## EVALUASI SISTEM PROTEKSI PETIR EKSTERNAL PADA GEDUNG AULA DAN PUSAT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Rofiqoh Ainun 1 , Muhammad Abu Bakar Sidik 1 1 Teknik Elektro, Fakultas Teknik
Universitas Sriwijaya Kota Palembang, Indonesia
correponding author(s): abubakar@unsri.ac.id
Abstrak — Universitas  Sriwijaya  merupakan  salah  satu  universitas  yang  berada  di  Sumatera  Selatan.  Ada satu  gedung  yang  baru  dibangun  di  kampus  Indralaya  Universitas  Sriwijaya  yaitu  Aula  dan  Student  Center Fakultas  Ekonomi  Universitas  Sriwijaya  yang  dibangun  di  dekat  kepadatan  aktivitas  dan  gedung kemahasiswaan.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  Sistem  Penangkal  Petir  (LPS)  eksternal  untuk  meminimalisir dampak sambaran petir langsung yang dapat terjadi. Telah dilakukan penelitian tentang evaluasi LPS eksternal gedung dengan menggunakan software Alternative Transient Program (ATP) untuk melihat potensi yang timbul pada  konduktor  turun  saat  petir  langsung  menyambar  terminasi  udara.  Berdasarkan  data  tata  letak  gedung, diketahui bahwa jenis down conductor  yang akan dipasang pada LPS eksternal adalah Bare Core Cable (KBC) 50 mm2 dengan satu buah down conductor dan satu buah batang pembumian. Berdasarkan simulasi yang telah dilakukan,  diketahui  bahwa  potensial  yang  timbul  pada  penghantar  bawah  menggunakan  KBC 50  mm2  adalah 4,4408  x  106  V.  Sedangkan  potensial  yang  timbul  pada  penghantar  bawah  menggunakan  KBC  70  mm2  adalah 4,4406 x 106 V Dengan satu konduktor bawah dan satu batang pembumian yang dipasang pada LPS luar, maka potensial  yang  timbul  pada  Batang  1  adalah  4,441  x  106  V.  Sedangkan,  potensial  yang  timbul  pada  masing- masing Batang (Batang 1 dan Batang 2) dari LPS luar itu dipasang dengan dua buah penghantar bawah dan dua batang  pembumian  adalah  2,7249  x  106  V.  Berdasarkan  perhitungan  yang  telah  dilakukan,  tegangan  induksi yang timbul pada satu lilitan pada suatu ruangan yang terletak di sebelah penghantar bawah adalah 378 kV jika nilai puncak arus petir yang telah dilakukan dengan menggunakan software ATP, tegangan induksi yang timbul sebesar 4441,5 kV.
Keywords —Alternative Transient Program (ATP), lighting protection system, tegangan induksi
Abstract — Sriwijaya  University  is  one  of  the  universities  located  in  South  Sumatera.  There  is  one  building that  recently  built  in  Indralaya  campus  of  Sriwijaya  University,  namely  Hall  and  Student  Center  Faculty  of Economics Sriwijaya University which is built near the density of student activities and buildings. Thus, it needs an  external  Lightning  Protection  System  (LPS)  to  minimize  the  impact  of  direct  lightning  strike  that  can  be occurred.  A  research  about  the  building's  external  LPS  evaluation  has  been  done  using  Alternative  Transient Program (ATP) software to see the potential that arise on the down conductor when lightning directly strikes the air termination. Based on the layout data of the building, it is known that the type of down conductor that will be installed on the external LPS is Bare Core Cable (KBC) 50 mm 2 with one down conductor and one earthing rod. Based  on  the  simulation  that  has  been  done,  it  is  known  that  the  potential  that  arised  on  the  down  conductor using KBC 50 mm 2 is 4.4408 x 10 6 V. Meanwhile, the potential that arise on the down conductor using KBC 70 mm 2 is  4.4406  x  10 6 V.  With  one  down  conductor  and  one  earthing  rod  that  installed  on  the  external  LPS,  the potential that arise on Rod 1 is 4.441 x 10 6 V. Meanwhile, the potential that arise on each Rod (Rod 1 and Rod 2) of the external LPS that installed with two down conductors and two earthing rods is 2.7249 x 10 6 V. Based on the calculation that has been done, the induced voltage that arise in one loop in a room that located next to the down  conductor  is  378  kV  if  the  peak  value  of  lightning  current  that  strikes  the  down  conductor  is  30  kA/  s. Meanwhile, based on the simulation that has been done by using ATP software, the induced voltage that arise is 4441.5 kV.
Keywords —Alternative Transient Program (ATP), lighting protection system, induced voltage

