INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 13550-1361 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Kajian Sistem Drainase Rumah Tinggal di Jalan Mawar 1 Kecamatan Medan Tuntungan
Rasyid Ridho 1 ✉ , Novalinda 2
Program Studi Teknik Arsitektur, Universitas Panca Budi Medan Email: ridhorars@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Sistem drainase merupakan hal yang penting bagi kawasan perumahan. Kawasan perumahan yang baik  sesuai  syarat  sistem  dengan  penataan  sistem  drainase  yang  berfungsi  dengan  baik.  Pada perumahan mawar 1 tersebut sudah terdapat sistem drainase menggunakan pasangan batu, namun sampai  saat  ini  belum  terkoneksi  dengan  baik  sehingga  menimbulkan  genangan  air  yang  bisa mengakibatkan banjir. Penelitian ini mengkaji penanggulangan genangan secara terintegritas antara sistem baru yang di usulkan berupa sumur tampungan dan tangki detensi dengan sistem drainase eksisting. Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan sistem drainase yang terkoneksi dengan baik untuk  memecahkan  masalah  yang  terjadi  pada  rumah  tinggal.  Metode  penelitian  yang  penulis gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif  yang  mendeskripsikan tentang  perencanaan  sistem  saluran  drainase.  Kesimpulan  yang  di  dapat  dengan  adanya  sistem drainase tangki detensi penampungan air hujan ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengatasi genangan air dan banjir.
Kata kunci: banjir perumahan, sistem drainase, tangki dentensi

## Abstract
Drainage system is important for residential areas. A good residential area according to the system requirements  with  a  well-functioning  drainage  system  arrangement.  At  Mawar  1  housing,  there  is already a drainage system using masonry, but until now it has not been connected properly, causing stagnant  water  which  can  cause  flooding.  This  study  examines  inundation  management  in  an integrated manner between the proposed new system of storage wells and detention tanks with the eksisting drainage system. The purpose of this research is to get a well-connected drainage system to solve the problems that occur in residential houses. The research method that the author uses in this research is a qualitative descriptive research method that describes the planning. The conclusion that can be obtained with the existence of a rainwater detention tank drainage system is expected to be a solution in overcoming stagnant water and flooding.
Keywords : detention, drainage system, housing flooding

## PENDAHULUAN
Pembangunan  suatu  gedung  atau  infrastruktur  pada  suatu  daerah  atau  kawasan sebaiknya   perlu  memperhatikan  infrastruktur  pendukung  seperti  saluran drainase agar tidak mengganggu aktivitas dan kenyamanan pengguna dan menyebabkan kerusakan pada gedung atau infrastruktur itu sendiri. Kelebihan air hujan pada suatu daerah atau kawasan dapat menimbulkan suatu masalah yaitu banjir   atau genangan air, sehingga diperlukan adanya  saluran  drainase  yang  berfungsi  menampung  air  hujan  dan  kemudian mengalirkannya ke kolam penampungan atau ke sungai. Guna mengantisipasi terjadinya genangan  atau  banjir  nantinya,  maka    perlu  dilakukan  suatu  perencanaan  pembuatan saluran drainase yaitu dengan menghitung kapasitas saluran sesuai dengan debit rencana sehingga dapat ditentukan   dimensi   saluran rencana.

## METODE PENELITIAN
Metode Pengumpulan Data
Dalam pengambilan data studi kasus, dilakukan dengan pengambilan data sekunder. Pengambilan  data  sekunder  dengan  cara  melakukan  penyeleksian  atau  menghimpun beberapa jurnal serta  penelitian  serupa yang terkait, dengan tujuan  pokok  pembahasan penelitian  terkait  sebagai  acuan  dalam  melengkapi  penelitian  ini.  Pengambilan  data sekunder  dapat  menggunakan  browsing  data  secara  jarak  jauh  serta  melakukan pengambilan data melalui Street View melalui software dan Google maps dengan tujuan untuk mengetahui dan melihat kondisi yang terjadi.

