## Abstract
Feeder is one of the important components in the power distribution  system  that  serves  as  a  means  to  distribute electrical energy from substations to consumers and can be done  by  air  or  underground.  But  in  practice  feeder-feeder used  often  had  problems  both  technical  and  non  technical interference,  including  interference  is  short  circuited.  To deal  with  these  problems  required  the  protection  system  in accordance  with  the  standards  of  sensitivity,  reliability, selectivity.  To  install  a  protective  device  well  known  to  a large influx of short circuit can occur in a feeder to get the settings appropriate to the circumstances feeders. Therefore, a  calculated  short  circuit  fault  current  is  needed  in determining  the  OCR  settings  and  GFR  at  a  feeder protection system.
Keywords  :  Feeder,  protection,  short  circuit,  Underground Cable

## Abstrak
Penyulang  merupakan  salah  satu  komponen  penting dalam  sistem  distribusi  tenaga  listrik  yang  berperan sebagai  sarana  untuk  menyalurkan  energi  listrik  dari gardu induk hingga konsumen dan dapat dilakukan lewat udara  maupun  bawah  tanah.  Tapi  dalam  penerapannya penyulang-penyulang  yang  dipakai  sering  mengalami gangguan  baik  gangguan  teknis  dan  non  teknis, diantaranya  ialah  ganguan  hubung  singkat.  Untuk menangani  masalah  tersebut  diperlukan  sistem  proteksi yang  sesuai  dengan  standar  sensitifitas,  keandalan, selektifitas.  Untuk  memasang  peralatan  proteksi  baiknya diketahui  besar  arus  gangguan  hubung  singkat  yang dapat terjadi pada sebuah penyulang untuk mendapatkan settingan  yang  sesuai  dengan  keadaan  penyulang.  Oleh karena  itu  perhitugan  arus  gangguan  hubung  singkat sangat diperlukan dalam menentukan settingan OCR dan GFR pada sistem proteksi dalam suatu penyulang. Kata  Kunci  :  Kabel  bawah  tanah,  gangguan  hubung singkat, penyulang, proteksi

## I. PENDAHULUAN
Dalam dunia kelistrikan khususnya pendistribusian energi listrik ke konsumen, jaringan yang dipakai yaitu SUTM (Saluran Udara Tegangan Menengah), SKUTM (Saluran  Kabel  Udara  Tegangan  Menegah)  dan  SKTM (Saluran Kabel Bawah Tanah Tegangan Menengah).
SUTM bisa ditarik sampai puluhan bahkan ratusan kilo  meter  termasuk  percabangannya.  Di  Indonesia khususnya  di  Sulawesi  Utara,  jaringan  SUTM mendominasi dibandingkan SKTM dalam mendistribusikan  energi  listrik  baik  di  perkotaan maupun di luar perkotaan. SUTM memakai penghantar telanjang yang ditopang oleh tiang
SKUTM  sama  hal  nya  dengan  SUTM  dalam penerapannya.  Hanya  saja,  SKUTM  menggunakan penghantar  yang  berisolasi  penuh  untuk  meningkatkan keaamanan.
Jaringan SKTM biasanya digunakan pada perkotaan  dan  relatif    lebih  pendek  dibandingkan dengan  SUTM  dan  memiliki  gardu  distribusi.  SKTM digunakan untuk meningkatkan kualitas pendistribusian dengan jumlah gangguan yang relatif kecil. Tetapi, bila terjadi  gangguan  pada  jaringan  SKTM,  maka  dapat menyebabkan ganggauan permanen. Di Sulawesi Utara Khususnya  Manado  jaringan  SKTM  digunakan  pada Penyulang SL 3 JTM 20 kV GI Teling Manado.
Dalam dunia  ketenaga  listrikan, seberapa besarnya gangguan  hubung  singkat  yang  bisa  saja  terjadi  perlu diketahui sebelum gangguan sesungguhnya terjadi. Hal ini  berguna  unuk  menentukan  spesifikasi  PMT, konduktor  yang  akan  digunakan,  Trafo,  settingan Relay, dan lain-lain.
Dalam  menyikapi permasalahan tersebut, sehingga penulis  mengangkat  judul  “Analisa  Gangguan  Hubung Singkat  Saluran  Kabel  Bawah  Tanah  Tegangan  20  kV Penyulang SL 3 GI Teling Manado”.

