## Analisis Audit Energi Listrik Pada Sistem Pengkondisian Udara (Studi Kasus Di Ruang Kelas Fakultas Ekonomi Universitas  Tanjungpura)

## Taufik Hidayat
Jurusan Elekronika Industri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri No. 2 Pontianak e-mail: Kifuat46@gmail.com
Abstract – Comfortable air condition is an absolute must in  a  Rungan  but  should  not  leave  the  aspect  of  energy saving  electricity.  Audit  of  electrical  energy  in  the  air conditioning  system  is an  alternative  system  of  electric energy  savings,  thus  obtained  the  proper  AC specifications  to  be  applied  in  the  classroom  at  the University  economics  faculty  Tanjungpura  without leaving aspects of feasibility analysis, installation of air conditioners  that  have  been  adjusted.  Also  evaluates investment approach to Benefit Cost Ratio (BCR) as the basis for the beginning of the feasibility of the approach requires  techniques  to  determine  the  basic  forecasts profits  and  costs  is  then  compared  with  a  profit  of present  value,  using  the  prevailing  interest  rate. Installation of split AC inverter that has the appropriate obtained  BCR  net  value  obtained  by  1.16  and  the investment  cost  of  Rp.  3.  850.000/  unit  AC  with  BEP value  of  Rp  1,360,198,898  in  year  2  the  use  of  air conditioning.  Therefore,  the  value  of  BCR  1.00;  then the  Split  AC  inverter  complies  with  the  requirements  of the room is considered beneficial. Based on the analysis of  BCR  can  be  concluded  that  the  factors  of  energy consumption rates litrik and treatment is the key draw of investments in air conditioning units.
Keywords – Energy audit, Air conditioner (AC), feasibility analysis, Benefit Cost Ratio

## 1. Pendahuluan
Kenyamanan pada saat penggunaan ruangan sangatlah di perlukan, sehingga  saat ini penggunaan alat pengkondisian  udara  sangatlah  penting.  Indonesia beriklim  tropis  lembab  dengan  temperatur  udara  pada umunya  antara  24 – 32 o C  dengan  kelembaban  60 – 95%. Hal  ini  mengakibatkan  perlunya  menggunakan  sistem pengkondisian  udara  untuk  mendapatkan  kondisi  udara yang  nyaman  didalam  ruangan  yaitu  dengan  memasang mesin  penyejuk  udara  atau  yang  lebih  dikenal  dengan Air  Conditioner (AC).  Namun  penggunaan  AC  sebagai penyejuk udara dalam ruangan memerlukan energi yang sebesar  60%  konsumsi  listrik  di  bangunan yang  di kondisikan digunakan untuk memasok energi mesin AC. Oleh  karena  itu,  usaha  penghematan  energi  yang dilakukan  terhadap  penggunaan  peralatan  AC  akan berdampak  signifikan  terhadap  usaha  penghematan energi nasional.
Untuk  pelaksanaan  penghematan  energi pada bangunan  komersial  dan  instansi  pemerintah,  Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menyebutkan bahwa  penghematan  bisa  dilakukan  dengan  cara mengatur  suhu  ruangan  ber  AC  pada  suhu  minimal 25°C.  Salah  satu  cara  untuk  meringankan  kerja  AC adalah  mengusahakan  agar  penambahan  kalor  kedalam ruangan  harus  sekecil-kecilnya  kondisi  temperatur didalam  ruangan  tetap  terjaga.  Prinsip  kerja  AC  adalah mengangkut  kalor  dari  dalam  ruangan  ke  luar  ruangan. Oleh  karena  itu  suatu  gedung  atau  ruangan  yang  akan dikondisikan  dengan  memasang  peralatan  AC  perlu diketahui  terlebih  dahulu  beban  pendingin  (kalor)  yang ada.  Agar  dapat  digunakan  kapasitas  AC  yang  sesuai dengan  kebutuhan  sehingga  temperatur  ruangan  yang diinginkan dapat tercapai. [3,4,5]
Dalam penelitian ini mengkaji pengaruh pengkondisi udara ruangan terhadap konsumsi energi listrik peralatan AC  dengan  cara  melakukan  perhitungan  kalor  didalam ruangan.  Perhitungan  kalor  didalam  ruangan  di pengaruhi  jumlah  orang,  jumlah  peralatan  listrik  yang mengeluarkan  kalor  dan  penambahan  kalor  akibat  dari pengaruh  lingkungan  sekitar    yang  tidak  dikondisikan serta  kelayakan  ekonomis  dari  pemasangan  AC  yang telah di rencanakan. Dimana di peroleh hasil bahwa AC yang telah sesuai dengan kebutuhan ruangan  memenuhi nilai  keyakan  ekonomis.  Sehingga  dinyatakan  layak untuk di pasang a.Perumusan Masalah
Dalam  penelitian  ini  dapat  di  rumuskan  permasalahan sebagai berikut:
 Berapa kebutuhan konsumsi energi listrik yang tepat untuk  mengkondisikan  tiap  ruangan sehingga tercapai  tingkat  kenyamanan  ruangan  yang  di inginkan.
 Type  AC  split  mana  yang  tepat  untuk  mencapi tingkat  kenyamanan  yang  diinginkan  dan  hemat energi.
 Bagaimana  evaluasi  investasi  (economic  analysis) dengan  pendekatan Benefit  Cost  Ratio (B/C-ratio)  > 1  sebagai  salah  satu  dasar  kelayakan  ekonomi  dari pemasasangan  AC  baru  yang  telah  disesuaikan dengan  yang  telah  di  perhitungkan  untuk  tiap ruangan kelas.
b. Tujuan Penelitian
Dalam penelitian analisa audit energi listrik ini dengan tujun sebagai berikut:
 Menganalisis  pengaruh  kondisi  ruangan  terhadap konsumsi energi listrik pada AC.
 Mengetahui  tingkat  efisiensi  AC  yang  terpasang sekarang.
 Mengetahui  tingkat  efisiensi  daya  listrik  dan kebutuhan energi yang di peroleh bila menggunakan AC yang tepat.
 Mengetahui penghematan daya dan penghematan pembayaran energi dalam hal ini cost pembayaran listrik  PLN  yang  di  selama  1  tahun  saat menggunakan AC yang tepat.
 Mengevaluasi investasi dengan pendekatan
Benefit Cost Ratio (B/C-Ratio) sebagai salah satu dasar mensyaratkan  pendekatan  awal  dari kelayakan  ekonomi  untuk  menentukan  dasar prakiraan  keuntungan  dan  biaya  kemudian dibandingkan,  keuntungan  dari  nilai  sekarang, dengan  menggunakan  tingkat  bunga  yang berlaku.
c. Manfaat Penelitian
Dengan adanya penelitia ini di harapkan memiliki manfaat di antaranya:
1. Sebagai  salah  satu  rujukan  untuk  melakukan penghematan energi bagi para pengguna AC dengan tingkat kenyamanan ruangan yang baik.
2. Transfer  knowledge metodologi  sistem  analisis kelayakan  ekonomi  pemasangan  AC  yang  sesuai berdasarkan pendekatan Benefit Cost Ratio (manfaat intangible).