## Kategori Penelitian/Perancangan
Metode  penelitian  yang  penulis  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode penelitian  kualitatif  dan  exploratif  yang  mendeskripsikan  tentang  perencanaan  sistem saluran drainase. Metode  ini dilakukan dengan cara menjabarkan aspek yang  di analisis dengan tujuan dapat menggambarkan secara jelas karakteristik bentuk suatu objek yang diteliti  dengan  baik  dan  tepat.  Tujuan  lainnya  dari  penelitian  ini  digunakan  dapat mengungkapkan  serta  menjabarkan  keadaan  dan  situasi  yang  ada  pada  studi  kasus penelitian dengan informatif.
Penelitian yang akan dilakukan menggunakan teknik pengumpulan data primer dan data sekunder. Uraian pengambilan data sebagai berikut :
1. Data primer
Data primer merupakan data yang diambil langsung dilapangan, misal titik koordinat saluran drainase.
2. Data sekunder
Data sekunder merupakan data yang diambil dari data yang sudah ada, seperti data curah hujan yang diambil dari dinas setempat.

## Metode Analisis Data
Tahapan analisis data dilakukan pada penelitian ini berupa analisis bentuk teori dan literatur  yang  terkait.  Data-data  yang  diperlukan  pada  penelitian  ini  adalah  curah  hujan harian  maksimum  tahunan,  peta  topografi  atau site  plan  dan  pengukuran  di  lapangan. Pengelolaan  data  meliputi;  analisa  curah  hujan  rancangan,  debit  banjir  rencana, merencanakan skema jaringan drainase, penentuan dimensi saluran dan mendesain saluran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Lokasi  penelitian  ini  berada  di  jalan  mawar  1  kecamatan  Medan  Tuntungan  kota Medan Sumatera Utara.

## Sumber : google earth
Hasil yang didapat dari peneitian ini adalah, sistem jaringan drainase, kondisi saluran drainase saat ini, analisis hidrologi, dan solusi perencanaan drainase.

## Analisis Hidrologi
Dalam pehitungan hidrologi data curah hujan merupakan suatu variable yang sangat berpengaruh pada debit bencana banjir. Untuk mengetahui besarnya curah hujan rencana yang terjadi pada aliran pada daerah aliran saluran drainase, diperlukan data curah hujan selama beberapa tahun terakhir pada stasiun curah hujan terdekat. Data curah hujan yang digunakan  dalam  menganalisis  debit  banjir  adalah  data  sekunder  yang  diperoleh  dari instansi kepemerintahan Badan Pusat Statistik Kota Medan (BPS). Data curah hujan yang diperoleh  adalah  data  curah  hujan  maksimum  dalam  10  tahun  terakhir  yang  tercatat  di Stasiun Meteorologi Kualanamu. Seperti terlihat pada gambar berikut.
Gambar 2. Curah hujan harian maksimum dalam tahunan
Sumber : data online hikersbay
Berdasarkan  gambar  2.  tersebut  dapat  diperoleh  bahwa  curah  hujan  harian maksimum dalam tahunan tertinggi bulan dengan curah hujan terbesar adalah november, oktober, september dengan curah hujan 387 mm. curah hujan paling tinggi terjadi pada november dengan curah hujan rata-rata 139 mm. jumlah tahunan curah hujan dikota medan adalah 985 mm.
Untuk menentukan perbaikan saluran drainase, digunakan penanganan daerah yang mengacu pada peraturan Menteri PU nomor: 14/PRT/M/2010. Kriteria tersebut digunakan karena saluran drainase yang rusak belum tentu menimbulkan genangan yang merugikan, tetapi terjadi genangan pada saat hujan, Perhitungan curah hujan yang dapat ditampung berdasarkan data curah hujan yang didapatkan dari stasiun BMKG. Perhitungan kapasitas tangki penampung air hujan sebagai berikut :
𝑉 = 𝑆 − 𝐵 𝑆 = 𝐴 𝑥 𝑀 𝑥 𝐹
Dimana: V = volume bak
penampung (m3) S = supply air hujan yang dapat diterima (m3) B = total kebutuhan air dalam satu bulan
(m3)[3] Dimana:
S = supply air hujan yang dapat diterima (m3)
A s= luas area penangkapan air hujan (m2)
M = curah hujan rata-rata (mm/bulan)
F = koefisien pengaliran atau run- off
Perancangan Talang Datar dan Talang Tegak meliputi perhitungan dimensi talang serta  sistem  perpipaan  dari  talang  itu  sendiri  menuju  ke  ground  reservoir.  Perhitungan dimensi talang datar dan talang tegak mengacu pada SNI 03-7065-2005 Tentang Tata Cara Perencanaan  Sistem  Plambing  (BSN  SNI,  2005).  Data  kualitas  air  hujan  dan  air  PDAM didapatkan dari data primer dengan melakukan sampling di wilayah penelitian. Dilakukan sekali saat terjadi hujan, dengan catatan lokasi pengambilan sampling dilakukan di tempat terbuka yang tidak terhalang atap ataupun ranting pohon sehingga air hujan langsung jatuh ke dalam wadah sampling (Lee, et al. 2008).
Sampel Kesadahan (mg/l) pH TDS (mg/l) Air Hujan 179 6,8 213 Air PDAM 122 7,2 77 Campuran 156 6,9 266 Baku Mutu 500 mg/l 6,5 – 9 500 mg/l
Dilihat hasil pengamatan tersebut terutama air hujan dan campuran air hujan dan air PDAM masih di bawah ambang baku mutu. Berdasarkan pengamatan langsung ditempat penelitian tentang sistem jaringan drainase menunjukkan permasalahan yang juga disebut sebagai faktor penyebab banjir yaitu adanya drainase yang rusak.
Gambar 3. Drainase yang rusak Sumber : penulis
Pada gambar 3  menunjukan adanya drainase yang mengalami kerusakan,ini menjadi salah satu penyebab terjadinya luapan air dan banjir.
Gambar 4. Eksisting jalan mawar 1
Sumber : penulis
Pada gambar 4 menunjukan eksisting jalan mawar 1 sebelum terjadinya banjir, dan setelah terjadinya banjir.

