Jurnal Ilmiah Foristek Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id DOI : https://doi.org/10.54757/fs.v11i2.110 pISSN : 2087 – 8729 eISSN : 2087 – 8729
Vol 11, No. 2, Oktober 2021

## KONSERVASI ENERGI LISTRIK PADA BANGUNAN GEDUNG KANTOR BUPATI TOJO UNA-UNA
Jordan A. Tiro 1 , Baso Mukhlis 2 , Agustinus Kali 3 , Maryantho M 4 , Irwan Mahmudi 5
Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Elektro, Universitas Tadulako
2,3,4,5) Dosen Teknik Elektro Universitas Tadulako email: panelarester@gmail.com

## Abstract
Electrical  energy  has  a  very  important role  in  the  economic,  industrial  and  social development  of  the  community,  this  causes  an increase  in  the  demand  for  electrical  energy  in line  with  the  increase  in  people's  welfare, economic  and  industrial  growth.  On  the  other side,  energy  sources  that  are  commonly  used  for power  generation  are  increasingly  expensive  and limited  in  availability  and  cause  environmental pollution.  Based  on  these  considerations,  it  is necessary  to  implement  an  energy  management program  to  preserve  energy  resources  and  use energy  effectively.  Energy  consumption  intensity (ECI)  is  a  term  used  to  determine  the  amount  of electrical  energy  consumption  in  a  room.  The calculation of the intensity of energy consumption carried out at the Tojo Una-una regent's office in Central  Sulawesi  consists  of  3  buildings  with  129 rooms,  it  was  found  that  7  rooms  were categorized as quite efficient and wasteful.
Keywords  :  Conservation  of  electrical  energy, Audit  of  electrical  energy,  Efficienci  of  electrical energy,  Energy  consumption  intensity,  Energy saving opportunities, Regent’s office of Tojo Una- una

## I. Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang
Energi  listrik  mempunyai  peranan  yang sangat  penting  dalam  pembangunan  ekonomi, industri  dan  sosial  masyarakat,  hal  ini menyebabkan terjadinya peningkatan permintaan  energi  listrik  seiring  dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat,
pertumbuhan  ekonomi  dan  industri.  Disisi  lain, sumber-sumber  energi  yang  umum  digunakan untuk  pembangkit  listrik,  semakin  mahal  dan ketersediaanya  terbatas  serta  menimbulkan pencemaran lingkungan. Berdasarkan pertimbangan  tersebut,  perlu  dilaksanakan program  manajemen  energi  untuk  menjaga kelestarian sumber daya energi dan pemanfaatan energi yang efektif.
Perkembangan  perekonomian  yang  terjadi di  segala  sektor  menyebabkan  pembangunan gedung-gedung semakin pesat, termasuk pembangunan  Gedung  perkantoran.    Peran energi  listrik  tentunya  sangat  besar  dalam  hal ini.  Salah  satu  perkantoran  yang  senantiasa mengalami  perbaikan  fungsi  yaitu  kantor bupati.    Dalam  kegiatan  operasionalnya mengharuskan  ketersediaan  energi  listrik  yang terus  menerus  atau  kontinyu.  Penggunaan energi  listrik  di  kantor  yang  cukup  besar  dapat kita lihat seperti ,Air Conditioning (AC), lampu Pencahayaan,    komputer,  dan  peralatan  kantor lainnya. [1]
Salah  satu  upaya  nyata  untuk  menghemat energi listrik yaitu dengan peningkatan efisiensi penggunaan  energi  listrik  secara  efisien  dan bijaksana.  Hal  ini  tertuang  dalam  instruksi Presiden  (INPRES)  No.13  tahun  2011  tentang Penghematan  Energi  dan  Air  dan  Peraturan Pemerintah  (PP)  (Tentang  Konservasi  Energi). Meningkatkan  efisiensi  energi  telah  diyakini sebagai salah satu cara efektif untuk menambah keuntungan usaha dimana biaya yang dikeluarkan  untuk  pembelian  energi  menjadi berkurang.  Saat  ini  istilah  penghematan  ini
Jurnal Ilmiah Foristek Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id DOI : https://doi.org/10.54757/fs.v11i2.110 pISSN : 2087 – 8729 eISSN : 2087 – 8729 Vol 11, No. 2, Oktober 2021
dikenal  dengan  konservasi  energi,  yang merupakan  penggunaan  energi  dengan  efisiensi dan  rasional  tanpa  mengurangi  penggunaan energi  yang  memang  benar-benar  diperlukan. Upaya  konservasi  energi  ini  diterapkan  pada seluruh tahap pemanfaatan, mulai dari pemanfaatan  sumber  daya  energi  sampai  pada pemanfaatan akhir, dengan menggunakan teknologi yang efisien, dan membudayakan pola hidup  hemat  energi.  Hal  ini  tentunya  juga sangat  perlu  diterapkan  di  kantor  untuk mendukung  ketersediaan  energi  listrik  yang kontinyu  namun  biaya  yang  dikeluarkan  juga tidak begitu besar. [2]

