## JEPCA

## Perancangan sistem Pembangkit Listrik Pico Hydro Putaran Rendah Menggunakan Turbin Screw
M. Suyanto 1 , Syafriudin 2 , Anas Cahyo Nugroho 3 , Prasetyono Eko P 4 , Subandi 5 1,2,3,4,5 Jurusan Teknik Elektro, Institut Sains  Teknologi AKPRIND Yogyakarta Jl.Kalisahak No 28 Komplek Balapan Jogjakarta (0274) 563029, Fax. (0274)563847 e-mail: myanto@akprind.ac.id 1 , dien@akprind.ac.id 2 , anascahyonugroho@gmail.com 3, prastyono@akprind.ac.id 4 , subandi@akprind.ac.id 5
Abstrak. Kinerja sebuah screw turbine dipengaruhi oleh parameter-parameter yang terkait dalam perancangan screw turbine itu sendiri. Salah satu parameter penting dalam perancangan screw turbine adalah pitch atau jarak periode dari sebuah sudu ( blade), sudut kemiringan, putaran dan debit air  Kebutuhan akan energi listrik saat ini dirasakan sangatlah penting, baik untuk kebutuhan rumahan, maupun untuk kebutuhan industri yang semakin hari semakin berkembang, sementara unit–unit pembangkit listrik yang ada  hampir  tidak  mengalami  peningkatan  yang  signifikan.  Indonesia  mempunyai  potensi  energi  terbarukan  yang  cukup  banyak untuk dimanfaatkan  salah  satunya energi air. Potensi  ini  belum  bisa dimanfaatkan secara optimal  karena keterbatasan teknologi turbin  dalam  memanfaatkan  energinya.  Untuk head dan  debit  yang  sedang  hingga  tinggi  saat  ini  masih  mengandalkan  turbin Pelton,  Francis,  Kaplan,  dan Crossflow .  Sedangkan  untuk head yang  rendah  masih  sulit  untuk  dikembangkan,  padahal  di Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar. Dalam pengujian PLTPH menggunakan turbin screw didapatkan hasil tertinggi dengan tegangan 129,2  V  AC  dengan arus  beban tertinggi  hingga  0,65  sedangkan  ampere generator sebesar 1,79  Ampere  yang mampu  digunakan  untuk  beban  hingga  180  W  pada  tegangan  75,5  Volt    AC  pada  ketinggian  air  80  Cm,  dan  pada  keadaan tegangan terendah menghasilkan 80,6 Volt AC dengan ampere beban 0,15 dan Ampere generator sebesar 0,42 Ampere yang dapat dibebani dengan lampu 20 Watt pada ketinggian air 70 Cm.
Kata Kunci : PLTPH, Turbin Screw, Generator AC.