## 2. Menghitung  Kapasitas  AC  Dengan  Metode Kesetimbangan Termal
Secara  sederhana  tugas  AC  adalah  membuang kelebihan kalor dari dalam ruangan ke luar ruangan agar jumlah  kalor  didalam  ruangan  tidak  berlebih,  tidak menyebabkan suhu udara naik diatas batas kenyamanan termal.  Metode  kesetimbangan  termal  ini  mempunyai asumsi  bahwa  keadaan  pada  saat  perhitungan  adalah statis.

## 1. Menghitung konduktan elemen bangunan
Konduktivitas (k) adalah bilangan yang menunjukkan besar panas (Watt) yang mengalir melalui bahan setebal 1  meter (m), seluas 1  meter persegi (m 2 ) dengan perbedaan suhu antara kedua sisi permukaannya 1 o C.Jadi, satuan konduktivitas adalah Wm/m 2o C = W/m o C.  Karena  sering  kali  kita  memerlukan  bahan  dengan tebal nyata, maka dibuatlah istilah konduktan (k’) yang merupakan  konduktivitas  untuk  tebal  tertentu  (bukan  1 m).  untuk  menentukan  nilai  konduktan  dapat menggunakan persamaan berikut: (k’) = k/b (W/m 2o C) (1) Dimana: k = konduktivitas (W/m o C) b = tebal bahan normal (m)
Tabel 1. Konduktivitas dan Resistivitas Beberapa Bahan [5]
Bahan Konduktivitas, k (W/m o C) Resistivitas, R (1/k) (m o C/W) Batu bata biasa: sedang 1,210 0,83 Plester 0,90 1,11 Resistivitas (R) adalah seper konduktivitas (k), nilai Resistivitas dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut: R = 1/k (m o C/W) (2) Resistan (R’) merupakan kebalikan dari konduktan(k’) sehingga persamaannya menjadi: R’ = 1/k’ (m 2o C/W) (3)
Karena  elemen  bangunan  biasanya  terdiri  atas beberapa  bahan,  maka  sifat  gabungannya    bisa merupakan gabungan dari sifat individual bahan. Dalam hal ini, konduktan tidak dapat dijumlahkan langsung tapi yang dijumlahkan adalah resistannya. Dengan demikian, untuk elemen bangunan yang terdiri atas beberapa lapis maka  kita  dapat  menghitung  konduktan  menggunakan persamaan sebagai berikut: k’ b = 1/R’ b = 1/(R’ 1 +R’ 2 +R’ 3 +…+R’ n ) W/m 2o C (2.4)
Konduktan  permukaan  adalah  konduktan  lapisan udara tipis antara udara dengan permukaan bahan, biasa diberi notasi f, konduktan permukaan ini mempengaruhi perpindahan panas dan nilainya tergantung dari kondisi permukaan dan lokasinya (apakah di dalam ruangan atau di  luar  ruangan).  Karena  kita  dalam  kehidupan  sehari- hari  tidak  dapat  mengabaikan  konduktan  permukaan, maka dalam ilmu bangunan dibuatlah angka konduktan elemen  bangunan  yang  sudah  memasukkan  faktor konduktan permukaan dan dinamai Transmitan (U). U =1/R’ a =1/(1/f o +R’ b +1/f i ) W/m 2o C (2.5) Dimana: R’ a =  resistan  elemen  yang  sudah  memasukkan  unsur lapisan tipis udara, m 2o C/W f i = konduktan permukaan dalam dinding, W/m 2o C f o = konduktan permukaan luar dinding, W/m 2o C
Tabel 2 Konduktan Permukaan [5] Letak Permukaan Elemen Konduk tan W/m 2o C Permukaan dalam, f i Dinding 8,12 Dinding utara, timur laut dan timur, Terlindung 13,18 2. Menghitung panas dari sumber di dalam ruangan
Jumlah  beban panas  dari  sumber  di  dalam  ruangan dapat dihitung dengan persamaan: Q i = Σ panas (watt) (4)
Q i = panas manusia + daya Laptop + daya Projektor+ lampu.
Peralatan  yang mengeluarkan kalor, perlu diperkirakan daya  yang  digunakan  bersama  dengan  periode penggunaan atau frekwensi penggunaannya dengan cara
yang  sama  dengan  yang  diterapkan  pada  penerangan. Untuk  yang  meradiasikan  energi,  CLF  dapat  dianggap sama dengan 1,0. (9)
Tabel 3. Perolehan Kalor Dari Penghuni [9] Kegiatan Perolehan Kalor (W) Perolehan Kalor Sensibel (%) Kantor/kelas 150 55 Tabel 4. Konsumsi Daya Untuk Berbagai Peralatan Listrik [10] No Peralatan Listrik (Appliances) Konsumsi Daya / Power Consumption (Watt) 7 Laptop 50 53” – 61” Projection 170