## 1.2.Tujuan
Untuk  meningkatkan  efisiensi  energi  listrik dan mengurangi penggunaan energi listrik yang tidak  perlu  agar  mengurangi  biaya  pemakaian energi listrik.

## II. Landasan Teori

## 2.1 Tinjauan Pustaka
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Suhendar, Ervan  Efendi,  dan  Herudin  (2013),      yang berjudul “Audit Sistem Pencahayaan dan Sistem Pendingin  Ruangan  di  Gedung  Rumah  Sakit Umum  Daerah  (RSUD)  Ciligon“  menunjukkan hasil  bahwa  terjadi  kenaikan  total  pemakaian konsumsi  energi  listrik  dari  tahun  2010-2012 masing-masing  sebesar  1.095.142  kWh/tahun, 1.426.199 kWh/tahun, dan 1.650.398
kWh/tahun.  Tahapan  yang  dilakukan  peneliti diawali  dengan  melakukan  audit  awal  dengan menghitung  Intensitas  Konsumsi  Energi  (IKE). Setelah melalui proses perhitungan penghematan  konsumsi  energi  listrik  untuk perbaikan  pencahayaan  yaitu  sebesar  64,07  %, penghematan  konsumsi  energi  listrik  pada pendingin  ruangan  dengan  pergantian  freon musicool. Penghematan konsumsi listrik setelah penggantian  jenis  AC  Inverter  sebesar  19,6  %. Hasil  penelitiannya  dilakukan  dengan  cara
mengantikan  lampu  penerangan  dengan  jenis LED  dan  untuk  pendingin  ruangan  digantikan dengan AC jenis AC Inverter. [3]

## 2.2 Klasifikasi Audit Energi
1.    Survei  Energi  (Energy  Survey  or  Walk Through  Audit)  Sering  disebut  mini  audit. Audit  yang  dilakukan  secara  sederhana, tanpa  penghitungan  yang  rinci,  hanya melakukan  analisa  sederhana.  Umumnya fokus  dari  audit  ini  adalah  pada  bidang perawatan  dan  penghematan  yang  tidak memerlukan  biaya  investasi  yang  besar. Biasanya  auditor  bukan  seseorang  yang profesional dalam bidang audit energi.
2.    Audit  Energi  Awal  (Preliminary  Energy Audit)  Tujuan  dari  audit  energi  awal  adalah untuk  mengukur  produktifitas  dan  efisiensi penggunaan  energi  dan  mengidentifikasi kemungkinan penghematan energi .Kegiatan audit  energi  awal  meliputi  identifikasi gedung,  analisa  kondisi  aktual,  menghitung konsumsi  energi,  menghitung  pemborosan energi, dan beberapa usulan.
3.    Audit  Energi  Rinci  (Detailed  Energy  Audit or Full Audit) Audit energi rinci adalah audit energi yang dilakukan dengan menggunakan alat-alat  ukur  yang  sengaja  dipasang  pada  p eralatan untuk mengetahui besarnya konsumsi  energi.  Biasanya  dilakukan  oleh lembaga  auditor  yang  profesional  dalam jangka  waktu  tertentu.  Pelaksanaan  audit didahului  dengan  analisa  biaya  audit  energi, identifikasi  gedung,  analisa  kondisi  aktual, dan  menghitung  semua  konsumsi  energi. Konsumsi  energi  ini  meliputi  energi  primer, seperti  listrik  dan  bahan  bakar,  juga  energi sekunder;  seperti  air,  telepon,  dan  lain-lain. Selain itu, melakukan penghitungan pemborosan  energi,  kesempatan  konservasi energi,  sampai  beberapa  usulan  untuk melakukan  penghematan  energi  beserta dengan analisa dampak usulan tersebut  [4]

