Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume II Nomor 2 November 2019

## Penyediaan Air Bersih Pada Masyarakat Di Daerah Kampung Waroi Distrik Yantidori Kabupaten Biak
Frans Simbol Tambing, Bodian Davin Panggabean Fakultas Teknik Universitas Cenderawasih Email : ft@ft.uncen.ac.id
ABSTRACT :  The  availability  of  clean  water  sources,  especially  in  the  waroi village  area  has  not  been  adequately  optimized  by  the  local  government, especially local companies (PDAMs) to serve the level of community needs, for this reason groundwater drilling needs to be done. Ground water is water that is  tapped  or  sucked  from  underground  which  is  known,  both  in  quantity  and quality, to be used as the needs of the community every day. The source of clean water that is used both for washing, bathing and drinking water needs in Waroi village so far is  utilizing rain water. The quality and quantity of rainwater  is very limited, while the need for clean water for community needs is very high. For  this  reason,  with  the  existence  of  deep  groundwater  drilling,  the  more  or less the need for clean water for the community can be overcome. This service is directly implemented in the field by managing using equipment that is cheap, simple,  and  affordable  and  can  directly  feel  the  benefits  by  the  waroi  village community. The depth of the wellbore is around 75 meters. The distribution of clean  water  is  done  by  installing  a  water  storage  tank  (intake)  as  high  as  5 meters above the ground level, then connected with about 5 distribution water pipes that are installed by faucets, so that the community can use water directly every  day.In  the  end,  it  must  be  considered  how  much  clean  water  will  be needed and the system used in searching for clean water sources, both manual and conventional.
Keywords : Drilling, Quantity and Quality.

## Pendahuluan
Air  tanah  merupakan  sumber  air  bersih  yang  paling  banyak dimanfaatkan dalam kehidupan manusia.Kebutuhan makhluk hidup di dunia ini  tidak  dapat  terlepas  dari  air.  Bagi  manusia  sendiri  dapat  merasakan betapa pentingnya kebutuhan pokok air ini di dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari mandi, memasak, mencuci piring, sampai keperluan untuk makan dan minum, semua itu jelas memerlukan air. Oleh karena itu dapat dikatakan, betapa  sedih  dan  sangat  menderitanya  kehidupan  manusia,  seandainya
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume II Nomor 2 November 2019
kebutuhan  air  dirasakan  kurang  tercukupi,  atau  bahkan  tidak  ada  sama sekali.  Air  tanah  yang  diperoleh  dari  sumur  bor  di  kampung  waroi  ini awalnya  merupakan  hibah  atau  bantuan  air  bersih  dari  pemerintah kabupaten  biak.  Tetapi  seiring  dengan  berjalannya  waktu,  sumur  bor  di kampung ini tidak berproduksi lagi akibat adanya kerusakan.Kerusakan yang terjadi  belum  diketahui  benar  penyebabnya.  Untuk  itu  kami  sebagai  team pengabdian  pada  masyarakat  mencoba  mencari  penyebab  kerusakan  dari sumur  bor  tersebut  dan  berusaha  mengaktifkan  sumur  tersebut  agar berproduksi  kembali,  sehingga  kebutuhan  akan  air  bersih  dapat  teratasi kembali.
Berdasarkan  kenyataan  ini  maka  perlu  dilakukan  suatu  treacment sistem  pemipaan  pada  sumur  dan  juga  pengelolaan  airtanahyang  terdapat dalam  air  sumur  bor  masyarakat  kampung  waroi  tersebut,  sehingga diharapkan  airtanah  yang  semula  tidak  berfungsi  atau  mengalami permasalahan,  kemudian  dapat  berproduksi  kembali  dan  dapat dimanfaatkan oleh masyarakat kampung waroi kembali dan kebutuhan akan air bersih dapat teratasi kembali.
Pengabdian  ini  langsung  diterapkan  di  lapangan  dengan  pengelolaan menggunakan  peralatan  yang  murah,  sederhana,  serta  terjangkau  dan langsung dapat di kerjakan langsung oleh mayarakat itu sendiri. Dimana akan dilakukan penggantian dan pemasangan kembali pipa-pipa sumur bor yang sudah  rusak  dengan  menggunakan  pipa  paralon  atau  besi  sesuai  keinginan masyarakat setempat.
