Jurnal Ilmiah Foristek Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id
DOI : : https://doi.org/10.54757/fs.v10i2.39 pISSN : 2087 – 8729
eISSN : 2087 – 8729 Vol 10, No. 2, Oktober 2020

## PERANCANGAN INSTALASI LISTRIK PADA GEDUNG MARKAS KOMANDO DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH DI DESA WANI
Mohammad Agrimansyah 1) , Nurhani Amin 2) , Muh. Sarjan 3)
2,3) Dosen Teknik Elektro Universitas Tadulako Program Studi S1 Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Tadulako E-mail : agree2121@gmail.com

## Abstract
In  office  buildings,  electrical  energy  is needed  to  meet  the  needs  of  lighting  to electronic  equipment  used  in the  building.  To support  all  of  that,  a  reliable  electrical installation  system  is  needed  so  that  all  office activities  can  run  well  without  causing significant  problems.  Therefore  the  planning of  the  electrical  installation  system  in  a building must refer to the applicable rules and regulations in accordance with PUIL and SNI.
The  design  carried  out  refers  to  PUIL 2011,  SNI  03-6575-2001  (Lighting  System Design  Procedures).  The  entire  electrical installation system gets a 3 Phase supply from PLN. The total power in this building is 80000 watts,  so  the  power  needed  from  PLN  to connect  is  160  KVA.  Conductors  used  in  this installation,  use  cables  with  NYM  and  NYY types  with  varying  sizes  in  accordance  with the calculation of the conveying CRC that has been done.
Keyword  :  Design,  Electrical  Installation,

## PUIL 2011, SNI

## I. PENDAHULUAN
Sulawesi  Tengah  merupakan  provinsi yang  pembangunan  infrastrukturnya  masih dalam  tahap  perkembangan. Apalagi  setelah tertimpa bencana alam besar pada tanggal 28 September  2018  yang  lalu,  tentunya  ada perbaikan/renovasi  maupun  pembangunan kembali  ditempat-tempat  atau  gedung  yang diperlukan guna menunjang dan membangkitkan kembali perkembangan provinsi  Sulawesi  Tengah  dari  sisi  Politik, Sosial  maupun  Ekonomi.  Hal  ini  tentunya memacu  kembali  kebutuhan  akan  energi
listrik karena setiap bangunan membutuhkan energi  listrik  seperti  rumah  tinggal,  industri, perkantoran, bangunan komersil serta sekolah  atau  kampus.  Oleh  kerena  itu, diperlukan perencanaan instalasi listrik yang memenuhi  standar  berdasarkan  peraturan yang  berlaku,  sesuai  dengan  Standar Nasional  Indonesia  (SNI)  dan  Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL).
Gedung  Markas  Komando  Direktorat Kepolisian  Perairan  dan  Udara  Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah merupakan gedung yang masih dalam tahap pembangunan yang berlokasi  di  Desa  Wani  Kecamatan  Tawaeli Kabupaten  Donggala.  Kondisi  inilah  yang membuat penulis ingin menyusun perencanaan  instalasi  listrik  sesuai  dengan Standar  Nasional  Indonesia  (SNI)  dan Persyaratan  Umum  Instalasi  Listrik  (PUIL). Pada  perencanaan  instalasi  gedung  ini, penulis akan menggunakan metode perhitungan  dan  analisa  sebagai  pendekatan untuk  menentukan  spesifikasi  komponen- komponen  yang  akan  digunakan  yang mengacu  pada  peraturan  dan  ketentuan berdasarkan  PUIL  2011  dan  sesuai  dengan Standar  Nasional  Indonesia.  [1]  Sehingga nantinya proses perkantoran yang dilaksanakan  dapat  berjalan  dengan  efektif dan efisien.
Jurnal Ilmiah Foristek Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id
DOI : : https://doi.org/10.54757/fs.v10i2.39 pISSN : 2087 – 8729 eISSN : 2087 – 8729
Vol 10, No. 2, Oktober 2020

