Abstract — In this modern era, the need for electricity has become  a  primary  need  in  both  big  cities  and  small  cities, almost  all  of  our  daily  life  support  equipment  requires electrical  energy.  PLN  as  the  only  company  engaged in  the distribution  of  electrical  energy  researches  in  the  field  of maintenance, especially testing of PMT insulation prisoners. Based  on  IEV  (International  Electrotechnical  Vocabulary) 441-14-20  stated  that  Circuit  Breaker  (CB) is a  mechanical switching  /  switching  equipment,  which  is  able  to  close, drain  and  break  the  load  current  under  normal  conditions and is able to close, drain ( within a certain time period) and break the load current under specific abnormal conditions / disturbances such as short circuits. to be used as material for the  PMT  analysis.  The  minimum  PMT  isolation  resistance limit  at  the  operating  temperature  is  calculated  "1  kV  =  1 MΩ".  with  a  note  of  1  kv  =  the  magnitude  of  the  phase voltage  to  the  ground,  allowable  leakage  current  per  kV  = 1mA.
Keywords— Analysis, PMT, Substation
Abstrak –- Di era yang modern ini kebutuhan akan tenaga listrik  sudah  menjadi  kebutuhan  primer  baik  dikota  kota besar  maupun  kota-kota  kecil,  hampir  seluruh  peralatan penunjang  kehidupan  sehari-hari  kita  memerlukan  energi listrik. PLN sebagai satu-satunya perusahaan yang bergerak dalam  bidang  penyaluran  energi  listrik  meneliti  di  bidang pemeliharaan  khususnya  pengujian  tahanan  isolasi  PMT. Berdasarkan IEV (International
Electrotechnical
Vocabulary)  441-14-20  disebutkan  bahwa  Circuit  Breaker (CB)  atau  Pemutus  Tenaga  (PMT)  merupakan  peralatan saklar  /  switching  mekanis,  yang  mampu  menutup, mengalirkan  dan  memutus  arus  beban  dalam  kondisi normal serta mampu menutup, mengalirkan (dalam periode waktu  tertentu)  dan  memtus  arus  beban  dalam  spesifik kondisi  abnormal  /  gangguan  seperti  short  circuit  / hubungan  singkat.  untuk  dijadikan  bahan  analisis  pmt tersebut.  Batasan  tahanan  isolasi  PMT  minimum  besarnya pada suhu operasi di hitung “1 kV = 1 MΩ”. dengan catatan 1  kv  =  besarnya  tegangan  fasa  terhadap  tanah,kebocoran arus yang diijinkan setiap kV = 1mA.
Kata Kunci — Analisis, PMT, Gardu Induk

## I. PENDAHULUAN
Di  era  modern  ini,  kebutuhan  akan  listrik  telah menjadi kebutuhan utama baik di kota maupun di kota, hampir  semua  peralatan  pendukung  kehidupan  sehari- hari  kita  membutuhkan  listrik.  Oleh  karena  itu  kita harus  menyadari  setidaknya  secara  umum  bagaimana listrik bekerja dan pengiriman sistem tenaga  listrik dari hulu  ke  hilir.  Penelitian  ini  dilakukan  mengenai  uji
isolasi  pada  pemeliharaan  Pemutus  Tenaga  Listrik (PMT) dan PMT secara umum.
PLN  adalah  satu-satunya  perusahaan  yang  bergerak di  bidang  distribusi  energi  listrik.  Ini  mengilhami  saya untuk mengambil topik laporan tentang kerja praktek di bidang  pemeliharaan,  terutama  pengujian  tahanan isolasi  PMT.  Salah  satu  peralatan  utama  ada  di  gardu induk ini, yaitu PMT atau dalam bahasa Inggris, Circuit Breaker (CB).  Pemeliharaan  dan  pengoperasian  PMT yang tidak tepat akan  mempersingkat  masa pakai  PMT dan akan menyebabkan masalah sebelumnya.

