Volume 7 Nomor 3, Tahun 2024 e-ISSN : 2614-1574 p-ISSN : 2621-3249

## ANALISIS PENGGUNAAN KAPASITOR BANK DALAM UPAYA PERBAIKAN FAKTOR DAYA PADA LOW VOLTAGE MAIN DISTRIBUTION PANEL (LVMDP) DI PT.PERMATA HIJAU PALM OLEO (PHPO) KIM II
ANALYSIS OF THE USE OF BANK CAPACITORS IN AN EFFORT TO IMPROVE POWER FACTORS IN LOW VOLTAGE MAIN DISTRIBUTION PANEL (LVMDP) AT
PT.  PERMATA HIJAU PALM OLEO (PHPO) KIM II
Hormat Ferdinto Situmorang 1 , Pristisal Wibowo 2 , Zulkarnain Lubis 3 1,2,3 Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Pembangunan Panca Budi ferdisitumorang37@gmail.com 1 , pristisalwibowo@dosen.pancabudi.ac.id 2 , zulkarnainlubis@dosen.pancabudi.ac.id 3

## ABSTRACT
Reactive power must be provided because the majority of the electrical power in PT Permata Hijau Palm  Oleo KIM II's system is inductive and is produced by large-capacity electric motors. The power system's power factor (Cosphi) value decreases with increasing reactive power requirements. Smaller power factors will result in more big power losses in PT Permata Hijau Palm Oleo's current power system. The method that is frequently used to increase  power  factor  is  the  use  of  capacitor  banks,  which  attempts  to  decrease  the  phi  angle  so  that  the resulting  cos  phi  is  close  to  1.  Reduced  power  losses  can  be  obtained  by  getting  cos  phi  close  to  1.  The installation of this capacitor bank, which has 12 steps and 23 units of installed capacitors, aims to control power factor up to 0.97 in the electrical power system. Each capacitor has a reactive load of 80KVAR, which can be absorbed, bringing the total reactive load that can be absorbed to 1840KVAR.
Keywords: Capasitor Bank, induktive power, Reaktive Power, Cosphi, Motor Induktive.

## ABSTRAK
Sistem  Tenaga  listrik  pada  PT  Permata  Hijau  Palm  Oleo  KIM  II  sebagian  besar  beban  bersifat  induktif  yang dihasilkan oleh motor listrik dengan kapasitas yang besar,sehingga kebutuhan daya reaktif yang dibutuhkan juga besar. Semakin besar kebutuhan daya reaktif maka akan semakin kecil nilai faktor daya (Cosphi) yang ada pada sistem  tenaga.  Apabila  faktor  daya  semakin  kecil  maka  akan  meningkatkan  rugi  daya  yang  besar  pada  sistem tenaga  yang  ada di PT Permata Hijau Palm Oleo. Penggunaan capasitor bank  merupakan  salah  satu cara  yang sering digunakan untuk memperbaiki faktor daya yang bertujuan untuk memperkecil sudut phi sehingga cos phi yang  dihasilkan  mendekati  1.  Dengan  pencapaian  cosphi  mendekati  1  maka  akan  menghsilkan  rugi  daya  yang semakin kecil. PT Permata Hijau Palm Oleo  memiliki kapasitor bank dengan 12 step dengan  jumlah kapasitor yang  terpasang  total  23  dengan  beban  reaktif  yang  mampu  diserap  masing-masing  kapasitor  senilai  80KVAR sehingga total beban reaktif yang mampu diserap mencapai 1840KVAR, Dimana pemasangan kapasitor bank ini bertujuan untuk mengontrol faktor daya hingga mencapai 0,97 pada sistem tenaga kelistrikan yang digunakan.
Kata Kunci: Kapasitor Bank, Daya Induktif, Daya Reaktif, Cosphi, Motor Induktif.

## PENDAHULUAN
Energi  Listrik  merupakan  sumber daya  yang  sangat  dibutuhkan  dalam  dunia industry  bahkan  dalam  skala  yang  sangat besar.  PT  Permata  Hijau  Group  (PHG) merupakan  salah  satu  Perusahaan  yang berdiri  pada  tahun  1984  yang  bergerak dibidang  Perkebunan  kelapa  sawit  dan industry  pengolahan  kelapa  sawit.  Seiring dengan  kemajuan jaman  dan  teknologi  PT Permata Hijau Group juga terus berkembang  dengan  memiliki  beberapa anak  Perusahaan  dan  bahkan  PT  Permata
Hijau Group sudah merencanakan akan Go Public untuk kemajuan Perusahaan.
PT  Permata  Hijau  Plam  Oleo (PHPO)  yang  berlokasi  di  KIM  II  Mabar- Medan  merupakan  salah  satu  anak perusahaan PT Permata Hijau Group  yang berdiri  sejak  tahun  2015  dan  beroperasi pada  akhir  tahun  2016  yang  bergerak dibidang  Pengolahan  minyak  inti  kelapa sawit  (Oleochemical).  Untuk  kegiatan prosesnya  Perusahaan  ini  menggunakan banyak peralatan-peralatan yang mebutuhkan  energi  listrik  yang  bebannya
bersifat  induktif,dimana  beban  ini  sangat berpengaruh  pada  nilai  besarnya    power faktor (cos φ). Peralatan-peralatan tersebut seperti  motor  listrik  sebagai  penggerak awal pada setiap mesin prosesnya.
PT  Permata  Hijau  Palm  Oleo memiliki  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Uap dengan  kapasitas  12MW  untuk  memenuhi kebutuhan  energi  listrik  setiap  mesin- mesin prosesnya.
Pembangkit ini menghasilkan Tegangan 6,3KV dan diturunkan  menjadi  Tegangan  400V  dan 220V  menggunakan  3  unit  Transformator Step  Down  dengan  kapasitas  masing- masing  transformator  5000KVA  yang dipararelkan  menggunakan  sistem  sinkron di  Low  Voltage  Main  Distribution  Panel (LVMDP).  Berdasarkan  pengukuran  pada power  meter  digital  Pembangkit  ini menghasilkan  Power  Faktor  (cos  φ)  0,80 sampai 0,85.
Faktor  daya  (cos  φ)  merupakan perbandingan  dari  daya  aktif  dan  daya semu. Semakin besar nilai dari faktor daya maka  daya  Listrik  yang  disalurkan semakin efektif.
Khanci (2013)
menyatakan  bahawa  penghematan  Listrik dapat  dicapai  dengan  memperbaiki  faktor daya. Penambahan kapasitor bank bertujuan  untuk  memperbaiki  faktor  daya sehingga  menghasilkan  nilai  daya  reaktif yang relative kecil sehingga dapat mengurangi rugi-rugi daya.
Pada kesempatan ini penulis bertujuan untuk membandingkan hasil dari current,daya  aktif,daya  reaktif  dan    daya semu  sebelum  dan  sesudah  dengan simulasi  menggunakan  capasitor  bank yang  ada  di  PT  Permata  Hijau  Palm  Oleo sehinngga  dapat  diketahui  seberapa  besar pengaruh  kapasitor  bank  ini  dalam memperbaiki  faktor  daya  (cos  φ)  pada sistem  kelistrikan  PT  Permata  Hijau  Palm Oleo.