## 3. Menghitung panas matahari yang menembus melalui kaca dan dinding.
Beban  panas  ini  biasa  juga  disebut  beban  panas bocoran, karena adanya perbedaan temperatur dalam dan temperatur  luar. Walaupun  dinding  bagian  dalam diisolasi,  tetapi  karena  tak  ada  isolasi  yang  sempurna, maka  tetap  terjadi  perpindahan  panas  dari  panas  ke dingin.  Pada  setiap  sistem  pendinginan  pasti  terjadi beban  panas  melalui  dinding  dan  merupakan  salah  satu bagian dari beban pendingin.
Jumlah  beban panas  dari  ruang  luar  yang  menembus dindingdapat dihitung dengan persamaan:
Q c =  A dinding .U dinding . ∆T  +  A kaca .  U kaca . ∆T (5)
Dimana: A = luas dinding (m 2 ) U
= nilai transmitan (W/m 2o C) ∆T = selisih suhu permukaan luar dan dalam ( o C)
Tabel 5 Koefisien Perpindahan Kalor Menyeluruh [11]
SITUASI FISIS U Btu/h.f t 2o F W/m 2o C Jendela kaca lempeng 1,10 6,2 4. Menghitung panas dari udara luar
Jumlah  beban panas  dari  udara  luar dapat  dihitung dengan persamaan:
Q v = cp.V. ∆T (6) Dimana:
Cp = panas jenis udara (1300 J/m 3o C)
V = pergantian udara/jam ∆T = perbedaan suhu ( o C)
Tabel 6. Kebutuhan Ventilasi Mekanis [13] Tipe Catu udara segar minimum Pertukaran udara/jam m 3 /jam per orang Kelas, bioskop 8 18
4. Menghitung panas yang harus disejukan  oleh AC
Jumlah beban panas yang harus disejukkan  oleh AC dapat dihitung dengan persamaan:
Q m = Q i + Q c + Q v Dimana: Q i
= panas dari sumber didalam ruangan (Watt)
Q c
=panas  dari  ruang  luar  yang  menembus  dinding dan kaca (Watt) Q v =panas dari udara luar (Watt)

## 3. Studi Kelayakan (Feasibility study)
Analisa    investasi    merupakan    bagian    dari    studi kelayakan suatu  penelitian,  yang merupakan penelitian tentang    dapat    tidaknya  suatu  penelitian    (penelitian investasi) dilaksanakan  dapat  berhasil  dan  bermanfaat. Maksud    dilaksanakannya    evaluasi    kelayakan penelitian    yaitu    untuk    menganalisis  terhadap      suatu penelitian        tertentu,      baik      penelitian        yang      akan dilaksanakan,      sedang  dilaksanakan    ataupun    yang sudah  selesai  dilaksanakan  sebagai  bahan  perbaikan serta  penilaian    terhadap    pelaksanaan    penelitian tersebut.
Dalam penelitian ini, studi kelayakan yang dilakukan pertama  kali  adalah  meninjau  kelayakan  kegiatan  dari segi kelayakan ekonomis. Namun, tidak semua kegiatan harus melakukan kelayakan ekonomis, dikarenakan bagi kegiatan  yang  pemasarannya  sudah  pasti  tidak  perlu meninjau kembali segmen kelayakan ekonomis. Analisis kelayakan ekonomis diperuntukkan bagi kegiatan dalam pengembangan  penelitian  baru  yang  belum  memiliki gambaran tingkat ekonomisnya. Apabila diperoleh hasil peninjauan  nilai  ekonomis  yang  menunjukkan  keragu- raguan  maka  sebaiknya  implementasi  kegiatan  tersebut sebaiknya ditolak
Berikut  ini  adalah  alasan  mengapa  studi  kelayakan perlu untuk dilaksanakan.
1. Memunculkan beberapa alternatif sehingga memberikan  arah  atau  fokus  terhadap  rencana investasi.
2. Mengurangi alternatif-alternatif yang ada.
3. Memberikan  alasan  untuk  melanjutkan  atau  tidak melanjutkan suatu investasi.
4. Meningkatkan  kemungkinan  tercapainya  tujuan investasi  dengan  cara  mengidentifikasikan  dan menanggulangi  pengaruh  dari  penelitian  sedini mungkin.
5. Menyediakan  informasi  yang  berkualitas  bagi pengambil keputusan.
Dalam    analisis    ekonomi (economic    analysis) menyatakan bahwa    suatu    penelitian      tidak    hanya memperhatikan manfaat yang dinikmati serta pengorbanan  yang  ditanggung  tetapi  oleh  semua    pihak dalam    perekonomian.    Dengan    demikian    dapat dipastikan    bahwa    analisis  penelitian      memberikan nilai    manfaat    yang    lebih    besar    kepada    ekonomi secara keseluruhan. Dalam analisis finansial diperhitungkan pengeluaran rutin (expenses) berupa: 1. Tingkat suku bunga,
2. Harga unit, adalah harga dari pasar saat ini.
3. Metode  analisis   kelayakan,  digunakan :
 Cost BenefitAnalysis (BCR),    yang  merupakan perbandingan    antara    manfaat    dengan    biaya  pada suatu titik yang sama.
 Payback    Period (periode  pengembalian)  adalah analisa  investasi  yang  menyatakan  pada  periode  ke berapa investasi yang ditanamkan dapat kembali.