Untuk  mengatasi  tingkat    kekeruhan  air  akibat  proses  pengendapan yang  berlangsung  lama  selama  ini  karena  air  tersebut  tidak  mengalir  atau tertimbun, diperlukan suatu  pengolahan dengan tujuan mengurangi bahkan menghilangkan tingkat kekeruhan air tersebut.
Pengabdian  ini  langsung  diterapkan  dilapangan  dengan  pengelolaan menggunakan  peralatan  yang  murah,  sederhana,  serta  terjangkau  dan
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume II Nomor 2 November 2019
langsung  dapat  dirasakan  manfaatnya  oleh  masyarakat  kampung waroi.Kedalaman  sumur  bor  sekitar  75  meter.  Penyaluran  air  bersih dilakukan dengan cara memasang tangki penampungan air (intake) setinggi 1,20  meter  diatas  permukaan  tanah,  kemudian  disambung  sekitar  5  buah pipa  air  penyaluran  yang  dipasang  kran,  sehingga  masyarakat  dapat menggunakan air secara langsung setiap hari.
Pada  permasalahan  yang  dihadapi  di  daerah  pengamatan  yaitu tingginya  kebutuhan  akan  penggunaan  air  bersih  setiap  hari,  sementara kondisi  air  tanah  yang  terdapat  di  dalam  sumur  masyarakat  yang  dipakai setiap  hari  kenyataannya  tidak  berfungsi,  sehingga  selama  bertahun-tahun masyarakat  hanya  memanfaatkan  air  hujan  sebagai  kebutuhan  setiap  hari. Berdasarkan kenyataan ini dapat di simpulkan beberapa permasalahan yang antara lain:
1. Kerusakan apa yang terjadi pada instalasi sumur bor
2. Bagaimana kondisi air tanah yang terdapat di dalam sumur bor.
3. Bagaimana  upaya  menyediakan  air  bersih  untuk  kebutuhan masyarakat setiap hari.
4.   Peralatan dan bahan yang dipergunakan.
Pengolahan  air  baku  adalah  usaha  teknis  yang  dilakukan  untuk menghasilkan  produk  air  yang  sesuai  dengan  standar  kualitas  air  layak minum.  Standar  kualitas  air  yang  digunakan  meliputi  standar  fisika,  kimia, dan biologi. Untuk memenuhi standar tersebut diperlukan pengolahan   fisik, kimia  maupun  biologi.  Teknik  pengolahan  yang  dilakukan  disesuaikan dengan sumber air yang digunakan sebagai sumber air baku.  Penentuan cara pengolahan  juga  harus  memperhatikan  baik  buruknya  kualitas  air  baku. Dikenal ada tiga teknik pengolahan air baku 1 yaitu:
1 Alamsyah,  S.,  2006,    Alat  Penjernih  Air  Untuk  Rumah  Tanggga,  PT  KawanPustaka,
Jakarta
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume II Nomor 2 November 2019
Pengolahan  secara  fisika  merupakan  pengolahan  sifat  fisik  air  untuk memenuhi  standar  fisik  sebagai  bahan  baku  air  minum  yang  meliputi  bau, rasa,  tingkat  kejernihan,    jumlah  zat  yang  terlarut,  suhu    dan  warnanya. Pengolahan air secara fisika dilakukan dengan beberapa cara;
1.  Penyaringan  merupakan  proses  pemisahan  padatan  yang  larut  dalam air.  Pada  proses  ini,  filter  berperan  memisahkan  air  dari  partikel partikel  padatan.  Media  filter  yang  sering  digunakan  adalah  pasir, kerikil,  ijuk, dan  arang.
2.  Pengendapan  bertujuan  untuk  memisahkan  air  dan  partikel  -  partikel padat yang terdapat dalam air dengan memanfaatkan gravitasi. Padatan yang  berat  jenisnya  lebih  besar  daripada  air  akan  mengendap  dengan cara  mendiamkan  beberapa  waktu  atau  dengan  menambahkan  bahan kimia untuk mempercepat pengendapan. Bahan kimia yang digunakan untuk  mengendapkan  partikel  padatan  adalah  koagulan.  Koagulan merupakan  bahan  yang  dapat  mempercepat    terjadinya  proses koagulasi.  Koagulasi  merupakan  reaksi  kimia  yang  menyebabkan terjadinya  penggumpalan  endapan  partikel  pada  dasar  penampungan. Bahan  koagulan  yang  sering  dipakai  untuk  menjernihkan  air,  antara lain kapur, tawas dan kaporit.