## Pemutus Tenaga (PMT)
Circuit  Breaker  (CB)  atau  Sakelar  Pemutus  Tenaga (PMT) adalah suatu peralatan pemutus rangkaian listrik pada  suatu  sistem  tenaga  listrik  yang  mampu  untuk membuka  dan  menutup  rangkaian  listrik  pada  semua kondisi,  termasuk  hubungan  singkat,  sesuai  dengan ratingnya  [1].  Juga  pada  kondisi  tenaga  yang  normal ataupun tidak normal
Gambar 1. Pemutus Tenaga (PMT) [1]
Gangguan adalah setiap ketidak normalan pada suatu sistem  tenaga  listrik  yang  berakhir  dengan  pembukaan PMT. Dikecualikan pembukuan PMT oleh operator atau kesalahan manusia. Gangguan pada sistem tenaga listrik dapat  terjadi  di  pembangkit,  jaringan  transmisi,  atau jaringan  distribusi.  Dimanapun  gangguan  itu  terjadi sistem  proteksi  yang  baik  harus  dapat  mengidentifikasi dan  memisahkan  bagian  yang  terganggu  secepat

## Analisis Hasil Uji PMT 150kV Pada Gardu Induk Cilegon Baru BAY KS 1
Didik Aribowo, Endi Permata, Desmira, Ratna Ekawati, Mustofa Abi Hamid, M Fatkhurrohman, M. Ilham Dharmawan, Irwanto, Khoirul Bahtiar
mungkin dari bagian lainnya serta dapat menghindarkan kerusakan  yang  dapat  menimbulkan  kerugian.  Dalam sistem  tenaga  listrik  sistem  pengamanan  di  bagi  dalam bagian-bagian  yang  dibatasi  oleh  PMT.  Setiap  bagian diamankan  oleh  rele  pengaman  dan  setiap  rele pengaman mempunyai daerah pengaman (zone protection)  masing-masing  yaitu  daerah  dimana  bila terjadi  gangguan  di  dalamnya  rele  ini  dapat  merasakan dan rele ini dengan bantuan sistem yang lainnya [2].
Daerah  pengaman  ( zone  protection )  mempunyai daerah yang saling tumpang tindih ( overlapping ) antara daerah  pengaman  yang  satu  dengan  sebelahnya,  sebab kalau  tidak  akan  terjadi  daerah  kosong  ( gap ),  yaitu daerah  dimana  tidak  ada  rele  bekerja  jika  terjadi gangguan atau biasa disebut zona mati ( dead zone ) [2]. Berdasarkan  IEV  ( International  Electrotechnical Vocabulary )  441-14-20  dinyatakan  bahwa  CB  adalah saklar  /  perangkat switching mekanis,  yang  mampu menutup, mengeringkan dan memutus arus beban dalam kondisi  normal  dan  mampu  tutup,  tiriskan  (dalam periode  waktu  tertentu)  dan  arus  muatan  memutus dalam  kondisi  /  gangguan  abnormal  tertentu  seperti korsleting / korsleting. Fungsi utamanya adalah sebagai alat pembuka atau penutup untuk sirkuit listrik di bawah kondisi  beban,  dan  mampu  membuka  atau  menutup ketika ada gangguan arus (korsleting) pada jaringan atau peralatan listrik [1].
Gambar 2. Berbagai jenis PMT [1]
Klasifikasi  Pemutus  Tenaga  dapat  dibagi  atas beberapa  jenis,  antara  lain  berdasarkan  tegangan rating/nominal,  jumlah  mekanik  penggerak,  media isolasi, dan proses pemadaman busur api jenis gas SF6. Berdasarkan  besar  /  kelas  tegangan  PMT  dapat dibedakan menjadi :
1. CB  tegangan  rendah  (Low  Voltage)  dengan range tegangan 0.1 s/d 1 kV ( SPLN 1.1995 - 3.3 ).
2. CB  tegangan  menengah  (Medium  Voltage)  dengan range tegangan 1 s/d 35 kV ( SPLN 1.1995 – 3.4 ).
3. CB  tegangan  tinggi  (High  Voltage)  dengan  range tegangan 35 s/d 245 kV ( SPLN 1.1995 – 3.5 ).
4. CB  tegangan  extra  tinggi  (Extra  High  Voltage) dengan range tegangan lebih besar dari 245 kVAC ( SPLN 1.1995 – 3.6 ).
Berdasarkan  jumlah  mekanik  penggerak  ( tripping coil ) PMT dapat dibedakan menjadi :
1. PMT Single Pole
PMT  tipe  ini  mempunyai  mekanik  penggerak  pada masing-masing pole, umumnya PMT  jenis  ini dipasang pada bay penghantar agar PMT bisa reclose satu fasa.