## II. METODE PENELITIAN

## 2.1 Tinjauan Pustaka
Penelitian mengenai perancangan
instalasi  listrik  telah  banyak  dilakukan  tapi tempat dan metode yang digunakan berbeda. Berikut  jurnal–  jurnal  melalui  internet  yang peneliti kaji sebagai acuan atau referensi.
Dalam  penelitiannya,  Iksan  Santoso (2014)  “Perancangan  Instalasi  Listrik  pada
Blok  Pasar  Modern  dan  Apartemen  Di Gedung  Kawasan  Pasar  Terpadu  Blimbing Malang”  dalam  instalasi  penerangan  buatan ditentukan  intensitas  penerangan  (lux)  dan kapasitas AC pada instalasi daya listrik yang sesuai  dengan  fungsi  ruang.  [5]  Untuk penentuan kabel sebesar 1,25 kali besar arus nominal sebagai arus nominal sebagai factor keamanan.  Gedung  ini  membutuhkan  daya sebesar  669.490  VA  yang  dibagi  menjadi  5 MEE.  MEE  condotel  sebesar  224580  VA, MEE  Apartemen  156117  VA,  MEE  1 sebesar 126000 VA, MEE 2 sebesar 124560 VA  dan  untuk  motor  sebesar  37333  VA. Dengan  drop  tegangan  dibeban  dari  MDP yaitu sebesar 7,41 volt atau sebesar 3,37 %.
Dalam  penelitiannya,  M.  Hariansyah (2015)  “Perancangan  dan  Pemasangan
Instalasi  Listrik  Penerangan  dan  Tenaga  di Gedung  Workshop  PT.  Basuh  Power Electric”.  Setelah  menganalisa  peneliti mendapatkan jumlah lampu yang dibutuhkan untuk  penerangan  pada  gedung  A  sebanyak 21  unit,  menghasilkan  kuat  penerangan cahaya 250 lux menggunakan lampu induksi BMX  120  watt,  dan  gedung  B  sebanyak  28 unit  menghasilkan  kuat  penerangan  cahaya 250  lux,  menggunakan  lampu  jenis  jenis induksi  342,  150  watt.  Jumlah  kabel  yang dibutuhkan  terdiri  dari  kabel  penerangan jenis  NYM  3  ×  2,5 𝑚𝑚 2 ,  sebanyak  50  roll dan kabel tenaga NYY 4 × 6 𝑚𝑚 2 sebanyak 2 roll. [3]
Dalam  penelitiannya,  Ronal  Yulianto dan  Ira  Musfira  (2017)  “  Perancangan Instalasi  Listrik  Gedung  Sekolah  Dasar Islam  (SDi)  Khalifah  Kelurahan  Donggala Kodi  Kecamatan  Ulujadi  Kota  Palu”.
Peneliti  mendapatkan  daya  total  dari instalasi  listrik  gedung  ini  adalah  61420 Watt  atau  76775  VA,  dan  untuk  supplai listrik diambil dari PLN yaitu listrik 3-phase dengan  kapasitas  85.000  VA.  Penghantar yang digunakan pada instalasi ini menggunakan  kabel  dengan  jenis  NYA, NYM dan NYY. Pengaman yang digunakan pada  instalasi  ini  terdiri  dari  2  jenis,  yaitu MCB  &  NFB,  selain  itu  sistem  instalasi Gedung  ini  juga  diberi  kotak  PHB  untuk untuk  memudahkan  dalam  maintenance  dan perbaikan apabila terjadi kerusakan. Dengan memperhitungkan  faktor  ekonomis  dan keamanan  instalasi  maka  total  Rancangan Anggaran  Biaya  (RAB)  pada  perancangan instalasi  gedung  SDi  Khalifah  adalah  Rp. 236.333.000,-. [6]
Berdasarakan beberapa penelitian sebelumnya  seperti  yang  tertulis  diatas,
penulis akan mencoba mengangkat penelitian  mengenai  Perancangan  instalasi Listrik Gedung Markas Komando Direktorat Kepolisian  Perairan  dan  Udara  Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah di Desa Wani.

## 2.2 Landasan Teori

## 2.2.1 Pengertiaan Instalasi Listrik
Instalasi listrik merupakan suatu perlengkapan yang digunakan untuk menyalurkan  energi  listrik  dari  sumber listrik ke titik – titik beban. Titik beban yang dimaksud  diantaranya  beban  resistif  yang bisa  berupa  setrika,  solder,  lampu  pijar,  dan sebagainya, beban induktif yang bisa berupa kipas  angin,  lampu  TL,  mesin  bor  dan sebagainya  serta  beban  kapasitif  yang contohnya  kapasitor.  Instalasi  listrik  sangat penting  untuk  dilakukan  terutama  untuk
Jurnal Ilmiah Foristek Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id DOI : : https://doi.org/10.54757/fs.v10i2.39 pISSN : 2087 – 8729
eISSN : 2087 – 8729 Vol 10, No. 2, Oktober 2020
konstruksi bangunan
yang sudah direncanakan  sebelumnya.  Agar  bangunan dapat  memenuhi  keselamatan,  kenyamanan, berfungsi  dan  dihuni  dengan  baik,  tentunya dalam instalasi listrik diperlukan perencanaan  lewat  gambar  instalasi  listrik dengan  mengacu  pada  aturan  –  aturan  yang sudah ditetapkan dalam kelistrikan. [4]

## 2.2.2 Ketentuan Umum Instalasi Listrik
Rancangan suatu sistem instalasi listrik harus  memenuhi  ketentuan  Persyaratan Umum  Instalasi  Listrik  (PUIL  2011)  dan peraturan lain seperti :
a.  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1970 tentang keselamatan kerja, beserta peraturan pelaksanaannya.
b.  Undang-Undang  Nomor  30  tahun  2009 tentang Ketenaga listrikan
c.  Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2012 Tentang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik.
d.  Peraturan Pemerintah No 62 Tahun 2012 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik.
e.  Peraturan  Menteri  Pertambangan  dan Energi  No  01.P/40/M.PE/1990  tentang instalasi ketenaga listrikan.
f.   Peraturan lain mengenai kelistrikan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan PUIL 2011 (misalnya standar-standar PLN).
Dalam  perancangan  sistem  instalasi listrik harus diperhatikan tentang keselamatan  manusia,  makhluk  hidup  lain dan  keamanan  harta  benda  dari  bahaya  dan kerusakan  yang  bisa  ditimbulkan  oleh penggunaan  instalasi  listrik.  Selain  itu, berfungsinya  instalasi  listrik  harus  dalam keadaan  baik  dan  sesuai  dengan  maksud penggunaannya.

## 2.2.3 Prinsip Dasar Instalasi Bangunan
Agar  instalasi  listrik  yang  dipasang dapat  digunakan  secara  optimum,  maka  ada beberapa  prinsip  dasar  yang  perlu  sebagai bahan  pertimbangan  yaitu  paling  tidak memenuhi  5K  +  E  (Keamanan,  Keandalan, Ketersediaan,  Ketercapaian,  Keindahan  dan Ekonomis).