## 4. Metode Analisis
Pada  dasarnya  untuk  menganalisis  efisiensi  suatu penelitian  langkah-langkah yang harus diambil adalah:
 Menentukan semua manfaat dan biaya dari penelitian yang akan dilaksanakan
 Menghitung manfaat dan biaya dalam nilai uang
 Menghitung  masing-masing  manfaat  dan  biaya dalam nilai uang sekarang.
a. Manfaat Analisis Benefit Cost Ratio Tujuan  dilakukannya  perhitungan  ini  adalah  untuk mengetahui  kelayakan  dari  penelitian. Secara  umum, BCR dapat membantu penggunanya untuk:
1.   Membantu dalam proses pengambilan keputusan, 2.   Menambah alternatif atau pilihan, dan
3.   Mengurangi biaya alternatif yang tidak efektif.
Dengan  kriteria  ini  maka  penelitian    yang dilaksanakan adalah penelitian  yang mempunyai angka perbandingan lebih besar dari satu. Berdasarkan metode ini,  suatu  penelitian    akan  dilaksanakan  apabila BCR > 1.  Metode BCR akan  memberikan  hasil  yang  konsisten dengan metode NPV, apabila BCR > 1 berarti pula NPV > 0.
b. Penerapan Analisis Benefit Cost Ratio Salah  satu  pengembangan  dari  model  BCR  di Indonesia  adalah  metode  analisis  kelayakan  suatu penelitian.  Analisis  ini  merupakan  suatu  analisis  yang dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh terhadap  suatu  kelayakan  penelitian    yang  mencakup analisis dari berbagai aspek yang harus dilakukan secara terpadu.
Analisis  kedua  yang  harus  dilakukan  adalah  analisis finansial.  Dalam  analisis  ini  dilakukan  pengukuran kelayakan suatu penelitian  secara finansial dimulai dari estimasi  biaya  dan  pendapatan  yang  dihasilkan  dari penelitian    tersebut.  Estimasi biaya  menurut  mencakup [14]:
- Estimasi biaya investasi awal
Estimasi  ini  dilakukan  untuk  mendapatkan  gambaran yang pasti mengenai keseluruhan biaya yang dibutuhkan.  Keseluruhan  biaya  ini  meliputi  biaya peralatan,  biaya  instalasi  yang  dikeluarkan  pada  awal investasi dilakukan.
- Estimasi biaya operasi
Segala  biaya  yang  mempunyai  keterkaitan  langsung dengan proses produksi mencakup biaya oprasional - Estimasi pendapatan
Biaya pendapatan dapat diestimasi dengan menggunakan proyeksi pendapatan yang akan diperoleh per  tahun.  Estimasi  per  tahun  dilakukan  untuk mempermudah  perhitungan  sehingga  estimasi  yang dilakukan  cenderung  lebih  tepat.  Perlu  dicatat  bahwa estimasi pendapatan ini dilakukan berdasarkan cash flow
yaitu  aliran  kas  yang  akan  dihasilkan  oleh  suatu penelitian.  Dasar  evaluasi  adalah  menggunakan cash flow dan  bukan  menggunakan  pendapatan.  Hal  ini dilakukan karena perhitungan dividen maupun reinvestasi  yang  akan  dilakukan  adalah  menggunakan kas dan bukan menggunakan pendapatan.
Terdapat  indikator  finansial  yang  umum  digunakan untuk  menilai  sehat  atau  tidaknya  suatu  penelitian secara  finansial.  Indikator  ini  juga  biasa  digunakan dalam  perhitungan  analisis benefit  cost (atau  analisis benefit  cost  ratio). Indikator  tersebuat  adalah Payback Period merupakan periode  waktu  yang dibutuhkan agar cash  flow yang  dihasilkan  sama  besar  dengan  investasi yang  dikeluarkan.  Terkait  dengan  hal  ini,  semakin singkat payback  period  suatu investasi  menunjukkan investasi tersebut lebih disukai oleh investor. c. Nilai waktu terhadang uang (Time Value of Money)
Pada  perhitungan  NPV  untuk  mendapatkan  BCR, memerlukan  variabel  tingkat  suku  bunga (diskonto). Penentuan  tingkat  ini  merupakan  hal  yang  sangat menentukan  akurasi  hasil  analisis.  Penentuan  tingkat diskonto  mengacu  pada  tingkat  bunga  tabungan, deposito, atau bunga pinjaman bank. Pada penelitian ini menggunakan BI rate tahun 2015 sebesar 7.50 persen. d. Tahapan analisis BCR
Terdapat  beberapa  tahapan  yang  harus  dilakukan sebelum menganalisis BCR, diantaranya:
1. Estimasi biaya pelaksanaan Biaya pelaksanaan yang dimasukkan dalam perhitungan adalah biaya keseluruhan pelaksanaan dalam hal ini adalah biaya keuangan atau finansial.
2. Estimasi keuntungan
Estimasi ini dilakukan per tahun sepanjang penelitian terkait masih berlangsung. Perhitungan keuntungan ini memasukkan revenue per tahun.