## Pengertian Daya Listrik
Menurut  (Dani,  2018)  ’’  Daya adalah  sebuah  kuantitas  yang  penting dalam  rangkaian-rangkaian  elektris.  Daya merupakan  ukuran  disipasi  energi  dala
sebuah  alat.  Karena  tegangan  dan  arus dapat  berubah  sesuai  fungsi  dan  waktu, dapat  diperkirakan  bahwa  nilai  sesaat  dan nilai  rata-rata  dapat  digunakan  untuk menggambarkan disipasi. Berdasarkan tersebut  maka  daya  sesaat  adalah  hasil perkalian  antara  tegangan  dan  arus  sesaat. Sehingga  Daya  listrik  dapat  dirumuskan sebagai berikut.
P = V . I (1) Dimana :
P   = Daya  (Watt) V  = Tegangan (Volt) I   = Kuat Arus (Ampere)
Pada  sistem  kelistrikan arus  bolak- balik daya listrik terbagi menjadi tiga yaitu daya  aktif  (P),  daya  reaktif  (Q)  dan  daya semu  (S).  Hubungan  dari  ketiga  daya tersebut  dapat  dilihat  pada  gambar dibawah ini.

## Gambar 1. Segitiga Daya

## Daya Aktif
Daya  aktif  (daya  nyata)  merupakan daya  yang  dihasilkan  oleh  beban-beban listrik  yang  bersifat  resistif  atau  beban murni.  (Sharma,  2007)  besarmya  daya nyata  sebanding  dengan  kuadrat  arus listrik  yang  mengalir  pada  beban  resistif dan  dinyatakan  dalam  satuan  Watt.  Dapat dirumuskan sebagai berikut.
Paktif = I² . R (2) Dimana : Paktif  = Daya (Watt) I = Kuat Arus (Ampere) R = Resistansi atau Tahanan (Ohm)
Daya  aktif  pada  beban  impedansi (Z), beban impedansi pada suatu rangkaian disebabkan  oleh  beban  yang  bersifat resistansi  (R)  dan  induktansi  (L).  Maka gelombang  arus  sebesar  φ.  Perkalian gelombang  tegangan  dan  gelombang  arus menghasilkan  dua  puncak  positif  yang besar  dan  dua  puncak  negatif  yang  kecil.
S (VA) P (Watt) Q (VAR) φ
Pergeseran sudut fasa bergantung seberapa besar nilai dari komponen induktornya.
Persamaan  daya  aktif  (P)  pada  beban bersifat impedansi 1 phasa dapat dirumuskan:
P = VL-N . IL-N . Cos φ (1 phasa)   (3) Untuk  beban  bersifat  impedansi  3  phasa dapat dirumuskan :
P  =  VL-L  .  IL-L  . √ .  cos  φ (3  phasa)
(4)
Atau P = √ (Watt)                (5) Dimana : P = Daya Aktif (Watt) S = Daya Semu (VA)
Q = Daya Reaktif (VAR)
VL-N  = Tegangan Phasa - Netral (Volt) VL-L  = Tegangan Phasa – Phasa (Volt) IL-N  =  Kuat  arus  Line  –  Netral (Ampere)
IL-L    = Kuat arus Line – Line (Ampere) Cos φ  = Faktor Daya

## Daya Reaktif
Daya  reaktif  adalah  daya  yang dibutuhkan  untuk  pembentukan  medan magnet  atau  daya  yang  ditimbulkan  oleh beban  yang  bersifat  induktif.  Untuk menghemat  daya  reaktif  dapat  dilakukan dengan  memasang  kapasitor  bank  pada rangkaian  yang  memiliki  beban  yang bersifat  induktif.  Beban  yang  bersifat induktif  banyak  digunakan  oleh  setiap industri yang menggunakan banyak motor- motor Listrik sebagai penggerak awal pada setiap  mesin-mesin  prosesnya.  Sehingga hampir  disetiap  industri  menggunakan kapasitor  bank  sebagai  upaya  untuk memperbaiki  faktor  daya  sehingga  beban reaktifnya dapat berkurang sekecil mungkin.
Persamaan  daya  reaktif  (R)  pada  beban  1 phasa dapat dirumuskan :
Q = VL-N . IL-N . Sin φ (VAR) (6)
Persamaan  daya  reaktif  (R)  pada  beban  3 phasa dapat dirumuskan :
Q = VL-L . IL-L . √ . Sin φ (VAR)
(7) Atau
Q = √ (VAR)                (8) Dimana : Q = Daya Reaktif (VAR) S = Daya Semu (VA) P = Daya Aktif (Watt)
VL-N  = Tegangan Phasa - Netral (Volt) VL-L  = Tegangan Phasa – Phasa (Volt) IL-N  =  Kuat  arus  Line  –  Netral (Ampere)
IL-L    = Kuat arus Line – Line (Ampere) Cos φ  = Faktor Daya