3.  Absorpsi,  merupakan  peristiwa  penyerapan  bahan  -  bahan  tertentu yang terlarut dalam air. Bahan yang digunakan untuk menyerap disebut absorbent. Proses absorpsi dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan absorbent    sebagai media   filter.   Absorbent    yang umum digunakan dalam proses penjernihan air adalah karbon aktif.
4.  Adsorpsi  adalah  proses  penangkapan  ion  yany  terdapat  dalam  air. Material  penangkap  ion  disebut  dengan  adsorbent.  Adsorbent  yang biasa digunakan dalam proses  adsorpsi adalah zeolit.
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume II Nomor 2 November 2019
Pada  pengabdian  ini,  proses  penyediaan  air  bersih  di  kampung  waroi ini hanya lebih menekankan pada pengelolaan sumur bor dalam masyarakat yang sudah mengalami kerusakan selama kurang lebih duabelas tahun, yang mana  dilakukan  dengan  cara  pembongkaran  dan  pengeboran (penyempurnaan)  sumur  bor  tersebut,  sehingga  dapat  difungsikan  kembali dan kebutuhan akan air bersih dapat terpenuhi setiap hari. Target yang ingin dicapai antara lain sebagai berikut:
1.  Sumur  bor  dalam  milik  masyarakat  kampung  yang  selama  ini mengalami kerusakan, dapat di fungsikan kembali.
2.  Kebutuhan  akan  air  bersih  dengan  kualitas  dan  kuantitas  yang  layak dapat terpenuhi.
3.  Masyarakat  kampung  waroi  tidak  lagi  tergantung  pada  air  hujan sebagai sumber air bersih untuk kebutuhan setiap hari.
Tujuan  kegiatan  instalasi  pipa  sumur  bor  yang  dilakukan  di  daerah kampung waroi ini adalah bertujuan untuk:
1.   Untuk  mengaktifkan  kembali  sumur  bor  masyarakat  yang  telah  lama tidak berproduksi.
2.   Untuk penyedian air bersih.
3.  Untuk  memperoleh  kuantitas  dan  kualitas  air  bersih  yang  layak dipergunakan untuk kebutuhan masyarakat setiap hari.
Manfaat kegiatan instalasi pipa sumur bor, yaitu:
1. Dapat menghasilkan air tanah kembali dan layak dipergunakan sebagai kebutuhan sehari-hari.
2. Masyarakat dapat lebih memahami akan pentingnya air tanah sebagai kebutuhan  sehari-hari,  sehingga  meningkatkan  kesadaran  untuk menjaga air tanah dari berbagai pencemaran lingkungan.
3. Kebutuhan akan air bersih dalam jumlah (kuantitas) yang layak pakai sebahagian dapat terpenuhi.

## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume II Nomor 2 November 2019

## Metode
Metode pengamatan yang dilakukan yaitu dengan mengumpulkan data- data  yang  tersedia,  baik  itu  data  primer,  maupun  berupa  data  sekunder seperti pada Gambar 1.
Gambar 1. Diagram Alir Tahapan Pelaksanaan (Sumber: Dokumentasi, 2019)
Perumusan Masalah
Study Pustaka Analisa Lapangan & Kontruksi Evaluasi dan Pembahasan Buku Literatur Penelitian Terdahulu Sampel Air tanah Kesimpulan Observasi dan Pengumpulan Data
Data Primer : - Observasi lapangan gambaran  keadaan sumur  bor - Pengambilan sampel air sumur bor.