## 3. Perhitungan benefit-cost ratio
Setelah melewati berbagai tahapan awal, maka tahap terakhir yang harus dilakukan adalah melakukan perhitungan BCR. Perhitungan BCR dilakukan dengan memperhatikan NPV. Neet present value adalah
NPV = n r A ) 1 (  (2.10)
Dimana:
A : variabel n : jumlah tahun perhitungan
r : value rate (tingkat suku bunga) Dimana rumus dari BCR sebagai berikut
modal investasi semua dari NPV pemakai) bersih pendapatan (semua

## NPV
Secara umum, konsep dasar dari analisis BCR adalah memanfaatkan  model  perhitungan  keuangan  dari kegiatan yang sedang atau akan dilakukan.

## 5. Experimental Results/Hasil Eksperimen
1. Menghitung panas didalam ruangan kondisi 1 (Qm1)
Q m1 = Q i1 + Q c1 +  Q v1 = 5.650 watt  + 1.731,744 Watt + 5.616 Watt.
= 12.997,744 Watt = 12,99 kW
Sehingga  dari  perhitungan  ini  terlihat  bahwa  ruangan kondisi 1 membutuhkan kebutuhan pendinginan ruangan sebesar 12,99 kw atau sebesar 44.324 btu/jam dan pada saat  ini  AC  yang  terpasang  sebanyak  3  unit  dengan kemampuan  pendinginan  sebesar  17.100  Btu/jam. Sedangkan  AC  yang  direncanakan  sebanyak  3  unit dengan  kapasitas  pendinginan  dengan kapasitas 17.000 Btu/jam  menggunakan  2  unit  AC  dan 9.950 Btu/jam menggunakan 1 unit.
2. Menghitung panas didalam ruangan kondisi 2 (Qm2) Q m2 = Q i2 + Q c2 +  Q v2 = 7.210  watt + 9.730  Watt + 2.195,712 Watt + 6.864 Watt.
= 16.269,712 Watt
= 16,27 Kw
Sehingga  dari  perhitungan  ini  terlihat  bahwa  ruangan kondisi 1 membutuhkan kebutuhan pendinginan ruangan sebesar  16,27 Kw  atau  sebesar 55.515,55 btu/jam dan pada saat ini AC yang terpasang sebanyak 3 unit dengan kemampuan  pendinginan  sebesar  17.100  Btu/jam. Sedangkan  AC  yang  direncanakan  sebanyak  4  unit dengan menggunakan kapasitas  pendinginan  sebesar 17.000  Btu/jam  menggunakan  2  unit  AC  dan 12.200 Btu/jam menggunakan 2 unit
a. Sekenario  pengantian  AC  terpasang    dan  AC yang telah di sesuaikan Dalam  sekenario  1  di  hitung  kebutuhan  energi menggunakan AC yang terpasang saat ini dan skenario 2 dengan mengambil contoh spesfikasi AC terlampir Spesifikasi AC terpasang:
Split Room Air Conditioner
Mitsubishi Model :HS-C096QDA3 Capacity : 17.100 Btu/h Input : 1760 Watt Phase : 1Φ Voltage : 220-240 Volt Frequency : 50 Hz Refrigeran : R22 Tahun pemasangan : 2009