## I.  P ENDAHULUAN
Indonesia  adalah  salah  satu  negara  yang  terletak  di  garis  khatulistiwa  dengan  iklim  tropis.  Kondisi  ini menyebabkan Indonesia memiliki curah  hujan yang tinggi dikarenakan negara tersebut mempunyai wilayah perairan  yang  luas  dengan  suhu  panas  serta  kelembapan  yang  tinggi.  Curah  hujan  yang  tinggi menyebabkan  tingginya  pula  pembentukan  awan Cumulonimbus ,  yaitu  salah  satu  jenis  awan  penyebab terjadinya  petir  dengan  bentuk  yang  tinggi  dan  cenderung menggumpal  dibandingkan  dengan  awan  biasa.
117
Dengan  tingginya  curah  hujan  di  Indonesia,  maka  semakin  tinggi  pula  jumlah  sambaran  petir  yang  dapat terjadi.
Universitas  Sriwijaya  merupakan  salah  satu  perguruan  tinggi  yang  berada  di  Sumatera  Selatan  dan memiliki  dua  kampus  utama,  yaitu  di  Bukit  Besar  (Palembang)  dan  di  Indralaya  (Ogan  Ilir)  serta  memiliki sepuluh  fakultas,  dimana  setiap  fakultas  memiliki  gedung  perkuliahan  masing-masing  yang  dibangun  dan digunakan untuk menunjang kegiatan mahasiswa, baik untuk kegiatan akademik maupun non akademik.
Terdapat satu gedung yang baru selesai dibangun di kampus Inderalaya, yaitu Aula dan Pusat Kegiatan Mahasiswa Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya. Sebagai gedung yang terletak di dekat pusat kegiatan mahasiswa dan kepadatan bangunan perkuliahan, maka dibutuhkan suatu Sistem Proteksi Petir (SPP) pada gedung guna meminimalisir dampak dari sambaran petir.
Dampak  dari  sambaran  petir  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  pada  suatu  bangunan  dapat menyebabkan  kerusakan  yang  fatal,  baik  pada  bangunan  itu  sendiri  maupun  peralatan  listrik  yang  ada  di dalam dan disekitar bangunan tersebut. Hal ini disebabkan oleh adanya arus petir yang menghasilkan medan elektromagnetik, sehingga timbulnya tegangan induksi.
Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan simulasi SPP pada suatu bangunan. Rakov et  al. telah  melakukan  penelitian  dengan  menginjeksikan  arus  petir  secara  langsung  ke  SPP  pada suatu  rumah  untuk  melihat  distribusi  arus  petir  yang  mengalir  dalam  setiap  bagiam  sistem,  dimana  SPP rumah tersebut terdiri dari satu terminasi udara dan dua batang elektroda pada sistem pentanahannya.
Maslowski et al. membahas mengenai bentuk gelombang dan distribusi arus petir pada setiap bagian SPP suatu  struktur  yang  relatif  kecil  menggunakan software Alternative  Transient  Program ( ATP ),  dimana rangkaian  ekivalen  yang  dibuat  untuk  simulasi software difokuskan  pada  batang  elektroda  dari  sistem pentanahan struktur tersebut.
Namun,  hingga  saat  ini  belum  dilakukan  penelitian  mengenai  simulasi  dan  evaluasi  dari  SPP  eksternal gedung Aula dan Pusat Kegiatan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya menggunakan software ATP terhadap potensial yang timbul pada down conductor diakibatkan sambaran petir secara langsung pada salah satu terminasi udara.