Gambar 3. PMT Single Pole [1]
2. PMT Three Pole
PMT  jenis  ini  mempunyai  satu  mekanik  penggerak untuk tiga  fasa, guna  menghubungkan  fasa satu dengan fasa  lainnya  di  lengkapi  dengan  kopel  mekanik, umumnya  PMT  jenis  ini  di  pasang  pada  bay  trafo  dan bay kopel serta PMT 20 kV untuk distribusi
Gambar 4. PMT Three Pole [1]
Circuit  Breaker  (CB)  merupakan  suatau  alat  listrik yang  berfungsi  untuk  melindungi  sistem  tenaga  listrik apabila  terjadi  kesalahan  atau  gangguan  pada  sistem tersebut,  terjadinya  kesalahan  pada  sistem  akan menimbulkan  berbagai  efek  seperti  efek  termis,  efek magnetis  dan  dinamis stability [3].  Syarat-syarat  yang harus dipenuhi oleh suatu CB agar dapat melakukan hal- hal diatas, adalah sebagai berikut : 1. Mampu  menyalurkan  arus  maksimum  sistem  secara terus menerus.
2. Mampu  memutuskan  dan  menutup  jaringan  dalam keadaan  berbeban  maupun  terhubung  singkat  tanpa menimbulkan  kerusakan  pada  pemutus  tenaga  itu sendiri.
3. Dapat  memutuskan  arus  hubung  singkat  dengan kecepatan  tinggi  agar  arus  hubung  singkat  tidak sampai  merusak  peralatan  sistem,  sehingga  tidak membuat sistem kehilangan kestabilan, dan merusak pemutus tenaga itu sendiri
Setiap  CB  dirancang  sesuai  dengan  tugas  yang  akan dipikulnya, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam rancangan suatu CB [4], yaitu : 1. Tegangan  efektif  tertinggi  dan  frekuensi  daya jaringan  dimana  pemutus  daya  itu  akan  dipasang. Nilainya  tergantung  pada  jenis  pentanahan  titik netral sistem.
2. Arus  maksimum  continue  yang  akan  dialirkan melalui pemutus daya. Nilai arus ini tergantung pada arus  maksimum  sumber  daya  atau  arus  nominal beban dimana pemutus daya tersebut terpasang.
3. Arus  hubung  singkat  maksimum  yang  akan diputuskan pemutus daya tersebut.
4. Lamanya  maksimum  arus  hubung  singkat  yang boleh  berlangsung.  hal  ini  berhubungan  dengan waktu pembukaan kontak yang dibutuhkan.
5. Jarak  bebas  antara  bagian  yang  bertegangan  tinggi dengan objek lain disekitarnya.
6. Jarak rambat arus bocor pada isolatornya.
7. Kekuatan dielektrik media isolator sela kontak.
8. Iklim  dan  ketinggian  lokasi  penempatan  pemutus daya.
Berdasarkan  media  pemadam  busur  api,  PMT  dapat  di bedakan menjadi :
a. Pemadaman busur api dengan gas SF6. PMT ini dapat digunakan untuk memutus arus sampai 40 kA dan pada  rangkaian bertegangan sampai 765 kV. Media gas yang digunakan pad  tipe ini adalah gas SF6 (Sulphur  hexafluoride).  Sifat  gas  SF6  murni  adalah tidak  berwarna,  tidak  berbau,  tidak  beracun  dan  tidak mudah  terbakar.  Pada  suhu  diatas  150ºC,  gas  SF6 mempunyai  sifat  tidak  merusak  metal,  plastic  dan bermacam  bahan  yang  umumnya  digunakan  dalam pemutus tenaga tegangan tinggi.
Sebagai  isolasi  listrik, gas SF6  mempunyai kekuatan dielektrik  yang  tinggi  (2,35  kali  udara)  dan  kekuatan dielektrik  ini  bertambah  dengan  pertambahan  tekanan. Sifat  lain  dari  gas  SF6  ialah  mampu  mengembalikan kekuatan  dielektrik  dengan  cepat,  tidak  terjadi  karbon selama  terjadi  busur  api  dan  tidak  menimbulkan  bunyi pada saat pemutus tenaga menutup atau membuka.
Selama  pengisian,  gas  SF6  akan  menjadi  dingin  jika keluar dari tangki penyimpanan dan akan panas kembali jika dipompakan untuk pengisian kedalam bagian/ruang pemutus tenaga. Oleh karena itu gas SF6 perlu diadakan pengaturan tekanannya  beberapa  jam  setelah pengisian, pada saat gas SF6 pada suhu  lingkungan.  Sakelar PMT SF6 ada 2 tipe, yaitu:
1. PMT  Tipe  Tekanan  Tunggal  (Single  Pressure Type)
PMT  SF6  tipe  ini  diisi  dengan  gas  SF6  dengan tekanan  kira-kira  5  Kg/cm2.  Selama  pemisahan kontak-kontak,  gas  SF6  ditekan  kedalam  suatu tabung  yang  menempel  pada  kontak  bergerak.  Pada waktu  pemutusan  kontak  terjadi,  gas  SF6  ditekan melalui nozzle dan tiupan ini yang mematikan busur api.