## 2.2.4  Langkah  –  Langkah  Perancangan Umum
Langkah  –  langkah  perancangan  umum diantaranya :
a. Menentukan denah bangunan, letak beban listrik dan besarnya beban.
b.  Menetapkan  penyuplaian  tenaga  listrik, apakah tenaga listrik disuplai oleh PLN atau dibangkitkan  sendiri,  apakah  pembangkit sendiri  sebagai  cadangan  dan  apakah  untuk menyuplai  seluruh  beban  atau  hanya sebagian.  Bila  pembangkit  sendiri  perlu ditentukan pola pengoperasiannya.
c.  Menentukan  daya,  jumlah  dan  tempat panel  pembagi.  Panel  pembagi  sebaiknya ditempatan  di  titik  pusat  beban  yang tersambung.
d. Menentukan sistem pengamanan terhadap tegangan  sentuh,  terhadap  arus  lebih,  arus hubung  pendek  dan  terhadap  beban  lebih seerta sistem pembumian (arde / grounding).
e.  Membuat  daftar  perlengkapan  yang diperlukan  bagi  instalasi  listrik.  Dalam  hal ini  faktor  keamanan  pengoperasian  dan penyesuaian terhadap standar telah terpenuhi, termasuk faktor ekonomi.
Pastikan  bahwa  daya  dari  beban  dan perlengkapan  instalasi  telah  memenuhi kebutuhan.
2.2.5 Berkas Perancangan Instalasi Listrik
Jurnal Ilmiah Foristek Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id
DOI : : https://doi.org/10.54757/fs.v10i2.39 pISSN : 2087 – 8729 eISSN : 2087 – 8729
Vol 10, No. 2, Oktober 2020
Dalam  perencanaan  instalasi  listrik pada  suatu  gedung  atau  bangunan,  berkas rancangan instalasi listrik terdiri dari :
a. Denah Lokasi
Yang menunjukan gambar posisi gedung  yang  akan  dipasang  instalasi listriknya.  Data  yang  perlu  ditulis  pada gambar  situasi  ini  adalah  alamat  lengkap, jarak  terhadap  sumber  listrik  terdekat  (tiang listrik  atau  bangunan  yang  sudah  berlistrik) untuk  daerah  yang  sudah  ada  jaringan listriknya. Bila belum ada jaringan listriknya, perlu digambarkan rencana pemasangan tiang-tiang listrik.
b. Gambar Instalasi
Yang menunjukan gambar denah gedung  (pandangan  atas)  dengan  rencana tata  letak  instalasi  penerangan  dan  rencana hubungan pada saklar.
c. Diagram Garis Tunggal
Yang  menunjukan  gambar  satu  garis dari  APP  (Alat  Pembatas  dan  Pengukur)  ke PHB  (Panel  Hubung  Bagi)  utama  yang  di distribusikan ke beberapa group langsung ke beban  (untuk  bangunan  berkapasitas  kecil) dan melalui panel cabang (SDP) maupun sub panel  cabang  (SSDP)  baru  ke  beban.  Pada diagram  garis  tunggal  ini  selain  pembagian group  pada  PHB  utama  /  cabang  /  sub cabang  juga  menginformasikan  jenis  beban, ukuran  dan  jenis  penghantar,  ukuran  dan jenis pengaman arusnya, dan sistem pembumian / pentanahannya.

## 2.2.6 Pencahayaan
a. Pemilihan Lampu
Dalam  perancangan  instalasi  listrik  ini, perancang  memilih  menggunakan  jenis lampu  yang  hemat  energi,  yaitu  jenis  SL ( Spot  Light )  dan  lampu  TL  ( Tubular  Lamp ) dikarenakan  penggunaan  daya  listrik  lebih
efisien  dan  cocok  sebagai  penerangan  di gedung kantor kepolisian.
b.  Pemilihan  Armatur  dan  Jumlah  Titik Cahaya Penyebaran dari suatu cahaya
bergantung  pada  konstruksi  sumber  cahaya itu  sendiri  dan  armatur  yang  digunakan. Sebagian  besar  cahaya  yang  direspon  mata tidak  langsung  di  sumber  cahaya,  tetapi setelah  dipantulkan  atau  melalui  benda yang tembus cahaya.
Perancangan  penerangan  buatan  dapat dilakukan  perhitungan  dengan    metode Lumen.
Metode  lumen  adalah  menghitung intensitas penerangan rata-rata pada bidang kerja.  Fluks  cahaya  diukur  pada  bidang kerja, yang secara umum mempunyai tinggi antara  75  –  90  cm  diatas  lantai.  Besarnya intensitas  penerangan  bergantung  dari jumlah  fluks  cahaya  dari  luas  bidang  kerja yang dinyatakan dalam lux.
Tidak  semua  cahaya  dari  lampu mencapai  bidang  kerja,  karena  ada  yang dipantulkan  dan  diserap  oleh  dinding, plafon  dan  lantai.  Faktor  refleksi  dinding dan  faktor  refleksi  plafon  merupakan bagian  cahaya  yang  dipantulkan  oleh dinding  dan  langit-langit  atau  plafon  yang kemudian mencapai bidang kerja.
Indeks ruang (K)
K= 𝑝 .  𝑙 ℎ(𝑝+𝑙) …………………… (Rumus 2.1)
Keterangan :
P = Panjang ruangan (m)
L = Lebar ruangan (m)
h = Tinggi sumber cahaya dari bidang kerja (m)
Jurnal Ilmiah Foristek Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id DOI : : https://doi.org/10.54757/fs.v10i2.39 pISSN : 2087 – 8729
eISSN : 2087 – 8729 Vol 10, No. 2, Oktober 2020
Indeks  ruang  dihitung  berdasarkan
dimensi ruangan yang akan diberi penerangan  cahaya  lampu.  Nilai  K  hasil perhitungan  digunakan  untuk  menentukan nilai efisiensi penerangan lampu.
𝜂 = 𝜂1 + 𝐾− 𝐾1 𝐾2− 𝐾1 (𝜂2 − 𝜂1) …. (Rumus 2.2)
Keterangan :
K   = Indeks Ruangan
K1  =  Nilai  terkecil  yang  mendekati  dari nilai indeks ruangan
K2  =  Nilai  terbesar  yang  mendekati  dari nilai indeks ruangan
𝜂 = Efisiensi penerangan
𝜂1 = Nilai refleksi langit – langit dari K1
𝜂2 = Nilai refleksi langit – langit dari K2
Rumus  tersebut  digunakan  untuk mencari efisiensi penerangan lampu ( armature )  dengan  menggunakan  acuan
pada tabel efisiensi ( 𝜂 ).
Untuk  menentukan  jumlah  armatur atau jumlah lampu dari suatu ruangan yang akan  diberi  penerangan  buatan  dapat dihitung dengan rumus :
n= 𝐸 ×𝐴 𝜙 𝑙𝑎𝑚𝑝𝑢 × 𝜂 ……………….. (Rumus 2.3)
Keterangan :
n = Jumlah Armatur E =  Intensitas  penerangan  pada
bidang kerja (lux)
A = Luas bidang kerja (m²)
𝜙 𝑙𝑎𝑚𝑝𝑢 = Flux lampu (lumen)
𝜂 = Efisiensi Armatur