## 6. Pembahasan
Gambar 1. Grafik kebutuhan AC ruangan
Dari gambar 1 dapat  dilihat  pada  ruang  sekenario  1 kondisi  1  kapasitas  pendingian  yang  dihasilkan  sangat melebihi  dari  kebutuhan  ruangan  sedangkan  pada sekenario  1  kondisi  2    kapasitas  pengkondisian  yang sangat kurang dari kebutuhan ruangan. Hal ini mengkin terjadi  karena  tidak  di  lakukannya  perhitungan kebutuhan ruangan itu sendiri.
Gambar 2. Perbandingan pemakain daya listrik PLN antara sekenario 1 dan sekenario 2
Dari gambar 2 terlihat  bahwa  kebutuhan    daya  AC sekenario  l    atau  jumlah  daya  yang  di  butuhkan  pada keseluruahan  kelas  pada  fakultas  enonomi  Untan  yang terpasang pada saat ini, lebih besar dari sekenario 2 atau AC  yang  di  rencanakan  sebesar  104.718,6  kW/  tahun. Ini  menunjukan  bahwa  besar  kemukinan  di  lakukan penghematan  bila  menggunakan  AC  lebih  tepat  dan yang  lebih  sesuai  dengan  yang  dibutuhkan  di  tiap ruangan.
Ketika  krisis  energi  menjadi  kenyataan  yang  kita hadapi  saat  ini  dan  terus  naikknya  harga/  tarif  Listrik dari PLN tidak dapat kita cegah, maka satu satunya cara agar  kita  tetap  bisa  menikmati  Listrik  dengan  kualitas yang  tidak  terus  menurun  adalah  dengan  melakukan penghematan energi listrik.
a. Kelalayakan
Ekonomi Teknis AC Yang
Direncanakan
Dari  perhitungan  menggunakan  program  microsof exel  didapat  hasil  Net  BCR  yang  di  gunakan  untuk menetukan  layak tidaknya  pegantian  AC  tersebut  dari penilaiaan nilai ekonomis teknik.
Tabel 7. Kelayakan ekonomis teknik AC yang direncanakan Net BCR 1,16 Lama pengembalian Investasi 2 tahun 3 bulan BEP total Rp 1.306.198.898
Dari  tabel 7 di  peroleh  nilai  net  BCR sebesar  1,16 yang  lebih besar dari 1, ini berarti kegiatan ini layak di laksanakan.  Sehingga  kegiatan  engantian  AC  ini  cukup menarik untuk dilakukan. Sedangkan periode keuntungan  di  peroleh  setelah  tahun  ke2  bulan  ke3. Sedangkan keuntungan dari pemasangan AC baru dapat di  lihat  dari  nilai  BEP  sebesar  Rp1.360.198.898  yang terjadi pada tahun ke-3. 0
500000 1000000 KONDISI 1 P e r b a n d i n g a n   O u p u t   A C d a n   ke b u t u h a n p e n d i n g i n a n   ( B T U / h )
Kebutuhan ruangan
= 12.997,744 Watt = 12,99 kW
Sehingga  dari  perhitungan  ini  terlihat  bahwa  ruangan kondisi 1 membutuhkan kebutuhan pendinginan ruangan sebesar 12,99 kw atau sebesar 44.324 btu/jam dan pada saat  ini  AC  yang  terpasang  sebanyak  3  unit  dengan kemampuan  pendinginan  sebesar  17.100  Btu/jam. Sedangkan  AC  yang  direncanakan  sebanyak  3  unit dengan  kapasitas  pendinginan  dengan kapasitas 17.000 Btu/jam  menggunakan  2  unit  AC  dan 9.950 Btu/jam menggunakan 1 unit.
2. Menghitung panas didalam ruangan kondisi 2 (Qm2) Q m2 = Q i2 + Q c2 +  Q v2 = 7.210  watt + 9.730  Watt + 2.195,712 Watt + 6.864 Watt.
= 16.269,712 Watt
= 16,27 Kw
Sehingga  dari  perhitungan  ini  terlihat  bahwa  ruangan kondisi 1 membutuhkan kebutuhan pendinginan ruangan sebesar  16,27 Kw  atau  sebesar 55.515,55 btu/jam dan pada saat ini AC yang terpasang sebanyak 3 unit dengan kemampuan  pendinginan  sebesar  17.100  Btu/jam. Sedangkan  AC  yang  direncanakan  sebanyak  4  unit dengan menggunakan kapasitas  pendinginan  sebesar 17.000  Btu/jam  menggunakan  2  unit  AC  dan 12.200 Btu/jam menggunakan 2 unit
a. Sekenario  pengantian  AC  terpasang    dan  AC yang telah di sesuaikan Dalam  sekenario  1  di  hitung  kebutuhan  energi menggunakan AC yang terpasang saat ini dan skenario 2 dengan mengambil contoh spesfikasi AC terlampir Spesifikasi AC terpasang:
Split Room Air Conditioner
Mitsubishi Model :HS-C096QDA3 Capacity : 17.100 Btu/h Input : 1760 Watt Phase : 1Φ Voltage : 220-240 Volt Frequency : 50 Hz Refrigeran : R22 Tahun pemasangan : 2009