2. PMT  Tipe  Tekanan  Ganda  (Double  Pressure Type)
Dimana  pada  saat  ini  sudah  tidak  diproduksi  lagi. Pada tipe ini, gas dari sistem tekanan tinggi dialirkan melalui nozzle ke gas sistem tekanan rendah selama pemutusan  busur  api.  Pada  sistem  gas  tekanan tinggi, tekanan gas SF6 kurang lebih 12 Kg/cm2 dan pada  sistem  gas  tekanan  rendah,  tekanan  gas  SF6 kurang  lebih  2  kg/cm2.  Gas  pada  sistem  tekanan rendah  kemudian  dipompakan  kembali  ke  sistem tekanan tinggi.
b. Pemadaman busur api dengan minyak.
PMT ini dapat digunakan untuk memutus arus sampai 10 kA dan pada rangkaian bertegangan sampai 500 kV. Pada  saat  kontak  dipisahkan,  busur  api  akan  terjadi didalam  minyak,  sehingga  minyak  menguap  dan menimbulkan gelembung gas yang menyelubungi busur api,  karena  panas  yang  ditimbulkan  busur  api,  minyak mengalami dekomposisi dan menghasilkan gas hydrogen yang bersifat menghambat produksi pasangan ion.  Oleh  karena  itu,  pemadaman  busur  api  tergantung pada pemanjangan dan pendinginan  busur api dan  juga tergantung pada jenis gas hasil dekomposisi minyak.
Gambar 5. Pemadaman busur api pada pemutus daya minyak
Gas  yang  timbul  karena  dekomposisi  minyak menimbulkan  tekanan  terhadap  minyak,  sehingga minyak terdorong ke bawah melalui leher bilik. Di leher bilik,  minyakini  melakukan  kontak  yang  intim  dengan busur api. Hal ini akan menimbulkan pendinginan busur api,  mendorong  proses  rekombinasi  dan  menjauhkan partikel bermuatan dari lintasan busur api. Minyak yang berada diantara kontak sangat efektif memutuskan arus. Kelemahannya  dari  PMT  ini  adalah  minyak  mudah terbakar dan kekentalan minyak memperlambat pemisahan  kontak,  sehingga  tidak  cocok  untuk  system yang membutuhkan pemutusan arus yang cepat.
Sakelar PMT minyak terbagi menjadi 2 jenis, yaitu: 1. Sakelar  PMT  dengan  banyak  menggunakan  minyak ( Bulk  Oil  Circuit  Breaker ),  pada  tipe  ini  minyak berfungsi sebagai peredam loncatan bunga api listrik selama  terjadi  pemutusan  kontak  dan  sebagai isolator  antara  bagian-bagian  yang  bertegangan dengan  badan,  jenis  PMT  ini  juga  ada  yang dilengkapi dengan alat pembatas busur api listrik. 2. Sakelar  PMT  dengan  sedikit  menggunakan  minyak ( Low  oil  Content  Circuit  Breaker ),  pada  tipe  ini minyak  hanya  dipergunakn  sebagai  peredam loncatan  bunga api  listrik, sedangkan sebagai  bahan isolator  dari  bagian-bagian  yang  bertegangan digunakan  porselen  atau  material  isolasi  dari  jenis organic.
c. Pemadaman  busur  api  dengan  udara  hembus  /  air blast
Sakelar  PMT  ini  dapat  digunakan  untuk  memutus arus  sampai  40  kA  dan  pada  rangkaian  bertegangan sampai  765  kV.  PMT  udara  hembus  dirancang  untuk mengatasi  kelemahan  pada  PMT  minyak,  yaitu  dengan membuat  media  isolator  kontak  dari  bahan  yang  tidak
mudah  terbakar  dan  tidak  menghalangi  pemisahan kontak,  sehingga  pemisahan  kontak  dapat  dilaksanakan dalam  waktu  yang  sangat  cepat. Saat  busur  api  timbul, udara tekanan tinggi dihembuskan ke busur api melalui nozzle pada kontak pemisah dan ionisasi media diantara kontak dipadamkan oleh hembusan udara tekanan tinggi itu dan  juga  menyingkirkan partikel-partikel  bermuatan dari  sela  kontak,  udara  ini  juga  berfungsi  untuk mencegah restriking voltage (tegangan pukul ulang).