## II.  M ETODOLOGI P ENELITIAN
Bangunan  yang  menjadi  objek  penelitian  yaitu  Aula  dan  Pusat  Kegiatan  Mahasiswa  Fakultas  Ekonomi Universitas  Sriwijaya  yang  berlokasi  di  Jl.  Raya  Palembang-Prabumulih  KM  32  Indralaya,  Ogan  Ilir, Sumatera Selatan. Penelitian dilakukan pada bulan Februari - Mei 2020.
Layout dari  SPP  eksternal  gedung  Aula  dan  Pusat  Kegiatan  Mahasiswa  Fakultas  Ekonomi  Universitas Sriwijaya ditunjukkan pada Gambar 1.
Gambar. 1. Layout Tampak Atas SPP Aula dan Pusat Kegiatan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
Diketahui bahwa SPP eksternal gedung tersusun atas tiga bagian, yaitu tiga batang terminasi udara yang tersambung satu sama lain melalui down conductor hingga ke sistem pentanahan. Struktur dari satu terminasi udara yang terpasang pada gedung ditunjukkan pada Gambar 2.

## Gambar. 2. Struktur Satu Terminasi Udara Bangunan
Terminasi  udara  tersusun  atas  beberapa  jenis  bahan,  dimana  masing-masing  bahan  memiliki  nilai resistivitas  yang  berbeda-beda. Pada  bagian  atas  terminasi  udara,  terdapat  sebuah  Jarum Tembaga  30 cm (JT 30 cm) yang tersambung dengan Kabel Bare Core (K BC ) dengan ukuran/luas penampang 50 mm 2 dan Pipa  Galvanis  berdiameter  3/4"  (PG  3/4").  Selanjutnya,  pipa  galvanis  3/4"  tersebut  disambung  dengan  pipa galvanis lain berdiameter 1.5" (PG 1.5").
Agar  pipa  galvanis  1.5"  tersebut  dapat  disambung  dengan  batang  terminasi  udara  yang  lain  melalui konduktor penyalur, maka pipa galvanis tersebut disambungkan dengan konektor berbentuk "T" yang pada penelitian kali ini diasumsikan terbuat dari material besi. Jika satu sisi konektor "T" telah tersambung dengan pipa  galvanis  1.5",  maka  dua  sisi  konektor  lainnya  disambungkan  dengan  pipa PolyVinyl  Chloride ( PVC ) berdiameter  3/4"  ( PVC 3/4")  yang  membungkus  kabel BC 50  mm 2 yang  juga  tersambung  dengan  jarum tembaga pada bagian atas batang terminasi udara.
Pada penelitian kali ini, diasumsikan bahwa terdapat celah udara ( air gap ) antara pipa galvanis 3/4" dan kabel BC 50 mm pada bagian atas batang terminasi udara, dimana bagian ini memiliki struktur yang hampir sama  seperti  kabel  koaksial.  Sehingga,  terdapat  kapasitansi  pada  bagian  tersebut.  Sama  seperti  bagian antara pipa galvanis 1.5" dan kabel BC 50 mm serta pipa PVC 3/4" dan kabel BC 50 mm 2 pada bagian bawah batang terminasi udara, terdapat celah udara diantaranya sehingga terdapat kapasitansi pada bagian tersebut seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.
Gambar. 3. Celah Udara pada Pipa Galvanis 1.5" dan Kabel BC 50 mm 2
Berdasarkan layout struktur  satu  terminasi  udara,  pemodelan  rangkaian  ekivalen  dari  satu  terminasi udara menggunakan software ATP ditunjukkan pada Gambar 4.
Gambar. 4.