## Data Sekunder :
- Literatur tentang pemboran air tanah
- Literatur tentang pengolahan air tanah
- Data berupa informasi dari masyarakat
Pengolahan air tanah
Warna kekeruhan Sistem pemipaan Kontruksi Sumur
Sumur Produksi
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume II Nomor 2 November 2019
Komunitas  sasaran  pada  pengabdian  ini  lebih  di  utamakan  kepada kebutuhan langsung oleh penduduk kampung waroi, dimana penggunaan air hujan  sebagai  sumber  air  bersih  untuk  kebutuhan  sehari-hari  (baik  mandi, cuci,  dan  air  minum)  belum  terpenuhi  karena  ketergantungan  hanya  pada sumber air hujan saja, sedangkan air hujan tidak setiap hari turun, sedangkan penggunaan air bersih untuk kebutuhan setiap hari memerlukan jumlah yang cukup  besar.  Selain  itu  penggunaan  air  hujan  untuk  keperluan  air  minum setiap  hari  juga  dapat  berpengaruh  terhadap  kesehatan  manusia,  secara khusus pada masyarakat kampung waroi ini.
Peralatan yang dipergunakan pada proses instalasi dan pengolahan air ini  cukup  sederhana  dan  murah,  dan  bahan-bahannya  dapt  diperoleh  di sekitar daerah tersebut, sehingga secara berkelanjutan, masyarkat kampung waroi ini dapat menerapkannya secara mudah, dan dapat mengatasi secara sendirinya nanti kedepan mengenai instalasi dan pengolahan air secara fisik.
Desain  alat,  kinerja,  serta  produktivitasnya  dilakukan  berdasarkan langkah-langkah berikut ini :
1. Tahap Persiapan alat
Pada  tahap  ini,  kegiatan  yang  dilakukan  yaitu  mempersiapkan  alat- alat untuk proses pembongkaran pipa-pipa sumur bor terlebih dahulu sebelum turun kelokasi. alat –alat yang dipersiapkan yaitu:
a.  Material penyaring seperti ijuk dan pasir halus.
b. Peralatan kontruksi yaitu pipa paralon untuk ukuran 4 ” dan 2 ’ , lem pipa,     sambungan/  elbow,  plat saringan, penutup atas dan bawah saringan.
c.  Pompa
d.  Kompresor
e.  Tempat sampel air tanah
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume II Nomor 2 November 2019
Gambar 2. Lokasi Pengambilan Sampel (Sumber: Dokumentasi, 2019
2.  Tahap pembongkaran sumur bor.
Pada  tahap  ini  dilakukan  pembongkaran  sumur  bor  dengan  cara menarik  semua  pipa-pipa  instalasi  sumur  bor  ke  permukaan, kemudian  dilakukan  pengecekan  terhadap  kendala  atau  hambatan atau  kerusakan  pada  semua  instalasi  sumur  bor  yang  menyebabkan air tanah tidak dapat dipompakan ke atas.
3.  Tahap perakitan alat.
Pada  tahap  ini  alat-alat  kontruksi  sumur  bor  dan  filterisasi  akan dirakit  langsung  di  lokasi  pengamatan  yaitu  sumur  umum  produksi masyarakat  kampung  waroi  yang  dipergunakan  setiap  hari.  Dimana pada tahap ini filter diletakkan pada bagian bawah dari pipa jambang (pipa  masuk),  kemudian  dilanjutkan  dengan  pemasangan  pompa  ke bagian  pipa  jambang  lalu  diturunkan  sampai  kebawah  sumur, kemudian  pipa-pipa  disambung  lagi  dengan  pipa  naik  hingga  ke permukaan  tanah.  Selanjutnya  dilakukan  lagi  perakitan  untuk pembuatan tempat penampungan air.
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume II Nomor 2 November 2019
Pembuatan  tempat  penampungan  air  (  water  tank  )  ini  dilakukan tepat di atas sumur bor yang telah selesai di perbaiki dan di instalasi kembali.  Tingi  tempat  penampungan  air  ini  sekitar  5  meter  dan disambung sekitar lima pipa pada bagian bawah tangki penampungan yang  sudah  dipasang  dengan  kran  air  untuk  aliran  air  ke  bawah sehingga dapat di pergunakan masyarakat setiap hari.