## 2.3 Intensitas konsumsi Energi
Jurnal Ilmiah Foristek Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id DOI : https://doi.org/10.54757/fs.v11i2.110 pISSN : 2087 – 8729 eISSN : 2087 – 8729 Vol 11, No. 2, Oktober 2021
Intensitas Konsumsi /energi (IKE)
merupakan  istilah  yang  digunakan  untuk mengetahui  besarnya  pemakaian  energi  listrik dalam bangunan Gedung dan dinyatakan dalam satuan  kWh/  m².  Hasil  nilai  IKE  harus  sama atau  lebih  kecil  dari  nilai  standar  dan  selalu diupayakan untuk dipertahankan lebih rendah.
Menurut  pedoman  pelaksanaan  konservasi energi  listrik  dan  dalam  menentukan  prestasi penghematan  energi.  Untuk  gedung  kantor  dan bangunan  gedung  komersial  dapat  mengacu kepada  standar  nilai  IKE  yang  diperlihatkan sebagai berikut:
➢ Untuk Gedung Ber-AC :
• Sangat efisien = (IKE < 8,5) kWh/m2 /bulan,
• Efisien = (8,5 ≤ IKE < 14) kWh/m2 /bulan,
• Cukup efisien = (14 ≤ IKE < 18,5) kWh/m2 /bulan,
• Boros = (IKE ≥ 18,5) kWh/m2 /bulan,
➢ Untuk Gedung Tidak Ber-AC :
• Sangat efisien = (IKE < 3,4) kWh/m2 /bulan,
• Efisien = (3,4 ≤ IKE < 5,6) kWh/m2 /bulan,
• Cukup efisien = (5,6 ≤ IKE < 7,4) kWh/m2 /bulan,
• Boros = (IKE ≥ 7,4) kWh/m2 /bulan. [5]

## 2.4 Peluang hemat energi
Besarnya IKE hasil perhitungan dibandingkan  dengan  IKE  standar.  Bila hasilnya  ternyata  kurang  dari  IKE  standar maka  kegiatan  audit  rinci  dapat  dihentikan atau  bila  diteruskan  dengan  harapan  dapat memperoleh  IKE  yang  lebih  rendah  lagi. Bila hasilnya  lebih  dari  IKE  target,  berarti  ada peluang untuk melanjutkan proses audit energi rinci. [6]

## III. Metode Penelitian
Untuk  mencapai  tujuan  dari  penelitian  ini, metodologi  yang  digunakan  berupa  metode observasi langsung melakukan pengukuran luas
ruangan  dan  mendata  seluruh  jumlah  peralatan listrik  yang  ada  pada  suatu  rungan  di  samping membagikan  format  pengisian  data  peralatan pada setiap ruangan. Setelah data-data peralatan seperti  jumlah  dan  daya  peralatan  yang digunakan  seperti  data  ac,  jenis  lampu penerangan,  televisi,  komputer,  dispenser,  dan peralatan  lainnya  yang  digunakan  serta  lama waktu  pengoperasian  peralatan,  lalu  dilakukan perhitungan  untuk  menentukan  nilai  IKE ruangan