## Rangkaian Ekivalen dari Satu Terminasi Udara
Diketahui  bahwa  gedung  Aula  dan  Pusat  Kegiatan  Mahasiswa  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Sriwijaya memiliki tiga terminasi udara, yang mana bagian down conductor dari SPP eksternal  yang menghubungkan antarterminasi  udara  dipasang  di  bawah  atap  gedung.  Rangkaian  ekivalen  dari  ketiga  terminasi  udara ditunjukkan pada Gambar 5.
Gambar. 5.

## Rangkaian Ekivalen dari Ketiga Terminasi Udara
Diketahui  bahwa  atap  gedung  ini  menggunakan  listplang Aluminium  Composite  Panel ( ACP )  dengan rangka  besi hollow yang  diasumsikan  dipasang  terhubung  dengan  beton  bertulang  dari  dinding  bangunan yang ditanam ke tanah yang ditunjukkan pada Gambar  6.
Gambar. 6.

## Layout Potongan Gedung
Sambungan  antara  atap  dan  beton  bertulang  bangunan  ini  diasumsikan  menjadi down  conductor yang dimodelkan dalam rangkaian ekivalen SPP sebagai komponen RLC seperti yang ditunjukkan pada Gambar 7.

## Gambar. 7. Rangkaian Ekivalen SPP dengan Penambahan Komponen RLC Atap
Diketahui  sistem  pentanahan  pada  gedung  Aula  dan  Pusat  Kegiatan  Mahasiswa  Fakultas  Ekonomi Universitas  Sriwijaya  hanya  menggunakan  satu  batang  elektroda  vertikal  yang  ditanamkan  ke  tanah. Komponen pengganti dari satu batang elektroda vertikal ditunjukkan pada Gambar 8.
Gambar. 8.

## Komponen Pengganti Sistem Pentanahan
Simulasi petir yang digunakan pada software ATP yaitu standar petir Heidler dengan front time 1.2  s dan tail  time 50  s  (1.2/50)  yang  dihubungkan  secara  seri  dengan  resistansi  jarum  tembaga  30  cm  (JT  30  cm). Untuk mengukur  nilai  tegangan  pada  suatu titik/ node pada  rangkaian  tersebut,  digunakan komponen Probe Voltage pada software .  Maka,  rangkaian  ekivalen  dari  SPP  Aula  dan  Pusat  Kegiatan  Mahasiswa  Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya ditunjukkan pada Gambar 9.
Gambar. 9.
Rangkaian Ekivalen dari SPP Aula dan Pusat Kegiatan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya

