Jurnal Ilmiah Foristek Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id DOI : : https://doi.org/10.54757/fs.v10i2.41 pISSN : 2087 – 8729
eISSN : 2087 – 8729
Vol 10, No. 2, Oktober 2020

## PERANCANGAN INSTALASI LISTRIK
GEDUNG DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA ( P2KB) PROVINSI SULAWESI TENGAH
Yusuf 1) , Agustinus Kali 2) , Yulius S. Pirade 3)
1) Program Studi S1 Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Tadulako
1) E-mail : yusufelektro14061@gmail.com
2,3) Dosen Teknik Elektro Universitas Tadulako

## Abstract
Electricity  has  become  a  basic  need  for various  human  activities,  because  electricity  has functions  and  benefits  that  are  vital  in daily  life which  has  become  a  basic  need  in  encouraging national  development  in  all  fields.  One  part  of the world electricity is the installation of lighting that is also me njadi one of the main points in a building, it is very necessary that human activity has remained secure and running smoothly.
In  this  study,  the  writer  will  design  an electrical  installation  for  a  building,  namely  the office  building  of  the  Population  and  Family Planning  Control  Office  (P2KB)  of  Central Sulawesi Province, JL. RA Kartini NO. 100 Palu City.  This  study  aims  to  make  an  electrical installation  design  in  accordance  with  the Indonesian  National  Standard  (SNI)  and  the General Electrical Installation regulations (PUIL), so that the installation is designed to be more effective and efficient. In the design of this installation  also  made  design  drawings  for installation in buildings.
Based  on  the  design  planning  of  the electrical  installation  that  has  been  done,  the results  are  obtained,  the  total  electrical  power from the electrical installation of this building is 60246  watts  or  75307  VA  and  for  electricity supply  is  taken  from  PLN,  namely  3-phase electricity  with  a  capacity  of  82,500  VA.  The conductor used in this installation uses NYY and NYM  cable  types.  The  security  used  in  this installation consists of 2 types, namely  NFB and MCB  ,  in  addition  to  this  building  installation system  is  also  given  a  PHB  box  to  facilitate maintenance  and  repair  in  case  of  damage. Taking  into  account  the  economic  and  safety factors  of  the  installation,  the  total  Budget  Plan (RAB)  for  the  installation  of  the  building  of  the
Population  and  Family  Planning  Control  Office (P2KB) is Rp. 223,600,000
Keywords: Electrical Installation, Electric Power, SNI, PUIL, PLN

## I. PENDAHULUAN
Kebutuhan  akan  tenaga  listrik  makin lama makin meningkat yang menjadikan energi listrik sebagai kebutuhan primer. Hampir setiap bangunan  membutuhkan  energi  listrik  seperti sekolah  /  kampus,  perkantoran,  rumah  sakit, hotel, bandara, industri dan sebagainya. Namun akibat  listrik  juga  dapat  membahayakan manusia maupun lingkungannya seperti tersengat listrik / kebakaran listrik.
Pendistribusian  energi  listrik  harus diperhitungkan  sebaik  mungkin  agar  energi listrik  dapat  terpenuhi  dengan  baik.  Instalasi listrik yang akan ada seharusnya mempertimbangkan  juga  konsep  penghematan energi dan biaya. Pada  Tugas  Akhir  ini,  penulis  akan merancang Instalasi Listrik pada Gedung Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana (P2KB) yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan juga Persyaratan Umum  Instalasi  Listrik  (PUIL).  Perancangan Instalasi Listrik pada Gedung Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB), penulis akan menggunakan metode  perhitungan  dan  analisa  sebagai pendekatan  untuk  menentukan  spesifikasi komponen-komponen  yang  akan  digunakan yang  mengacu  pada  peraturan  dan  ketentuan
Jurnal Ilmiah Foristek Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id DOI : : https://doi.org/10.54757/fs.v10i2.41 pISSN : 2087 – 8729
eISSN : 2087 – 8729
Vol 10, No. 2, Oktober 2020
berdasarkan  (PUIL)  dan  Standar  Nasional Indonesia  (SNI). [4]

## II. TINJAUAN PUSTAKA
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia instalasi  adalah  perangakat  peralatan  teknik beserta  perlengkapannya  yang  dipasang  pada posisinya  dan  siap  dipergunakan.  (generator, mesin diesel, bangunan, pabrik dsb). Sedangkan  listrik  adalah  daya  atau  kekuatan yang ditimbulkan oleh adanya pergesekan atau melalui  proses  kimia,  dapat  digunakan  untuk menghasilkan panas atau cahaya, atau menjalankan mesin.
Sehingga dapat disimpulkan  bahwa  instalasi  listrik  adalah perangkat peralatan teknik yang dipasang pada posisinya agar dapat digunakan untuk menghasilkan panas atau cahaya atau menjalankan mesin.
a. Perancangan Umum Langkah-langkah perancangan: Langkah 1:
Menentukan  denah  bangunan,  letak  beban listrik dan besarnya beban.