## II. LANDASAN TEORI
Penggunaan Saluran Kabel bawah tanah Tegangan
Menengah (SKTM) sebagai jaringan
utama pendistribusian tenaga listrik dengan upaya peningkatan  kualitas  pendistribusian.  Dibandingkan dengan SUTM, penggunaan SKTM akan  memperkecil resiko  kegagalan  operasi  akibat  faktor  eksternal meningkatkan keamanan ketenagalistrikan. Secara garis besar,  termasuk  dalam  kelompok  SKTM  yaitu  SKTM bawah tanah dan SKTM Laut.

## Analisa Gangguan Hubung Singkat Saluran Kabel Bawah Tanah Tegangan 20 kV Penyulang SL 3 GI Teling Manado
Jeandy T. I. Kume, Ir. Fielman Lisi, MT., Sartje Silimang, ST., MT. Jurusan Teknik Elektro-FT, UNSRAT, Manado-95115, Email: kumejeandy@yahoo.com, ace.silimang@gmail.com, fielmanlisi@gmail.com
Selain  lebih  aman,  namun  penggunaan  SKTM lebih mahal untuk penyaluran daya yang sama, sebagai akibat konstruksi isolasi penuh penghantar per Fase dan pelindung mekanis yang dipersyaratkan sesuai keamanan ketenagalistrikan.
Pada  metode  penyaluran  listrik  menggunakan SKTM,  biasanya  gangguan  yang  terjadi  bersifat permanen,  dimana  untuk  membebaskannya  diperlukan tindakan  perbaikan  atau  menyingkirkan  gangguan tersebut, sehingga gangguan ini menyebabkan pemutusan  tertutup.  Penyebab  gangguan  dari  dalam antara lain adalah:
- Tegangan  lebih  dan  arus  tak  normal  (termasuk didalamnya gangguan hubung singkat
- Pemasangan tidak baik
- Penuaan
- Beban lebih
- Kegagalan kerja peralatan pengaman

## A. Konstruksi dan Material yang dipakai pada Kabel Tanah
Kabel  tanah  sebenarnya  berfungsi  sama  seperti konduktor  lainnya  hanya  saja  konstruksi  dan  material yang  dipakai  yang  dipakai  untuk  melapisi  inti (penghantar)  berbeda  dengan  kabel  pada  umumnya. Konstruksi kabel tanah dapat dilihat pada gambar 1.

## B. Gangguan  dan  Klasifikasi  Gangguan  pada  Sistem Tenaga Listrik
Gangguan pada sistem kelistrikan dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang tidak berjalan dengan normal yang mengakibatkan aliran arus listrik menjadi terganggu ataupun tidak seimbang dari sistem tenaga listrik. Tujuan dilakukan analisan gangguan adalah:
- Penyelidikan terhadap unjuk kerja rele proteksi
- Untuk mengetahui rating maksimum dari pemutus tenaga
- Untuk mengetahui distribusi arus gangguan dan tegangan sistem pada saat terjadinya gangguan.
Sedangkan untuk klasifikasi dari gangguan pada sistem tenaga listrik yaitu:
1) Gangguan Berdaasarkan Kesimetrisan, terdiri dari:
- Gangguan  Asismetris,  yaitu  ganggua  yang mengakibatkan arus yang mengalis pada setiap fasanya menjadi tidak seimbang.
Gambar 1. Bagian-bagian kabel berinti tunggal
- Gangguan  Simetris,  merupakan  gangguan yang  terjadi  pada  semua  fasa  sehingga  arus pada  tiap  fasa  tetap  seimbang  walaupun  pada saat terjadi gangguan.
2) Berdasarkan Lama Terjadi Gangguan
- Gangguan Transient (temporer), yaitu gangguan  yang  hilang  dengan  sendirinya apabila  pengaman  ataupun  pemutus  tenaga terbuka pada saluran pada  waktu  yang singkat dan setelah itu dihubungkan kembali.
- Gangguan  Permanen,  merupakan  gangguan yang  tetap  ada  apabila  pengaman  ataupun pemutus  tenaga  terbuka  pada  saluran  pada waktu yang singkat dan setelah itu dihubungkan kembali.