## III.  H ASIL DAN P EMBAHASAN
A. Simulasi Rangkaian Ekivalen SPP Eksternal Tanpa Komponen Kapasitansi
Pada semua simulasi yang akan dilakukan, komponen kapasitansi pada rangkaian ekivalen SPP eksternal tidak diabaikan. Jika diabaikan, maka akan mempengaruhi hasil simulasi. Untuk membuktikannya, dilakukan simulasi  dengan  mengabaikan  komponen  kapasitansi  pada  rangkaian  ekivalen  SPP  eksternal  yang dimodelkan  sesuai  data layout yang  ada.  Rangkaian  simulasi  ini  ditunjukkan  pada  Gambar  10,  dan  hasil simulasi ditunjukkan pada Gambar 11.
Gambar. 10. Rangkaian Ekivalen  dari  SPP Aula  dan Pusat  Kegiatan  Mahasiswa  Fakultas  Ekonomi  Universitas Sriwijaya  tanpa Komponen Kapasitansi
Gambar. 11. Grafik Potensial pada Down Conductor untuk Rangkaian Ekivalen SPP tanpa Komponen Kapasitansi
Berdasarkan  grafik  hasil  simulasi  pada  Gambar  11,  diketahui  bahwa  besar  potensial  yang  timbul  pada down conductor K BC 50 mm 2 dengan mengabaikan komponen kapasitansi yaitu sebesar 4.3973 x 10 6 V.
B. Simulasi Sambaran Petir dengan Down Conductor KBC 50 mm 2
Pada  simulasi  ini,  komponen  kapasitansi  pada  rangkaian  ekivalen  SPP  eksternal  tidak  diabaikan  seperti yang ditunjukkan pada Gambar 7, yang nantinya akan dilakukan perbandingan hasil simulasi pada rangkaian ekivalen SPP eksternal dengan mengabaikan komponen kapasitansi yang sebelumnya.
Gambar. 12. Grafik Potensial pada Down Conductor K BC 50 mm 2
Berdasarkan  grafik  hasil  simulasi  pada  Gambar  12,  diketahui  bahwa  besar  potensial  yang  timbul  pada down conductor K BC 50 mm 2 tanpa mengabaikan komponen kapasitansi yaitu sebesar 4.4408 x 10 6 V.
Dapat  dilihat  pula  bahwa  komponen  kapasitansi  pada  rangkaian  ekivalen  SPP  eksternal  gedung mempengaruhi hasil simulasi. Maka dari itu, komponen kapasitansi pada simulasi selanjutnya tidak diabaikan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 7.

## C. Simulasi Sambaran Petir dengan Down Conductor KBC 70 mm 2
Untuk melakukan evaluasi pada down conductor yang digunakan, maka simulasi kedua dilakukan dengan menggunakan  jenis down  conductor yang  berbeda,  yaitu  dengan  menggunakan  kabel BC berdiameter  70 mm 2 (K BC 70  mm 2 ).  Hal  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  besar  potensial  yang  mengalir  pada down conductor pada SPP.
Gambar. 13. Grafik Potensial pada Down Conductor K BC 70 mm 2
Berdasarkan  grafik  hasil  simulasi  pada  Gambar  13,  diketahui  bahwa  besar  potensial  yang  timbul  pada down conductor dengan menggunakan K BC 70 mm 2 yaitu sebesar 4.4406 x 10 6 V.
D. Simulasi Sambaran Petir dengan Satu Batang Elektroda Pentanahan
Pada  simulasi  ini,  akan  dilihat  besar  potensial  yang  timbul  pada  batang  elektroda  pentanahan  yang digunakan dalam SPP gedung Aula dan Pusat Kegiatan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Rod 1  merupakan  label  yang  diberikan  dalam  simulasi software  ATP untuk  satu  batang  elektroda  yang digunakan pada SPP gedung seperti yang ditunjukkan pada Gambar 7.
Gambar. 14. Grafik Potensial Rod 1 pada SPP dengan Satu Elektroda Pentanahan
Berdasarkan  grafik  hasil  simulasi  yang  ditunjukkan  pada  Gambar  14,  dapat  diketahui  bahwa  besar potensial yang timbul pada Rod 1 SPP dengan satu elektroda pentanahan sebesar 4.441 x 10 6 V.
E. Simulasi Sambaran Petir dengan Dua Batang Elektroda Pentanahan
Untuk  melakukan  simulasi  terhadap  elektroda  pentanahan  pada  SPP  gedung  Aula  dan  Pusat  Kegiatan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, maka pada simulasi selanjutnya dilakukan penambahan satu batang elektroda pentanahan ( Rod 2) pada rangkaian ekivalen yang akan disimulasikan  pada software ATP seperti yang ditunjukkan pada Gambar 15.
Gambar. 15. Rangkaian Ekivalen dari SPP Aula dan Pusat Kegiatan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dengan Dua Down Conductor dan Elektroda Pentanahan
Hasil simulasi berupa grafik potensial pada Rod 1 dan Rod 2 ditunjukkan pada Gambar 16 dan Gambar 17.
Gambar. 16. Grafik Potensial Rod 1 pada SPP dengan Dua Elektroda Pentanahan
Gambar. 17. Grafik Potensial Rod 2 pada SPP dengan Dua Elektroda Pentanahan
Berdasarkan  grafik  hasil  simulasi  yang  ditunjukkan  pada  Gambar  16  dan  Gambar  17,  diketahui  bahwa besar  potensial  yang  timbul  pada Rod 1  dan Rod 2  ketika  terjadi  sambaran  petir  secara  langsung  pada terminasi udara bernilai sama, yaitu sebesar 2.7249 x 10 6 V.