Langkah 2:
Menentukan jumlah armatur dan lampu yang di gunakan.
Langkah 3:
Menentukan penempatan panel dan pembagian grup.
Langkah 4:
Menentukan  diameter  penghantar  serta  rating pengaman yang digunakan.
Langkah 5:
Menentukan sistem pentahanan yang digunakan. b. Berkas Perancangan Instalasis Dalam  perencanaan  instalasi  listrik
pada suatu gedung/bangunan, berkas rancangan instalasi listrik terdiri dari :
1. Denah bangunan
Yang menunjukan gambar denah bangunan
(pandangan  atas),  dengan  nama  ruangan  serta
menunjukkan ukuran setiap ruangan dan fungsi setiap ruangan.
2. Gambar Instalasi Yang  menunjukan  gambar  denah bangunan dengan nama ruangan serta menunjukan  ukuran  stiap  ruangan  dan  fungsi stiap ruangan.
3. Diagram Garis Tunggal
Yang  menunjukan  gambar  satu  garis  dari APP  (Alat  Pembatas  dan  Pengukur)  ke  PHB (Penel Hubung Bagi) utama yang di distribusikan  ke  beberapa  group  langsung  ke beban (untuk bangunan berkapasitas kecil) dan melalui panel cabang (SDP) maupun sub panel cabang  (SSDP)  baru  ke  beban.Pada  diagram garis  tunggal  ini  selain  pembagian  group  pada PHB  utama  /  cabang  /  sub  cabang  juga menginformasikan  jenis  beban,  ukuran  dan jenis  penghantar,  ukuran  dan  jenis  pengaman arusnya, dan sistem pembumian / pertanahannya. [1]
1.Pemilihan Lampu
Dalam  perancangan  instalasi  listrik  ini, perancangan  memilih  menggunakan  beberapa jenis lampu  yaitu :
a. Lampu TLF ( Fluorescent ) tipe  RM.
Efisiensi  Lampu  TLF  ( Fluorescent )  lebih tinggi  dari  pada  lampu  pijar  karena  memiliki masa pakai yang relatif lebih lama dibandingkan dengan lampu pijar. Lampu TLF memiliki  masa  kerja  aktif  berkisar  10.000 hingga 20.000 jam.
Lampu  TLF  penggunaannya  sudah  sangat luas  dan  sangat  umum  baik  untuk  penerangan rumah tempat tinggal ataupun penerangan pada bangunan  gedung  perkantoran.  Keuntungan dari  lampu  TLF  ini  adalah  menghasilkan cahaya output per  watt  daya  yang  digunakan lebih tinggi daripada lampu pijar.
Jurnal Ilmiah Foristek Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id DOI : : https://doi.org/10.54757/fs.v10i2.41 pISSN : 2087 – 8729
eISSN : 2087 – 8729 Vol 10, No. 2, Oktober 2020
Gambar 1. Lampu TLF tipe RM
.
b. Compact Fluorescent Lamps (CFL)
Lampu  ini  digunakan  untuk  menggantikan lampu incandencent tanpa  harus  mengubah luminer tapi menghasilkan efisiensi yang tinggi (4 kali lebih tinggi).Suhu warna sekitar 2700 K dan color  rendering Index  82.  Umur  ballast yang  terpisah  lebih  tinggi  beberapa  tahun  dari umur  lampu  yang  sekitar  12,000jam.  Balas yang dipakai bisa magnetik atau elektrik..
Gambar 2. Lampu CFL (Sumber : Hindarto, 2011)
2. Kotak kontak
Dalam  PUIL  2011,  Kotak  kontak  ini dinamakan  KKB  (Kotak  Kontak  Biasa)  dan KKK  (Kotak  Kontak  Khusus)  KKB  adalah kotak  kontak  yang  dipasang  untuk  digunakan sewaktu-waktu (tidak secara tetap) bagi piranti listrik  jenis  apapun  yang  memerlukanya, asalkan  penggunaanya  tidak  melebihi  batas kemampuannya.  KKB tersebar diseluruh bangunan  dengan  beban  tidak  tetap,  dan biasanya  jadi  satu  dengan  group  untuk penerangan.  KKK  adalah  kotak  kontak  yang dipasang  khusus  untuk  digunakan  secara  tetap bagi  suatu  jenis  piranti  listrik  tertentu  yang diketahui  daya  maupun  tegangannya  dan mempunyai  tempat  /lokasi  tertentu  dengan beban  yang  tetap,  dan  dihubungkan  langsung ke panel pembagi group tersendiri.
Kotak  kontak  sebaiknya  ditempatkan
didekat  ujung  dinding  dari  di  tengah  dinding untuk menghindari terhalang karena penempatan mebel atau lemari.
.