## C. Metode  Komponen  Simetris  untuk  Gangguan Hubung Singkat
Pada  tahun  1918,  C.  L.  Fortesque  menemukan suatu metode yang dapat digunakan untuk menganalisa tiga fasa yang tidak seimbang. Fortesque membuktikan bahwa  suatu  sistem  yang  tidak  seimbang  yang  terdiri dari  tegangan  atau  arus  yang  tidak  seimbang  antar fasanya  dapat  dipecah  menjadi  3  komponen  simetris dari  sistem  3  fasa  yang  seimbang.  Tiga  komponen simetris tersebut yaitu:
1) Komponen  Urutan  Positif  (positive  squence components) , merupakan  komponen  yang  terdiri dari  tiga  fasor  yang  besarnya  sama,  tetapi  terpisah satu dengan yang lain dalam fasa sebesar 120 o , dan mempunyai  urutan  fasa  yang  sama  seperti  fasor aslinya.  Pada  saat  sistem  berada  pada  keadaan normal,  hanya  terdapat  arus  dan  tegangan  urutan positif  saja,  sehingga  impedansi  sistem  pada kondisi  normal  adalah  inpedansi  urutan  positif. Komponen Urutan positif ditandai dengan subscribt 1.
2) Komponen  Urutan  Negatif  (negatif  sequence components) , merupakan  komponen  yang  terdiri dari  tiga  fasor  yang  besarnya  sama,  tetapi  terpisah satu dengan yang lain dalam fasa sebesar 120 o , dan mempunyai  urutan  fasa  yang  berlawanan  dengan fasor  aslinya.  Jika  pada  kondisi  normal  hanya terdapat komponen urutan positif, maka komponen urutan  negatif  hanya  terjadi  pada  saat  terjadinya gangguan.  Komponen  Urutan  positif  ditandai dengan subscribt 2.
3) Komponen Urutan Nol (zero sequence components), merupakan  komponen  yang  terdiri dari  tiga  fasor  yang  sama  besarnya  dan  tidak  ada pergeseran fasa antara fasor yang satu dengan yang lain.  Komponen  urutan  nol  ditandai  dengan subscribt 0.

## D. Impedansi Saluran
Pada  sistem  tenaga  listrik  ada  beberapa  parameter yang  digunakan  untuk  menghitung  atau  mencari  nilai dari impedansi (Z) saluran, yaitu nilai resistansi (R) dan reaktansi  (X)  dimana  nilai  dari  reaktansi  bisa  didapat dari  2  parameter  juga  yaitu  nilai  kapasitansi  dan induktansi. Oleh karena itu, impedansi dapat dijabarkan dalam persamaan 1.
Z  =  R  +  jX   ( Ω ) (1)
Impedansi saluran terdiri dari:

## 1) Resistansi Saluran
Resistansi  merupakan    nilai  tahanan  dari  sebuah penghantar  dan  merupakan  penyebab  utama  rugi- rugi  daya  pada  saluran  transmisi  (dapat  dilihat pada persamaan 2).
( ) 2 ) penghantar dalam daya rugi - (Rugi I P R = (2)
Rumus untuk mencari nilai resistansi dari suatu penghantar dijelaskan pada persamaan 3.
(3)
Dimana, ρ =  resistivitas penghantar
l =  panjang
A  =  luas penampang

## 2) Reaktansi Saluran
Reaktansi saluran yaitu nilai tahanan yang didapat dari  nilai  induktansi  dan  kapasitansi  penghantar yang  ada  di  saluran.  Rumus  untuk  mencari  nilai reaktansi dijelaskan pada persamaan 4 dan 5.
(4)
(5)
Dimana,
X L = reaktansi induktif ( Ω ) f    = frekuensi (Hz) X C = reaktansi kapasitif ( Ω ) L   = induktansi (H) ω = 2 π f  = kecepatan sudut C   = kapasitansi (F)
E. Diagram Segaris Didalam suatu sistem, tiga fasa jarang dipergunakan  untuk  menjelaskan  suatu  sistem  karena itu  suatu  sistem  tiga  fasa  selalu  di  selesaikan  dengan rangkaian fasa tunggal. Dimana diambil salah satu fasa
Gambar 2. Skema diagram impedansi
dan  sebuah  jalur  untuk  kembali  ke  netral  yang  disebut dengan diagram segaris/single line diagram.
.

## F.   Diagram Impedansi dan Reaktansi
Untuk  menghitung  sifat  suatu  sistem  dalam keadaan  berbeban  atau  pada  saat  timbulnya  suatu hubung-singkat, diagram segaris harus diubah menjadi diagram impedansi yang menunjukkan rangkaian setara masing-masing  komponen  sistem  dengan  berpedoman pada  salah  satu  sisi  yang  sama  pada  transformator. Diagram  ini  berguna  untuk  mengetahui  keadaan  dari sistem tenaga listrik pada saat berbeban dan saat sistem mengalami  gangguan.  Contoh  diagram  reaktansi ditunjukkan pada gambar 2.