## F. Evaluasi SPP Eksternal Berdasarkan Hasil Simulasi
Dari hasil simulasi berupa grafik yang ditunjukkan pada Gambar 12 dan Gambar 13, dapat dilihat bahwa potensial  yang  timbul  pada down  conductor menggunakan  K BC 50  mm 2 bernilai  lebih  besar  dibandingkan dengan potensial yang timbul pada down conductor menggunakan K BC 70 mm 2 .
Hal ini dikarenakan adanya perbedaan nilai resistansi dan induktansi antara kedua jenis kabel yang sama namun dengan luas penampang yang berbeda, yaitu 50 mm 2 dan 70 mm 2 . Semakin kecil nilai resistansi dan induktansi  dari  K BC ,  maka  semakin  kecil  pula  nilai  potensial  yang  timbul  pada  K BC .  Kondisi  ini  dapat meminimalisir  bahaya  yang  dapat  disebabkan  oleh  besarnya  potensial  yang  timbul  pada down  conductor ( overvoltage ) serta meningkatkan perlindungan pada gedung tersebut dari sambaran petir secara langsung.
Namun,  dengan  besanya  potensial  yang  timbul  pada down  conductor K BC 70  mm 2 ,  kondisi  ini  masih belum  aman  untuk  manusia  yang  ada  disekitar down conductor .  Dengan  besarnya  potensial,  maka  akan semakin  besar  pula  arus  yang  mengalir  pada down  conductor yang  juga  meningkatkan  resiko  yang berbahaya jika berada di dekat manusia. Selain melindungi gedung beserta peralatan didalamnya, suatu SPP yang  baik  diharapkan  juga  tidak  berbahaya  bagi  manusia  disekitarnya.  Maka  dari  itu,  hendaknya  K BC tersebut dipasang dalam suatu conduit yang pada penelitian ini menggunakan pipa PVC untuk memberikan perlindungan kepada down conductor dan manusia. Maka dari itu, penggunaan K BC 70 mm 2 yang dibungkus dengan  suatu conduit seperti PVC lebih  disarankan  untuk  meningkatkan  perlindungan  terhadap  sambaran petir secara langsung, baik untuk gedung dan juga manusia disekitarnya.
Dari hasil simulasi berupa grafik yang ditunjukkan pada Gambar 14, Gambar 16, dan Gambar 17, didapat hasil  bahwa  besar  potensial  yang  timbul  pada  elektroda  pentanahan  akan  lebih  besar  jika  hanya  satu elektroda  pentanahan  yang  digunakan  pada  SPP  gedung  dibandingkan  dengan  masing-masing  elektroda pada  SPP  yang  menggunakan  dua  batang  elektroda  pentanahan  ( Rod 1  dan Rod 2).  Hal  ini  dikarenakan potensial  yang  sebelumnya  timbul  pada  satu  batang  elektroda  pentanahan  saja  akan  terdistribusi  pada masing-masing batang jika digunakan dua batang elektroda pentanahan.
Dengan  menggunakan  lebih  dari  satu  batang  elektroda  pada  SPP  eksternal  gedung,  kondisi  ini  dapat meminimalisir  terjadinya  tegangan  lebih  ( overvoltage )  pada  elektroda  pentanahan  yang  jika  terjadi  dapat menimbulkan bahaya bagi lingkungan dan makhluk hidup disekitar gedung.