## 6. Pembahasan
Gambar 1. Grafik kebutuhan AC ruangan
Dari gambar 1 dapat  dilihat  pada  ruang  sekenario  1 kondisi  1  kapasitas  pendingian  yang  dihasilkan  sangat melebihi  dari  kebutuhan  ruangan  sedangkan  pada sekenario  1  kondisi  2    kapasitas  pengkondisian  yang sangat kurang dari kebutuhan ruangan. Hal ini mengkin terjadi  karena  tidak  di  lakukannya  perhitungan kebutuhan ruangan itu sendiri.
Gambar 2. Perbandingan pemakain daya listrik PLN antara sekenario 1 dan sekenario 2
Dari gambar 2 terlihat  bahwa  kebutuhan    daya  AC sekenario  l    atau  jumlah  daya  yang  di  butuhkan  pada keseluruahan  kelas  pada  fakultas  enonomi  Untan  yang terpasang pada saat ini, lebih besar dari sekenario 2 atau AC  yang  di  rencanakan  sebesar  104.718,6  kW/  tahun. Ini  menunjukan  bahwa  besar  kemukinan  di  lakukan penghematan  bila  menggunakan  AC  lebih  tepat  dan yang  lebih  sesuai  dengan  yang  dibutuhkan  di  tiap ruangan.
Ketika  krisis  energi  menjadi  kenyataan  yang  kita hadapi  saat  ini  dan  terus  naikknya  harga/  tarif  Listrik dari PLN tidak dapat kita cegah, maka satu satunya cara agar  kita  tetap  bisa  menikmati  Listrik  dengan  kualitas yang  tidak  terus  menurun  adalah  dengan  melakukan penghematan energi listrik.
a. Kelalayakan Ekonomi Teknis AC Yang Direncanakan
Dari  perhitungan  menggunakan  program  microsof exel  didapat  hasil  Net  BCR  yang  di  gunakan  untuk menetukan  layak tidaknya  pegantian  AC  tersebut  dari penilaiaan nilai ekonomis teknik.
Tabel 7. Kelayakan ekonomis teknik AC yang direncanakan Net BCR 1,16 Lama pengembalian Investasi 2 tahun 3 bulan BEP total Rp 1.306.198.898
Dari  tabel 7 di  peroleh  nilai  net  BCR sebesar  1,16 yang  lebih besar dari 1, ini berarti kegiatan ini layak di laksanakan.  Sehingga  kegiatan  engantian  AC  ini  cukup menarik untuk dilakukan. Sedangkan periode keuntungan  di  peroleh  setelah  tahun  ke2  bulan  ke3. Sedangkan keuntungan dari pemasangan AC baru dapat di  lihat  dari  nilai  BEP  sebesar  Rp1.360.198.898  yang terjadi pada tahun ke-3.

## KONDISI 2
P e r b a n d i n g a n   O u p u t   A C d a n   ke b u t u h a n p e n d i n g i n a n   ( B T U / h )
Kebutuhan ruangan
558.83 5,20 Skenario 1
Perbandingan daya listrik skenario 1 dan 2 Daya litrik pada AC (kW/tahun)
= 12.997,744 Watt = 12,99 kW
Sehingga  dari  perhitungan  ini  terlihat  bahwa  ruangan kondisi 1 membutuhkan kebutuhan pendinginan ruangan sebesar 12,99 kw atau sebesar 44.324 btu/jam dan pada saat  ini  AC  yang  terpasang  sebanyak  3  unit  dengan kemampuan  pendinginan  sebesar  17.100  Btu/jam. Sedangkan  AC  yang  direncanakan  sebanyak  3  unit dengan  kapasitas  pendinginan  dengan kapasitas 17.000 Btu/jam  menggunakan  2  unit  AC  dan 9.950 Btu/jam menggunakan 1 unit.
2. Menghitung panas didalam ruangan kondisi 2 (Qm2) Q m2 = Q i2 + Q c2 +  Q v2 = 7.210  watt + 9.730  Watt + 2.195,712 Watt + 6.864 Watt.
= 16.269,712 Watt
= 16,27 Kw
Sehingga  dari  perhitungan  ini  terlihat  bahwa  ruangan kondisi 1 membutuhkan kebutuhan pendinginan ruangan sebesar  16,27 Kw  atau  sebesar 55.515,55 btu/jam dan pada saat ini AC yang terpasang sebanyak 3 unit dengan kemampuan  pendinginan  sebesar  17.100  Btu/jam. Sedangkan  AC  yang  direncanakan  sebanyak  4  unit dengan menggunakan kapasitas  pendinginan  sebesar 17.000  Btu/jam  menggunakan  2  unit  AC  dan 12.200 Btu/jam menggunakan 2 unit
a. Sekenario  pengantian  AC  terpasang    dan  AC yang telah di sesuaikan Dalam  sekenario  1  di  hitung  kebutuhan  energi menggunakan AC yang terpasang saat ini dan skenario 2 dengan mengambil contoh spesfikasi AC terlampir Spesifikasi AC terpasang:
Split Room Air Conditioner
Mitsubishi Model :HS-C096QDA3 Capacity : 17.100 Btu/h Input : 1760 Watt Phase : 1Φ Voltage : 220-240 Volt Frequency : 50 Hz Refrigeran : R22 Tahun pemasangan : 2009