## Daya Semu
Daya semu (S) merupakan gabungan antara  daya  aktif  (P)  dan  daya  reaktif  (Q) dengan  satuan  VA  (Volt  Ampere).  Daya semu  adalah  daya  yang  masuk  kedalam sebuah  rangkaian  ac  atau  daya  yang sebenarnya  diterima  dari  pemasok  sumber tegangan  ac.  Daya  ini  juga  merupakan hasil  perkalian  antara  arus  dan  tegangan tanpa  melihat  perbedaan  sudut  phasa antara  tegangan  dan  arus  atau  tidak dipengaruhi  oleh  faktor  daya  (cos  φ). Beban  yang  bersifat  daya  semu  adalah beban  yang  bersifat  resistansi  seperti setrika,lampu  pijar,pemanas  air  dan  lain sebagainya.  Beban-beban  yang  bersifat resistif  tidak  dapat  dihemat  karena tegangan  dan  aru  Listrik  se  phasa perbedana  sudut  phasa  adalah  0°  dan meiliki nilai faktor daya adalah 1.
Persamaan  daya  semu  (S)  pada beban 1 phasa dapat dirumuskan :
S = VL-N . IL-N (VA) (9) Persamaan daya semu (S) untuk beban 3 phasa dapat dirumuskan :
Q = VL-L . IL-L . √ (VA)   (10)
Atau
S = √ (VA)        (11)
Dimana : S = Daya Semu (VA) P = Daya Aktif (Watt) Q = Daya Reaktif (VAR)
VL-N  = Tegangan Phasa - Netral (Volt) VL-L  = Tegangan Phasa – Phasa (Volt) IL-N  =  Kuat  arus  Line  –  Netral (Ampere)
IL-L    = Kuat arus Line – Line (Ampere)

## Faktor Daya
Faktor  daya  adalah  perbandingan antara daya aktif  (watt) dengan daya semu /  daya  total  (VA),  atau  nilai cosinus  sudut antara  daya  aktif  dan  daya  semu  hal  ini dapat  dilihat  pada  gambar  2.1  segitida daya.  Daya  reaktif  yang  tinggi  akan meningkatkan  nilai  cosinus  sudut  dan sebagai  hasilnya  nilai  faktor  daya  akan lebih  rendah  dan    nilai  faktor  daya  selalu lebih kecil atau sama dengan 1.
Persamaan faktor daya dapat dirumuskan :

## Faktor daya = cos φ =
(12)

## Sifat-sifat Beban
Beban  listrik  adalah  suatu  peralatan yang  dapat  bekerja  atau  berfungsi  saat dialiri  arus  listrik  yang  berpotensial  atau dapat  bekerja  dengan  memanfaatkan energi listrik . Berdasarkan sifatnya beben- beban  listrik  dapat  dibedakan  menjadi  3 yaitu:
1. Baban Bersifat Resistif
Beban  yang  memiliki  sifat  resistif akan  memiliki  sifat  yang  sama  dengan resistor. Apabila beban tersebut dialiri oleh arus  Listrik  yang  mengalir  melalui  beban tersebut  adalah  arus  nominal  pada  beban dan  memiliki  nilai  yang  tetap  sehingga tidak  diaktifkan.  Contoh  beban  yang bersifat resistif adalah lampu pijar,setrika,pemanas  air  dan  biasanya banyak kita jumpai dalam peralatan rumah tangga.

## Gambar 2 . Rangkaian beban resistif
2. Beban yang bersifat induktif Beban yang bersifat induktif
memiliki  sifat  yang  sama  dengan  inductor (L).  arus  Listrik  yang  mengalir  melalui beban  tersebut  akan  disimpan  dalam bentuk  medan  magnet  karena  arus  Listrik yang mengalir akan terinduksi dan dirubah
menjadi  medan  magnet  sehingga  dapat tersimpan.  Misalnya  motro  Listrik  Ketika digerakkan  dengan  cara  dialiri  arus  listrik maka  nilai  arus  startnya  akan  tiga  kali lebih  besar  dari  arus  nominal,  dan  ketika motor Listrik telah running maka nilai arus Listrik  akan  sama  dengan  nilai  arus nominal.  Contoh  beban  Listrik  yang bersifat induktif adalah motor Listrik,kipas angin,  blender,mesin  cuci  dan  Peralatan- peralatan Listrik lainnya yang memanfaatkan energi Listrik yang menghasilkan energi gerak sebagai penggerak  beban  utama.  Beban  induktif biasanya  banyak  dijumpai  pada  mesin- mesin  industry  dengan  kapasitas  yang sangat besar.

## Gambar 3. Rangkaian beban induktif
3. Beban bersifat kapasitif Beban yang bersifat kapasitif memiliki sifat yang sama dengan kapasitor (C).  hampir  sama  dengan  inductor  yang menyimpan energi Listrik hanya saja,beban yang bersifat kapasitif menympan  energi  Listrik  murni.  Pada industry – industry besar yang menggunakan  penggerak  berupa  motor Listrik memerlukan kapasitor untuk menghemat  daya.  Beban  bersifat  kapasitif dapat  juga  dikatakan  dengan  Tingkat kemampuan energi  Listrik sementara. Jadi nantinya  daya  aktif  akan  diserap  dan sebaliknya daya reaktif ini akan hilang.

## Gambar 4. Rangkaian beban kapasitif

## Kapasitor Bank
Kapasitor  bank  adalah  peralatan listrik yang bersifat kapasitif yang
berfungsi sebagai penyeimbang bagi beban yang  bersifat  induktif.  Salah  satu  solusi dari penggunaan kapasitor adalah memperbaiki  profil  tegangan,memperbaiki power faktor (cos φ),mengurangi rugi-rugi daya,menghilangkan kelebihan biaya (kVARh)  dan  menghindari  drop  line voltage.
Dalam  penelitian  tugas  akhir  ini kapasitor akan digunakan untuk melakukan perbaikan faktor daya. Kapasitor ini akan dipasang  secara pararel terhadap  beban  yang  bersifat  induktif seperti  dapat  dilihat  pada  gambar  5 dibawah ini.