## F. Besaran per Untit
Besaran per unit merupakan metode yang digunakan untuk mengubah satuan dari besaran-besaran seperti tegangan, arus, daya dan impedansi menjadi per unit (p.u). Nilai per unit tiap besaran biasanya dinyatakan sebagai suatu persen dan juga sebagai perbandingan besaran itu dengan nilai dasar yang telah ditentukan (dirumuskan dalam persamaan 6,7 dan 8).
Dasar Nilai Sebenarnya Nilai (pu) Per Unit Satuan =
(6)
Rumus untuk Arus:
Ø (7)
Rumus untuk Impedansi:
2 Ø (8)
A ρ R l = f L L ω X L π 2 = = f C C ω X c π 2 1 1 = =
Ada  kalanya  impedansi  per  unit  suatu dalam  suatu  sistem  dinyatakan  dengan  dasar  yang berbeda  dari  yang  telah  dipilih  sebagai  dasar  untuk bagian  sistem  dimana  komponen  tersebut  diletakkan. Karena itu untuk mengubah impedansi per unit dengan suatu dasar  yang telah diberikan ke impedans dengan dasar yang baru digumakan persamaan 9.
Z baru = Z lama (pu) =

## G. Menghitung  Nilai  Gangguan  Hubung  Singkat  1 Fasa ke Tanah
Untuk  gangguan  hubung  singkat  tiga  fasa digunakan perhitungan pada persamaan 10 gambar  3  dan  4  digambarkan  kondisi  saat  terjadinya gangguan 1 fasa.
I f = I a 1 = I a 2 = I a 0 = ! " ! # "! $
V f = Tegangan di titik gangguan sesaat sebelum terjadinya gangguan Z 0 = Impedansi urutan nol dilihat dari titik ganguan Z 1 = Impedansi urutan positif dilihat dari titik gangguan Z 2 = Impedansi negatif dilihat dari titik gangguan
Gambar 3. Gangguan satu fasa ke tanah
a b c Z f I af I bf F
Gambar 4. Gangguan fasa ke fasa
Ada  kalanya  impedansi  per  unit  suatu  komponen dalam  suatu  sistem  dinyatakan  dengan  dasar  yang berbeda  dari  yang  telah  dipilih  sebagai  dasar  untuk bagian  sistem  dimana  komponen  tersebut  diletakkan. Karena itu untuk mengubah impedansi per unit dengan suatu dasar  yang telah diberikan ke impedansi per unit dengan dasar yang baru digumakan persamaan 9.

## (9)

## Menghitung  Nilai  Gangguan  Hubung  Singkat  1
Untuk  gangguan  hubung  singkat  tiga  fasa pada persamaan 10 dan 11. Pada gambar  3  dan  4  digambarkan  kondisi  saat  terjadinya
(10)
= Tegangan di titik gangguan sesaat sebelum
titik ganguan
= Impedansi urutan positif dilihat dari titik gangguan
= Impedansi negatif dilihat dari titik gangguan Gangguan satu fasa ke tanah f I cf = - I bf
fasa
Nilai arus per unit tiap fasa saat terjadi gangguan. I a1 = % I a2 I '( = %I )( I '( = I )( ⦟%180 .

## H. Menghitung Nilai Gangguan Hubung Singkat Fasa ke Fasa
Pada gangguan hubung singkat 2 fasa (fasa ke fasa) digunakan  perhitungan  pada  persamaan  12 Gangguan fasa ke fasa digambarkan pada gambar 4
I f = ! " ! #
Nilai per unit untuk arus gangguan kedua fasa. I a1 = % I a2 I '( = %I )( I '( = I )( ⦟%180 .

## I. Menghitung  Nilai  Gangguan  Hubung  Singkat  3 Fasa
Untuk  gangguan  hubung  singkat  tiga  fasa digunakan  persamaan  14  dan  15 digambarkan pada gambar 5.
I f = !
Nilai arus per unit tiap fasa saat terjadi gangguan.
I /( = I a1 I '( = a 2 I a1 I )( = a I a1 a b c I af I F Z f Z f Z g Gambar 5. Gangguan 3 fasa 8402
tiap fasa saat terjadi gangguan.