## 6. Pembahasan
Gambar 1. Grafik kebutuhan AC ruangan
Dari gambar 1 dapat  dilihat  pada  ruang  sekenario  1 kondisi  1  kapasitas  pendingian  yang  dihasilkan  sangat melebihi  dari  kebutuhan  ruangan  sedangkan  pada sekenario  1  kondisi  2    kapasitas  pengkondisian  yang sangat kurang dari kebutuhan ruangan. Hal ini mengkin terjadi  karena  tidak  di  lakukannya  perhitungan kebutuhan ruangan itu sendiri.
Gambar 2. Perbandingan pemakain daya listrik PLN antara sekenario 1 dan sekenario 2
Dari gambar 2 terlihat  bahwa  kebutuhan    daya  AC sekenario  l    atau  jumlah  daya  yang  di  butuhkan  pada keseluruahan  kelas  pada  fakultas  enonomi  Untan  yang terpasang pada saat ini, lebih besar dari sekenario 2 atau AC  yang  di  rencanakan  sebesar  104.718,6  kW/  tahun. Ini  menunjukan  bahwa  besar  kemukinan  di  lakukan penghematan  bila  menggunakan  AC  lebih  tepat  dan yang  lebih  sesuai  dengan  yang  dibutuhkan  di  tiap ruangan.
Ketika  krisis  energi  menjadi  kenyataan  yang  kita hadapi  saat  ini  dan  terus  naikknya  harga/  tarif  Listrik dari PLN tidak dapat kita cegah, maka satu satunya cara agar  kita  tetap  bisa  menikmati  Listrik  dengan  kualitas yang  tidak  terus  menurun  adalah  dengan  melakukan penghematan energi listrik.
a. Kelalayakan Ekonomi Teknis AC Yang Direncanakan
Dari  perhitungan  menggunakan  program  microsof exel  didapat  hasil  Net  BCR  yang  di  gunakan  untuk menetukan  layak tidaknya  pegantian  AC  tersebut  dari penilaiaan nilai ekonomis teknik.
Tabel 7. Kelayakan ekonomis teknik AC yang direncanakan Net BCR 1,16 Lama pengembalian Investasi 2 tahun 3 bulan BEP total Rp 1.306.198.898
Dari  tabel 7 di  peroleh  nilai  net  BCR sebesar  1,16 yang  lebih besar dari 1, ini berarti kegiatan ini layak di laksanakan.  Sehingga  kegiatan  engantian  AC  ini  cukup menarik untuk dilakukan. Sedangkan periode keuntungan  di  peroleh  setelah  tahun  ke2  bulan  ke3. Sedangkan keuntungan dari pemasangan AC baru dapat di  lihat  dari  nilai  BEP  sebesar  Rp1.360.198.898  yang terjadi pada tahun ke-3.

## 45411
6,6
Skenario 2
Perbandingan daya listrik skenario 1 dan 2
Daya litrik pada AC (kW/tahun)

## 7. Kesimpulan
1. Dari  penelitian  ini,  dengan  AC  yang  telah  sesuai dengan  kondisi kebutuhan  pengkondisian ruangan diperoleh nilai net  BCR yang  didapat  sebesar  1,16  dan biaya  investasi  sebesar  Rp.  3.850.000  perunit.  Oleh karena  nilai  BCR  1;  maka  pengantian AC  yang terpasang dengan AC baru  model inverter yang telah di sesuai  denga  kebutuhan  ruangan  tersebut  dianggap menguntungkan.  Berdasarkan  hasil  analisa BCR dapat dijelaskan  bahwa  faktor  efisiensi  daya  yang  digunakan dan  ketepatan  dalam  pemenuhan  pengkondisian  udara yang  nyaman  menjadi kunci  menarik tidaknya investasi pada penggantian AC yang telah di sesuaikan tersebut.
2. Evaluasi Audit energi pada AC sebagai  usaha untuk penghematan  energi  listrik  yang  di  gunakan  dapat mengatasi  masalah penghematan  Energi  Listrik  serta kebutuhan energi pada masa kini serta akan datang dan ini  merupakan  suatu  langkah  yang  tepat.  Sehingga  bila AC  yang  terpasang  di  ganti  dangan  AC  yang  di rencanakan  dan  telah  sesuai  dangan kebutuhan  ruangan kelas Fakultas Ekonomi UNTAN di peroleh penghematan sebesar Rp 1.360.198.898 pada tahun ke 2 penggunaan AC yang telah di rencanakan.

## Referensi
[1] Peraturan  Menteri  Energi  dan  Sumber  daya  Manusia Nomor  0031, Tata  Cara  Pelaksanaan  Penghematan Energi,  Menteri  Energi  dan  Sumberdaya  Manusia, 2005.
[2] W.F.  Stoecker,  J.W. Jones  dan Supratman  Hara, Refrigerasi  dan  pengkondisian  udara,  Edisi  kedua, Erlangga, Jakarta, 1996.
[3] ASHRAE.  2009.  American  Society  of  Heating,
Refrigerating and
Air Conditioning Engineers Fundamental
[4] SNI  03-6390-2000, Konservasi  Energi  Sistem  tata Udara  Pada  Bangunan  Gedung,  Badan  Standar Nasional..
[5] J.P. Holman,  E.  Jasjfi, Perpindahan  Kalor,  Edisi  6, Erlangga, Jakarta, 1997
[6] BMKG Ponianak/Kalbar (2014)
[7] SNI 03-6572-2001, Tata  Cara  Perancangan  Sistem Ventilasi  Dan  Pengkondisian  Udara  Pada  Bangunan Gedung, Badan Standar Nasional Bernard D. Wood,
[8] Suad  H,  dan  Suwarsono  M,  2000, Analisis  Ekonomi (Economic Analysis), Andi Ofset, Yogyakarta.
[9] Waldiyono,  MS,  2008, Ekonomi  Teknik  (konsepsi, Teori dan Aplikasi), Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
[10] BI RATE, Berdasarkan Hasil Rapat Dewan Gubernur, 18 Juni 2015

## Biografi
Taufik hidayat, lahir di pontianak pada tanggal 11 Juli 1979.  Menyelesaikan  S1  di  fakultas  teknik  elektro universitas Tanjungpura pada tahun 2004 dan menyelesaikan S2 di program Megester Teknik Manajemen Energi pada tahun 2015, Pada  saat  ini bekerja  di  SMKN  2  Pontianak  di  jurusan  elektronika industri