## 2.2.7 KKB dan KKK
Dalam  PUIL  2011,  dinamakan  KKB (Kotak  Kontak  Biasa)  dan  KKK  (Kotak Kontak  Khusus).  KKB  adalah  kotak  kontak biasa  yang  dipasang  untuk  digunakan sewaktu-waktu  (tidak  secara  tetap)  bagi piranti listrik jenis apapun yang memerlukannya,  asalkan  penggunaannya tidak  melebihi  batas  kemampuannya.  KKB tersebar  diseluruh  bangunan  dengan  beban tidak  tetap  dan  biasanya  jadi  satu  dengan group untuk penerangan.

## 2.2.8 Saklar
Saklar  adalah  suatu  komponen  atau perangkat yang digunakan untuk memutuskan  atau  menghubungkan  aliran listrik.  Saklar  dinding  biasanya  ditempatkan kurang lebih 120 cm di atas lantai pada jalan yang  biasa  dilalui.  Jika  harus  digunakan dengan  membuka  pintu  terlebih  dahulu, maka sakelar ditempatkan didekat dan disisi daun pintu yang membuka.
Saklar yang digunakan ialah saklar seri dan saklar tunggal.

## 2.2.9 Penghantar
Untuk  instalasi  listrik,  penyaluran  arus listrik  dari  panel  ke  beban  maupun  sebagai pengaman
(grounding) digunakan penghantar  listrik  yang  sesuai  dengan penggunannya.  Kabel  instalasi  yang  biasa digunakan  pada  instalasi  penerangan,  jenis kabel  yang  banyak  digunakan  dalam instalasi  rumah  tinggal  untuk  pemasangan tetap ialah NYA dan NYM. Pada penggunannya  kabel  NYA  menggunakan pipa  untuk  melindungi  secara  mekanis ataupun melindungi dari air dan kelembaban yang dapat merusak kabel tersebut.
Adapun  jenis  kabel  yang  digunakan adalah Kabel NYM dan Kabel NYY.
Perhitungan  arus  nominal  (I)  untuk  3 fasa dapat dirumuskan sebagai berikut :
Jurnal Ilmiah Foristek Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id
DOI : : https://doi.org/10.54757/fs.v10i2.39 pISSN : 2087 – 8729 eISSN : 2087 – 8729
Vol 10, No. 2, Oktober 2020
I = 𝑃 √3 × 𝑣 ×cos 𝜑 ……………  (Rumus 2.4) Dimana :
I        = Arus Nominal
P       = Daya Aktif V       = Tegangan Line 380 Volt
Cos 𝜑 = 0,8

## 2.2.10 Panel Hubung Bagi (PHB)
PHB  adalah  panel  hubung  bagi  atau papan  hubung  bagi  atau  panel  berbentuk lemari  ( cubicle ),  yang  dapat  dibedakan sebagai :
a.  Panel  Utama  /  MDP  : Main  Distribution Panel
b.  Panel  Cabang  /  SDP  : Sub  Distribution Panel
c.  Panel  Beban  /  SSDP  : Sub-sub

## Distribution Panel
Di dalam panel biasanya busbar atau rel dibagi  menjadi  dua  bagian  yang  saling berhubungan  dengan  saklar  pemisah,  yang satu mendapat saluran masuk dari pengusaha ketenaga  listrikan  (PLN)  dan  satunya  lagi dari  sumber  listrik  sendiri  (genset).  Dari kedua  busbar  didistribusikan  ke  beban secara  langsung  atau  melalui  SDP  dan  atau SSDP.  Tujuan  busbar  dibagi  menjadi  dua segmen  ini  adalah  jika  sumber  listrik  dari PLN  mati  akibat  gangguan  ataupun  karena pemeliharaan,  maka  suplai  ke  beban  tidak akan  terganggu  dengan  adanya  sumber listrik sendiri (genset) sebagai cadangan.