## Data Curah Hujan Rata-rata di Tiap Tahun
Untuk  melihat  berapa  jumlah  curah  hujan  yang  dapat  di  tampung,  di  lihat  curah hujan rata-rata tiap tahunnya. Curah hujan tahunan berfluktuasi dari tiap tahunnya. Stasiun curah hujan terdekat yang digunakan tercatat di Stasiun Meteorologi Kualanamu. Penelitian yang dilakukan (hikersbay,2019). Kondisi tersebut bisa terwakili karena wilayah cangkupan perencanaan tidak terlalu luas sehingga hanya menggunakan satu buah stasiun hujan.
Curah Hujan Rata-rata Tahun Curah Hujan Rata-rata (mm) 2009 120 2010 220,25 2011 132,17 2013 156,39 2014 171,55 2015 236 2016 236 2017 218,8 2018 139,4 2019 133,33 Rata-rata 176,389
Intensitas Hujan
Curah Hujan Harian Maksimum (HHM)
176,389 mm
Hasil yang diperoleh dari perhitungan dengan memanfaatkan data sekunder yaitu curah hujan maksimum yaitu 176,389 mm.

## Intensitas Hujan
Dari hasil perhitungan berikut hasil yang di dapat Intensitas hujan di Kota Medan. l= 3,27 mm/jam
Hasil olah data yang diperoleh, nilai yang didapat untuk intensitas hujan di Kota Medan yaitu 3,27 mm/jam atau hasil bulanan sehingga didapat hasil 2,38 m/bulan. Intensitas hujan tersebut diasumsikan sama di tiap bulannya.

## Penentuan Sistem tangki drainase
Sistem tangki beton air hujan terdiri dari tiga elemen dasar yaitu area penangkapan, sistem distribusi, dan fasilitas  penyimpanan. Tempat penangkapan air hujan  yang paling efisien adalah atap bangunan.
Air hujan merupakan greywater, sehingga hasil tangkapan tidak dapat dicampur dengan air bersih  lainnya.  Untuk  desain  model  saluran  drainase  jalan  ini  agar  dapat  digunakan  di berbagai  wilayah  tersebut  perlu  adanya  modifikasi  dalam  penerapannya  di  lapangan, Sedangkan  untuk  tampungan  akhir  dapat  digunakan  berbagai  model  yang  berkaitan dengan  drainase  berkelanjutan  atau  berwawasan  lingkungan  dengan  tujuan  mencegah terjadi nya genangan air maupun banjir.
Oleh  karena  karakteristik  tanah  di  daerah  studi  kurang  mendukung  untuk penanganan sistem peresapan, maka analisis penanganan genangan yang diusulkan yaitu berupa sumur tampungan dan tangki detensi. Sistem kerja sumur tampungan pada studi ini yaitu  mengendalikan  limpasan  air  hujan  dari  atap  untuk  dimasukkan  pada  sumur tampungan melalui talang, setelah sumur tampungan penuh, limpasan air hujan baru di alirkan kesaluran drainase eksisting, sehingga terdapat waktu tambahan tibanya limpasan pada saluran drainase.
Untuk  sistem  kerja  tangki  detensi  adalah  dengan  membantu  saluran  drainase eksisting dalam menerima beban debit rancangan. Terdapat pipa inlet untuk mengalirkan kelebihan beban dari saluran drainase eksisting menuju kolam detensi , kelebihan tersebut ditampung sementara pada kolam detensi, ketika saluran drainase eksisting telah berkurang bebannya,  maka  air  pada  kolam  detensi  dipompa  keluar.  Terdapat  waktu  penundaan tibanya air limpasan hujan pada saluran drainase eksisting akibat upaya penanganan yang diusulkan tersebut. Integrasi antara dua sistem tersebut diharapkan dapat bekerja optimal dalam  menanggulangi  genangan  yang  terjadi.  Sumur  tampungan  untuk  mereduksi genangan  didaerah  studi  4  saluran  direncanakan  dengan  dimensi  diameter  1,5m  dan kedalaman air disumur 2m. penentuan jumlah kebutuhan sumur tampungan pada tiap area saluran yang bermasalah  didasarkan pada debit genangan  (Qgen) yang terjadi  dimana Qgen merupakan kelebihan debit yang tidak tertampung di saluran drainase eksisting, yaitu selisih antara debit rancangan (QR) dengan kapasitas saluran  (QS).
Gambar 6. Letak tangki beton dikawasan
Jalan mawar 1 Sumber : penulis