Gambar 3. Macam-macam Kotak kontak (Sumber: Sumarji., p et al, 2008“Teknik
Pemanfaatan Tenaga Listrik jilid 1”,)
3 . Pemilihan Armatur
Penyebaran  dari  suatu  cahaya  bergantung pada  konstruksi  sumber  cahaya  itu  sendiri  dan armatur  yang  digunakan.  Sebagian  besar cahaya  yang  direspon  mata  tidak  langsung  di sumber  cahaya,  tetapi  setelah  dipantulkan  atau melalui benda yang tembus cahaya.
Menentukan jenis armatur yang mempunyai karakteristik distribusi pencahayaan yang sesuai
dengan penggunaannya, dan mempunyai efisiensi yang tinggi  serta  tidak  mengakibatkan  silau  atau refleksi  yang  menggangu  pandangan  mata. Panas  yang  timbul  pada  armatur  dibuat sedemikian  rupa,  sehingga  dapat  dialirkan keluar ruangan.
Perancangan  penerangan  buatan  dapat dilakukan perhitungan dengan  metode Lumen. Metode  lumen  adalah  menghitung  intensitas penerangan  rata-rata  pada  bidang  kerja.  Fluks cahaya  diukur  pada  bidang  kerja,  yang  secara umum  mempunyai  tinggi  antara  75  –  90  cm diatas  lantai.  Besarnya  intensitas  penerangan bergantung  dari  jumlah  fluks  cahaya  dari  luas bidang  kerja  yang  dinyatakan  dalam  tinkat pencahayaan (lux).
Jurnal Ilmiah Foristek Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id DOI : : https://doi.org/10.54757/fs.v10i2.41 pISSN : 2087 – 8729
eISSN : 2087 – 8729 Vol 10, No. 2, Oktober 2020
Tidak  semua  cahaya  dari  lampu  mencapai bidang kerja, karena ada yang di pantulkan dan diserap  oleh  dinding,  plafon  dan  lantai.  Faktor refleksi  dinding  dan  faktor  refleksi  plafon merupakan  bagian  cahaya  yang  dipantulkan oleh  dinding  dan  langit-langit/  plafon  yang kemudian mencapai bidang kerja.
Faktor refleksi bidang kerja ditentukan oleh  refleksi  lantai  dan  refleksi  dinding  antara bidang  kerja  dan  lantai  secara  umum,  Faktor refleksi dinding / langit-langit untuk warna :
Warna Putih = 0,80 Warna sangat muda = 0.70 Warna muda = 0,50 Warna sedang = 0.30 Warna gelap = 0,10 • Indeks ruang (K) K= 𝑝 .  𝑙 ℎ(𝑝+𝑙)
Keterangan : P = Panjang ruangan (m) L = lebar ruangan (m) h  =  tinggi  sumber  cahaya  diatas  bidang  kerja
(m).
Indeks  ruang  dihitung  berdasarkan  dimensi ruangan  yang  akan  diberi  penerangan  cahaya lampu.  Nilai  k  hasil  perhitungan  digunakan untuk  menentukan  nilai  efisiensi  penerangan lampu.
Untuk  menentukan  jumlah  armatur  atau jumlah  lampu  dari  suatu  ruangan  yang  akan diberi  penerangan  buatan  dapat  dihitung dengan rumus :
n = 𝐸 ×𝐴 𝜙 𝑙𝑎𝑚𝑝𝑢 × 𝜂 × 𝑑 Keterangan :
n = Jumlah Lampu E=Intensitas Penerangan pada bidang kerja (lux)
A = luas bidang kerja (m²)
𝜙 𝑙𝑎𝑚𝑝𝑢 = Flux cahaya lampu     (lumen).
4. Perancangan Pencahayaan
Sistem  tata  cahaya  harus  dirancang sedemikian rupa sehingga didapatkan
lingkungan  visual  yang  nyaman,  efektif  dan fleksibel  serta  penggunaan  daya  listrik  yang optimal. [3]
Tingkat iluminasi yang memadai merupakan  unsur  dasar.  Hasil  pencahayaan yang  baik  dapat  diperoleh  melalui  kombinasi penerangan  dari  titik  lampu.  Penempatan  titik cahaya  penting  untuk  memperoleh  hasil pencahayaan yang baik.
Dalam  perancangan  sistem  pencahayaan maka  beberapa  faktor  atau  pertimbangan  yang perlu di perhatikan antara lain :
▪ Tingkat pencahayaan ( illumination level ).
▪ Fluks  luminous  (Lumen)  dari  jenis  lampu yang digunakan serta efikasi lampu.
▪ Warna  cahaya  lampu  yang  digunakan ( Correlated Colour Temperature, CCT ).
▪ Renderasi  warna  kepada  obyek  (lndeks Ra/CRI).
▪ Kontras ruangan ( Luminance Distribution )  dan  faktor  refleksi  sebagai berikut:
o Plafon    = 60% ~ 80%
o Dinding = 30% ~ 50%
o Meja   = 20% ~ 50%
o Lantai = 15% ~ 25%
▪ Pemerataan distribusi cahaya
(Uniformity).