## PENDAHULUAN
Potensi  sumber  energi  terbarukan  di  Indonesia meliputi  4,8  KWh/ /hari  energi  surya,  458  GW biomassa,  3-6  m/s  tenaga  angin,  dan  3  GW.  Selain  itu indonesia juga memiliki sumber energi hidro yang besar dengan  total  potensial  diperkirakan  75.67  GW.  Akan tetapi  potensi  besarnya  tidak  diimbangi  dari  energi terbarukan  seperti  biomassa,  panas  bumi,  energi  surya, energi air, energi angin, dan energi lautan relative tinggi, namun tidak digunakan secara signifikan.
Salah satu sumber energi terbarukan yang sangat berpotensi  di  Indonesia  adalah  pemanfaatan  energi air.[1].  Pembangkit  listrik  energi  terbarukan  dengan memanfaatkan  energi  air  bisa  dibuat  dalam  skala  besar maupun  kecil .  Pico  Hydro atau  yang  dimaksud  dengan Pembangkit  Listrik  Tenaga  Piko  Hidro  (PLTPH)  adalah suatu  pembangkit  listrik  skala  kecil  yang  menggunakan tenaga  air  sebagai  tenaga  penggeraknya  seperti,  saluran irigasi,
sungai  atau  air  terjun  alam  dengan  cara  memanfaatkan tinggi  terjunan (head) dan  jumlah  debit  air.  Salah  satu komponen  yang  terpenting  dalam  pembangkit  listrik mikrohidro  adalah  turbin.  Banyak  jenis  turbin  yang digunakan  dalam  pembangkit  listrik  tenaga  mikrohidro, salah  satunya  adalah  turbin screw .  Turbin Archimedes screw atau  sering  juga  disebut  dengan  turbin  ulir merupakan  teknologi  yang  sejak  zaman  kuno  telah ditemukan  dan  diterapkan  sebagai  pompa,  dimana  pada konstuksinya  terdiri  dari  satu  atau  beberapa  sudu berbentuk  heliks  yang  terpasang  pada  poros  dan
berfungsi  sebagai  bucket  bergerak  untuk  membawa  air ke atas.
Pembangkit  listrik pico  hydro mengacu  pada pembangkit  listrik  dengan  skala  di  bawah    5  kW.[2]. Banyak daerah pedesaan di Indonesia yang dekat dengan aliran  sungai  yang  memadai  untuk  pembangkit  listrik pada  skala  yang  demikian.  Diharapkan  dengan memanfaatkan  potensi  yang  ada  di  desa-desa  tersebut dapat  memenuhi  kebutuhan  energinya  sendiri  dalam mengantisipasi  kenaikan  biaya  energi  atau  kesulitan jaringan  listrik  nasional  untuk  menjangkaunya.  Salah satu  sumber  energi  terbarukan  adalah  aliran  air.  Untuk mengkonversi aliran air menjadi energi listrik diperlukan sebuah  generator  yang  terhubung  dengan  turbin  yang disebut  dengan  Pembangkit  Listrik  Tenaga Pico  Hydro (PLTPH).

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari,  melakukan  studi  kepustakaan  sebagai  referensi yang  berkaitan  dengan  penelitian  yang  dilakukan. Mengkaji relevan yang bersesuaian dengan perancangan boost  converter pada  PLTH pico  hydro .  Kinerja  sebuah screw  turbine dipengaruhi  oleh  parameter-parameter yang  terkait  dalam  perancangan screw  turbine itu sendiri. Salah satu parameter penting dalam perancangan screw turbine adalah pitch atau jarak periode dari sebuah sudu  ( blade), sudut  kemiringan,  putaran  dan  debit air.[3].
Blok diagram Gambar 1. Flowchart perancangan alat.
Gambar 1. Flowchart perancangan alat
Kebutuhan  akan  energi  listrik  saat  ini  dirasakan sangatlah  penting,  baik  untuk  kebutuhan  rumahan, maupun  untuk  kebutuhan  industri  yang  semakin  hari semakin  berkembang,  sementara  unit–unit  pembangkit listrik  yang  ada  hampir  tidak  mengalami  peningkatan yang  signifikan.  Indonesia  mempunyai  potensi  energi terbarukan yang cukup banyak untuk dimanfaatkan salah satunya  energi  air.  Potensi  ini  belum  bisa  dimanfaatkan secara  optimal  karena  keterbatasan  teknologi  turbin dalam  memanfaatkan  energinya.  Perancangan  ini didasari  atas  keterbatasan  penyediaan  energi  listrik  di daerah terpencil, padahal sekitar daerah tersebut terdapat sumber  energi  air  yang  cukup  walaupun  mempunyai head yang  rendah.  Sehingga  potensi  untuk  pembangkit listrik  dengan  memanfaatkan  energi  air  dengan head rendah perlu dikembangkan. Untuk dapat mengkonversi energi  air  tersebut  diperlukan  turbin  khusus  salah satunya  turbin  air  tipe screw .  Prinsip  kerja  turbin screw ini  didasari  atas  sistem  pompa screw yang  berfungsi mengangkat  air  dari  sungai  menuju  permukaan.  Turbin screw pada  dasarnya  merupakan  kebalikan  dari  pompa ulir.
Pembangkit  listrik  tenaga pico  hydro adalah suatu pembangkit yang dapat menghasilkan energi listrik kurang  dari  5  kW  dan  dapat  diklasifikasikan  sebagai pembangkit listrik berskala kecil.
Gambar 2. PLTPH Turbin Screw
Prinsip  pembangkitan  tenaga  air  adalah  suatu bentuk  perubahan  tenaga  dari  tenaga  air  dengan ketinggian  dan  debit  tertentu  menjadi  tenaga  listrik, dengan  menggunakan  turbin  dan  generator.  Pembangkit listrik tenaga air skala piko pada prinsipnya memanfaatkan beda ketinggian dan  jumlah debit air per detik  yang  ada  pada  aliran  sungai.  Aliran  air  ini selanjutnya menggerakkan turbin, lalu turbin menggerakkan  generator  dan  generator  menghasilkan listrik. Seperti Gambar 2.  (Dokumentasi)