## Gambar 5. Rangkaian Beban Induktif Menggunakan Kapasitor Bank
Dalam  perbaikan  faktor  daya  dan menjaga  kestabilan  tegangan  pada  sebuah sistem  kelistrikan  yang  memiliki  banyak beban-beban induktif,para engineering banyak  memanfaatkan  kapasitor  bank dengan sistem kompensasi daya reaktifnya.
Pemasangan  kapasitor  bank  adalah usaha  yang  dilakukan  untuk  memberikan daya  supply  reaktif.  Sehngga  pengunaan kapasitor bank akan mengurangi penyerapan  daya  reaktif  oleh  beban.  Hal ini dilakukan agar jatuh tegangan dan rugi- rugi jaringan dapat dikurangi secara umum fungsi kapasitor pada sistem tenaga Listrik adalah :
1. Menyimpan  serta  meningkatkan  energi Listrik pada kurun waktu tertentu
2. Memperbaiki  power  faktor  apabila dipakai  pada  jenis  arus  AC  dan bebannya bersifat induktif
3. Mencegah  timbulnya  daya  reaktif  yang secara otomatis terhidar dari pembayaran denda oleh karena kelebihan daya reaktif (kVARh)
4. Mengurangi  potensi  resiko  terjadinya penurunan tegangan  listrik  atau  voltage drop akibat beban yang sangat besar
5. Mencegah  terjadinya  kelebihan  beban atau overload pada tranformator. Hal ini terjadi karena komponen/kapasitor bank sebagai penambah daya.
Dalam industry pemanfaatan kapasitor  bank  sangat  berpengaruh  pada Harga Pokok Penjualan dari hasil produksinya,karena  dengan  memanfaatkan kapasitor bank dapat mengurangi rugi-rugi daya  sehingga  dapat  menurunkan  biaya produksi.  Sehingga  setiap  industri  yang memanfaatkan  kapasitor  bank  ini  dapat menghasilakan keuntungan yang
maksimal.  Dan  sebaliknya  apabila  dalam memanfaatkan  kapasitor  bank  ini  tidak sesuai dengan hasil perhitungan atau tidak sebanding  dengan  beban  reaktifnya  maka kapasitor tersebut juga akan menjadi beban yang  dapat  menimbulkan  kerugian  yang besar.  Jadi  dalam  pemanfaatan  kapasitor harus  sesuai  dan  benar  sehingga  tidak  ada kerugian  yang  besar.  Dalam  pemasangan kapasitor  bank  ini  dalam  dunia  industri sudah  dijalankan  dengan  secara  otomatis dengan  mengatur  nilai  cos  φ  yang diinginkan,  sehingga  apabila  cos  φ  turun maka  kapasitor  akan  otomatis  aktif  dan begitu juga sebaliknya apabila cos φ sudah melebihi  maka  kapasitor  akan  otomatis tidak aktif sehingga pemanfaatan kapasitor ini sesuai dengan yang diinginkan.

## Perbaikan Faktor Daya
Dalam  hal  melakukan  perbaikan faktor  daya  sesuai  dengan  judul  penelitian tugas  akhir  ini  yaitu  “anlisis  penggunaan kapasitor  bank  dalam  Upaya  perbaikan faktor  daya  di  PT  Permata  Hijau  Palm Oleo Kim II” maka banyak hal yang perlu kita  ketahui  data  dianalisis  sehingga  dapat dilakukan  perhitungan  berapa  besar  nilai kapasitansi kapasitor yang akan digunakan untuk  mencapai  power  faktor  yang diinginkan,sehingga  pemanfatan  kapasitor ini  dalam  Upaya  perbaikan  faktor  daya tepat  dan  benar.  Dalam  prinsip  perbaikan faktor daya dapat kita lihat pada gambar 6 dibawah ini.

## Gambar 6. Prinsip Perbaikan Faktor Daya
Dari gambar diatas perhitungan nilai kapasitansi dapat dilakukan terlebuh dahulu  dengan  mencari  nilai  daya  reaktif kompensator  (Qc).  Pada  prinsipnya  dalam perbaikan  faktor  daya  bertujuan  untuk mencari  nilai  PFnya  mendekati  atau  sama dengan  1.  Sebuah  daya  kapasitor  ac  harus mempunyai nilai daya reaktif kompensator (Qc)  yang  sama  dengan  nilai  daya  reaktif (Q) dari sistem yang akan diperbaiki faktor dayanya atau dapat dirumuskan.
P = S1 . cos φ1 (13)
Q1 = S1 . sin φ1 = P . tan φ1 (14) Untuk meningkatkan nilai faktor dayanya menjadi φ2 maka :
Q2 = P . tan φ2
(15) Selanjutnya  menghitung  selisih  antara daya  reaktif  awal  dengan  daya  reaktif sesudah perbaikan maka :
Qc = Q1 - Q2
(16)
Berdasarkan  nilai  Qc  maka  dapat  dihitung nilai  kapasitor  yang  dibutuhkan  dengan persamaan berikut :
Qc = (17) Xc = (18) C = = = (19)
Dimana : S1 = Daya Semu sebelum perbaikan faktor daya (VA) P  = Daya Aktif (Watt) Q1 =  Daya  Reaktif  sebelum  perbaikan faktor daya (VAR) Q2 =  Daya  Reaktif  sesudah  perbaikan
faktor daya (VAR) Qc = Daya Reaktif kompensator (VAR) V  = Tegangan (Volt) C  = Kapasitansi Xc = Reaktansi kapasitif Pada  prinsipnya  perbaikan  faktor daya  dilakukan  untuk  mengurangi  daya
reaktif  karena  diserap  oleh  kapasitor bank,sehingga  oleh  karena  perubahan sudut  phasanya  maka  daya  semu  akan berkurang secara otomatis sehinnga penggunaan  kapasitor  ini  dinilai  sangat efaktif  dalam  upaya  melakukan  perbaikan faktor daya

## METODE
Penelitian  ini  dilakukan  untuk menganalisis  besaran  nilai  faktor  daya yang  ada  di  PT  Permata  Hijau  Palm  Oleo yang  berada  dikawasan  industri  Medan (KIM II) Sumatera Utara. Untuk meningkatkan nilai faktor daya enginereeng  Elektrikal  &  Instrument  telah memilih dan menggunakan kapasitor bank. Penelitian  ini  bertujuan  untuk    lebih memahami  bagaimna  kapasitor  bank melakukan  perbaikan  faktor  daya  pada sistem kelistrikan yang ada di PT Permata Hijau Palm Oleo.
𝛝 2 Qc Q2 Q1