▪ Sistem distribusi cahaya dari armatur yang digunakan.
▪ lntensitas  pencahayaan  yang  konstan (menghindari flicker)
▪ Menghindari kesilauan.
Dengan  memperhitungkan  faktor  refleksi yang  tinggi  serta  menggunakan  lampu  dengan fluks  cahaya  yang  tinggi,  dan  lain-lain,  maka hal  tersebut  di  atas  akan  mengurangi pemakaian energi listrik untuk sistem pencahayaan, serta ikut mengurangi pembebanan  termal  dari  sistem  pengkondisian udara  ruangan,  yang  pada  akhirnya  akan  ikut mengurangi  pemakaian  energi  listrik  secara menyeluruh.
Jurnal Ilmiah Foristek Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id DOI : : https://doi.org/10.54757/fs.v10i2.41 pISSN : 2087 – 8729
eISSN : 2087 – 8729 Vol 10, No. 2, Oktober 2020

## II. METODE PENELITIAN
Pada  penulisan  skripsi  ini,  penulis melakukan  beberapa  tahapan  proses  untuk memperoleh  hasil  yang  baik, adapun tahapan proses    yang  dimaksud    mencakup  sebagai berikut :
Pelaksanaan  penelitian  dilakukan  di Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga Berencana  (P2KB)  Provinsi  Sulawesi  Tengah, Jl. R.A kartini NO. 100 palu.
Bagunan  ini  di  bangun  diatas  tanah seluas  ±  712,25  m 2 dengan  tinggi  bangunan  ± 12,20  m 2 ,  yang  terdiri  dari  2  lantai,  dilantai  1 ada 27 ruangan dan dilantai 2 ada 22 Ruangan dengan total 49 ruangan
Adapun  alat  dan    bahan  yang  akan digunakan  dalam  penelitian  “Perancangan Instalasi  Listrik  Gedung  Dinas  Pengendalian Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  (P2KB) Provinsi Sulawesi tengah”
• Denah  Bangunan  Lantai 1
• Denah  Bangunan  Lantai 2
Setelah mendapat berbagai literatur
sumber referensi mengenai perancangan instalasi  listrik  maka  penulis  melakukan observasi sebagai aktivitas pengamatan langsung  terhadap  kondisi  sebenarnya  di lapangan  serta  memperoleh  data  tentang  objek dari topic di lapangan .
Mulai Studi Literatur Observasi Pegumpulan data : • Denah Bangunan Gedung Lantai 1 • Denah Bangunan Gedung Lantai 2
Analisa Pengolahan Data :
Penentuan iluminasi (E) minimal yang digunakan Perhitungan perancangan instalasi Perhitungan luas Penghantar (kabel) yang digunakan Perhitungan arus pengaman Perhitungan rekapitulasi daya Menentukan sistem pentenahan yang digunakan Penentuan anggaran biaya Apakah perhitungan sesuai dengan PUIL 2011..? Analisa Hasil dan Pembahsan Selesai TIDAK YA

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Bab  ini  memaparkan  hasil  dari perancangan  yang  dilakukan,  perancangan instalasi  ini  dilakukan  sesuai  dengan  SNI  04- 0225-2011,  SNI  04-0225-2000  tentang  PUIL (Persyaratan  Umum  Instalasi  Listrik)  dan  SNI 03-6575-2001 tentang tata cara sistem pencahayaan, hasil yang akan dipaparkan pada bab  ini  berupa  denah  ruangan,  gambar  desain instalasi  ruangan,  gambar  layout  PHB  (Panel Hubung  Bagi),  perhitungan  titik  penerangan, perhitungan KHA (Kuat Hantar Arus) penghantar  dan  juga  rating  pengaman,  dan pentanahan. [2] Sebelum masuk dalam perancangan terlebih  dahulu  penulis  mencari  referensi lampu,  kabel  dan  nilai  ketentuan  yang  akan digunakan dalam perhitungan, diantaranya  :
• Jenis  lampu  yang  akan  digunakan,  yaitu lampu  TLF  ( Tube  Luminescent) dan
Lampu  SL  ( Spot  Light )  dengan  watt  yang berbeda  dan  lumen  yang  sesuai  dengan jenis  lampu  itu  sendiri  antara  lain  TLF Philips  36  watt  dengan  nilai  lumen  3350  ,
Jurnal Ilmiah Foristek Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id DOI : : https://doi.org/10.54757/fs.v10i2.41 pISSN : 2087 – 8729
eISSN : 2087 – 8729 Vol 10, No. 2, Oktober 2020
Lampu  SL  20  watt,  dengan  nilai  lumen 1250.
• Dalam  menetukan  lux  ruangan  kami menggunakan  referensi  dari  SNI  03-6575- 2001 tentang tata cara sistem pencahayaan yang  isinya  terdapat  besarnya  lux  yang digunakan  pada  setiap  ruangan  dengan fungsi yang berbeda.