## 2.2.11. Sistem Pentanahan
Sistem pentanahan adalah sistem hubungan  penghantar  yang  menghubungkan sistem, badan peralatan dan instalasi dengan bumi  /  tanah  sehingga  dapat  mengamankan
manusia dari sengatan listrik, karena dengan adanya  sistem  pentanahan  beda  tegangan yang  di  hasilkan  akan ≤ 50 𝑉 yang merupakan tegangan sentuh yang aman bagi manusia,  dan  mengamankan  komponen- komponen  instalasi  dari  bahaya  tegangan  / arus  tidak  normal.  Oleh  karena  itu,  sistem pentanahan  menjadi  bagian  esensial  dari sistem tenaga listrik.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian
Pelaksanaan    penelitian    dilakukan pada  Gedung  Markas  Komando  Direktorat Kepolisian  Perairan  dan  Udara  Kepolisian
Daerah  Sulawesi  Tengah  berlokasi  di  Desa Wani Kecamatan Tawaeli Kabupaten
Donggala  dan  pada    tanggal    18  Agustus hingga selesai.

## 3.2 Bahan dan Alat Penelitian
Adapun    alat    bahan    yang    digunakan dalam    penelitian  “Perancangan  Instalasi Listrik Gedung Markas Komando Direktorat Kepolisian  Perairan  dan  Udara  Kepolisian Daerah  Sulawesi  Tengah  di  Desa  Wani” adalah  sebagai berikut :
Adapun    diagram    alir  (Flowchart) rencana    penelitian    yang    akan    dilakukan adalah :
Jurnal Ilmiah Foristek Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id DOI : : https://doi.org/10.54757/fs.v10i2.39 pISSN : 2087 – 8729
eISSN : 2087 – 8729 Vol 10, No. 2, Oktober 2020
Start End Studi Literatur Observasi Pegumpulan Data : 1. Denah Bangunan Lantai 1 2. Denah Bangunan Lantai 2 3. Denah Bangunan Lantai 3 4. Helipad Apakah perhitungan sesuai dengan PUIL 2011 Analisa Pengolah Data : 1. Perhitungan  illuminasi  (E)  minimal  yang  digunakan 2. Perhitungan  perencanaan  instalasi  listrik 3. Perhitungan  luas  penghantar  (kabel)  yang  digunakan
4. Perhitungan rating  arus  pengaman 5. Perhitungan rekapitulasi  daya 6. Penetuan sistem  pentanahan  yang  akan  digunakan 7. Perhitungan Biaya Instalasi listrik Hasil dan Pembahasan Tidak Ya Gambar 3.1 Diagram Alir ( Flowchart ) 4.1.1 Penentuan Gambar Denah Bangunan
Bangunan  ini  di  bangun  diatas  tanah seluas ± 2100 m² dengan tinggi bangunan ± 12 m, yang terdiri dari 3 lantai dan Helipad, yangmana  di  lantai  1  terdapat  45  ruangan diantaranya ruang kerja, gudang toilet, ruang sholat, penjara, koridor dan ruangan lainnya. Di  lantai  2  terdapat  25  ruangan  diantaranya ruangan  kerja  direktur  dan  wakil  direktur, koridor,  toilet,  ruang  rapat,  ruang  kerja  dan ruangan  lainnya.  Kemudian  di  lantai  3 terdapat ruangan serbaguna, dak Beton disisi timur  dan  sisi  barat.  Serta  diatas  lantai  3 terdapat  Helipad.  Dengan  total  72  ruangan ditambah  beberapa  tempat  yang  terdapat titik instalasi penerangan.
Gambar 1 . Denah Gedung dan Tata
Lampu Lantai 1
Gambar 2 . Denah Gedung dan Tata Lampu Lantai 2
Gambar 3 . Denah Gedung dan Tata Lampu
Lantai 3
Gambar 4 . Denah Gedung dan Tata Lampu Helipad
Jurnal Ilmiah Foristek Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id
DOI : : https://doi.org/10.54757/fs.v10i2.39 pISSN : 2087 – 8729 eISSN : 2087 – 8729 Vol 10, No. 2, Oktober 2020

## 4.1.2  Menentukan  Jumlah  Armatur  dan

## Lampu yang Digunakan Pada Ruangan
Adapun  perhitungan  yang  penulis lakukan  dalam  perancangan  dapat  dilihat pada tabel :
Tabel  1 Hasil  Perhitungan  flux  lampu  dan daya
No. Nama Ruangan Luas Ruangan (m²) Jenis
Lampu Daya SL TL 20 w 2 x 36 w (watt) 1 Gudang Penyimpanan 22.5 3 60 2 Pantry 1 12.5 4 80 3 Rg. Makan 35 4 288 4 Rg. Komandan Kapal 17.5 6 120 5 Rg. Kru Kapal 17.5 6
120
6
Rg.
Kasibinmas
Air dan Potdirga 17.5 6 120 7 Rg. Staff 1 17.5 6 120 8 Gudang Amunisi 25 3 60 9 Gudang
Senjata & Alsus 28 3 60 10 Toilet 1 3.75 1 20 11 Rg. Piket 11.25 2 40 12 Lorong Bordes Lantai 1 35 4 80 13 Rg. Kanit Provost 25 10 200 14 Rg. Staff 28 11 220
Provost 15 Rg. Kasi Sidik 22.75 10 200 16 Rg. Menyusui 12.25 4 80 17 Rg. Pemeriksaan 35 7 504 18 Rg. Tahanan Wanita 8.5 3 60 19 Rg. Tahanan Provost 12.75 3 60 20 Rg. Tahanan Pria 12.75 3 60 21 Lorong Penjara 14 3 60 22 T. Cuci & Jemur Tahanan 14 8 160 23 Toilet 2 4 1 20 24 Lorong Toilet 2 7.5 1 20 25 Bordes Sisi Timur 15 2 40 26 Jalan Masuk Sisi Timur 11.685 1 20 27 Rg. Kasi Tahti 25 10 200