Gambar 6. Pemadaman busur api pada pemutus daya udara hembus
Kontak  pemutus  ditempatkan  didalam  isolator,  dan juga  katup  hembusan  udara.  Pada  sakelar  PMT kapasitas  kecil,  isolator  ini  merupakan  satu  kesatuan dengan  PMT,  tetapi  untuk  kapasitas  besar  tidak demikian halnya.
d. Pemadaman  busur  api  dengan  hampa  udara ( Vacuum )
Sakelar  PMT  ini  dapat  digunakan  untuk  memutus rangkaian  bertegangan  sampai  38  kV.  Pada  PMT vakum,  kontak  ditempatkan  pada  suatu  bilik  vakum. Untuk mencegah udara masuk kedalam bilik, maka bilik ini  harus  ditutup  rapat  dan  kontak  bergeraknya  diikat ketat dengan perapat logam.
Gambar 7. Kontak pemutus daya vakum
Jika kontak dibuka,  maka pada katoda kontak terjadi emisi  thermis  dan  medan  tegangan  yang  tinggi  yang memproduksi  elektron-elektron  bebas.  Elektron  hasil emisi  ini  bergerak  menuju  anoda,  elektron-elektron bebas ini tidak bertemu dengan molekul udara sehingga tidak  terjadi  proses  ionisasi.  Akibatnya,  tidak  ada penambahan elektron bebas yang mengawali pembentukan  busur  api.  Dengan  kata  lain,  busur  api dapat dipadamkan.

## Evaluasi hasil pemeliharaan
Metode  evaluasi  untuk  pemeliharaan  PMT  secara umum meliputi 3 (tiga) tahapan evaluasi pemeliharaan,yaitu:
A. Evaluasi Level – 1 Pelaksanaan tahap awal ini berdasarkan pada hasil In service / Visual Inspection yang sifatnya berupa harian, mingguan,  bulanan  atau  tahunan,  serta  dapat  juga dengan  menambahkan  hasil on  line  monitoring .
Tahapan ini menghasilkan kondisi awal ( early warning )
dari PMT.
B. Evaluasi Level – 2 Hasil  akhir  serta  rekomendasi  pada  tahap  pertama menjadi inputan untuk dilakukannya evaluasi level  – 2, ditambah dengan pelaksanaan In Service Measurement . Tahapan  ini  menghasilkan  gambaran  lebih  lanjut untuk justifikasi kondisi PMT, serta menentukan pemeliharaan lebih lamjut. C. Evaluasi Level – 3 Merupakan tahap akhir pada metode evaluasi pemeliharaan. Hasil evaluasi level – 2 ditambah dengan hasil shutdown  measurement dan shutdown  function check ,  menghasilkan  rekomendasi  akhir  tindak  lanjut yang  berupa life  extension  program dan asset develoment plan , seperti retrofit, refurbish, replacement atau reinvestment .

## II. METODOLOGI
Menurut  Rooney  dan  Heuvel  (2004),  RCA  adalah proses empat langkah yang meliputi:
1. Pengumpulan data
Tanpa  lengkap  informasi  dan  pemahaman  tentang kejadian  tersebut,  faktor-faktor  penyebab  dan  akar penyebab  yang  terkait  dengan  kejadian  tersebut  tidak dapat  diidentifikasi.  Sebagian  besar  waktu  yang dihabiskan  dalam  menganalisis  suatu  peristiwa  akan dihabiskan dalam pengumpulan data.
2. Pembuatan diagram faktor penyebab.
Dimulai dengan fishbone chart yang dimodifikasi setiap kali  fakta  yang  lebih  relevan  terungkap.  Faktor penyebab  adalah  semua  hal  yang  berkontribusi (kesalahan  manusia  dan  kegagalan  komponen)  pada kejadian, yang jika dihilangkan, akan mampu mencegah terjadinya  atau  mengurangi  keparahan.  Dalam  banyak analisis  tradisional,  semua  perhatian  akan  dicurahkan pada faktor penyebab yang paling terlihat.