## Gambar 7. Flowchat Alir Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  PT Permata  Hijau  Group  KIM  II  Medan dengan melakukan pengukuran dan pengambilan data pada Low Voltage Main Distribution  Panel  dengan  menggunakan alat  ukur  yang  sudah  terpasang  di  panel dan  juga  alat  ukur  portable  seperti  clamp ampere  meter  dan  multi  meter.  Penelitian dilakukan dengan pengambilan data selama 3 hari mulai tanggal 15 April 2023 (08:00  –  16:00)  sampai  17  April  2024
(08:00 –  16:00),data  tersebut  akan
dilakukan  perhitungan  terhadap  Daya Semu,Daya  Reaktif  dan  Cos-phi  sebelum menggunakan  kapasitor  bank  setelah  itu dilakukan perhitungan terhadap kompensasi daya reaktif untuk mendapatkan Cos-phi 0,97.Apabila kompensasi  Daya  Reaktif  (QC)  sudah diperoleh  selanjutnya  akan  dilakukan penambahan  kapasitor  sesuai  dengan  hasil yang  dihitung  dan  selanjutnya  dilakukan pengambilan data untuk mengambil kesimpulan.
Data Hasil Pengukuran Pada Low Main Distribution Panel (LVMDP)
Tabel 1. Data Pengukuran Pada Hari Pertama Waktu Tegangan (V) Arus (I) Daya Aktif (P) 15 April 2024 (08:00) 392 5930 3224 15 April 2024 (09:00) 390 6298 3446 15 April 2024 (10:00) 391 6211 3403 15 April 2024 (11:00) 392 5864 3221 15 April 2024 (12:00) 392 5649 3107 15 April 2024 (13:00) 392 5457 3005 15 April 2024 (14:00) 390 5496 3019 15 April 2024 (15:00) 392 6338 3468 15 April 2024 (16:00) 392 5899 3240 Tabel 2. Data Pengukuran Pada Hari Kedua Waktu Tegangan (V) Arus (I) Daya Aktif (P) 16 April 2024 (08:00) 392 5935 3260 16 April 2024 (09:00) 391 6069 3345 16 April 2024 (10:00) 391 5551 3041 16 April 2024 (11:00) 391 5693 3119 16 April 2024 (12:00) 390 6007 3287 16 April 2024 (13:00) 392 5096 2799 16 April 2024 (14:00) 392 5246 2885
Mulai Perumusan masalah dan Studi Literatur Pengukuran sebelum menggunakan kapasitor
1.Pengukuran Tegangan
Melakukan Perhitungan terhadap
1. Besar Daya Semu
2. Besar Daya Reaktif
3. Faktor Daya < 0,85
1. Analisis Kompensasi Daya Reaktif dan Nilai Kapasitor
2. Simulasi menggunakan kapasitor bank Pengambilan data pada Power Meter Digital setelah menggunakan kapasitor bank
1. Besar Arus dan Tegangan
2. Besar Daya Aktif,Daya Reaktif dan Daya Semu 3. Besar Nilai Cos phi PF ≥ 0,97 Hasil dan Kesimpulan Selesai
16 April 2024 (15:00) 392 4923 2704 16 April 2024 (16:00) 392 5092 2797 Tabel 3. Data Pengukuran Pada Hari Ketiga Waktu Tegangan (V) Arus (I) Daya Aktif (P) 17 April 2024 (08:00) 392 5184 2851 17 April 2024 (09:00) 392 5540 3043 17 April 2024 (10:00) 391 5288 2901 17 April 2024 (11:00) 392 5153 2834 17 April 2024 (12:00) 392 5114 2809 17 April 2024 (13:00) 392 4981 2736 17 April 2024 (14:00) 392 5082 2795 17 April 2024 (15:00) 392 4902 2696 17 April 2024 (16:00) 392 4949 2722

## Menghitung  Daya  Semu,Daya  Reaktif dan  Cos-phi  serta  Kompensasi  Daya Reaktif
Berdasarkan  data  tabel  diatas,data pengukuran pada Incoming LVMDP maka dapat dilakukan perhitungan untuk mengetahui  Daya  Semu  (S),Daya  Reaktif (Q) dan Cos-phi (PF) sebelum menggunakan  kapasitor,serta  menghitung kompensasi daya reaktifnya untuk mencapai  Cos-phi  0,97.  Dari  data tersebut diatas maka dilakukan perhitungan sebagai berikut:
Dari data tanggal 15 April 2024 (08:00) Diketahui : P   = 3224 KW atau 3.324.000 Watt V  = 392 V I   = 5930 A Menghitung Daya Semu sebelum perbaiakan Faktor Daya :
S1 = VL-L . I . √3
= 392 V . 5930 A . 1,73
= 4.021.488,8 VA
= 4.021,48 KVA
Menghitung  Daya  Reaktif  (Q1)  sebelum perbaikan Faktor Daya :
Q1= √
= √
= √ KVAR

## = 2403,77 KVAR
Menghitung  nilai  Cos 𝛝 1  atau sebelum perbaikan Faktor Daya :
Cos 𝛝 1 = = = 0,80 𝛝 1 =
0,80 =36,86 Menghitung kompensasi Daya Reaktif untuk mencapai Cos 𝛝 2  (0,97) Cos 𝛝 2 = 0,97 𝛝 2 = 0,97 = 14,06 Maka : QC = P (tan 𝛝 1 – tan 𝛝 2 ) = 3224 KW (tan 36,86 – tan 14,06) = 3224 KW (0,745 – 0,251) = 1592,6 KVAR
Menghitung Kapasitas Kapasitor :
C = = = 0,0330069 F = 33006,9 𝜇 F
Berdasarkan perhitungan diatas dapat  diketahui  untuk  Besar  Daya  Semu (S1) 4021KVA,Daya Reaktif (Q1) 2403KVAR,  cos 𝛝 1  0,80  dan  besar kompensasi  daya  reaktif  yang  dibutuhkan untuk  mencapai  cos 𝛝 2  0,97.  Selanjutnya akan  dilakukan  penambahan  kapasitor bank  sesuai  dengan  kompensasi  daya reaktif yang diperoleh berdasarkan  dengan hasil perhitungan dan dilakukan pengambilan  data  Daya  Semu  (S2),Daya Reaktif  (Q2),Current  setelah  dilakukan perbaikan  faktor  daya  pada  logic  power meter  yang  sudah  terpasang  pada  panell LVMDP.  Dan  setiap  perhitungan  dan pengambilan  data  sudah  dirangkum  pada tebel dibawah ini.
Tabel 4. Data Perhitungan hari pertama
Waktu Data perhitungan sebelum menggunakan kapasitor S1 (KVA) Q1 (KV AR) Cos 𝛝 1 QC (KVA R) 15 April 2024 (08:00) 4021 2403 0,80 1592 15 April 2024 (09:00) 4271 2523 0,81 1660 15 April 2024 (10:00) 4212 2483 0,81 1630 15 April 2024 (11:00) 3977 2332 0,81 1526 15 April 2024 (12:00) 3831 2241 0,81 1463 15 April 2024 (13:00) 3700 2160 0,81 1407 15 April 2024 (14:00) 3727 2186 0,81 1430 15 April 2024 (15:00) 4298 2539 0,81 1670 15 April 2024 (16:00) 4000 2346 0,81 1535 Rata-Rata 4004 2357 0,81 1546