## (11)

## Menghitung Nilai Gangguan Hubung Singkat Fasa
Pada gangguan hubung singkat 2 fasa (fasa ke fasa) unakan  perhitungan  pada  persamaan  12  dan  13. Gangguan fasa ke fasa digambarkan pada gambar 4
(12)
untuk arus gangguan kedua fasa. (13)

## Menghitung  Nilai  Gangguan  Hubung  Singkat  3
Untuk  gangguan  hubung  singkat  tiga  fasa dan  15.  Gangguan  3  fasa
(14)
tiap fasa saat terjadi gangguan. (15) bf I cf Z f I af + I bf + I cf = 3I a0
Gangguan 3 fasa

## III. METODOLOGI PENELITIAN

## A. Lokasi Dan Waktu Penelitian
Penelitian dilakukan dengan mengambil pada Area Penyaluran  dan  Pengatur  Beban  (AP2B)  sistem Minahasa  dari  tanggal  8  Oktober    2015.  Penelitian dilakukan selama kurang lebih 5 bulan.

## B. Data Teknis
Adapun  data-data  yang  dikumpulkan  dalam penelitan  ini  adalah  sebagai  berikut  (lihat  pada  tabel  I, II dan III).

## TABEL I. DATA TRANSFORMATOR
TABEL II. DATA PENYULANG

## IV. ANALISA DAN PEMBAHASAN

## A.  Parameter Sistem
Dalam  menentukan  nilai  arus  gangguan  hubug singkat,  maka  diperlukan  analisa  sistem  untuk mendapatkan  nilai  impedansi  urutan  positif  dan impedansi  urutan  nol  dari  sistem  itu.  Sistem  yang dianalisa  mencakup  sebagian  kecil  dari  sistem minahasa,  yaitu  dari  PLTP  Lahendong  4  sampai  ke penyulang SL.3 GI Teling.

## B. Penentuan kV base
Sebelum  menentukan  impedansi  per  unit  dari parameter  sistem  yang  diambil  maka  perlu  diketahui lingkupan  kV  base  dari  parameter  sistem.  Hasil  dari perhitungan  kV  base  yaitu  sebagai  berikut  (dapat  juga dilihat pada gambar 6).
PLTP Lahendong Unit 4: 11000 pu
PLTP Lahendong Unit 4 – GI Tomohon: 11 √1 = 86600 pu GI Tomohon – GI Teling: 86,6 2 3 = 40410 pu
GI Teling – Megamas : 40,41 2 = 11540 pu TABEL III. DATA GENERATOR
Gambar 6. Penentuan kV base yang dipakai
Gambar 7. Penyederhanaan rangkain urutan positif/negatif
Gambar 8. Penyederhanaan rangkain urutan nol

## C. Rangkaian Pengganti
Setelah  mendapatkan  nilai  kV  base,  maka  nilai impedansi  pun  dapat  dihitung  dengan  menggunakan perumusan yang telah diketahui sebelumnya. Nilai-nilai impedansi  yang  telah  didapatkan  pun  disusun  dalam sebuah  rangkaian  pengganti  dalam  bentuk  diagram impedansi  dan  reaktansi  urutan  positif,  urutan  negatif dan  urutan  nol.  Diagram  lalu  disederhanakan  dengan metode  penyederhanaan  rangkaian  listrik  untuk mendapatkan nilai pengganti dari keseluruhan rangkaian. Gambar  7 dan gambar  8 menampilkan hasil dari  penyederhanaan  keseluruhan  rangkaian  dari parameter  sistem  menjadi  suatu  rangkaian  pengganti dengan  bearan  nilai  yang  telah  mewakili  keseluruhan rangkaian.
Pada  gambar  7  terlihat  bahwa  nilai  impedansi urutan  positif  dan  negatif  pada  rangkaian  sama  besar tetapi berbeda arahnya. Nilain urutan negatif berbanding terbalik dengan nilai urutan positif.