3. Identifikasi akar penyebab.
Langkah ini melibatkan penggunaan diagram keputusan untuk  mengidentifikasi  alasan  yang  mendasari  atau alasan  dari  setiap  faktor  penyebab.  Struktur  diagram menunjukkan proses penalaran dari para peneliti dengan membantu  mereka  menjawab  pertanyaan  tentang mengapa  faktor  penyebab  tertentu  ada  atau  terjadi. Identifikasi akar penyebab membantu penyidik menentukan  alasan  mengapa  peristiwa  itu  terjadi sehingga masalah di sekitar kejadian dapat diatasi. 4. Pencarian Rekomendasi dan implementasi. Langkah  berikutnya  adalah  pencarian  rekomendasi. Setelah  identifikasi  akar  penyebab  untuk  faktor penyebab  tertentu,  rekomendasi  yang  dapat  dicapai untuk mencegah kekambuhan

## III. ANALISA DAN PEMBAHASAN
a. Pengukuran Tahanan Isolasi
Pengukuran  tahanan  isolasi  pemutus  tenaga  (PMT) ialah  proses  pengukuran  dengan  suatu  alat  ukur Insulation  Tester ( megger )  untuk  memperoleh  hasil (nilai/besaran)  tahanan  isolasi  pemutus  tenaga  antara bagian  yang  diberi  tegangan  (fasa)  terhadap  badan ( case )  yang  ditanahkan  maupun  antara  terminal masukan  (I/P  terminal)  dengan  terminal  keluaran  (O/P terminal) pada fasa yang sama.
Hal  yang  mengakibatkan  kerusakan  alat  ukur  adalah bilamana  alat  ukur  tersebut  dipakai  untuk  mengukur obyek  pada  isolasi  yang  tegangan  induksi  listrik disekitarnya  sangat  tinggi  untuk  mengukur  obyek  pada lokasi  yang tegangan  induksi  listrik disekitarnya  sangat tinggi  atau  masih  adanya  muatan  residual  pada  belitan atau  kabel.  Langkah  untuk  menetralkan  tegangan induksi maupun muatan residual adalah menghubungkan bagian tersebut ke tanah beberapa saat sehingga induksinya hilang.
Untuk  mengamankan  alat  ukur  terhadap  pengaruh tegangan  induksi  maka  peralatan  tersebut  perlu dilindungi  dengan  sangkar  faraday  dan  kabel-kabel penghubung rangkaian pengujian sebaiknya menggunakan  kabel  yang  dilengkapi  pelindung  ( Shield Wire ).  Jadi  untuk  memperoleh  hasil  yang  valid  maka obyek  yang  di  ukur  harus  betul-betul  bebas  dari pengaruh induksi.
b. Cara penggunaan / Cara pengukuran tahanan isolasi
Persiapan
1. Persiapan  alat  ukur  dan  asesoris  lainnya  serta yakinkan semuanya dalam kondisi baik
Gambar 8. Persiapan jika menggunakan megger kyoritsu
2. Periksa sumber tegangan / batrenya
Gambar 9. Mengecek sumber tegangan / batrei
3. Persiapkan tool set yang diperlukan
4. Persiapkan blanko pengukuran
5. Catat spesifikasi PMT yang akan diukur
6. Letakkan  alat  ukur  pada  tempat  yang  aman  dan terjangkau
7. Referensi  hasil  pengukuran  tahanan  isolasi  adalah 1  MΩ/kV  &  PI  =  1,25  –  2  (SE  PLN No.032/PST/1984  dan  Suplemennya  serta  Buku Panduan Pemeliharaan Trafo Tenaga)
Pelaksanaan
1. Masukan  pangkal  kabel  tester  pada  terminal  alat ukur.
2. Hubungkan kabel LINE dan kabel EARTH ke objek uji seperti pada tabel dibawah untuk beberapa variasi pengukuran.
Tabel 1 . Variasi Pengukuran yang di lakukan No  Pengukuran Kabel line Kabel earth Kabel guard 1 Fasa  R  atas  – Fasa R bawah Fasa R atas Fasa  R bawah Ground / body 2 Fasa  R  atas  – Ground / body Fasa R atas Ground / body Fasa  R bawah 3 Fasa  R  bawah –  Ground  / body Fasa R bawah Ground / body Fasa  R atas 4 Fasa  S  atas  – Fasa S bawah Fasa S atas Fasa  S bawah Ground / body 5 Fasa  S  atas  – Ground / body Fasa S atas Ground / body Fasa  S bawah 6 Fasa  S  bawah –  Ground  / body Fasa S bawah Ground / body Fasa  S atas 7 Fasa  T  atas  – Fasa T bawah Fasa T atas Fasa  T bawah Ground / body 8 Fasa  T  atas  – Ground / body Fasa T atas Ground / body Fasa  T bawah 9 Fasa  T  bawah –  Ground  / body Fasa T bawah Ground / body Fasa  T atas