## IV. Hasil dan Pembasan
Audit energi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengevaluasi
penggunaan energi. Audit energi akhir-akhir ini telah  banyak  dilakukan  di  industri  maupun bangunan  komersial  sebagai  kegiatan  untuk mengetahui dan mengevaluasi potensi penghematan  energi  pada  suatu  fasilitas  atau sistem  energi.  Berbagai  kegiatan  dilakukan dalam  audit  energi  mulai  dari  pengumpulan data,  pengukuran  dan  pengamatan  lapangan, analisis data serta penyusunan laporan. Penyusunan  laporan  merupakan  bagian  kecil dari  keseluruhan  audit  energi,  namun  kegiatan ini menjadi penting karena merupakan jembatan dalam  menyampaikan  hasil  dari  keseluruhan audit  energi  ke  pimpinan  organisasi  yang  akan mengambil  keputusan  atas  rekomendasi  yang diberikan.  Sebuah  program  audit  energi  dalam rangka  efisiensi  energi  haruslah  dimulai  dan mendapat  dukungan  dari  pihak  pimpinan. Artinya  pimpinan  harus  memahami  dengan jelas  konsep  analisa  cost-benefit  dari  sebuah program  efisiensi  energi.  Masukan  dan  saran dari semua pihak sangat penting bagi suksesnya sebuah  program  efisiensi  energi  yang  akan dilakukan.  Target  penghematan  yang  akan dicapai  harus  dituangkan  ke  dalam  suatu rencana  aksi  yang  disusun  bersama.  Dalam menerapkan  rencana  aksi  tersebut,  proses monitoring  yang  rutin  harus  dilakukan.  Setelah
Jurnal Ilmiah Foristek Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id DOI : https://doi.org/10.54757/fs.v11i2.110 pISSN : 2087 – 8729 eISSN : 2087 – 8729 Vol 11, No. 2, Oktober 2021
masa  implementasi  selesai,  harus  dilakukan evaluasi  untuk  mengetahui  apakah  target penghematan sudah tercapai ataukah belum.

## 4.1. Ruangan dan peralatan listrik
Dari  pengambilan  data  dan  penelitian konservasi  energi  listrik  di  kantor  bupati  tojo una-una.  Sumber  energi  yang  digunakan  kantor bupati tojo una-una dalam menjalankan pelayanan  kepada  masyarakat  adalah  energi listrik dari PLN dengan kapasitas trafo 200KVA dengan  daya  tersambung  165KV  serta  memiliki cadangan  sumber  listrik  apabila  PLN  padam yaitu  genset  dengan  kapasitas  60KVA,  48kW. Adapun  data  jenis  peralatan,  jenis  peralatan, daya  dari  setiap  jenis  peralatan  serta  luas  dari setiap  ruangan  yang  ditempati  oleh  peralatan yang tidak dapat penulis tampilkan secara detail mengingat  jumlah  ruangan  yang  banyak  lebih dari  100  ruangan  yang  jika  ditampilkan  akan menempati beberapa halaman penulisan. Namun untuk  memperlihatkan  data-data  yang  dapat digunakan  sebagai  contoh  dalam  menghitung nilai  intensitas  konsumsi  energi  dan  peluang penghematannya  maka  pada  tabel  di  bawah  ini diperlihatkan  beberapa  ruangan  saja  dari beberapa ruangan yang ada di kantor bupati Tojo Una-una.