4.  Tahap proses pengolahan air
Pada  tahap  proses  pengolahan  air  tanah  ini  dilakukan  proses pengolahan    secara  fisik.  Tahap  awal  yaitu  dengan  melakukan  water waching  dengan  cara  memompakan  air  tanah  dalam  sumur  secara terus  menerus  ±  1  jam,  kemudian  pompa  dimatikan,  lalu  pompa  di hidupkan  kembali  1  jam  lalu  dimatikan.  Langkah  pertama  ini dilakukan  berulang  ulang  sampai  didapatkan  perubahan  warna  air yang  semula  keruh  menjadi  jernih.Pada  tahap  ke  dua  setelah  air terlihat mulai jernih kemudian pompa dihidupkan lagi dan di biarkan air  mengalir  ±  4-5  jam  sambil  di  analisa  kandungan  pasirnya  hingga habis. Langkah kedua ini juga dilakukan secara berulang-ulang seperti langkah pertama.
Pada tahap akhir ini air tanah (air sumur) dipompakan kedalam alat penyaring berupa ijuk dan pasir tadi yang sudah dimasukkan kedalam pipa  bagian  bawah  sumur  bor  dan  pompa  dibiarkan  hidup  ±  10-12 jam,    sehingga  diperoleh  air  tanah  yang  kuantitas  dan  kualitasnya layak untuk dipergunakan.

## Hasil dan Diskusi
Setelah  dilakukan  pembongkaran  yaitu  dengan  pengangkatan  semua pipa-pipa  sumur  bor  dari  dalam  sumur  ke  permukaan,  lalu  dilakukan pengamatan.  Dari  hasil  pengamatan  di  ketahui  penyebab  hambatan  yang
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume II Nomor 2 November 2019
terjadi  pada  sumur  bor  selama  ini  yaitu  terjadinya  kerusakan  pada  pompa, sehingga  pompa  air  yang  berjenis  submersible  pump  harus  diganti.  Selain kerusakan pada pompa, juga adanya penimbunan lumpur pada dasar lubang sumur akibat terjadinya kelongsoran tanah pada bagian dinding sumur bor, kemudian  juga  ditemukan  beberapa  batang  pipa-pipa  penyambungan mengalami korosif atau berkarat yang wajib harus diganti.

## 1. Kontruksi Sumur
Penyediaan air bersih dilakukan  dengan cara melakukan pemboran air  tanah  terlebih  dahulu  karena  lubang  bor  yang  lama  kemungkinan sudah  mengalami  kelongsoran  pada  posisi  kedalaman  kurang  lebih  70 meter.  Setelah  air  tanah  diperoleh,  kemudian  selanjutnya  dilakukan pemasangan  Casing  (bagian  selubung)  untuk  menghindari  terjadinya kelongsoran  bagian  atas  atau  permukaan  tanah  yang  berada  di  sekitar lubang bor. Pemasangan casing ini dengan panjang minimal sepertiga dari kedalaman  lubang  bor.  Setelah  pemasangan  casing  selesai  kemudian dilanjutkan  dengan  proses  instalasi  pemipaan,  baik  pipa  naik,  maupun pipa  jambang  yang  disambungkan  langsung  dengan  pompa.  Pompa  yang digunakan  adalah  jenis  pompa  Submersible  Pump  (pompa  selam),  yang mana pompa ini diletakan pada bagian paling bawah sumur bor di bawah tanah yaitu dengan cara menyambungkan langsung dengan pipa naik.
Material sumur yang akan dipasang untuk konstruksi sumur bor antara lain terdiri dari :
a. Pipa jambang berdiameter sesuai dengan design sumur dan spesifikasi pompa yang akan dipasang. Fungsi pipa jambang adalah sebagai tempat atau  jambang  pompa  yang  umumnya  berdiameter  lebih  besar  dari screen, pipa penghantar/ pipa buta.
b. Pipa  Saringan.Tipe  lubang  saringan  berupa  celah  gergaji  tangan,  yang biasa dibuat sendiri.
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume II Nomor 2 November 2019
c. Reducer untuk  menyambung  pipa/ screen yang  berbeda  diameternya.
Dengan bahan yang samadengan pipa lainya yang dipasang.
d. Centraliser dengan diameter sesuai pipa/ screen yang dipasang.