3. Pada saat pengukuran yakinkan bahwa semua probe terhubung dengan baik.
4. Pindahkan posisi selector tegangan ke 5000 Volt
5. Setting  waktu  pengukuran  dengan  menekan  tombol
TIME SET : a)  Time 1 = 1 menit
b)  Time 2 = 10 menit
6. Tekan  dan  putar  sesuai  arah  panah  tombol  PRESS TO TEST hingga posisi LOCK
7. Amati  hasil  petunjukkan  pada  alat  ukur  dan  catat pada blanko yang telah disediakan
8. Tekan dan putar berlawanan arah panah pada tombol PRESS TO TEST ke posisi semula
9. Tunggu  sejenak  untuk  memberikan  waktu  ke  alat ukur  melakukan self  discharge atau  dapat  juga dilakukan  dengan  menghubung  singkat  terminal ukur ke ground

## 10. Pindah selector tegangan ke posisi OFF

## Finishing
1. Lepas rangkaian kabel alat ukur
2. Simpan  pada  kotak  penyimpanan  bersama  dengan kabel atau accessoriesnya
3. Lakukan  pengecekan  ulang  untuk  meyakinkan sambungan  konduktor  /  kabel  pada  terminal  telah terpasang dengan baik dan benar
Tabel 2 . Hasil Pengukuran yang di dapat dari beberapa variasi No Titik Ukur Acuan R S T
1 Tahanan Isolasi
1KV/ 1 MΩ 7290 2400 7910 Atas – Bawah PMT Off Atas – Tanah PMT Off 5100 4880 4750 Bawah – Tanah PMT Off 4230 3420 15800 2 Tahanan Kontak Atas – Bawah PMT On < 50 micro Ohm 36 13 34 3 Tekanan Gas SF6 7.8 Bar 7.8 Bar 7.8 Bar 4 Tahanan Pentanahan < 1Ω 0.07 0.07 0.07
Dari tabel di atas di dapat bahwa PMT tersebut masih baik  karena  batasan  tahan  isolasi  PMT  sesuai  Buku Pemeliharaan  Peralatan  SE.032/PST/1984  dan  menurut standar  VDE  (catalogue  228/4)  minimum  besarnya tahanan isolasi pada suhu operasi dihitung “ 1 Kilo Volt = 1MΩ (Mega Ohm)”.
Dengan  catatan  1  kV  =  besarnya  tegangan  fasa terhadap tanah, kebocoran arus yang diijinkan setiap kV =  1  mA.  Bila  dilihat  dari  hitungan  teori  standard minimal tahanan isolasi dapat dihitung dengan rumus :
R= ((1000.U))/Q.U.2,5 contoh:
R= ((1000.20000 V))/(5000 V).20000 V.2,5
= 200 MΩ
Dimana :
R    = Tahanan isolasi minimal U = Tegangan kerja Q = Teganagan Megger
1000 = Bilangan tetap
2,5   = Faktor Keamanan (apabila baru)
Megger  ini  banyak  digunakan  petugas  dalam mengukur tahanan isolasi pada :
•  Kabel instalasi pada rumah-rumah / bangunan
•  Kabel tegangan rendah
•  Kabel tegangan tinggi
•  Transformator, OCB dan peralatan listrik lainnya.

## c. Pengukuran Keserempakan
Pengukuran  keserempakan  pemutus  tenaga  untuk mengetahui  waktu  kerja  PMT  secara  individu  serta untuk  mengetahui  keserempakan  PMT  pada  saat menutup ataupun membuka.
Pengukuran  keserempakan  PMT  perlu  dimonitor secara  rutin  dan  berkala  karena  apabila  PMT  tidak  trip secara  serempak  hal  ini  akan  dapat  menyebabkan gangguan bahkan ledakan yang tidak di inginkan, untuk itu  pemutus  tenaga  biasanya  dilengkapi  dengan  sistem proteksi, yakni semacam proteksi relai yang memberikan order trip kepada phasa PMT.
Pada  pengujian  keserempakan  akan  di  dapat  closing time  dan  open  time. Closing  Time yaitu  waktu  yang  di butuhkan oleh PMT untuk menutup kontak. Sedangkan Opening  Time adalah  waktu  yang  di  butuhkan  oleh PMT  untuk  membuka  kontak.  Langkah  –  langkah pengujian keserempakan pada PMT : 1. Pasang  kabel grounding pada  konektor  ground, kabel  harus  dipasang  paling  pertama  dan  dilepas paling akhir.