## Tabel 1. Jenis peralatan dan luas ruangan

## 4.2. Intensitas Konsumsi Energi (IKE)
Intensitas  konsumsi  energi  diartikan sebagai perbandingan antara jumlah pemakaian  energi  listrik  per  bulan  atau  per tahun  dengan  luas  ruangan  atau  bangunan (kwh/m2  perbulan  atau  pertahun).  Data-data yang diperlihatkan pada tabel 1 di atas hanya merupakan  data-data  ruangan  yang  diambil sebagai sampel dalam menghitung Intensitas Konsumsi Energi dari setiap ruangan.
Menurut  Agus  Maulana  dkk..  2005 intensitas  konsumsi  energi  per  tipe  ruangan dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut:
= kWh Total Luas Ruangan(m 2 ) (kwh/m2 )
Untuk  menghitung  nilai  intensitas konsumsi  energi  (IKE)  dari  setiap  ruangan pada penelitian ini digunakan asumsi sebagai berikut:
a.  AC 2 PK = 1672 watt b.  printer = 10 watt c.  televisi = 134 watt d.  Komputer   = 230 watt e.  Dispenser   = 300 watt
Waktu operasi peralatan dirata- ratakan 8 jam  setiap  hari,  selama  22  hari  kerja  dalam sebulan.
Untuk  menghitung  perkiraan  besarnya konsumsi  energi  dari  peralatan  yang  ada  di setiap ruangan digunakan persamaan:
Konsumsi  listrik  =  Daya  (kW)  x  waktu pemakaian (jam) x 22 hari
Sebagai contoh, untuk menghitung nilai IKE  dari  salah  satu  ruangan  yang  ada  di fakultas  Teknik  Untad  dilakukan  dengan cara sebagai berikut:
- Nama ruangan = Ruang UKPBJ 4
-  Luas  dan  kategori  ruangan  =  80  m2  /
ruangan ber-AC
Jurnal Ilmiah Foristek Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id DOI : https://doi.org/10.54757/fs.v11i2.110 pISSN : 2087 – 8729 eISSN : 2087 – 8729
Vol 11, No. 2, Oktober 2021
- Paralatan listrik yang digunakan: 1. AC standar daya 2 PK 3 buah 2. Lampu SL 7 buah 3. Televisi 1 buah
4. Komputer 1 buah 5. Printer 5 buah 6. Dispenser 1 buah Dari  data  di  atas,  maka  jumlah  daya  dari setiap  peralatan  yang  ada  di  dalam  ruangan dekan Fakultas Teknik adalah sebagai berikut: ➢ AC = 3 x 1672 watt = 5.016 watt ➢ Lampu SL  = 7 x 27 watt = 189 watt
➢ Televisi = 1 x 134 watt = 134 watt
➢ Komputer   = 11 x 230 watt = 2530 watt
➢ Printer = 5 x 10 watt = 50 watt
➢ Dispenser = 1 x 300 watt = 300 watt
Jumlah = 2.244 watt
Total  daya  yang  digunakan  (kwh)  dari semua peralatan dalam satu bulan:
= 8.219 watt x 8 jam x 22 hari
= 1446,5 kwh/bulan
Dari jumlah daya listrik yang digunakan pada  ruangan  seluas  80  m2  ,  maka  nilai intensitas konsumsi energinya (IKE) adalah:
IKE = 1446,5 80
= 18,08 kwh/ m2 /bulan
Bila hasil perhitungan IKE ini dibandingkan dengan nilai standar IKE, maka ruang  UKPBJ  4  dikategorikan  ke  dalam ruangan  yang  cukup  efisien  menggunakan listrik.
Hasil  evaluasi  dari  129  ruangan  yang telah  dievaluasi  terdapat  beberapa  ruangan yang  ada  pada  setiap  unit  kerja  yang  nilai IKE-nya  melebihi  standar  IKE  kategori efisien,  dalam  hal  ini  ada  yang  masuk kategori cukup efisien dan boros menggunakan energi. Rincian jumlah
ruangan  yang  dianggap  melebihi  kreteria standar  IKE  kategori  efisien  adalah  sebagai berikut:
-  Gedung  A  lantai  1  =  1  ruangan,  dari  21 jumlah ruangan
-  Gedung  A  lantai  2  =  1  ruangan,  dari  26 jumlah ruangan
-  Gedung  B  lantai  2  =  2  ruangan,  dari  16 jumlah ruangan
-  Gedung  C  lantai  1  =  2  ruangan,  dari  18 jumlah ruangan
-  Gedung  C  lantai  2  =  1  ruangan,  dari  24 jumlah ruangan
C. Menentukan Target Efisiensi Untuk mengetahui potensi
penghematan  energi  yang  dapat  diterapkan pada  sebuah  ruangan  yang  tidak  masuk kategori efisien dalam menggunakan listrik, maka  selisih  nilai  IKE  hasil  perhitungan dengan  nilai  IKE  standar  terlebih  dahulu harus  dihitung.  Untuk  menghitung  peluang penghematan  yang  dapat  diterapkan  pada sebuah ruangan dapat digunakan persamaan berikut:
Potensi  penghematan  =  (IKE ruangan – IKE target) x luas area x TDL
Tarif  listrik  yang  digunakan  untuk menghitung  potensi  penghematan  pada penelitian  ini  disesuaikan  dengan  tarif listrik rata-rata yang berlaku untuk golongan  P1  di  Kantor  bupati  yaitu  Rp 1.444.  Sebagai  contoh  dalam  perhitungan ini dipilih ruangan UKPBJ 4 yang memiliki data-data sebagai berikut:
- Nama ruangan = ruaang UKPBJ 4
- Keadaan ruangan = ber-AC - Luas ruangan = 80 m2
- IKE ruangan = 17,97 (hasil perhitungan = cukup efisien) - Standar IKE efisien = 13,9 Potensi penghematan = (18,08 – 13,9) x 80 x 1.444 = Rp 482.873 Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan,  maka  salah  satu  hal  yang  dapat dilakukan untuk mengurangi biaya listrik di Untad  adalah  mengurangi  nilai  Intensitas Konsumsi Energi (IKE).
Jurnal Ilmiah Foristek Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id DOI : https://doi.org/10.54757/fs.v11i2.110 pISSN : 2087 – 8729 eISSN : 2087 – 8729 Vol 11, No. 2, Oktober 2021