θ
Gambar 2.  Skema instalasi sumur bor (Sumber: Dokumentasi, 2019)
e. Pipa  kantong  lumpur,  berupa  pipa  buta  berdiameter  sama  dengan screen dipasang  pada  ujung  paling  bawah  konstruksi  dan  diakhiri dengan  tutup  bawah  sumur.  Fungsi  pipa  ini  untuk  menampung endapan baik berupa pasir, lempung atau benda lain yang mengendap dan tidak ikut terpompa, suatu saat pada periode operasi pemeliharaan
Casing Lubang bor Pipa bor Pompa Air Keluar Penyaring dari ijuk dan pasir halus •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
•• ••
••
Gravel pack
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume II Nomor 2 November 2019
secara berkala endapan ini dikeluarkan dengan pencucian sumur atau redevelopment.
f. Bahan penyaring berupa ijuk dan pasir halus.
g. Tutup atas, kunci dan tutup dasar sumur ( top cap & bottom plug ).Tutup dasar  sumur  dapat  dibuat  dari  besi,  plastik  dan  kayu  tua  yang  keras (kayu tahan lapuk jika terendam terus dalam air).
h. Gravel  pack ,  Untuk  daerah  aluvial  Indonesia,  umumnya  digunakan butiran  bergradasi  berdiameter  antara  8  mm  –  20  mm.  bebas  dari kotoran  dan  material  karbonat  serta  material  lain  yang  mudah  pecah atau remuk, bentuk butir membulat tanggung sampai membulat.
i. Penempatan gravel pack ke dalam rongga di antara lubang bor dan pipa produksi
j. Semen/mortar digunakan untuk menutup bagian lubang bor atas agar tidak terjadi rembesan dan kontaminasi air permukaan.
k. Bahan bahan penyambung, lem, mur, baut, las.
Setelah  pengeboran  selesai  dan  sesuai  dengan  kedalaman  yang dibutuhkan,  maka  harus  dilakukan  sirkulasi  lumpur  lebih  kurang  4 (empat)  jam  atau  sampai  lubang  bor  betulbetulbersih  dari  sisa  cutting sesuai  dengan  yang  dijelaskan  sebelumnya.  Kemudian  dilanjutkan pemasangan pipa naik dan pipa saringan didalam lubang bor pada posisi yang  tepat  sesuai  dengan  desain  sumur  yang  sudah  direncanakan. Pipajambang  dan  pipa  naik  serta  pipa  saringan  yang  dipasang  harus berada  tepat  pada  tengahtengah  lubang  bor  dengan  menggunakan centralizer  yang  terbuat  dari  besi  plat  atau  bahan  lainnya  yang  akan dipasang setiap 6 meter. Untuk mencapai konstruksi sumur yang baik dan benar instalasi pipa sumur akan dilaksanakan setelah semua bahan seperti pipa  jambang,  pipa  naik  dan  screen  serta  gravel  pack  tersedia  dilokasi pekerjaan.

## 2. Penyempurnaan Sumur

## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume II Nomor 2 November 2019
Metode yang dipilih untuk dilaksanakan adalah metode sirkulasi air (water flush).
a. Uji Bertahap
Tujuan  dari  pemompaan  uji  bertahap  adalah  untuk  melakukan pemeriksaan  terhadap  hasil  development  sumur  untuk  memperoleh gambaran umum tentang hubungan debit pemompaan dan pengukuran muka air.  Oleh sebab itu harus dilakukan pengamatan terhadap debit, kedalaman muka air dan kandungan pasir (tidak melebihi 5 mg/lt) dari air yang dipompa.
b. Uji Debit Tetap
Setelah permukaan air dalam sumur pulih dari uji penurunan bertahap maka  selanjutnya  dilakukan  pemompaan  dengan  debittetap  selama  ± 12 ( Duabelas ) jam secara terus menerus. Pengamatan terhadap debit pemompaan  harus  dilaksanakan  paling  tidak  sekali  tiap  jam  sampai debit pemompaan dapat dipertahankan stabil.