2. Pasang  kabel main  contacts  set dari  alat  uji  kontak fasa R, S, T yaitu 1 di pole atas dan 2 di pole bawah pada PMT.
3. Hubungkan  kabel coil  control ke channel  coil control lalu ke terminal close / open coil pada PMT.
4. Aktifkan alat uji Breaker Analyzer dengan menekan saklar on . 5. Catat hasil yang di dapat
Tabel 3. Hasil uji Breaker Analyzer No Uraian kegiatan Acuan
Kondisi
Close Open
Phase R
(ms)
Disesuaikan manual book 66.4 40.9 Phase S (ms) 65.5 40.4 Phase T (ms) 65.1 41.4
Dari  tabel  di  atas  pengukuran  di  lakukan  dalam kondisi  tidak  bertegangan.  Batasan  pengukuran  untuk sistem 150 kV ≤ 120 ms. Pada pengujian keserempakan dilakukan pengujian waktu close. Hasil pengujian waktu close di  dapat  delta  time  0,7  ms.  Kemudian  pengujian keserempakan  dilakukan  pengujian  waktu open .  Hasil pemgujian waktu open di dapat delta time 0.5 ms. Pada sistem  standar  maksimal  PLN  untuk  perbedaan kecepatan  antar  fasa  PMT  baik  waktu open maupun close ( delta time ) maksimal adalah 10 ms. Delta time ini lah  yang  menunjukan  keserempakan  dari  suatu  PMT. Semakiin kecil  nilainya  maka PMT  semakin  serempak. Apabila dari hasil pengujian tidak sesuai standar yang di terapkan maka PMT perlu dilakukan perbaikan.

## IV. KESIMPULAN
Setelah  melaksanakan  penelitian  dengan  judul Analisis  Pengujian  Tahanan  Isolasi  PMT  150kV  Pada Gardu  Induk  Cilegon  Baru.  Maka  dapat  kesimpulan sebagai berikut : 1. Pengukuran  tahanan  isolasi  PMT  ialah  proses pengukuran dengan suatu alat ukur Insulation Tester (megger)  untuk  memperoleh  hasil  (nilai/besaran) tahanan  isolasi  pemutus  tenaga  antara  bagian  yang diberi tegangan (fasa) terhadap badan (case) yang di tanahkan  maupun  antara  terminal  masukan  (I/P terminal)  dengan  terminal  keluaran  (O/P  terminal) pada fasa yang sama.
2. Dalam  melakukan  pengukuran  tahanan  isolasi  PMT harus  sesuai  dengan  buku  instruksi  kerja  ataupun buku manual untuk meminimalisir kerusakan alat uji dan mendapatkan hasil uji maksimal sehingga akurat untuk dijadikan bahan analisis pmt tersebut.
3. Batasan  tahanan isolasi  PMT sesuai  Buku
Pemeliharaan Peralatan SE.032pst/1984 dan menurut  standard  VDE  (cataluge  228/4)  minimum besarnya tahanan isolasi pada suhu operasi di hitung “1  kV  =  1  MΩ”.  dengan  catatan  1  kv  =  besarnya tegangan  fasa  terhadap  tanah,kebocoran  arus  yang diijinkan setiap kV = 1mA.

## V. REFERENSI
[1] Dr.S  Kuahara.  Dr.A.Arismunandar,  1997,  Teknik  Tenga  Listrik Jilid III, PT. Pradnya Paramita.
[2] Hazairin,  2004,Dasar-dasar  sistem  proteksi  tenaga  listrik,. UNSRI
[3] Ir.  Kadir  Abdul.  1998,  Transmisi  Tenaga  Listrik.  Universitas Indonesia.
[4] PT. PLN (Persero), 2014.Sistem Proteksi, Udiklat Palembang
[5] Zuhal, 1991, Dasar tenaga listrik. Penerbit ITB. Bandung. .
[6] William D.stevenson, 1994. Analisa sistem tenaga listrik.
[7] PLN  PUSDIKLAT.  2011.  BUKU  PETUNJUK  PEMUTUS TENAGA (PMT) Jakarta, Penerbit PLN PUSDIKLAT.
[8] PLN P3B JB.2010. INSTRUKSI KERJA TAHANAN ISOLASI. Jakarta, Penerbit PLN P3B