## Tabel 5. Data Perhitungan Hari Kedua
Waktu Data perhitungan sebelum menggunakan kapasitor S1
(KVA) Q1 (KVAR) Cos 𝛝 1 QC (KVAR) 16 April 2024 (08:00) 4004 2325 0,81 1509 16 April 2024 (09:00) 4114 2395 0,81 1557 16 April 2024 (10:00) 3745 2186 0,81 1424 16 April 2024 (11:00) 3841 2242 0,81 1460 16 April 2024 (12:00) 4053 2371 0,81 1548 16 April 2024 (13:00) 3438 1996 0,81 1295 16 April 2024 (14:00) 3539 2050 0,82 1327 16 April 2024 (15:00) 3321 1929 0,81 1251 16 April 2024 (16:00) 3435 1995 0,81 1295 Rata-Rata 3721 2165 0,81 1407

## Tabel 6. Data Perhitungan Hari Ketiga
Waktu Data perhitungan sebelum menggunakan kapasitor
S1 (KVA) Q1 (KVAR) Cos 𝛝 1 QC (KVAR) 17 April 2024 (08:00) 3497 2026 0,82 1312 17 April 2024 (09:00) 3738 2171 0,81 1408 17 April 2024 (10:00) 3668 2077 0,81 1350 17 April 2024 (11:00) 3476 2014 0,81 1304 17 April 2024 (12:00) 3450 2004 0,81 1300 17 April 2024 (13:00) 3360 1951 0,81 1266 17 April 2024 (14:00) 3429 1986 0,82 1350
17 April 2024 (15:00) 3307
1916 0,82 1240 17 April 2024 (16:00) 3339 1934 0,82 1252 Rata-Rata 3473 2008 0,82 1309

## Tabel 7. Pengambilan Data Hari Pertama
Waktu Data setelah menggunakan kapasitor
S2 (KVA) Q2 (KVAR) Arus (I) Cos 𝛝 2 C( 𝜇 F) 15 April 2024 (08:00) 3271 709 4840 0,97 33006,9 15 April 2024 (09:00) 3545 817 5246 0,97 34401,5 15 April 2024 (10:00) 3503 783 5153 0,97 33782,5 15 April 2024 (11:00) 3310 739 4886 0,97 31616,8 15 April 2024 (12:00) 3192 721 4699 0,97 30324,7 15 April 2024 (13:00) 3092 701 4527 0,97 29161,7 15 April 2024 (14:00) 3104 697 4562 0,97 29634,1 15 April 2024 (15:00) 3546 788 5256 0,97 34621,1 15 April 2024 (16:00) 3318 733 4934 0,97 31803,3 Rata-Rata 3320 743 4900 0,97 32041,9

## Tabel 7. Pengambilan Data Hari Kedua
Waktu Data setelah menggunakan kapasitor S2 (KVA) Q2 (KVAR) Arus (I)  Cos 𝛝 2  C( 𝜇 F) 16 April 2024 (08:00) 3359 769 4962 0,97 31270,4 16 April 2024 (09:00) 3425 754 5073 0,97 32273 16 April 2024 (10:00) 3121 787 4616 0,97 29510,2
16 April 2024 (11:00) 3206 694 4720 0,97 30267,1 16 April 2024 (12:00) 3375 763 5172 0,97 32081,5
16 April 2024 (13:00) 2862 649 4239 0,97 26848,4 16 April 2024 (14:00) 2968 683 4362 0,97 27511,8 16 April 2024 (15:00) 2770 621 4086 0,97 25937,2 16 April 2024 (16:00) 2873 645 4231 0,97 26829,2
Rata-Rata 3320 743 4934 0,97 29169,9

## Tabel 8. Pengambilan Data Hari Ketiga
Waktu Data setelah menggunakan kapasitor S2 (KVA) Q2 (KVAR) Arus (I) Cos 𝛝 2 C( 𝜇 F) 17 April 2024 (08:00) 2891 670 4313 0,97 27187,7 17 April 2024 (09:00) 3130 771 4602 0,97 29188,9 17 April 2024 (10:00) 2971 693 4424 0,97 27989,2 17 April 2024 (11:00) 2917 667 4303 0,97 27025,5 17 April 2024 (12:00) 2887 659 4256 0,97 26944,3 17 April 2024 (13:00) 2807 627 4134 0,97 26244,1 17 April 2024 (14:00) 2865 610 4227 0,97 27969,7 17 April 2024 (15:00) 2773 635 4185 0,97 25709,5 17 April 2024 (16:00) 2839 663 4118 0,97 25957,4 Rata-Rata 2897 666 4284 0,97 27135,1 Untuk  lebih  mudah  memahami  dan melihat setiap perubahan yang terjadi pada Daya  Semu,Daya  Reaktif,Arus  dan  Cos 𝛝
(sudut 𝛝 ) sebelum dan sesudah menggunakan kapasitor bank sesuai dengan  data  pada  tanggal  15  April  2024 jam 08:00 dapat dilihat pada gambar 7 dan grafik dibawah ini.
Gambar 8. Segitiga Daya Sebelum Dan Sesudah Menggunakan Kapasitor
Grafik 1 Daya Semu Sebelum Dan Sesudah Menggunakan Kapasitor Grafik 2 Daya Reaktif Sebelum Dan Sesudah Menggunakan Kapasitor 0 2000 4000 6000 Daya Semu Daya Semu (S1) Daya Semu (S2) 0 1000 2000 3000 08 :00 10 :00 12 :00 14 :00 16 :00 09 :00 11 :00 13 :00 15 :00 08 :00 10 :00 12 :00 14 :0 0 16 :00 Daya Reaktif Daya Reaktif (Q1) Daya Reaktif (Q2) P = 3224 𝛝 1 = 0,81 𝛝 2 = 0,97 Qc = 1 59 2 KV AR Q2 = 709 KVAR Q1 = 2 40 3 KV AR

