapi dikarenakan inverter yang digunakan adalah inverter hybrid maka pengosongan baterai tidak dapat diuji secara maksimal  karena sistem inverter hybrid langsung mengambil atau menerima daya yang keluar dari panel surya sehingga daya battery supply tidak terkuras dan  dibantu  oleh  panel  surya.    Adapun  tabel  data  hasil  pengukuran  besaran  listrik  maupun  non  listrik  pada  PLTS  selama  3  hari  yang ditunjukkan pada tabel 2,tabel 3 dan tabel 4 berikut ini.
Tabel 2: Data Hasil Pengukuran Besaran Listrik Dan Non Listrik Pada Sistem PLTS Pada Hari Pertama
Waktu Tegangan Solar Cell (V) Arus Solar Cell (I) Daya Solar Cell (W) Arus Batt Charger (I) Tegangan Batt Charger (V) Arus Batt Supply (I) Daya Batt Supply (W) Intensitas Matahari (W/m²) Temperatur (°C) Beban (Watt) 08.00 118,7 0,2 45,4 0,00 46,9 19,6 807,1 134,3 27,3 860 09.00 265,6 1,0 296,3 0,00 52,1 20,6 713,7 733 31,3 1070 10.00 404,6 1,2 706 7,32 54,4 12,2 295,4 894,9 39,4 1070 11.00 428 1,3 1050 31,15 54,1 0,00 0,0 654,8 40,6 1070 12.00 425 1,7 964 15,17 54,2 3,6 90,2 597,4 43,3 1070 13.00 424 0,1 914 0,00 54,2 7,1 149,6 238,8 40,1 1070 14.00 435 0,1 954 0,00 54,2 6,6 129,8 299,3 40,3 1070 15.00 424 0,1 429 3,45 54,2 2,7 51,9 265,2 40,5 1070 16.00 375 1,0 405 3,89 51,9 5,1 253,1 148,1 39,1 1070
Waktu Tegangan Solar Cell (V) Arus Solar Cell (I) Daya Solar Cell (W) Arus Batt Charger (I) Tegangan Batt Charger (V) Arus Batt Supply (I) Daya Batt Supply (W) Intensitas Matahari (W/m²) Temperatur (°C) Beban (Watt) 17.00 337 1,5 521 0,00 49,1 11,7 566,6 96,7 39,3 1070 18.00 307 0,7 244 0,00 48,4 15,2 763,1 84,1 34,6 1070
Pada Tabel 2 di atas menunjukan hasil pengukuran besaran listrik yang dilaksanakan selama 10 jam. pengukuran menunjukkan bahwa intensitas matahari pada setiap harinya berfluktuasi sesuai dengan kondisi cuaca dan terik matahari. Secara umum, arus solaar cell yang terbesar, terukur pada pukul 12:00 dengan nilai 1.7 A. Namun hal ini sangat bergantung cuaca dan terik matahari. Nilai intensitas matahari berfluktuasi setiap menit bahkan setiap detik namun demikian perubahan tersebut tidak terlalu signifikan dalam hitungan detik. Fluktuasi dari intensitas matahari selain dari kondisi cuaca dan terik matahari juga bergantung pada posisi rotasi bumi, sehingga dapat diprediksi  secara  kasar  nilai  intensitas  matahari  dari  waktu  ke  waktu.  Intensitas  matahari  yang  tertinggi  terjadi  pukul  10.00  wib  yaitu 894,9 Watt/m 2 .
Tabel 3: Data Hasil Pengukuran Besaran Listrik Dan Non Listrik Pada Sistem PLTS Pada Hari Kedua
Waktu Tegangan Solar Cell (V) Arus Solar Cell (I) Daya Solar Cell (W) Arus Batt Charger (I) Tegangan Batt Charger (V) Arus Batt Supply (I) Daya Batt Supply (W) Intensitas Matahari (W/m²) Temperatur (°C) Beban (Watt) 08.00 138,1 0,3 122 0,00 46,6 24,3 902,4 67,1 25,6 1040 09.00 291,6 0,8 282 0,00 45,5 19,6 822,2 109,0 27,4 1040 10.00 276,6 1,1 680 0,00 46,4 8,6 367 600,1 31,3 1040 11.00 320,1 3,3 1307 5,43 49,9 0,8 29,3 911,9 37,0 1040 12.00 323 2,6 838 0,00 47,0 5,5 275,5 329,4 34,6 1040 13.00 335 3,4 1161 4,56 47,3 3,2 160,1 421,3 36,2 1040 14.00 350 3,9 1416 7,35 49,4 0,00 0,0 387,7 38,7 1040 15.00 332 2,5 868 0,44 47,5 5,1 233,1 251,6 36,3 1040 16.00 326 2,1 624 3,98 46,8 6,5 295,4 211,0 35,1 1040 17.00 296 1,4 359 10,86 47,9 10,2 415,6 129,1 33,9 1040 18.00 164 0,2 53,2 19,97 49,2 15,2 709,2 35,6 30,5 1040
Pada Tabel 3 di atas menunjukan hasil pengukuran besaran listrik yang dilaksanakan selama 10 jam. pengukuran menunjukkan bahwa  intensitas  matahari  pada  setiap  harinya  berfluktuasi  sesuai  dengan  kondisi  cuaca  dan  terik  matahari.  Pada  pukul  11:00,  terjadi peningkatan secara signifikan pada arus solar cell dengan nilai 3.3 dibandingkan data yang terukur pada pukul 10:00, dengan nilai hanya 1.1 A Nilai intensitas matahari selalu berubah dengan nilai tertinggi, terukur pada pukul 11:00 dengan nilai 911,9 Watt/m 2 . Fluktuasi dari intensitas matahari selain dari kondisi cuaca dan terik matahari juga bergantung pada posisi rotasi bumi, sehingga dapat diprediksi secara kasar nilai intensitas matahari dari waktu ke waktu.