• Adapun  kabel  yang  akan  kami  gunakan dalam  instalasi  adalah  NYM  untuk instalasi  penerangan,  KKB  dan  instalasi AC,  dan  kabel  NYY  untuk  instalasi pengaman,  dengan  ukuran  yang  akan  di sesusaikan dengan perhitungan.
• Untuk  nilai  diameter  kabel,  referensi  yang kami  gunakan  adalah  PUIL  2000  pada tabel  7.3-4  tentang  nilai  diameter  kabel sesuai  dengan  perhitungan  KHA  yang didapatkan
Adapun  langkah  –  langkah  perancangan yang kami lakukan adalah sebagai berikut :
1. Penentuan gambar denah bangunan
2. Menentukan  jumlah  armatur  dan  lampu yang akan digunakan
a. Pertama  menentukan  jenis  lampu  dan armatur yang akan digunakan
b. Kemudian menentukan faktor-faktor refleksinya
c. Lalu menentukan indeks ruang
d. Kemudian menghitung efisiensi
penerangan
e. Menghitung flux cahaya.
3. Menetukan panel pembagi
4. Menetukan diameter penghantar serta rating pengaman yang digunakan.
5. Menentukan sistem pentahanan yang digunakan
1. Penentuan gambar denah bangunan
Bangunan  ini  di  bangun  diatas  tanah seluas ± 712.25  m²,  yang  terdiri  dari  2  lantai, dilantai  1    terdapat  27  ruangan  dan  dilantai  2 terdapat 22 ruangan dengan total 47 ruangan
Gambar 4. Denah Lantai 1
Gambar 5. Denah Lantai 2
2. Menentukan jumlah armatur dan lampu yang digunakan.
Adapun  perhitungan  yang  kami  lakukan dalam perancangan yaitu :
• Menentukan jenis lampu dan armatur yang akan digunakan.
Pada  perancangan  ini  kami  menggunakan lampu TLF Philips 36 watt dengan nilai lumen 3350,  dan  Lampu  SL  20  watt  dengan  nilai lumen 1250.
Gambar 6. Katalog lampu Philips TLF
Jurnal Ilmiah Foristek Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id DOI : : https://doi.org/10.54757/fs.v10i2.41 pISSN : 2087 – 8729
eISSN : 2087 – 8729
Vol 10, No. 2, Oktober 2020
Gambar 7. Katalog lampu Philips SL
• Menentukan faktor – faktor refleksinya Berdasarkan  warna  dinding  dan  langit-langit ruangan, yaitu : Warna Putih = 0,80 Warna muda = 0,70 Warna sangat muda = 0.50 Warna sedang = 0.30 Warna gelap = 0,10 Pada  perancangan  kami  menggunakan  2
jenis Lampu yaitu Lampu TLF dan Lampu SL, Warna  dinding  putih  dan  warna  muda  untuk langit  –  langit  ,  maka  faktor-faktor  refleksinya adalah :
Faktor refleksi langit-langit ( rw ) = 0.7 Faktor refleksi dinding ( rp ) = 0.5 Faktor refleksi lantai ( rm ) = 0.1
Gambar 8. Tabel Efisiensi Lampu TLF
Gambar 9. Tabel Efisiensi Lampu SL
3. Penentuan panel dan pembagian grup beban Pada  panel  utama  terdiri  dari    NFB  utama, NFB  lantai  1,  NFB  lantai  2  yang  kemudian  di bagi ke NFB penerangan dan AC di tiap lantai, dari  NFB  pembagi  kemudian  masuk  ke  MCB tiap  grup.  Lantai  1  terdiri  dari  6  grup penerangan,  6  grup  KKB  dan  15  grup  AC. Lantai 2 terdiri dari 6 grup penerangan, 6 grup KKB dan 18 grup AC.Adapun beberapa contoh pembagian dalam grup, sebagai berikut :
➢ Grup Penerangan
- MCB  1  terdiri  dari  15  lampu  TLF  2 x 36 watt dan 11 lampu SL 20 watt maka total daya 1300 watt
- MCB  2  terdiri  dari  12  lampu  TLF  2 x 36 watt dan 5 lampu SL 20 watt maka total daya 964 watt
➢ KKB
- MCB  1  terdiri  dari  11  KKB  200  watt maka total daya 2200 watt
- MCB  2  terdiri  dari  9  KKB  200  watt maka total daya 1800 watt
➢ Grup AC
- Pada  grup  AC  terdiri  dari  15  grup  AC 1 PK 746 watt 4. Perhitungan diameter dan kapasitas penghantar. Untuk menghindari terjadinya kerusakan pada sebuah penghantar, maka luas penampang penghantar  harus  diperhitungkan  dengan  teliti. Kerusakan  pada sebuah  penghantar  dapat
diakibatkan oleh arus yang melalui penghantar tersebut melebihi kapasitas KHAnya.
Untuk  nilai  diameter  kabel,  referensi yang  kami  gunakan  adalah  PUIL  2000  pada tabel  7.3-4  tentang  nilai  diameter  kabel  sesuai dengan perhitungan KHA yang didapatkan.