## 3. Pemasangan Menara Dan Water Tank
Menara  (tower)  dalam  pekerjaan  pengeboran  air  tanah  adalah terbuat dari rangka kayu dengan tinggi 1,20 meter saja karena posisi dari sumur bor sudah berada pada  koordinat elevasi yang tinggi. Bahan yang digunakan  adalah  kayu  besi    ukuran  5  mm  x  10  mm    sebagai  tiang  dan ukuran  5  mm  x  5  mm    sebagai  pengikat  keliling  dan  silang-silang.  Lebar darikaki  menara  adalah  220  cm  x  220  cm,  sedangkan  lebar  kedudukan tangki  air  adalah  120  cm  atau  sesuai  ukuran  kedudukan  bawaan  tangki (pabrik).Landasan dari kaki menara berupa cor semen dengan ukuran 40 cm x 40 cm x 70 cm (tinggi diatas muka tanah 30 cm).
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume II Nomor 2 November 2019
Gambar 3. Tempat Penampungan air (water tank) (Sumber: Dokumentasi, 2019)
Gambar 4. Penandatanganan Prasasti Hasil Penyediaan Air Bersih (Sumber: Dokumentasi, 2019)
Tangki  air  yang  digunakan  terbuat  dari  bahan  fiberglass  berbentuk tabung  yang  memiliki  kapasitas  sebesar  5000  liter.Untuk  tempat pengambilan air untuk kebutuhan masyarakat, dilakukan penyambungan pipa  dari  tangki  air  menuju  ke  bawah  dengan  jumlah  pipa  pengaliran adalah sekitar empat pipa yang sudah disambung atau dipasang kran air.
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume II Nomor 2 November 2019
Pada  Daerah  pijakan  pengambilan  air  bagi  masyarakat  di  pasang  coran semen  dengan  ukuran  sekitar  1,5  meter  x  2,5  meter  dengan  tinggi  dari permukaan tanah sekitar 25 cm.

## Simpulan
Dari  Pengamatan  hasil  di  lapangan,  maka  dapat  disimpulkan  sebagai berikut :
1. Hambatan yang terjadi pada instalasi sumur bor yaitu kerusakan pada pompa (submersible pump), adanya kelongsoran pada bagian dinding lubang  bor,  dan  terjadinya  korosif  atau  berkarat  pada  sebagian  pipa isap (pipa naik).
2.  Proses  pengolahan  air  tanah  secara  fisis  dengan  metode  dengan metode sirkulasi air secara terus menerus dan bertahap (water flush) dan juga penyaringan dengan mengunakan iju dan pasir halus.
3. Warna airtanah yang semula terlihat berwarna kuning kecoklatan dan berlumpur berubah menjadi jernih atau tidak berwarna.
4.  Diperoleh  debit  air  tanah  dengan  kuantitas  dan  kualitas  yang  layak dipergunakan.
5. Kebutuhan akan air bersih dapat teratasi.

## Daftar Referensi
Alamsyah,  S.,  2006, Alat  Penjernih  Air  Untuk  Rumah  Tangga ,  PT  Kawan Pustaka, Jakarta
Appelo, C.A.J., dan Postma, D., 2005, Geochemistry Groundwater And Pollution . 2 nd Editon, Inc, New York.
Bahagiarti,  S.,  2004, Hydrogeologi  Karts ,  Pusat  Studi  Karts,  Lembaga Penelitian  dan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  UPN”Veteran” Yogyakarta.
Cheremisinoff  &      Paul  N.,1995, Handbook  of  Water    and  Wastwater Treatment Technology , Marcel Decker Inc., New York.
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume II Nomor 2 November 2019
Domenico, P.A., 1972, Physical And Chemical Hydrogeology 2nd Ed , John Wiley & Sons, Inc. New York.
Effendi.H., 2003, Telaah Kualitas Air, Kanisius Yokyakarta.
Sudarto  Notosiswojo,  Dr.Ir.M.Eng,  “  Manual  Pemboran  Air  Tanah  “ Laboratorium      Hidrogeologi  Jurusan  Teknik  Pertambangan  Institut Teknologi Bandung
Soeparmono,1995, “Pedoman  Pengembangan  Sumur  Produksi  untuk Pengembangan Konservasi     Sumber Air Di Irian Jaya “, Jakarta.
Pedoman Pengawasan Teknik Pelaksanaan Pemboran Air Tanah PT. Kuarsa Hesagon,     Bandung
Kaswir Badu, 2002, “ Peralatan Pemboran “, Jilid I Cepu 2002, Sumber dari PT. Petrochina     International (Bermuda) Ltd.