## Grafik 3 Arus Sebelum Dan Sesudah Menggunakan Kapasitor
Berdasarkan  gambar  1  dapat  dilihat bahwa  perubahan  sudut 𝛝 sangat  jauh berbeda sebelum dan sesudah menggunakan kapasitor bank,dimana sebelum menggu-nakan kapasitor bank cos 𝛝 1=0,80 atau sudut sekitar 36,69°. Namun setelah  dilakukan  perbaikan  faktor  daya cos 𝛝 2  menjadi  0,97  atau  sudut  sekitar 14,07, oleh kerena perubahan sudut 𝛝 daya semu  dan  daya  reaktif  juga  menurun  yang sebelumnya  daya  semu  (S1)=4021KVA berkurang  menjadi  (S2)  3270KVA  atau berkurang  sekitar  751KVA,  sedangkan pada  daya  reaktif  sebelum  menggunakan kapasitor  bank  Q1=2403KVAR  berubah menjadi  (Q2)  709KVAR  atau  berkurang sekitar  1694KVAR  setelah  menggunakan kapastor bank. Selain perubahan pada daya semu  dan  daya  reaktif  sebelum  dan sesudah menggunakan kapasitor bank,besarnya  arus  juga  berubah  dimana sebelum  menggunakan  kapasitor  bank besar  arus  =  5930A  berubah  menjadi 4840A  atau  berkurang  sekitar  1090A perubahan  arus  ini  dinilai  efektif  untuk mengurangi panas pada transformator.
Perbandingan  kinerja  transformator daya  (Step  Down)  sebelum  dan  setelah menggunakan kapasitor bank
Berdasarkan
spesifikasi
transformator  yang  ada  di  PT  Permata Hijau  Palm  Oleo  memiliki  Daya  Semu 5000KVA yang digunakan untuk menurunkan tegangan dari 6300V menjadi 400V  yang  akan  disupply  ke  LVMDP untuk  memenuhi  kebutuhan  setiap  mesin- mesin  proses.  Sesuai  dengan  data  tanggal 15  April  2024  jam  08:00  akan  dihitung
berapa  persen  kinerja  trafo  sebelum  dan setelah menggunakan kapasitor bank.
Kinerja trafo sebelum menggunakan kapasitor = x 100 % = x 100 %
= 80,42 % Kinerja trafo sebelum menggunakan kapasitor = x 100 %
= x 100 %
=65,4 %
Sesuai  dengan  hasil  perhitungan diatas  dapat  dilihat  perbandingan  kinerja transfor-mator sebelum dan setelah menggunakan kapasitor bank,dimana sebelum  mengguna-kan  kapasitor  bank beban  trafo  sekitar  80,42  %  sedangkan setelah  menggunakan  kapasitor  bank menjadi 65,4%. Dapat disimpulkan setelah menggunakan  kapasitor  bank  kinerja transformator  lebih  efisien  dibandingkan dengan  sebelum  menggunakan  kapasitor bank.
Berdasarkan pengalaman yang pernah  terjadi  di  PT  Permata  Hijau  Palm Oleo bahwa beban 80% keatas temperature transformator  naik  mencapai  97°C  yang seharusnya  temperature  normalnya  sekitar dibawah  60°C.  Manfaat  dari  menjaga transformator  adalah  untuk  menjaga  masa pakai  dari  transformator  tersebut  lebih lama

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  dan analisa diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Besarnya  nilai  Faktor  Daya  (cos 𝛝 ) yang  ada  di  PT  Permata  Hijau  Palm Oleo  masih  terbilang  rendah  karena masih  dibawah  dari  0,85  sesuai  dengan ketetapan PLN minimal 0,85..
2. Sesuai dengan data yg diperoleh bahwa kapasitor  bank  mampu  menyerap  daya reaktif  rata-rata  1472KVAR  untuk mencapai  cos 𝛝 0,97  sehingga  dapat
0 2000 4000 6000 8000 08 :00 10 :00 12 :00 14 :00 16 :00 09 :00 11 :00 13 :00 15 :00 08 :00 10 :00 12 :0 0 14 :00 16 :00 Arus Arus (I1) Arus (2)
mengubah besarnya daya semu mendekati besarnya daya aktif.
3. Setelah  menggunakan  kapasitor  bank kinerja  transformator  dinilai  jauh  lebih efisien  dibandingkan  dengan  sebelum menggunakan kapasitor bank