Untuk mendapatkan besarnya nilai KHA pada  sebuah  penghantar,  maka terlebih
Jurnal Ilmiah Foristek Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id DOI : : https://doi.org/10.54757/fs.v10i2.41 pISSN : 2087 – 8729
eISSN : 2087 – 8729
Vol 10, No. 2, Oktober 2020
dahulu  harus  didapatkan  nilai  arus  yang akan mengalir pada penghantar tersebut.
Adapun beberapa perhitungan KHA penghantar  dan  pengaman  pada  perancangan kami ialah sebagai berikut :
a). Lantai 1 untuk penerangan
• Grup 1
Diketahui :
P = 1300 watt V = 220 (ketentuan perhitungan 1 fasa) Cos 𝜑 = 0,8 (konstanta)
I = 𝑃
𝑉 ×cos 𝜑
I = 1300
220 ×0,8 = 1300 176 = 7,3 ampere ≈ 10 Ampere
b).  Diameter  penghantar  dan  pengaman  untuk KKB
• Grup 1
Diketahui :
P = 1600 watt
V = 220 (ketentuan perhitungan 1 fasa)
Cos 𝜑 = 0,8 (konstanta)
I = 𝑃 𝑉 ×cos 𝜑 I = 1600 220 ×0,8 = 1600 176 = 9 ampere ≈ 10 Ampere
c).  Diameter  penghantar  dan  pengaman  untuk AC
• Grup 1
Diketahui :
P = 746 watt
V = 220 (ketentuan perhitungan 1 fasa)
Cos 𝜑 = 0,8 (konstanta)
I = 𝑃 𝑉 ×cos 𝜑 I = 746 220 ×0,8 = 746 176 = 4,2 ampere ≈ 10 Ampere
Dari perhitungan KHA AC di atas, maka sesuai  dengan  katalog  kabel  NYM,  diperoleh ukuran  penghantar  ialah  NYM  1,5  mm². sedangkan  ukuran  penghantar  yang  dipilih ialah NYM 3 x 2,5 mm² karena menurut PUIL yang  pasal  4.4.1.5  poin  b)  yang  berisi  tentang besar diameter kabel minimal adalah 2,5 mm 2 . Dan  jenis  pengaman  yang  digunakan  ialah MCB  dengan  rating  pengaman  sebesar  10 Ampere. .
d). Diameter  Penghantar  dan  Pengaman  Panel Lantai 1 penerangan dan KKB
Pada  panel  terdiri  dari  12  grup  dengan total  daya  tiap  grup  berbeda  (  dapat  dilihat pada  lampiran  12)  dengan  total  daya  panel  1 adalah 18316 watt.
Diketahui :
P  = 18316 Watt (total daya panel lantai 1 )
V = 380 (ketentuan perhitungan 3 fasa)
Cos 𝜑 = 0,8 (konstanta)
Maka,
I = 𝑃 √3 × 𝑉 ×cos 𝜑 I = 18316 √3 × 380 ×0,8 = 18316
526,5 = 34,7 = 35  Ampere
Dari  perhitungan  Diameter  penghantar pada  panel  Lantai  1  di  atas,  maka  sesuai dengan  katalog  kabel  NYY,  diperoleh  ukuran penghantar  ialah  NYY  6  mm².  sedangkan ukuran penghantar yang dipilih ialah NYY 4 x 6  mm²  dan  jenis  pengaman  yang  digunakan ialah NFB dengan rating pengaman sebesar 35 Ampere. . Hal ini berdasarkan PUIL tabel 7.3- 4.
e).Diameter  Penghantar  dan  Pengaman  Panel Lantai 2 penerangan dan KKB
Pada  panel  terdiri  dari  12  grup  dengan total  daya  tiap  grup  berbeda  (  dapat  dilihat pada  lampiran  13)  dengan  total  daya  panel  1 adalah 17312 watt.
Jurnal Ilmiah Foristek Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id DOI : : https://doi.org/10.54757/fs.v10i2.41 pISSN : 2087 – 8729
eISSN : 2087 – 8729
Vol 10, No. 2, Oktober 2020
Diketahui :
P = 17312 Watt (total daya panel lantai 1 )
V= 380 (ketentuan perhitungan 3 fasa)
Cos 𝜑 = 0,8 (konstanta)
Maka,
I = 𝑃 √3 × 𝑉 ×cos 𝜑
I = 17312 √3 × 380 ×0,8 = 17312 526,5 = 32,8 = 35  Ampere
Dari  perhitungan  Diameter  penghantar pada  panel  Lantai  2  di  atas,  maka  sesuai dengan  katalog  kabel  NYY,  diperoleh  ukuran penghantar  ialah  NYY  6  mm².  sedangkan ukuran penghantar yang dipilih ialah NYY 4 x 6  mm²  dan  jenis  pengaman  yang  digunakan ialah NFB dengan rating pengaman sebesar 35 Ampere. Hal ini berdasarkan PUIL tabel 7.3-4.
f).Diameter  Penghantar  dan  Pengaman  Panel Lantai 1 AC
Pada  panel  terdiri  dari  15  grup  dengan total daya tiap grup berbeda      ( dapat dilihat pada  lampiran  14)  dengan  total  daya  panel  2 adalah 11190 watt.