Tabel 4: Data Hasil Pengukuran Besaran Listrik Dan Non Listrik Pada Sistem PLTS Pada Hari Ketiga
Waktu Tegangan Solar Cell (V) Arus Solar Cell (I) Daya Solar Cell (W) Arus Batt Charger (I) Tegangan Batt Charger (V) Arus Batt Supply (I) Daya Batt supply (W) Intensitas Matahari (W/m²) Temperatur (°C) Beban 08.00 120 0,5 169 0,00 49,9 16,8 762,0 101,4 27,9 940 09.00 274 1,3 430 0,00 50,1 14,8 588,3 195,6 29,2 1033 10.00 257 2,0 882 5,19 47,6 5,0 215,9 303,9 31,7 1070 11.00 311 2,3 749 2,80 46,3 8,3 405,4 450,8 35,5 1070 12.00 331 1,8 614 5,30 46,3 8,9 403,9 260,5 35,3 1070 13.00 317 2,7 900 0,74 45,9 6,9 227,8 336,4 39,3 1070 14.00 337 3,7 1283 5,49 47,4 1,7 47,1 260,1 43,1 1070 15.00 353 3,5 1084 4,79 47,9 3,8 152,7 287,4 43,7 1070 16.00 334 1,7 609 17,47 48,0 5,1 230,8 175,7 40,1 1070 17.00 338 0,9 341 6,67 46,2 16,1 729,2 139,9 35,7 1070 18.00 287 0,9 295 11,15 46,5 12,1 562,6 120,3 34,4 1070
Pada  tabel  4 di  atas  menunjukan  hasil pengukuran  besaran  listrik  yang dilaksanakan  selama  10  jam  pengukuran  menunjukkan bahwa intensitas matahari pada setiap harinya berfluktuasi sesuai dengan kondisi cuaca dan terik matahari.  Pada hari ketiga, intensitas matahari  yang  terukur  lebih  rendah  dibandingkan  pada  hari  pertama  dan  kedua.  Hal  tersebut  sangat  wajar  karena  terdapat  perbedaan cuaca  yang  mempengaruhi  intensitas  mataharinya.  Intensitas  matahari  yang  terbesar,  hanya  450.8  W/m².  Nilai  ini  sangat  jauh  apabila dibandingkan dengan pemgukuran hari pertama dan kedua. Tabel 2, Tabel 3, dan Tabel 4 di atas menunjukan hasil pengukuran besaran
listrik yang dilaksanakan selama 3 hari dengan data yang ditampilkan merupakan data rata-rata dari sejumlah besaran yang diukur. Hal ini dilakukan untuk menghindari terlalu banyaknya data yang ditampilkan pada bagian ini.

## 3.1. Grafik Hasil Pengukuran Besaran Listrik Dan Non Listrik Pada PLTS
Adapun gambar grafik hasil pengukuran besaran listrik dan non listrik pada PLTS pada hari pertama yang ditunjukkan pada gambar 3 berikut ini.
Gambar 3: Grafik hasil pengukuran besaran listrik dan non listrik pada PLTS hari pertama
Pada hari pertama antara lain, tegangan solar cell tertinggi pukul 14.00 WIB dengan jumlah 435 V, arus solar cell tertinggi pada pukul 12.00  WIB dengan  jumlah  1,7  A, daya solar  cell tertinggi pada  pukul 11.00  WIB  dengan  jumlah  1050  W,  arus  baterai charger tertinggi pukul 11.00 WIB dengan jumlah 31,15 A, tegangan baterai charger tertinggi pada pukul 10.00 WIB dengan jumlah 54,4 V, arus baterai supply tertinggi pada pukul 09.00 WIB dengan jumlah 20,6 A, daya baterai supply tertinggi pada pukul 08.00 WIB dengan jumlah 807,1  W,  intensitas  matahari  tertinggi pada pukul 10.00  WIB  dengan  jumlah 894,9  W/m²,  temperatur  tertinggi  pada  pukul 12.00  WIB dengan jumlah 43,3 °C, dan beban tertinggi pada pukul 09.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB dengan jumlah 1070 W. Adapun gambar grafik hasil pengukuran besaran listrik dan non listrik pada PLTS pada hari kedua yang ditunjukkan pada gambar 4 berikut ini.