## Perancangan Sistem Talang Datar dan Tegak
Perancangan sistem talang datar dan talang tegak pada perencanaan ini meliputi perhitungan diameter talang serta sistem penyaluran menuju penampungan air hujan. Hasil dari  perhitungan  curah  hujan  pada  PUH  1,25  tahun  yaitu  dengan  intensitas  hujan  3,27 mm/jam. Oleh karena itu untuk mengurangi aksesoris yang terlalu banyak maka diameter pipa yang dipakai yang terbesar yaitu 200 mm.
Perancangan sistem pengolahan meliputi perancangan alur penanganan air hujan yang  telah  dikumpulkan.  Dalam  komponen  ini  terdapat  tangka  penampung  air  hujan, proses penanganan air seperti yang disarankan oleh WHO, dan pipa-pipa penghubungnya. Perancangan  pada  komponen  ini  menyesuaikan  tujuan  penggunaan  air  hujan  yang dikumpulkan, karena berbeda guna air berbeda pula penanganannya. Misalnya untuk air nonpotable seperti toilet flush tidak diperlukan penanganan khusus seperti disinfeksi dan sebagainya.
Gambar 7. Detail drainase dan tangki beton Sumber : penulis
Desain saluran drainase yang ditempatkan dimodifikasi dengan menempatkan tutup saluran  berlubang  guna  melindungi  material  filer  agregat  halus  dan  kasar  terkena  erosi akibat aliran air permukaan. Tutup saluran terbuat dengan beton pracetak dengan ukuran tutup menyesuaikan kebutuhan dari lebar saluran drainase, ukuran lebar 1,5 m dan pajang 3 m dalam 2 m, dengan spesifikasi sesuai dengan saluran baton pracetak U-ditch untuk saluran  drainase  dan  detai  modifikasi  tutup  saluran  yang  berlobang  dapat  dilihat  pada gambar 8.
Gambar 9. Potongan A-A
Sumber : penulis
Gambar 10. Potongan B-B Sumber : penulis
Waktu pengisian satu sumur tampungan dihitung dengan cara:
T = volume sumur/Q tampung sumur =      ikdet / m 0029.0m 2m 125 .03 2
= 588.4 detik = 0.163 jam sehingga untuk saluran SH2 waktu pengisian diperoleh selama 0.163 jam.
Karena tidak tersedia cukup lahan untuk membuat tangki beton sebanyak 20 buah pada  area  di  sekitar  saluran,  sehingga  pada  lokasi  tersebut  upaya  penanggulan  yang diusulkan berupa kolam detensi di bawah permukaan jalan. Kolam detensi direncanakan menerima  beban  genangan  yang  tidak  bisa  ditampung  oleh  saluran  drainase  eksisting (Qgen) SH5Ka sebesar 0.0837 m3/detik. Perhitungan beban yang diterima kolam detensi adalah dengan membuat grafik hidrograf untuk aliran masuk.
Dari hasil perhitungan di-peroleh volume aliran masuk pada kolam detensi sebesar 383.328 m3, sehingga kolam detensi direncanakan dengan dimensi lebar 2m, kedalaman 2m, dan panjang 3m. Untuk mengosongkan kolam tersebut di-gunakan pompa dengan kapasitas 10 m3/menit. Dari hasil analisis, waktu  pengisian kolam  detensi adalah  selama 76.40 menit, sedangkan waktu pe-ngosongan kolam selama 38.355 menit.