## G. Perhitungan Tegangan Induksi Elektromagnetik pada Loop Instalasi
Selain  digunakan  menjadi  aula,  gedung  Aula  dan  Pusat  Kegiatan  Mahasiswa  Fakultas  Ekonomi Universitas  Sriwijaya  juga  memiliki  beberapa  ruangan  yang  nantinya  akan  digunakan  sebagai  ruang  Unit Kegiatan  Mahasiswa (UKM) Fakultas  Ekonomi  Universitas  Sriwijaya. Dalam  ruangan  ini,  nantinya  akan  diisi dengan  beberapa  barang  elektronik  yang  menunjang  kegiatan  mahasiswa.  Berdasarkan  data layout yang ditunjukkan pada Gambar 18, salah satu ruang UKM terletak bersebelahan dengan down conductor dari SPP gedung.

## Gambar. 18. Salah Satu Ruang UKM pada Gedung
Jika peralatan listrik yang terpasang pada ruang UKM tersebut membentuk suatu loop dan terdapat arus petir  yang  mengalir  pada down  conductor ,  maka  akan  timbul  medan  elektromagnetik  disekitar down conductor dan menginduksi loop yang  dibentuk  oleh suatu  instalasi  beberapa  peralatan  listrik  yang  memiliki komponen induktansi di dalam ruangan tersebut.
Berdasarkan data layout yang ditunjukkan pada Gambar 18, diketahui bahwa jarak antara ruang UKM dan down  conductor yaitu  sebesar  1.879  m  yang  diasumsikan  sebagai  jarak  antara  instalasi  perangkat elektronik  terdekat  dengan down  conductor .  Diasumsikan  pula  lebar loop yaitu  sebesar  3  mm,  maka  jarak terjauh  antara loop dan  inti down  conductor yaitu  sebesar  1.882  m.  Ilustrasi  dari loop tersebut  ditunjukkan pada Gambar 19.
Dengan  asumsi  panjang  instalasi  dari  perangkat  elektronik  tersebut  yaitu  10  m,  maka  nilai  induktansi bersama (M) pada loop tersebut dapat diketahui dengan melalui perhitungan berikut:
M = 0.2 × ℓ ×  ln s' s (1)
M = 0.2 × 10 × [ ln ( 1.882 1 )]
M = 0.2 × 10 × [ ln ( 1.882 )]
M = 0.2 × 10 × 0.63
M = 1.26 μH
M = 1260 nH/m
Gambar. 19. Ilustrasi Loop pada Ruang UKM
Berdasarkan simulasi sebelumnya dengan menggunakan sumber arus Heidler dengan arus sebesar 30 kA, serta front time 1.2  s dan tail time 50  s (1.2/50), maka pada perhitungan ini diasumsikan kecuraman arus  petir  memiliki  nilai  yang  sama  dengan  besar  sumber  arus  pada  simulasi  tersebut  (∆i ∆t ⁄ = 30 kA/μs). Maka, tegangan induksi pada loop tersebut yaitu:
U = M × ℓ × ( ∆i ∆t ) (2)
U = ( 1260 )( 10 )( 30 )

## U = 378 kV
Dari  perhitungan  di  atas,  diketahui  bahwa  besarnya  tegangan  induksi  pada loop tersebut  yaitu  378 kV.  Tegangan  ini  dapat  menginduksi  peralatan  listrik  yang  saling  terhubung  satu  sama  lain  dalam  instalasi pada  ruang  UKM  tersebut.  Jika  tegangan  induksi  tersebut  lebih  besar  dari  tegangan  kerja  peralatan  listrik, maka  akan  terjadi overvoltage pada peralatan  listrik  tersebut yang menyebabkan kerusakan  pada  peralatan serta menimbulkan bahaya bagi makhluk hidup dan lingkungan disekitarnya.