## Potensi Air
Air  yang  mengalir  mempunyai  energi  yang dapat  digunakan  untuk  memutar  roda  turbin,  karena  itu pusat – pusat tenaga air dibangun di sungai dan didaerah pegunungan.  Pusat  tenaga  air  tersebut  dapat  dibedakan dalam  2  golongan,  yaitu  pusat  tenaga  air  tekanan  tinggi dan  pusat  tenaga  air  tekanan  rendah.  Aliran  air  yang jatuh  dengan  debit  Q  (m3/s)  yang  mengenai  kincir  atau turbin air akan menghasilkan daya sebesar:[4].
P = ρ . Q . g . H …………………(1) dimana :
P = Daya (W) ρ = Kerapatan Air (1000 kg/ ) Q = Debit air  ( /s)
g =  Gravitasi Bumi (m/ )
H = Ketinggian Jatuh Air (m)
Daya  yang  dihasilkan  generator  dapat  dihitung menggunakan persamaan berikut:

## ……………………………   (2)
Setelah diperoleh daya, dapat diketahui efisiensi dari  pembangkit  pembangkit  listrik  tenaga pico  hydro sebagai berikut :
…………………………(3)
Tida k Ya Mulai Literatur Hipotesis Perancangan Alat Pengambilan Data Analisis Data Selesai Kesimpulan
dimana : ղ = Efisiensi = Daya Kincir (W) = Daya Generator (W)
Untuk menghitung torsi dapat dilakukan dengan persamaan :
T = ………………………… (4)
dimana :  n = Putaran (rpm) T = Torsi (Nm) P = Daya Kincir (W)

## Karakteristik Turbin Screw
Sebuah  turbin  Screw  diatur  oleh  parameter eksternal tertentu (radius luar, panjang, dan kemiringan) dan  parameter  internal  tertentu  (jari-jari  dalam,  jumlah blade, dan pitch of  the blade ) .
Parameter  eksternal  biasanya  ditentukan  oleh penempatan  ulir  dan  bahan  yang  tersedia  untuk konstruksi,  sedangkan  parameter  internal  bebas  dipilih untuk  mengoptimalkan  kinerja  turbin Screw .  Dalam  hal ini  jari-jari  dalam  dan  blade  yang  memaksimalkan putaran  sirip  ulir,  Parameter    pada  turbin Screw dapat dilihat pada Gambar 3.[5]
Gambar 3.  Bagian Dari  Turbin Screw 2 Blade
Parameter parameter  pada turbin ulir yaitu:
Ketinggian air Ketinggian  air  ( head )  yang  digunakan  dalam penilaian ini pada gambar 4. (581/info@nickbard.co.uk)
Gambar 4. Menentukan Tingkat Ketinggian Air dimana:
L1  : tinggi permukaan bak pengendap air (m) L2  : tinggi permukaan masukan air pada turbin (m) L3    :  tinggi  permukaan  air  pada  terowongan  /
tailrace (m)
L4  : tinggi permukaan air actual tailrace (m)
Kecepatan Putaran Generator
Semenjak  generator  dan  turbin  digabungkan, rata-rata  kecepatan  putar  turbin  sama  dengan  kecepatan putar generator, dinyatakan sebagai:[6].
……………………………(5) dimana: Nt = kecepatan putaran (rpm) = frekwensi (Hz) 𝑝 = jumlah pasang kutub generator
Jadi  kecepatan  putaran  turbin  ditentukan  oleh kecepatan putaran generator.
Kecepatan  spesifik dari turbin dinyatakan sebagai berikut:

## …………………………(6)
dengan: 𝑁𝑠 = kecepatan spesifik (rpm)

## Perancangan Alat
Pada  perancangan  dibuat  blok  diagram  yang menggambarkan  tentang  perancangan  PLTPH  Turbin Screw dari  tahap  awal  hingga  tahap  pengujian.  Seperti flowcart diatas  gambar  5,  tahapan  pertama  perancang adalah  mencari  studi  literatur  yang  cukup  untuk membuat  hipotesis  dan  melakukan  perancangan  dengan simulasi  dari software untuk  mendapatkan  data  yang diinginkan.  Setelah  mendapatkan  data  yang  diinginkan masuk  ketahap  selanjutnya  membuat  laporan  dimana didalam  laporan  terdapat  kesimpulan  dari  perancangan yang  penyusun  buat.  Seperti  Gambar  5.  Penjelasan  dari cara  kerja  PLTPH  menggunakan  turbin screw dengan menggunakan  generator  AC  yaitu  pertama  aliran  air
M. Suyanto, Syafriudin, Anas Cahyo  Nugroho, Prasetyono Eko  P, Subandi,  Perancangan sistem Pembangkit Listrik  Pico

## Hydro Putaran Rendah Menggunakan Turbin Screw
irigas  masuk  melewati  pintu  air  kemudian  untuk mengatur  debit  air  yang  masuk  turbin screw maka diataurlah  pintu  air  sesuai  debit  yang  diinginkan  saat melakukan  percobaan  atu  pengujian  dalam  mencari datalalu,  turbin screw akan  berputar  ,disini  turbin  screw berputar dengan putaran 118 rpm kemudian dihubungkan dengan
generator AC dengan menggunakan pulley, disini pulley yang  tepasang  pada pembangkit  listrik  tenaga pico  hydro  ini adalah bertingkat  yang  defungsi  meningkatkan  putaran  turbin sampai  generator  dengan  ukuran  yang  sesuai  dengan perhitungan.[7].
Gambar 5. Diagram alur PLTPH Tubin Screw
Selanjutnya  antar pulley dihubungkan  dengan menggunakan belt sehingga  generator  dapat  berputar dengan  putaran  1085  rpm  dan  menghasilkan  listrik selanjutnya  masuk  ke power  suplly untuk  merubah  arus AC ke DC dengan output 13 V DC kemudian masuk ke Solar  Charger  Controller atau  SCC  untuk  mengatur tegangan  yang  masuk  ke  Batrai/AKI  dengan  baik  agar masa  pakai  Batrai/AKI  lebih  panjang  yaitu  disini  input terbaik  untuk  pengisian  Batrai/AKI  13,8  Vdc  kemudian arus  listrik  yang  dihasilkan  dari  generator  disimpan  di Batrai/AKI dengan lama pengisian kurang lebih 16 jam, batrai  juga  berfungsi  agar  tegangan  lebih  stabil selanjutnya keluaran dari Batrai/AKI diubah ke tagangan AC  menggunakan inverter dengan  kapasitas  disini inverter  500  Watt supaya  agar  dapat  digunakan  untuk listrik  rumah  tangga  (  pengujian  yang  sudah  dilakukan dengan  pembebanan  lampu  bholam  dengan  kapasitas 180 watt )

## Desain Alat
Pada  pembuatan  desain  alat  digunakan  untuk perancangan  pembangunan  alat,  pendesainan  ini dilakukan  menggunakan  software microsoft  word yang nantinya  akan  dijadikan  suatu  alat  untuk  pembangkit listrik  pada  saluran  irigasi  yang  nantinya  akan
menggunakan  Generator  AC  sebagai  penghasil energy listrik  untuk  pengujian  beban  menggunakan  alat  alat seperti  bor  listrik  yang  sebelumnya  hanya  ,encapai  135 V kemudian menggunakan power suplly agar bisa masuk penyimpanan  tegangan  listrik  ke  Batrai  kemudian  di inverter dengan inverter 500 W.seperti pada gambar 6.
Gambar 6.  Desain Turbin Screw
Penjelasan  dari  cara  kerja  pemodelan  yaitu, Turbin  pada  penelitian  ini  berbentuk  ulir  atau screw yang  dapat  diletakan  pada  aliran  sungai  atau  aliran irigasi yang merupakan pengerak mula dan menghasilkan energy listrik, Turbin screw dibuat miring antara head atas dan bawah agar didapatkan  tekanan  air yang  lebih  besar.  Pada  pengujian  kali  ini  digunakan turbin screw dengan 3 buah blade yang diharapkan akan menambah  rpm  pada screw agar  putaran  maksimal  , Seperti gambar 7. (Dokumentasi)
Gambar 7.  Turbin Screw