## SIMPULAN
Berdasarkan  analisis  dan  pembahasan  yang  telah  dilakukan  maka  dapat  diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Dari peneliatian langsung ke lapangan, saluran drainase yang ada dikawasan rumah tinggal jalan mawar 1 ini  tidak mampu mengalirkan  debit air yang disebabkan oleh dimensi saluran drainase yang tidak memadai dan kerusakan yang terjadi. Dari hasil analisis  yang  dilakukan  terdapat  2  saluran  yang  sudah    rusak  dan  mengalami penyumbatan.
2. Empat tangki beton menghasilkan jumlah tangkapan air hujan sebesar 6.265,41 m3, dan jumlah  air  yang  diterima  hasil  dari  analisis  yaitu  4.051,55  m3  air.  Proyeksi  kenaikan intesitas  air  hujan  hingga  73%  berbanding  lurus  juga  dengan  kebutuhan  air  yang meningkat  seiring  dengan  kegiatan  masyarakat.  Oleh  karena  itu  tangki  beton penampungan  air  hujan  menjadi  solusi  dalam  efisiensi  penggunaan  air  serta penghematan biaya air yang dikeluarkan tiap bulannya.
3. Desain saluran drainase yang ditempatkan dimodifikasi dengan menempatkan tutup saluran berlubang guna melindungi material filer agregat halus dan kasar terkena erosi akibat  aliran  air  permukaan.  Tutup  saluran  terbuat  dengan  beton  pracetak  dengan ukuran tutup menyesuaikan kebutuhan dari lebar saluran drainase, ukuran lebar 2 m dan pajang 3 m dalam 3 m, dengan spesifikasi sesuai dengan saluran baton pracetak U-ditch untuk saluran drainase.

## DAFTAR PUSTAKA
Suripin. (2004). Sistem Drainase Perkotaan yang Berkelanjutan. Jojakarta:Andi. Badan Pusat Statistik. Provinsi Sumatera Utara  Dalam Angka. 2009 - 2019
Badan  Standarisasi  Nasional.  SNI  03-7065-2005  Tentang  Tata  Cara  Perencanaan  Sistem Plambing (2005)
Fathi,  Ahmad  Saiful,  Sentagi  Sesotya  Utami,  Rachmawan  Budiarrto.  2014.  Perancangan Sistem Rain Water Harvesting, Studi Kasus: Hotel Novotel Yogyakarta. TEKNOFISIKA, Vol. 3 No. 2 Edisi Mei 2014, ISSN 2089-7154.
Lee, K. E., Mazlin, M., Moh, M.H., Azhar, A.H., Jamaludin, B., 2016. Rainwater Harvesting as an  Alternative  Water  Resource  in  Malaysia:  Potential,  Policies,  and  Development. Journal of Cleaner Production
Nadia,  F  &  Mas  Agus  Mardyaanto.  2016.  Perencanaan  Sistem  Penampungan  air  Hujan Sebagai  Salah  Satu  Alternatif  Air  Bersih  di  Rusunawa  Penjaringan  Sari  Surabaya. Jurnal Teknik ITS Vol. 5, No. 2 (2016) ISSN; 2337-3539 (2301-9271 Print)
O’Neill, Siegelbaum. 2002. Hotel Water Conservation. Seattle Public Utilities
Rismasari, R., Harisuseno, D., & Hendrawan, A. P. (2018). Kajian Penanggulangan Genangan Yang Terintegrasi Di Kawasan Pilang, Probolinggo. Jurnal Teknik Pengairan: Journal of Water Resources Engineering, 9(1), 47-59.
Rahmawati, A., Damayanti, A., & Soedjono, E. S. (2015). Evaluasi Sistem Drainase Terhadap Penanggulangan  Genangan  di  Kota  Sidoarjo,  Brantas  Catchment  Area. Jurusan Teknik Lingkungan FTSP ITS, Surabaya.
Qurniawan, A. Y. (2009). Perencanaan Sistem Drainase Perumahan Josroyo Permai RW 11 Kecamatan  Jaten  Kabupaten  Karanganyar. Jurnal.  Universitas  Sebelas  Maret Surakarta.
Setiawan,  A.,  &  Permana,  S.  (2016).  Evaluasi  Sistem  Drainase  di  Kelurahan  Paminggir Garut. Jurnal Konstruksi, 14(1).