## 4.1.3  Penentuan  Panel  dan  Pembagian Grup Beban
Pada  panel  utama  terdiri  dari  NFB utama,  MCB  3  Fasa  Pompa  Air  dan  NFB Kotak Kontak 32 A, NFB penerangan lantai 1, NFB AC Lantai 1, NFB penerangan lantai
2,  NFB  AC  Lantai  2  dan  Lantai  3,  MCB  3
Fasa  penerangan  lantai  3  yang  kemudian  di bagi  ke  NFB  setiap  panel  penerangan  dan panel  AC.  Dari  NFB  pembagi  kemudian masuk ke MCB tiap grup.
Panel  penerangan  lantai  1  terdiri  dari 14 grup dan panel AC lantai 1 terdiri dari 21 grup.  Panel  penerangan  lantai  2  terdiri  dari 12  grup  dan  panel  AC  lantai  2  &  3  terdiri dari  20  grup.  Panel  penerangan  lantai  3
Jurnal Ilmiah Foristek Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id DOI : : https://doi.org/10.54757/fs.v10i2.39 pISSN : 2087 – 8729
eISSN : 2087 – 8729 Vol 10, No. 2, Oktober 2020
terdiri  dari  6  grup.  Pembagian  grup berdasarkan  penerangan  dalam  ruangan maupun diluar ruangan.
MCB 6 A MCB 6 A MCB 6 A MCB 6 A MCB 4 A MCB 6 A MCB 4 A MCB 6 A MCB 10 A MCB 6 A MCB 6 A MCB 6 A Grup Beban Daya ( Watt) R TL 2 X 36 W SL 20 W Kotak Kontak Bantu 200 W NYM 2 x 1,5 MM2 S T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 NYM 2 x 1,5 MM2 A A A N Y M 4 x 2 ,5 M M 2 NFB 30 A 8 31 908 34 14 23 14 21 32 7 12 5 4 5 11 680 964 620 924 1372 1024 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 82 177 47 4552 4604 4336 13492 Watt 14 15-17 Total Daya NYM 2 x 1,5 MM2 NYM 2 x 1,5 MM2 NYM 2 x 1,5 MM2 NYM 2 x 1,5 MM2 NYM 2 x 1,5 MM2 NYM 3 x 2,5 MM2 NYM 3 x 2,5 MM2 NYM 3 x 2,5 MM2 NYM 3 x 2,5 MM2 NYM 3 x 2,5 MM2 Saklar Tunggal Seri 1 6 5 2 6 3 5 2 31 26 14 5 4 1 4 2 8 6 MCB 6 A NYM 3 x 2,5 MM2 MCB 6 A NYM 3 x 2,5 MM2 MCB 6 A NYM 3 x 2,5 MM2 Spare 17 29
Gambar  5.  Tabel  Diameter  Kabel  dan