## Kerangka Turbin Screw
Kerangka  atau frame pada  turbin screw ini berguna  untuk meletakan turbin pada  aliran irigasi  yang telah dihitung atara tinggi dan juga panjang screw , Pada frame kincir  diletakan  selongsong  setengah  lingkaran yang  berguna  agar  air  mengalir  kedalam frame semuanya  dari  kanal  sungai  dan  menggerakan screw agar bergerak, Seperti gambar 8. (Dokumentasi)
Gambar 8. Frame Atau Rangka Pertama  air  dibendung  dengan  menggunakan pintu  air  agar  mendapatkan  daya  dorong  air  untuk  awal pemutaran  turbin  selanjutnya  pintu  air  dibuka  dan menabrak bagian sirip – sirip kincir yang telah dirancang dengan  sudut  30̊  dan  memutar  turbin  dengan  kecepatan awal  (  sebelum  terhubung pulley )  sebesar  150-170  rpm tergantung  dari  debit  air  yang  selanjutna  kincir  akan dihubungkan  ke  generator  dengan  menggunakan pulley bertingkat  yaitu  awal  kincir  menggunakan pulley 3” dihubung  dengan pulley 6”  dan  diterukan  ke pulley 14” dengan  3”    dan  diteruskan  lagi  ke pulley 18”  yang nantinya  pada  generator  dipasang pulley 3”  sehingga diharapkan  rpm akan meningkat 10x yaitu sebesar 1500 rpm sebelum dihubungkan generator.
Setelah  dihubungkan  pada  generator  terjadi penurunan  rpm  dikarenakan  kincir  kurang  torsi  yang yang  menyebabkan  rpm  akhir  pada  generator  sebesar 1085  rpm,  Generator  AC  disisni  hanya  menghasilkan tegangan  135  V  kemudian  digunakan  power  supllay untuk  mengubah  arus  AC  ke  DC  agar  bisa  tertapung energy listrik  ke  Batrai/AKI  dan    nantinya  akan dihubungkan  pada inverter 500w  untuk  merubah  lagi dari  arus  DC  ke    AC  agar  dapat  digunakan  pada  rumah tangga.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penjelasan  dari  cara  kerja  PLTPH  menggunakan turbin screw dengan  menggunakan  generator  AC  yaitu pertama  aliran  air  irigas  masuk  melewati  pintu  air kemudian  untuk  mengatur  debit  air  yang  masuk  turbin screw maka  diataurlah  pintu  air  sesuai  debit  yang diinginkan  saat  melakukan  percobaan  atu  pengujian dalam  mencari  datalalu,  turbin screw akan  berputar ,disini  turbin  screw  berputar  dengan  putaran  118  rpm kemudian  dihubungkan  dengan  generator  AC  dengan menggunakan pulley, disini pulley yang  tepasang  pada pembangkit  listrik  tenaga pico  hydro  ini adalah bertingkat  yang  defungsi  meningkatkan  putaran  turbin sampai  generator  dengan  ukuran  yang  sesuai  dengan perhitungan,
Selanjutnya antar pulley dihubung-kan dengan  menggunakan belt sehingga  generator  dapat berputar  dengan  putaran  1085  rpm  dan  menghasilkan listrik selanjutnya masuk ke power suplly untuk merubah arus  AC  ke  DC  dengan  output  13  V  DC,  kemudian masuk  ke Solar  Charger  Controller atau  SCC  untuk mengatur tegangan yang masuk ke Baterai.