## IV.  K ESIMPULAN
Pemodelan  rangkaian  ekivalen  dari  SPP  gedung  Aula  dan  Pusat  Kegiatan  Mahasiswa  Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya pada software ATP telah dilakukan sesuai dengan data layout yang ada. Pada simulasi,  komponen  kapasitansi  hendaknya  tidak  diabaikan  karena  dapat  berpengaruh  pada  hasil  simulasi. Penggunaan K BC 70 mm 2 sebagai down conductor dan dua batang elektroda pentanahan pada SPP gedung menimbulkan  potensial  yang  lebih  kecil  dibandingkan down  conductor K BC 50  mm 2 dan  satu  batang elektroda  pentanahan  saja.  Kondisi  ini  dapat  lebih  meminimalisir  kemungkinan overvoltage pada down conductor yang dapat menimbulkan bahaya bagi lingkungan sekitar gedung. Besarnya tegangan induksi yang nilainya  didapat  melalui  perhitungan  pada  suatu loop instalasi  peralatan  elektronik  di  dekat down  conductor yang dialiri arus petir yaitu 378 kV.

## D AFTAR P USTAKA
[1] C. Putra, Angie; Lursinsap, “Cumulonimbues Prediction Using Artificial Neural Network Back Propagation with Radiosome Indeces,” Natl.
Remote Sens. Semin. , vol. 96, no. 24, pp. 7549–7551, 2014.
[2] C. Putra, Angie, Lursinsap. 2014. “Cumulonimbues Prediction Using Artificial Neural Network Back Propagation with Radiosome Indeces”, National Remote Sens. Seminar, volume 96, no. 24: 7549–7551.
[3] Isnaini.  2018.  “Perencanaan  Gedung  Aula  dan  UKM  Fakultas  Ekonomi,  Tahap  III,  Universitas  Sriwijaya  Kampus  Inderalaya”.  Universitas Sriwijaya. Ogan Ilir.
[4] L. Pecastaing et al. 2016. “Experimental Demonstration of The Effectiveness of An Early Streamer Emission Air Terminal Versus A Franklin Rod”, IEEE Transmission Dielectric Electrical Insulation, volume 23, no. 1: 605–608.
[5] M. Sukmawidjaja et al.. 2016. “Analisis Perancangan Sistem Proteksi Bangunan the Bellagio Residence Terhadap Sambaran Petir”, Jetri Jurnal Ilmu Teknik Elektro, volume 12: 75–86.
[6] N.  Rameli, M.  Z.  A.  Ab-Kadir, M.  Izadi,  C.  Gomes  dan  N.  Azis.  2016.  “Variations  in  Return  Stroke  Velocity  and  Its  Effect  on  The  Return Stroke Current Along Lightning Channel”, 33rd International Conference of Lightning Protection ICLP 2016: 1–5.
[7] R. Zoro, A. S. Wibowo. 2008. “Evaluasi Sistem Proteksi Eksternal dan Analisa Resiko Sambaran Petir pada Bangunan”, Seminar Nasional Teknik Ketenagalistrikan: 29–35.
[8] S. H. J. Tongkukut, B. M. Utara. 2011. “Identifikasi Potensi Kejadian Petir di Sulawesi Utara”, Jurnal Ilmu Sains, volume 11: 41–47.
[9] T. Gunawan, L. N. L. Pandiangan. 2014. “Analisis Tingkat Kerawanan Bahaya Sambaran Petir Dengan Metode Simple Additive Weighting Di Provinsi Bali”, Jurnal Meteorologi dan Geofisika: 193–201.
[10] Universitas  Sriwijaya.  2008.  “Lokasi  Kampus  Utama”.  http://www.unsri.ac.id/unsri_lokasi_kampus_utama.php.  DIakses  pada  12  September 2019.
[11] W. Rison. 2003. “Experimental Validation of Conventional and Non-Conventional Lightning Protection Systems”, IEEE Power Eng. Soc. Gen. Meet. Conf. Proc., volume 4: 2195–2200.