## Pengaman Panel Penerangan Lantai 1
MCB 10 A MCB 10 A MCB 10 A MCB 10 A MCB 10 A MCB 10A MCB 10 A MCB 10 A MCB 10 A MCB 10 A MCB 10 A MCB 10 A NYM 3 x 2,5 MM2 A A A N Y M 4 x 4 M M 2 NFB 40 A MCB 10 A MCB 10 A MCB 10 A NYM 3 x 2,5 MM2 NYM 3 x 2,5 MM2 NYM 3 x 2,5 MM2 NYM 3 x 2,5 MM2 NYM 3 x 2,5 MM2 NYM 3 x 2,5 MM2 NYM 3 x 2,5 MM2 NYM 3 x 2,5 MM2 NYM 3 x 2,5 MM2 NYM 3 x 2,5 MM2 NYM 3 x 2,5 MM2 NYM 3 x 2,5 MM2 NYM 3 x 2,5 MM2 NYM 3 x 2,5 MM2 Grup Beban Daya ( Watt) R AC Sharp 1 PK S T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 860 1 1 1 1 1 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 18060 Watt 14 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 860 860 16 17 18 6020 6020 6020 Total Daya Keterangan R. Komandan Kapal R. Kru Kapal R. Kanit Provost R. Staff Provost R. Kasi Sidik R. Kasibinmas Air dan Portdirga R. Staff 1 Gudang Amunisi R. Pemeriksaan Gudang Senjata & Alsus R. Menyusui R. Staff 2 R. Kasi Tahti R. Kasi Intel OPS R. Kasubdit Kakum 1 1 1 19 20 21 1 1 22-24 Spare 860 860 860 Hall/Lobby Hall/Lobby R. Staff 3 R. Kasubdit Patroli Air R. Kasi Patwal Air R. Sholat MCB 10 A NYM 3 x 2,5 MM2 MCB 10 A NYM 3 x 2,5 MM2 MCB 10 A NYM 3 x 2,5 MM2 MCB 10 A NYM 3 x 2,5 MM2 MCB 10 A NYM 3 x 2,5 MM2 MCB 10 A NYM 3 x 2,5 MM2 MCB 10 A NYM 3 x 2,5 MM2
Gambar  6.  Tabel  Diameter  Kabel  dan Pengaman Panel AC Lantai 1
MCB 6 A MCB 6 A MCB 6 A MCB 10 A MCB 10 A MCB 10 A MCB 10 A MCB 10 A MCB 10 A MCB 6 A MCB 6 A MCB 6 A Grup Beban Daya ( Watt) R TL 2 X 36 W SL 20 W Kotak Kontak Bantu 200 W NYM 2 x 1,5 MM2 S T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13-15 NYM 3 x 2,5 MM2 A A A N Y M 4 x 2 ,5 M M 2 NFB 30 A 28 16 1328 21 14 28 34 3 36 7 10 5 5 4 5 1140 1064 1124 1284 1396 1000 1000 1000 1000 1000 1000 156 86 40 4452 4424 4460 13336 Watt Total Daya NYM 2 x 1,5 MM2 NYM 2 x 1,5 MM2 NYM 2 x 1,5 MM2 NYM 2 x 1,5 MM2 NYM 2 x 1,5 MM2 NYM 3 x 2,5 MM2 NYM 3 x 2,5 MM2 NYM 3 x 2,5 MM2 NYM 3 x 2,5 MM2 NYM 3 x 2,5 MM2 Saklar Tunggal Seri 5 4 5 3 4 1 13 2 2 4 9 MCB 6 A NYM 3 x 2,5 MM2 Spare 20 24 4 12 22
Gambar  7.  Tabel  Diameter  Kabel  dan Pengaman Panel Penerangan Lantai 2
MCB 10 A MCB 10 A MCB 10 A MCB 10 A MCB 10 A MCB 10A MCB 10 A MCB 10 A MCB 10 A MCB 10 A MCB 10 A MCB 10 A NYM 3 x 2,5 MM2 A A A N Y M 4 x 4 M M 2 NFB 40 A MCB 10 A MCB 10 A MCB 10 A NYM 3 x 2,5 MM2 NYM 3 x 2,5 MM2 NYM 3 x 2,5 MM2 NYM 3 x 2,5 MM2 NYM 3 x 2,5 MM2 NYM 3 x 2,5 MM2 NYM 3 x 2,5 MM2 NYM 3 x 2,5 MM2 NYM 3 x 2,5 MM2 NYM 3 x 2,5 MM2 NYM 3 x 2,5 MM2 NYM 3 x 2,5 MM2 NYM 3 x 2,5 MM2 NYM 3 x 2,5 MM2 Grup Beban Daya ( Watt) R AC Sharp 1 PK S T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 860 1 1 1 1 1 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 17200 Watt 14 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 860 860 16 17 18 6020 6020 5160 Total Daya Keterangan IT Room R. Kasubag Binopsal R. Command Center R. Kasubdit Fasharkan R. Kasifas R. Kabag Binops R. Kasubag Anef R. Kasubag Renmin & Staff Entertaint Room R. Data R. Kasiharkan R. Istirahat Wadir Polair R. Wadir Polair R. Tamu Serpri R. Dir Polair 1 1 1 19 20 21-23 1 Spare 860 860 R. Istirahat Dir Polair R. Rapat R. Serbaguna R. Serbaguna R. Serbaguna MCB 10 A NYM 3 x 2,5 MM2 MCB 10 A NYM 3 x 2,5 MM2 MCB 10 A NYM 3 x 2,5 MM2 MCB 10 A NYM 3 x 2,5 MM2 MCB 10 A NYM 3 x 2,5 MM2 MCB 10 A NYM 3 x 2,5 MM2
Gambar  8 . Tabel  Diameter  Kabel  dan Pengaman Panel AC Lantai 2 & 3
MCB 10 A MCB 6 A MCB 6 A MCB 2 A MCB 4 A MCB 4 A MCB 6 A Grup Beban Daya ( Watt) R TL 2 X 36 W SL 20 W Kotak Kontak Bantu 200 W NYM 2 x 1,5 MM2 S T 1 2 3 4 5 6 7-9 NYM 3 x 2,5 MM2 A A A N Y M 4 x 2 ,5 M M 2 MCB 3 P 10 A 38 6 1488 1000 1000 248 500 500 1500 1500 1736 38 6 1 4736 Watt Total Daya NYM 3 x 2,5 MM2 NYM 2 x 1,5 MM2 NYM 2 x 1,5 MM2 NYM 2 x 1,5 MM2 NYM 2 x 1,5 MM2 Saklar Tunggal Seri 4 1 1 1 Spare 1 3 5 L. Sorot 1000 W L. Sorot 50 W L. Helipad 12 W 5 1 4 4 5 10 10 4 24

## Gambar  9.  Tabel  Diameter  Kabel  dan Pengaman Panel Penerangan Lantai 3
4.1.4  Perhitungan  Diameter  Penghantar, Rating  Pengaman  yang  Digunakan  serta Rekapitulasi  Daya  Penerangan  maupun Tenaga
Untuk menghindari terjadinya kerusakan  pada  sebuah  penghantar,  maka luas penampang penghantar harus diperhitungkan  dengan  teliti.  Kerusakan pada  sebuah  penghantar  dapat  diakibatkan oleh  arus  yang  melalui  penghantar  tersebut melebihi  kapasitas  Kapasitas  Hantar  Arus atau KHAnya.
Untuk  nilai  diameter  kabel,  referensi yang  penulis  gunakan  adalah  PUIL  2011 pada  tabel  7.3-4  dan  7.3-5a  tentang  nilai diameter  kabel  sesuai  dengan  perhitungan KHA  yang  didapatkan  dan  juga  pada Penjelasan PUIL 2011 Edisi 2014.
Jadi, total daya panel penerangan lantai 1  adalah  13.492  watt,  total  daya  panel penerangan lantai 2 adalah 13.336 watt, total daya panel penerangan lantai 3 adalah 4.736 watt,  total  daya  panel  AC  lantai  1  adalah
Jurnal Ilmiah Foristek Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id
DOI : : https://doi.org/10.54757/fs.v10i2.39 pISSN : 2087 – 8729 eISSN : 2087 – 8729
Vol 10, No. 2, Oktober 2020
18.060  watt,  total  daya  panel  AC  lantai  2 dan  3  adalah  17.200  watt,  total  daya  pada pompa  air  sebesar  4.416  watt  dan  daya beban maximum untuk kotak kontak industri sebesar  16.849,39  watt.  Maka  total  daya keseluruhan adalah 88.089,39 watt.
Maka,
I = 𝑃 √3 × 𝑉 ×cos 𝜑
I = 88089,39 √3 × 380 ×0,8 = 88089,39
526,5 = 167,3 A ≈ NFB
175 Ampere
Dari  perhitungan  arus  nominal  pada PHB  Utama  diatas  didapatkan  hasil  167,3 Ampere,  maka  diperoleh  ukuran  KHA  ialah 185.  Sedangkan  ukuran  penghantar  yang cocok  ialah  NYM  4  x  50  mm².  Dan  jenis pengaman  yang  digunakan  ialah  NFB dengan  rating  pengaman  sebesar  175 Ampere
NYY 4 x 50 MM2 NFB A A A HZ V SS 175 A Panel Daya Penerangan Lantai 1 13.492 13.336 88.089,39 WATT 88.089,39 : 0,8 110.111,25 VA NFB 30 A NYM 4 x 2,5 MM2 NFB 30 A NYM 4 x 2,5 MM2 NFB 30 A NYM 4 x 2,5 MM2 NFB 30 A NYM 4 x 2,5 MM2 Total Daya MCB 3 P 10 A NYM 4 x 2,5 MM2 MCB 3 P 10 A NYM 4 x 2,5 MM2 NFB 40 A NYM 4 x 4 MM2 NFB 40 A NYM 4 x 4 MM2 NFB 40 A NYM 4 x 4 MM2 NFB 40 A NYM 4 x 4 MM2 MCB 3 P 10 A NYM 4 x 1,5 MM2 MCB 3 P 10 A NYM 4 x 1,5 MM2 NFB 40 A NYM 4 x 4 MM2 NFB 40 A NYM 4 x 4 MM2 Penerangan Lantai 2 Penerangan Lantai 3 AC Lantai 1 AC Lantai 2 & 3 Pompa Air KKK 32 A 4.736 18.060 17.200 4.416 16.849,39 Panel Utama
Gambar  10.  Tabel  Diameter  Kabel  dan