## Analisis Ketinggian Tegangan Terhadap Putaran Generator
Gambar 9.  Grafik Nilai Rata-rata Ketiga Ketinggian
Supaya  masa  pakai  lebih  panjang  yaitu  disini input  terbaik  untuk  pengisian  Batrai/AKI  13,8  Vdc kemudian  arus  listrik  yang  dihasilkan  dari  generator disimpan  di  Baterai/AKI  dengan  lama  pengisian  kurang lebih  16  jam,  batrai  juga  berfungsi  agar  tegangan  lebih stabil  selanjutnya  keluaran  dari  Batrai/AKI  diubah  ke tagangan  AC  menggunakan inverter dengan  kapasitas disini inverter  500  Watt supaya  agar  dapat  digunakan untuk  listrik  rumah  tangga  (  pengujian  yang  sudah dilakukan  dengan  pembebanan  lampu  bholam  dengan kapasitas 180 watt ).
Pada  grafik  diatas  bisa  disimpulakan  bahwa setiap  ketinggian  rata-rata  dari  percobaan  mulai  dari  70 Cm, 75 Cm dan 80 Cm terhadap tegangan generator dan putaran  generator  bahwa  paling  efisien  adalah  pada ketinggian 80 Cm dikarenakan pada ketinggian debit air ini paling maxsimum.
Analisis Daya Beban Terhadap Tegangan Generator Diketahui  bahwa  pada  percobaan  menggunakan beban  dengan  lampu  bohlam  berbagai  ukuran  sehingga dapat  mengetahui  tegangan  yang  ada  pada  generator, berikut  grafik  perbandingan  daya  terhadap  Daya  beban dengan tegangan generator pada gambar 10.

## Hydro Putaran Rendah Menggunakan Turbin Screw

## Gambar 10.  Grafik Daya Beban dengan Tegangan Generator

## Analisis Daya Beban Terhadap Arus Generator
Diketahui  bahwa  pada  percobaan  menggunakan beban  dengan  lampu  bohlam  berbagai  ukuran  sehingga dapat  mengetahui  arus  yang  mengalir  ada  pada generator,  berikut  grafik  perbandingan  daya  terhadap Daya beban dengan tegangan generator pada gambar 11.
Gambar 11.  Grafik Daya Beban dengan Arus Generator
Dari  hasil  pengujian  pembangkit  listrik  tenaga air  menggunakan  turbin  ulir  diketahui  bahwa  nilai efisien turbin dipengaruhi oleh kemiringan kincir turbin, dalam percobaan menggunakan kemiringan 30 0 ,  dengan ketinggian  air dengan 3 level yaitu: 70, 75, dan 80 cm, untuk  menegetahui  kecepatan  putaran  kincir  terhadap tiap level air.
Dalam percobaan digunakan power suplly sebgai pengubah  arus  AC  ke  DC  agar  listrik  yang  dihasilkan
bisa  disimpan  dibatrai,  dipasang Solar  Charge  Control sebagai  penyetabil  tegangan  pada  pengecasan  batrai sebagai pengaman dari over charge , semakin tinggi rpm pada  generator  maka  semakin  besar  tegangan  yang dihasilkan generator AC.
Besarnya  beban  terpasang,  akan  mempengaruhi arus  beban  AC  dan  mempengaruhi  arus  pada  generator AC,  semakin  besar  beban  yang  dipasang  maka  besar arus  generator  DC  hingga  1,79  ampere  yang  dapat dibebani dengan 180 watt,
Generator  Ac  diketahui  memiliki  tingkat efektifitas  yang  kurang  bagus  dibandingna  dengan generator  DC  dikarenakan  generator  AC  disini  hanya mengeluarkan  tegangan  130  v  dari  yang  harusnya  bisa 220 V maka dari  itu dibutuhkan power supply agar bisa masuk ke Batrai/AKI sehingga bisa stabil.