## Gambar 4: Grafik hasil pengukuran besaran listrik dan non listrik pada PLTS hari kedua
Pada hari kedua antara lain, tegangan solar cell tertinggi pukul 14.00 WIB dengan jumlah 350 V, arus solar cell tertinggi pada pukul 14.00  WIB dengan  jumlah  3,9  A, daya solar  cell tertinggi pada  pukul 14.00  WIB  dengan  jumlah  1416  W,  arus  baterai charger tertinggi pukul 18.00 WIB dengan jumlah 19,97 A, tegangan baterai charger tertinggi pada pukul 11.00 WIB dengan jumlah 49,9 V, arus baterai supply tertinggi pada pukul 08.00 WIB dengan jumlah 24,3 A, daya baterai supply tertinggi pada pukul 08.00 WIB dengan jumlah
0.0 200.0 400.0 600.0 800.0 1000.0 1200.0 0 8 .0 0 0 9 .0 0 1 0 .0 0 1 1 .0 0 1 2 .0 0 1 3 .0 0 1 4 .0 0 1 5 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 8 .0 0 Wa tt Waktu Tegangan Solar Cell (V) Arus Solar Cell (I) Daya Solar Cell (W)
Arus Batt Charger (I)
Tegangan Batt Charger (V)
Arus Batt Supply (I)
Daya Batt supply (W)
Intensitas Matahari (W/m²) Temperatur (°C) Beban 0.0 200.0 400.0 600.0 800.0 1000.0 1200.0 1400.0 1600.0 0 8 .0 0 0 9 .0 0 1 0 .0 0 1 1 .0 0 1 2 .0 0 1 3 .0 0 1 4 .0 0 1 5 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 8 .0 0 W a tt Waktu Tegangan Solar Cell (V) Arus Solar Cell (I) Daya Solar Cell (W)
Arus Batt Charger (I)
Tegangan Batt Charger (V)
Arus Batt Supply (I)
Daya Batt supply (W)
Intensitas Matahari (W/m²)
Temperatur (°C)
Beban
902,4  W,  intensitas  matahari  tertinggi pada pukul 11.00  WIB  dengan  jumlah  911,9  W/m²,  temperatur  tertinggi  pada  pukul 14.00  WIB dengan jumlah 38,7 °C, dan untuk beban pada hari kedua cukup konstan pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB dengan jumlah 1040 W.  Adapun gambar  grafik  hasil pengukuran  besaran  listrik  dan  non  listrik pada  PLTS  pada hari ketiga yang  ditunjukkan pada gambar 5 berikut ini.
Gambar 5: Grafik hasil pengukuran besaran listrik dan non listrik pada PLTS hari ketiga
Pada hari ketiga antara lain, tegangan solar cell tertinggi pukul 15.00 WIB dengan jumlah 353 V, arus solar cell tertinggi pada pukul 14.00  WIB dengan  jumlah  3,7  A, daya solar  cell tertinggi pada  pukul 14.00  WIB  dengan  jumlah  1283  W,  arus  baterai charger tertinggi pukul 16.00 WIB dengan jumlah 17,47 A, tegangan baterai charger tertinggi pada pukul 09.00 WIB dengan jumlah 50,1 V, arus baterai supply tertinggi pada pukul 08.00 WIB dengan jumlah 16,8 A, daya baterai supply tertinggi pada pukul 08.00 WIB dengan jumlah 762,0  W,  intensitas  matahari  tertinggi pada pukul 11.00  WIB  dengan  jumlah  450,8  W/m²,  temperatur  tertinggi  pada  pukul 15.00  WIB dengan jumlah 43,7 °C, dan beban tertinggi pada pukul 10.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB dengan jumlah 1070 W.