## Pengaman Panel Utama

## IV. KESIMPULAN

## 5.1 Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  perencanaan Instalasi Gedung Markas Komando
Direktorat  Kepolisian  Perairan  dan  Udara
Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah di Desa
Wani,  maka  dapat  diperoleh  kesimpulan sebagai berikut :
a.  Seluruh  sistem  instalasi  listrik  ini mendapatkan supplai listrik 3 fasa dari PLN.
b.  Total  daya  aktif  pada  gedung  ini  adalah 88.089,39  Watt,  dengan  menghasilkan  arus sebesar  167,3  ampere.  Jika  daya  aktif  yang dikonsumsi  keseluruhan  dibagi  dengan  nilai Cos 𝜑 (0,8)  menghasilkan  110.111,25  VA, maka daya yang dibutuhkan dari PLN untuk penyambungan sebesar 131.000 VA.
c.  RAB  total  yang  penulis  dapatkan  pada gedung ini adalah Rp. 522.717.250,-
d. Penghantar yang digunakan pada instalasi ini  seluruhnya  menggunakan  kabel  dengan jenis  NYY  dan  NYM,  dengan  ukuran  yang bervariasi  sesuai  dengan  perhitungan  KHA penghantar yang telah dilakukan.
e.  Pengaman  yang  digunakan  pada  instalasi ini  terdiri  dari  2  jenis,  yaitu  MCB  dan  NFB yang  ratingnya  bervariasi  sesuai  dengan perhitungan yang telah dilakukan.
f.  Nilai  perhitungan  tahanan  pentanahan pada  gedung  untuk  satu  buah  batang elektroda yang ditanam tegak lurus kedalam tanah  adalah 13,215  Ohm.  Agar  memenuhi persyaratan yeng berlaku yaitu  ≤ 2 Ω, maka dipelukan  pemasangan  7  batang  elektroda sepanjang  3  meter  yang  dipasang  secara paralel.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Abdila  S,  V.,  2012,    ‘ Perancangan Instalasi  Listrik  Gedung  Clubhouse  Di Dago Bandung ’, Dago, Bandung.
[2]  Anggara,  B.,  2015,  ‘ Perencanaan Instalasi Listrik Di Ruang Laboratorium Instalasi Listrik
Jurnal Ilmiah Foristek Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id DOI : : https://doi.org/10.54757/fs.v10i2.39 pISSN : 2087 – 8729
eISSN : 2087 – 8729 Vol 10, No. 2, Oktober 2020
Politeknik  Gajah Tunggal’, Tangerang,
Politeknik Gajah Tunggal.
[3]  Hariansyah  M.  (2015)  ‘ Perancangan dan  Pemasangan  Instalasi  Listrik Penerangan  dan  Tenaga  di  Gedung
Workshop  PT.  Basuh Power  Electric’,
Bogor Universitas Ibn Khaldun Bogor.
[4]  Panitia  PUIL,  SNI  04-0225-2011.,
‘Persyaratan  Umum  Instalasi  Listrik 2011’ ,
Jakarta :
Direktorat
Penyelidikan Masalah Bangunan.
[5]  Santoso, I., 2014 ,  ‘Perancangan Instalasi  Listrik  Pada  Blok  Pasar
Modern  Dan  Apartemen  Di  Gedung Kawasan  Pasar  Terpadu  Blimbing
Malang’, Malang:
Jurusan Teknik
Elektro, Universitas Brawijaya.
[6]  Yuianto,  R  &  Musfira,  I,  2017,
‘ Perancangan  Instalasi  Listrik  Gedung
Sekolah  Dasar  Islam  (Sdi)  Khalifa Kelurahan  Donggala  Kodi  Kecamatan Ulu  Jadi  Kota  Palu’, Palu  :Jurusan Teknik Elektro, Universitas Tadulako.