## DAFTAR PUSTAKA
Amiq  Uli  Ulya,"Analisis  dan  simulasi pengaruh  kapasitor  bank  untuk perbaikan  faktor  daya  menggunakan simulink pada sistem tenaga listrik di
PT.bogowonto  primalaras."  Media Elektrika ,Vol 12 , No.1 Juni 2019 Ahmad Dani,Muhammad Hasanuddin,"Perbaikan  Faktor  Daya menggunakan Kapasitor sebagai Kompensator Daya Reaktif." Seminar Nasional Royal (SENAR),hal.673-678 2018. Yendi Esye,Sigit Lesmana,"Analisa Perbaikan Faktor Daya Sistem Kelistrikan." ISSN 2088-060X Volume XI. No.1 Maret 2021. Nanda Fartino,Tarmizi and MAhdi
Syukri,"  Kajian  Perancangan  Alat
Perbaikan  Faktor  Daya  Otomatis." eISSN:2252-7036 Vol.5 No. 1 2020: 11-18. Danang Aji Basudewa,"Analisa Penggunaan Kapasitor Bank Terhadap Faktor Daya Pada  Gedung IDB  Laboratory  UNESA."  Jurnal
Teknik Elektro ,Volume 9 Nomor 03 TAhun 2020 ,hal 697-707.
Bagas  Ferdiansah,  Agus  Margiantoro  and Fahrudin  Ahmad,  "Analisi  Pengaruh Kapasitor  Bank  Terhadap  Nilai Faktor Daya dan Nilai
Jatuh Tegangan."  Jambura  Journal  Of Elctrical and Electronics Engineering Volume 5 Nomor 2 Juli 2023.
Putri  Dwi  Lestari,Gunawan  and  Ida Widihastusti,"  Analisa  Perhitungan Kapasitor  Bank  untuk  Perbaikan Faktor  Daya  pada  PT.  Karya  Toba Putra." Elektrika, Vol.12 No.1 Tahun 2020 ; hal 15-21.
Rizky Noor Prasetyono,Rizky Mubarok,Rito Cipta Sigitta,M. Zidan Alfariki,Nasrulloh  and  Randi  Adzin Murdiantoro,"The  Effect  Of  Adding Capacitor Bank On Power
Improvement  in  Direct  On  Line (DOL)  Based  on  Progammable
Logic  Controller  (PLC)  in  Three- Phase  Electric  Motor."  Journal  Of
Telecomunication  ,Electronic  and Control Engineering (JTECE)
Vol.05,No02,PP 132-143 ,July 2023. ILMY  HANIF  ZUHUD,"Evaluasi  Nilai Kapasitor  BAnk  Guna  Perbaikan Faktor  Daya."  SENASTER  "Semina NAsional  Riset  Teknologi  Terapan" Vol.4 No.1 (2023)
Febrina  Toba,Verna  Albert  South,Hesky Stevy  Kolibu,Handy  Indra,Regain Mosey,As'ari,Dolfie  Paulus  Pandara ,"Analisis Perbandingan Daya Listrik saat  Sebelum  dan  Sesudah  Variasi Kapasitor pada Beban Listrik Rumah Tangga."Jurnal  FMIPA  UNSRAT 13(1) 11-17 2023.
Elvira  Zondra,Arlenny,"Analisi  Perbaikan Faktor  Daya  Motor  Induksi  Tiga Phasa di Laboratorium Teknik Elektro Universitas Lancang Kuning." Jurnal Sains,Teknologi dan Industri Vol 12,No.2,Juni 2015. Bondan Daniswara,Yahya Chusna Arif,Sutedjo,"Penggunaan  Kapasitor BAnk  dan  Tuned  Filter  untuk Perbaikan Faktor DAya serta Mereduksi  Harmonisa  pada  Beban
Non  Linear."  Prosiding  Semina Nasional Sains dan Pendidikan Sains IX,Fakultas Sains dan MAtematika,UKSW Salatiga 21 Juni 2014,Vol.5,No.1,ISSN : 20287- 0922. Harits  Akmal  Adi  Wicaksono,Susatyo Handoko dan Ajub Ajulian Zahra."Analisis  Perbaikan  Faktor Daya dan Nilai Tegangan di
Poltekkes Semarang."Transient,Vol.!0,No.2,Ju ni 2021, e-issn:2685-0206.
I  Wayan  Sutama,Dodik  Chandra,"Analisis Perbaikan Faktor Daya Pada Transformator  2500KVA  /400V  di BAndar  Udara  I  Gusti  Ngurah  Rai Bali." Jurnal Ilmiah Telsinas Vol.6,No.1 April 2023. Hasmirad  Ndikade,Sardi  Salim,Syahrir Abdussamad,"Studi Perbaikan Faktor  Daya  pada  Jaringan  Listrik Konsumen  di  Kecamatan  Katobu Kabupaten  Muna."  Jambura  Journal of Electrical and Electronics Engineering  Volume  1,Nomor  1 Januari 2022 Ibnu Hajar,Suninda Megi Rahyuni,"Analisis  Perbaikan  Faktor
Daya  Menggunakan  Kapasitor  Bank di  Plant  6  PT.Indocement  Tunggal
Prakarsa Tbk.Unit Citeureup." Jurnal Ilmiah Setrum 9 : 1 (2020) 8-16
Syaifurrahman Lisinai,. Razikin, A., “Identifikasi  dan  Analisis  Jenis Beban Listrik Rumah Tangga Terhadap  Faktor  Daya  (Cos  Phi),”
Jurnal  Teknik  Elektro  Universitas Tanjungpura,  vol.  Vol  1,  No,  pp.  3– 4, 2020, Ridho  Widodo,  “Analisa  Optimalisasi Penempatan  Kapasitor  Bank  pada Jalur  Distribusi  Chf  3  PT.  Bukit Asam  (Persero)  Tbk”,  Universitas
Islam Indonesia, 2018.
M.  Rusda,  Khairuddin  Karim,  “Analisis Perbaikan Faktor Daya Untuk
Penghematan  Energi  Listrik  Pada
Politeknik  Negeri  Samarinda,”  no.
November, pp. 1–9, 2017.
S.  Samsurizal  and  B.  Hadinoto,  “Studi
Analisis Dampak Overload Transformator  Terhadap  Kualitas Daya  Di  PT.  PLN(Persero)  Up3
Pondok  Gede,”  Kilat,  vol.  9,  no.  1, pp. 136–142, 2020, doi: 10.33322/kilat.v9i1.784.
R. L. Mega, Purwito, “Analisis Penambahan  Kapasitor  Shunt  untuk
Memperbaiki  Faktor  Daya  pada  Sisi
Jaringan  Tegangan  Rendah  di  PT  . Semen  Tonasa  Unit  V,”  no. September, pp. 110–115, 2021.
C.  I.  Cahyadi,  K.  Atmia,  and  A.  Fitriani, “Analisis  Pengaruh  RugiRugi  Daya Pada  Jaringan  Transmisi  150  kV Menggunakan  Software  Etap  12.6,” Jambura  J.  Electr.  Electron.  Eng., vol.  4,  no.  2,  pp.  126–  130,  2022, doi: 10.37905/jjeee.v4i2.13306 Yani  Ahmad,  "Pemasangan  Kapasitor
Bank Untuk Perbaikan Faktor Daya". Journal of Electrical Technology, Vol. 2, No. 3, 2017. P. A. Taufik, “Studi Penempatan Kapasitor Untuk  Perbaikan  Kualitas  Tegangan Di Penyulang Kangkung Gi Manggala,” 2016. M.  F.  Hakim,  “Analisis  Kebutuhan Capsitor Bank Beserta Implementasinya Untuk Memperbaiki Faktor Daya Listrik Di
Politeknik  Kota  Malang”.  Jurnal ELTEK , Vol 12, No. 1 2014.