Hasil dari grafik di atas dapat dilihat bahwa pengambilan data dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut mulai pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 18.00 wib dengan pengambilan data setiap 10 menit sekali dan total variabel yang diukur sebanyak 1980 besaran listrik dan non listrik. Kemudian data selama 3 hari tersebut diambil rata-ratanya menjadi 1 jam sekali. Pengukuran menunjukkan bahwa intensitas  matahari  pada  setiap  harinya  berfluktuasi  sesuai  dengan  kondisi  cuaca  dan  terik  matahari.  Secara  umum,  dapat  dikatakan bahwa intensitas matahari mulai dapat memberikan daya listrik melalui panel surya untuk pengisian baterai dan suplay beban pada pukul 09.00  atau  10.00  wib  hingga  pukul  18.00  wib.  Nilai  intensitas  matahari  berfluktuasi  setiap  menit  bahkan  setiap  detik  sehingga  terjadi nilai  yang terukur.  Kondisi  cuaca  dan  terik  matahari  juga  bergantung  pada  posisi  rotasi bumi.  Hal  ini juga  berpengaruh  terhadap hasil pengukuran  yang  sudah  dilakukan.  Satu  hal  yang  menarik  adalah,  semakin  tinggi  temperatur  yang  terukur,  maka  semakin  tinggi  juga kuat arus solar cell yang dihasilkan, hal ini terbukti pada pengukuran pada hari pertama sampai ketiga.

## 4. KESIMPULAN
Karakteristik  Besaran  Listrik  Sistem  PLTS  Rooftop  3300  Wp  Di  Gedung  C  Politeknik  Negeri  Medan  menunjukkan  bahwa  sistem PLTS  rooftop  dengan  kapasitas  3300  Wp  memiliki  kapasitas  tertinggi  untuk  menghasilkan  daya  dalam  kondisi  sinar  matahari  terbaik (Wattpeak).  Tetapi produksi  energi  sebenarnya bergantung  pada  berbagai  hal,  seperti  cuaca,  orientasi  panel  surya, dan  efisiensi  sistem secara keseluruhan. Jumlah daya yang dihasilkan juga dipengaruhi oleh intensitas matahari; intensitas matahari yang tinggi menghasilkan daya yang lebih besar, sedangkan intensitas matahari yang rendah menghasilkan daya yang lebih sedikit. Oleh karena itu, sangat penting untuk  memahami  dengan  baik  fitur  PLTS rooftop dan  komponen  yang  memengaruhi  kinerjanya  untuk  memaksimalkan  efisiensi penggunaan energi surya.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis mengucapkan rasa syukur karena berkat dan rahmat yang maha kuasa penulis dapat menyelesaikan artiket ini, serta terima kasih atas  dukungan  finansial  yang  diberikan  oleh  Direktorat  Akedemik  Pendidikan  Tinggi  Vokasi  Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Vokasi Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi melalui Pusat Penelitian Pengabdian Masyarakat Politeknik Negeri Medan.
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 0 8 .0 0 0 9 .0 0 1 0 .0 0 1 1 .0 0 1 2 .0 0 1 3 .0 0 1 4 .0 0 1 5 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 8 .0 0 W a tt Waktu Tegangan Solar Cell (V) Arus Solar Cell (I)
Daya Solar Cell (W) Arus Batt Charger (I) Tegangan Batt Charger (V) Arus Batt Supply (I) Daya Batt supply (W) Intensitas Matahari (W/m²) Temperatur (°C)
Beban

## DAFTAR PUSTAKA
Avinda,  A.  I.,  Windarta,  J.,  Denis,  D.,  Kusuma,  I.  A.,  &  Firmansyah,  A.  (2021).  Studi  Perancangan  PLTS  1200  WP  Sistem  On-Grid Ditinjau  Dari  Teknik  Dan  Ekonomis.  Prosiding  Konferensi  Nasional  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  dan  Corporate  Social Responsibility (PKM-CSR), 4, 234-241.
Gunawan, N. S., Kumara, I. S., & Irawati, R. (2019). Unjuk kerja pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 26, 4 kWp pada sistem smart microgrid UNUD. Jurnal Spektrum 6(3) , 1-9.
Pandria,  T.  A.,  &  Prasanti,  N.  (2021).  Penerapan  Panel  Surya  sebagai  Sumber  Energi  Listrik  Alternatif  pada  Gedung  Fakultas  Teknik Universitas Teuku Umar. Jurnal Serambi Engineering 6(4) , 2320-2329.
Pareshi, A.L.H. Analisis Studi Penyambungan PLTS ATAP 3, 5 kWp Terhadap Kandungan Harmonisa Gedung Berdasarkan Kapasitas Pembebanan Transformator. 2022. PhD Thesis. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Siregar,  M.  F.  (2020).  Analisis  Efisiensi  Pada  Komponen  Sistem  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya. Journal  of  Electrical  and  System Control Engineering 4(1) , 1-10. Suprianto, S. (2022). Karakteristik Pelayanan Daya Listrik Solar Home System. RELE (Rekayasa Elektrikal dan Energi) : Jurnal Teknik Elektro 4(2), 158-163.
Widodo,  R.  A.  (2021).  Analisis  Unjuk  Kerja  Sistem  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  Di  Bendungan  Jatibarang  Semarang  (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).