## Analisis Beban Terhadap Putaran Generator
Percobaan  menggunakan  beban  dengan  lampu pijar,  berbagai  ukuran  sehingga  dapat  mengetahui tegangan  generator,  gambar  grafik  perbandingan  daya terhadap beban dengan tegangan generator pada gambar 12.
Gambar 12. Grafik Daya Beban Terhadap Putaran Generator
Pada  grafik  diatas  bisa  disimpukan  semakin banyak  beban  yang  digunakan  maka  semakin  lambat putaran generator,dikarenakan beban semakin menambah  mengakibatkan  putaran  yang  dihasikan  oleh generator semakin lambat.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dari  pengujian  pembangkit listrik  tenaga pico  hydro dengan  menggunakan  turbin screw dapat disimpulkan sebagai berikut
1. Pada  Perancangan  pembangkit  listrik  tenaga pico hydro dengan turbin screw ini dibuat dengan 7 blade yang  diharapkan  agar  putran  turbin  yang  dihasilkan semakin cepat.
2. Pada  hasil  pengujian  pertama  pada  ketinggian  70 Cm  pembangkit  listrik pico  hydro dengan  turbin screw ,dengan generator AC didapatkan hasil tertingi yaitu  putaran  generator  742,4  rpm  dengan  tegangan generator 99,7 Volt. Dan terendah putaran generator 562,1 rpm dengan tegangan generator 80,6 Volt AC.
3. Pada  hasil  percobaan  kedua  pada  ketinggian  75 Cm pembangkit  listrik pico  hydro dengan  turbin screw ,dengan  generator  AC  didapatkan  hasil tertinggi  yaitu  putaran  generator  746,6  rpm  dengan tegangan  generator  12,24  Volt  AC  dan  terendah putaran  generator  642,1  rpm  dengan  tegangan  80,6 Volt AC.
4. Pada  percobaan  ketiga  pada  ketinggian  80  Cm pembangkit  listrik pico  hydro dengan  turbin screw ,dengan  generator  AC  didapatkan  hasil maksimal  dengan    putaran  generator  1085,1  rpm dengan  tegangan  129,2  Volt  AC  dan  terendah putaran  generator  468,2  rpm  dengan  tegangan  75,5 Volt AC.

## 5.1 Saran
Adapun  beberapa  saran  yang  penulis  harapkan mampu meningkatkan performa Pembangkit Listrik Pico Hydro dengan  turbin screw untuk  riset  selanjutnya sebagai berikut:
1. Dalam pembuatan turbin harus dilakukan perhitungan yang  sangat  matang  agar  tidak  terjadi  kesalahan mekanisme perancangan.
2. Penggunaan  Generator  AC  pada  pembangkit  listrik tenaga pico  hydro dengan  turbin screw sangat  tidak efektifitas karena putaran kincir yang dihasilkan tidak dapat memenuhi putaran generator, sebaiknya dengan generator DC tanpa penyimpanan enegi listrik.

## DAFTAR PUSTAKA
[1].  Putra,  I.  G.,  Weking,  A.  I.,    Jasa,  L.  (2018).
Analisa  Pengaruh  Tekanan  Air  Terhadap  Kinerja PLTMH  dengan  Menggunakan  Turbin  Archimedes Screw. Majalah  Ilmiah  Teknologi  Elektro , 17 (3),
385-392
[2].  Jamaludin,  J.  (2018).  DEBIT  AIR  OPTIMUM
MODEL SCREW TURBINE PADA PITCH A= 1,
2  Ro  DAN  A=  2  Ro  SEBAGAI  PENGGERAK GENERATOR  LISTRIK. Jurnal  Dinamika  UMT ,
3 (1), 9-22.
[3].  Abdulkadir, M. (2017). Pengaruh Sudut Kemiringan Terhadap Kinerja Turbin Ulir. KURVATEK , 2 (1), 65-72.
[4].  Saefudin,  E.,  Kristyadi,  T.,  Rifki,  M.,    Arifin,  S.
(2017).  Turbin  Screw  Untuk  Pembangkit  Listrik Skala  Mikrohidro  Ramah  Lingkungan. Rekayasa Hijau: Jurnal Teknologi Ramah Lingkungan , 1 (3)..
[5].  Suharto,  B.,    Bekti,  E.  F.  (2016).  PEMBUATAN DAN  PENGUJIAN  TURBIN  ULIR  DUA  SUDU. JURNAL TEKNIK ENERGI , 6 (2), 547-550.
[6]. Syahputra, T. M.,  Syukri, M.,   Sara,  I. D. (2017). Rancang  Bangun  Prototipe  Pembangkit  Listrik Tenaga  Piko  Hydro  Dengan  Menggunakan  Turbin Ulir. KITEKTRO:  Jurnal  Online  Teknik  Elektro  e- ISSN: 2252-7036 Vol. 2 No , 1 ,1-7.
[7].  M.  Suyanto,  2020,  Sistem  Pengujian  Tegangan Boost  Converter  Pada  Pembangkit  ListrikTenaga Air  (PLTH)  Picohydro  Kapasitas  Rendah,  E-ISSN 2621-556X, Journal of Electrical Power Control and Automation Vol.3 No.1, Juni 2020.