Diketahui :
P = 11190 Watt (total daya panel lantai 1 )
V = 380 (ketentuan perhitungan 3 fasa)
Cos 𝜑 = 0,8 (konstanta)
Maka,
I = 𝑃 √3 × 𝑉 ×cos 𝜑
I = 11190 √3 × 380 ×0,8 = 11190 526,5 = 21,2 = 25  Ampere
Dari  perhitungan  Diameter  penghantar pada  panel  Lantai  1  di  atas,  maka  sesuai dengan  katalog  kabel  NYY,  diperoleh  ukuran penghantar  ialah  NYY  4  mm².  sedangkan ukuran penghantar yang dipilih ialah NYY 4 x 4  mm²  dan  jenis  pengaman  yang  digunakan
ialah NFB dengan rating pengaman sebesar 25 Ampere. . Hal ini berdasarkan PUIL tabel 7.3- 4.
g).Diameter  Penghantar  dan  Pengaman  Panel
Lantai 2 AC
Pada  panel  terdiri  dari  18  grup  dengan total  daya  tiap  grup  berbeda  (  dapat  dilihat pada  lampiran  15)  dengan  total  daya  panel  2 adalah 13428 watt.
Diketahui :
P = 13428 Watt (total daya panel lantai 2 )
V = 380 (ketentuan perhitungan 3 fasa)
Cos 𝜑 = 0,8 (konstanta)
Maka,
I = 𝑃 √3 × 𝑉 ×cos 𝜑 I = 13428 √3 × 380 ×0,8 = 13428 526,5 = 25,5 = 25  Ampere
Dari  perhitungan  Diameter  penghantar pada  panel  Lantai  2  di  atas,  maka  sesuai dengan  katalog  kabel  NYY,  diperoleh  ukuran penghantar  ialah  NYY  4  mm².  sedangkan ukuran penghantar yang dipilih ialah NYY 4 x 4  mm²  dan  jenis  pengaman  yang  digunakan ialah NFB dengan rating pengaman sebesar 25 Ampere. . Hal ini berdasarkan PUIL tabel 7.3- 4.
h).Diameter  Penghantar  dan  Pengaman    Panel Lantai 1
Setiap  lantai  memiliki  2  panel  dengan  total daya  yang  berbeda.  Pada  lantai  1  total  daya panel  1  penerangan  dan  KKB  adalah  18316 dan total daya panel AC adalah 11190 watt Diketahui :
P = 29506 Watt (total daya panel lantai 1 )
V = 380 (ketentuan perhitungan 3 fasa)
Cos 𝜑 = 0,8 (konstanta)
Jurnal Ilmiah Foristek Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id DOI : : https://doi.org/10.54757/fs.v10i2.41 pISSN : 2087 – 8729
eISSN : 2087 – 8729 Vol 10, No. 2, Oktober 2020
Maka,
I = 𝑃 √3 × 𝑉 ×cos 𝜑 I = 29506
√3 × 380 ×0,8 = 29506 526,5 = 56 = 60  Ampere
Dari  perhitungan  Diameter  penghantar pada Panel Lantai 1 diatas maka sesuai dengan katalog  kabel  NYY,  maka  diperoleh  ukuran penghantar  ialah  NYY  16  mm².  sedangkan ukuran penghantar yang dipilih ialah NYY 4 X 16  mm²  dan  jenis  pengaman  yang  digunakan ialah NFB dengan rating pengaman sebesar 60 Ampere. Hal ini berdasarkan PUIL table 7.3-4.
i).Diameter  Penghantar  dan  Pengaman  Panel Lantai 2
Setiap  lantai  memiliki  2  panel  dengan total  daya  yang  berbeda.  Pada  lantai  2  total daya  panel  1  penerangan  dan  KKB  adalah 17312  dan  total  daya  panel  AC  adalah  13428 watt Diketahui :
P = 30.740 Watt (total daya panel lantai 1 )
V = 380 (ketentuan perhitungan 3 fasa)
Cos 𝜑 = 0,8 (konstanta)
Maka,
I = 𝑃 √3 × 𝑉 ×cos 𝜑 I = 30740
√3 × 380 ×0,8 = 30740 526,5 = 58,38 = 60 Ampere
Dari  perhitungan  Diameter  penghantar pada Panel Lantai 2 diatas maka sesuai dengan katalog  kabel  NYY,  maka  diperoleh  ukuran penghantar  ialah  NYY  16  mm².  sedangkan ukuran penghantar yang dipilih ialah NYY 4 X 16  mm²  dan  jenis  pengaman  yang  digunakan ialah NFB dengan rating pengaman sebesar 60 Ampere. Hal ini berdasarkan PUIL table 7.3-4.