## D. Nilai Arus Gangguan
Dengan  didapatkannya  nilai  dari  rangkaian pengganti  dari  sistem  yang  ditinjau,  makan  nilai  arus gangguan  hubung  singkat  dapat  dihitung.  Pertama- tama,  nilai  arus  gangguan  hubung  singkat  dihitung dalam  nilai  per  unit  (menggunakan  persamaan  10 sampai  pada  persamaan  15).  Setelah  nilai  per  unit daidapatkan  untuk  masing-masing  gangguan,  maka nilai tersebut nantinya diubah ke bentuk besaran nilai
TABEL IV. DATA HASIL PERHITUNGAN Jenis Arus Gangguan Nilai Arus Gangguan (A) 1 Fasa ke Tanah 300 Fasa  ke  Fasa  (2 fasa) 1500 3 Fasa 4000
yang  sebenarnya,  dengan  cara  dikalikan  dengan  nilai dasar  atau  sering  disebut  nilai  base.  Hasil  perhitungan arus  gangguan  hubung  singkat  dapat  dilihat  pada  tabel IV.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
Berdasarkan  dari  hasil  analisa  dan  pembahasan diperoleh kesimpulan adalah sebagai berikut.
Untuk  hasil  nilai  perhitungan  nilai  gangguan  hubung singkat,  nilai  terbesar  yaitu  nilai  gangguan  hubung singkat 3 fasa, yaitu dengan nilai:
- Gangguan 3 fasa berkisar 4000 A
- Gangguan fasa ke fasa berkisar 1500 A
- Gangguan fasa ke tanah berkisar 300 A
Nilai gangguan hubung singkat didapatkan dengan asumsi gangguan terjadi pada jarak terdekat dari panjang penyulang.

## B. Saran
1) Dari  hasil  analisa  dan  pembahasan  untuk  nilai gagguan  hubung  singkat  kiranya  dapat  dipakai menjadi  salah  satu  refrensi  dala  perhitungan gangguan  untuk  penyulang-penyulang  lain  di Manado.
2) Nilai  hasil  perhitungan  dapat  diolah  lebih lanjut  untuk  perhitungan  setting  pengaman (OCR dan GFR) yang dipakai pada penyulang.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] T.  Gonen,  Electric  Power  Distribution  System  Enginnering, Power  and  Energy.  McGraw-Hill  series  in  electrical engeneering, 1986.
[2] T.  Gonen,  Electric  Power  Transmission  System  Enginnering, Analysis  and  design.  McGraw-Hill  series  in  electrical engeneering.
[3] G.  J.  Anders,  Rating  of  Electric  Power  Cables:  Ampacity Computations  or  Transmission,  Distribution,  and  Industrial Applications.  New  York:  Institute  of  Electrical  and  Electronics Engineers Inc, 1997.
[4] Power Distribution and Control, AC Power Systems Handbook, 2nd  Edition,  C.  J.  Whitaker,  Boca  Raton,  CRC  Press  LLC, 1999.
[5] J.  T.  I.  Kume,  Laporan  Praktikum  T2,  Laboratorium  Teknik tenaga  Listrik,  Fakultas  Teknik  Universitas  Sam  Ratulangi 2013.
[6] T. Kawengian, Analisa Perbandingan Perbandingan Perhitungan Aliran  Daya  Sistem  Minahasa  Dengan  Metode  Gaus  Seidel, Newton-Raphson dan Fast Decoupled. SKRIPSI.
[7] M. Paraisu, “Analisa Rating Lightning Arrester di Jaringan Transmisi 70kV Tomohon – Teling”, Skripsi Fakultas Teknik, Universitas Sam Ratulangi, 2012.
[8] F. Walangare, “Pemrograman Perhitungan Termis Kabel Bawah Tanah 20 kV Mengguanakan Program Visual Basic 6.0,”,
Skripsi, Fakultas Teknik, Universitas Sam Ratulangi, 2013.
[9] A. Mardensyah, Studi Perencanaan Kordinasi, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia, 2008.
Jeandy Thygift
Immanuel
Kume lahir September 1993 pada tahun  2011  memulai  pendidikan di  Fakultas  Teknik  Universitas Sam Ratulangi Manado di Jurusan Teknik Elektro, dengan mengambil konsentrasi Minat Teknik Tenaga  Listrik pada tahun 2013. Dalam menempuh pendidikan  penulis  juga  pernah melaksanakan Kerja Praktek  yang bertempat di Area Penyaluran dan Pengatur  Beban  (AP2B)  sistem  Minahasa  dari  tanggal  8 Februari  2015  dan  selesai  melaksanakan  pendidikan  di Fakultas  Teknik  Elektro  Universitas  Sam  Ratulangi  Manado Agustus  2016,  minat  penilitiannya  adalah  tentang  Analisa Gangguan  Hubung  Singkat  Saluran  Kabel  Bawah  Tanah Tegangan 20 kV Penyulang SL 3 GI Teling Manado.