## V. Kesimpulan
Dari  129  ruangan  di  atas  ,  sebanyak  7 ruangan  yang  tidak  memenuhi  standar  IKE, dengan  kategori  5  ruangan  cukup  efisien  dan  2 ruangan boros.
1. Jumlah  ruangan  yang  nilai  IKE-nya  masuk kategori  Cukup  efisien  5  dengan  peluang penghematan Rp 1.592.954.
2. Jumlah  ruangan  yang  nilai  IKE-nya  masuk kategori boros 2 dengan peluang penghematan Rp 1.523.37.
3. Bila  peluang  penghematan  dari  129  ruangan diimplementasikan  maka  kantor  bupati  Tojo Una-una  dapat  menghemat  biaya  listrik sebanyak Rp 10.665.822 perbulan.

## Daftar Pustaka
[1]      Chikku  Abraham,  2008.  Energy  Audit  Of IIT  Bombay  Campus,  Department  of Energy  Science  and      Engineering,  Indian Institute Of Technology.
[2]  Mohammad  Riyadi.  2017.  Konservasi Energi Listrik Rumah Sakit Umum Daerah Ampana Kabupaten Tojo Una-Una
Sulawesi Tengah.
[3]    Suhendar,  Ervan  Efendi,  Herudin.  2013. Audit  Sitem  Pencahayaan  dan  Sistem Pendingin  Ruangan  di  Gedung  Rumah
Sakit  Umum  Daerah  (RSUD)  Cilegon. Cilegon: Jurusan Teknik Elektro. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Cilegon.
[4]  Baso Mukhlis. Evaluasi Penggunaan Listrik Pada  Bangunan  Gedung  di  Lingkungan Universitas Tadulako.Palu : Dosen Jurusan
Teknik Elektro UNTAD Palu,Indonesia.
[5]  Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral  Republik  Indonesia  Nomor  13
Tahun 2012
[6]      Potensi  penghematan  energi.  Hasil  Audit Energi  2006.  Departemen  /energi  dan Sumber Daya Mineral

## DAFTAR PUSTAKA
[