j).  Diameter  Penghantar  dan  Pengaman  Panel Utama
Pada panel utama terdiri 1 panel dengan total  daya  tiap  panel  berbeda  (lampiran) dengan total daya panel utama adalah : Diketahui :
P = 60246 watt (total daya panel utama )
V = 380 (ketentuan perhitungan 3 fasa)
Cos 𝜑 = 0,8 (konstanta)
Maka,
I = 𝑃 √3 × 𝑉 ×cos 𝜑 I = 60246 √3 × 380 ×0,8 = 60246
526,5 = 114,42 Ampere
Dari  perhitungan  KHA  Panel  utama  diatas maka sesuai dengan katalog kabel NYY, maka diperoleh  ukuran  penghantar  ialah  NYY  50 mm².  sedangkan  ukuran  penghantar  yang dipilih  ialah  NYY  4  X  50  mm²  dan  jenis pengaman  yang  digunakan  ialah  NFB  dengan rating pengaman sebesar 125  Ampere. Hal ini berdasarkan PUIL table 7.3-4.
Tabel 4.3. Resistansi Jenis tanah ( PUIL 2011 tabel 54.2)
Untuk  pemasangannya  di  paralel  dengan  tiga buah elektroda batang :
1 𝑅 𝑐 = 1 20 + 1 20 + 1 20 + 1 20 1 𝑅 𝑐 = 4 20 𝑅 𝑐 = 20 4 = 5 Ω
Dari  perhitungan  diatas  agar  didapat nilai tahanan pentanahan tidak lebih besar dari 5 Ω  maka dipasang 1 titik pentanahan dengan
Jurnal Ilmiah Foristek Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id DOI : : https://doi.org/10.54757/fs.v10i2.41 pISSN : 2087 – 8729
eISSN : 2087 – 8729
Vol 10, No. 2, Oktober 2020
di  paralel  4  buah  elektroda  batang  dan elektroda  ditanam  sedalam  6,5  m.  Jarak  antara masing-masing
elektroda ditentukan berdasarkan  PUIL  2000.  dimana  jarak  antara elektroda  tersebut  minimum  harus  dua  kali panjang elektroda batang yang dipasang secara paralel.
Gambar 10. Elektroda Batang

## VI. KESIMPULAN

## 5.1 Kesimpulan
Dari  serangkaian  tahapan  penelitian  yang telah  dilakukan  di  atas,  berikut  merupakan kesimpulan yang dapat kami ambil.
1. Perancangan  Instalasi  listrik  pada  gedung ini  sesuai  dengan  Standar  Nasional Indonesia  (SNI)  dan  Peraturan  Umum Instalasi  Listrik  (  PUIL  2011,  2001  dan 2000)  sehingga  kemungkinan  terjadi kecelakaan sangat kecil.
2. Seluruh  system  instalasi  listrik  ini mendapatkan  supplai  listrik  3-phase  dari PLN
3. Daya  total  pada  gedung  ini  60246  watt, maka  Daya  Terpasang  di  bahagi  Cos 𝜑
(0,8)  sebesar  75012  VA,  Sehingga  Daya yang  di  butuhkan  dari  PLN  untuk penyambungan sebesar 82.500 VA.
4. Penghantar yang digunakan pada perancangan  instalasi  ini  yaitu  kabel dengan  jenis  NYY  dan  NYM,  dengan ukuran  yang  bervariasi  sesuai  dengan perhitungan  KHA  penghantar  yang  telah dilakukan.
5. Pengaman yang digunakan pada perancangan  instalasi  ini  terdiri  dari  2 jenis,  yaitu  NFB  &  MCB  yang  ratingnya
bervariasi sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan.
6. RAB  total  yang  penulis  dapatkan  pada gedung ini adalah sebesar Rp. 223.600.000-

## DAFTAR PUSTAKA
[1]. Bayu  Anggara  (2015)  “ Perencanaan Instalasi  Listrik  Di  Ruang  Laboratorium Instalasi Listrik Politeknik Gajah Tunggal”, Tangerang,  Politeknik  Gajah Tunggal. [2]. BSN PUIL 2011, SNI 0225:2011. ‘Persyaratan  Umum  Instalasi Listrik 2011’ , Jakarta : Direktorat Penyelidikan Masalah Bangunan.
[3]. BSN PUIL 2001, SNI 03-6575-2001. ‘Tata Cara  Perancangan  Sistem  Pencahayaan Buatan  Pada  Bangunan  Gedung  2001’ , Jakarta : Direktorat Penyelidikan Masalah Bangunan.
[4]. Iksan  Santoso  (2014) “Perancangan Instalasi Listrik Pada Blok Pasar Modern Dan  Apartemen  Di  Gedung  Kawasan Pasar  Terpadu  Bimbing  Malang” , Malang ,