e-ISSN : 2715-5064

## Singkronisasi Penyulang Incoming GH Terban Untuk Peningkatan Kehandalan dan Perbaikan Susut Teknik Pada PT. PLN (PERSERO) ULP Kuala Simpang
Muhammad Alfaoqi *)
Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan Jln. Jend. Gatot Subroto Km 4,5, Sei Sikambing, Medan, Sumatera Utara 20122, Indonesia email: alfaoqi222@gmail.com
Abstract In channeling electrical energy from the power plant to  the  customers,  a  distribution  system  called  the  Electric  Power Distribution  System  is  required.  The  Electric  Power  Distribution System consists of high voltage lines, medium voltage lines, and low voltage lines. In the medium voltage system, the electrical network is  designed  in  such  a  way  to  achieve  reliability  and  good  voltage quality when it reaches the customers. The aim of this journal is to analyze the operating pattern of the medium voltage network at PT PLN  (Persero)  ULP  Kuala  Simpang  at  the  Terban  Grounding Substation,  by  synchronizing  2  incoming  feeders,  namely  feeder TC05  and  TC12,  through  the  coupling  cubicle  of  the  Terban Grounding Substation. The synchronization of these feeders aims to improve system reliability and reduce technical losses on the feeder side.
Abstrak  Dalam  menyalurkan  energi  listrik  dari  pembangkit sampai  ke  pelanggan  memerlukan  sebuah  sistem  penyaluran yang  disebut  Sistem  distribusi  tenaga  listrik.  Sistem  distribusi tenaga  listrik  terdiri  dari  saluran  tegangan  tinggi,  saluran tegangan menengah dan saluran tegangan rendah. Dalam Sistem tegangan  menengah,  bentuk  jaringan  listrik  dibuat  sedemikian rupa  untuk  mendapatkan  kehandalan  dan  nilai  mutu  tegangan yang  bagus  saat  sampai  di  pelanggan.  Tujuan  dari  jurnal  ini adalah melakukan analisa terhadap pola pengoperasian jaringan tegangan  menengah  di  PT  PLN  (Persero)  ULP  Kuala  simpang pada  Gardu  Hubung  Tanah  Terban,  dengan  cara  melakukan sinkronisasi  2  penyulang  Incoming  yaitu  penyulang  TC05  dan TC12  melalui  kubikel  coupling  Gardu  Hubung  Tanah  Terban. Sinkronisasi  penyulang  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan kehandalan  sistem  dan  memperbaiki  susut  teknis  disisi penyulang.
Kata  Kunci  –  Total  kWh  (Konsumsi  Listrik),  kWh  Terpasang, Kalkulasi, Faktor Pengali.

## I. PENDAHULUAN
Dalam  melayani  pelanggan,  PT  PLN  (Persero)  ULP  Kuala simpang  memiliki  3  gardu  hubung  salah  satunya  Gardu Hubung Tanah Terban. Gardu hubung Tanah terban terdiri dari dua penyulang incoming yaitu TC05 dan TC12, 4 Penyulang outgoing  yaitu  TB02,  TB04,  TB06,  TB08  dan  1  kubikel coupling  [1].  Pola  pengoperasian  GH  Tanah  Terban,  dua penyulang  incoming  masing-masing  diberi  beban  dua penyulang outgoing. Tetapi dalam pembebanan nya memiliki ketimbangan besaran beban yakni beban penyulang TC12 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penyulang TC05 dikarenakan bentuk topologi beban dan jaringan. Kondisi beban penyulang TC12 yang sudah terlalu tinggi akan berdampak pada :
1. Kualitas tegangan yang disalurkan
2. Kehandalan Sistem distribusi energi listrik
3. Daya tahan material Sistem distribusi energi listrik
4. Susut energi listrik
Penyulang  TC12  melayani  daerah  perkotaan  dimana  tingkat pertambahan  beban  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  daerah yang  dilayani  oleh  Penyulang  TC05  yang  cenderung  minim penambahan  beban  karena  melayani  daerah  perkampungan. Berdasarkan  kondisi  ini  penulis  melakukan  penelitian  dan mengangkat judul “Analisa Sinkronisasi Penyulang Incoming Gardu  Hubung  Tanah  Terban  Untuk  Meningkatkan Kehandalan dan Mengurangi Susut Teknis” sebagai jurnal.
Dalam  melakukan  analisa,  penulis  menggunakan  Aplikasi ETAP  sebagai  aplikasi  untuk  melakukan  simulasi  analisa rakayasa jaringan yang akan dilakukan.

## II.L ANDASAN T EORI

## A. Karakteristik Konduktor
Karakteristik  Mekanik,  menunjukkan  keadaan  fisik  dari konduktor dan menyatakan kekuatan tarik dari pada konduktor saat  dilakukan  pemasangan  jaringan.  Konduktor  harus memiliki kekuatan saat dilakukan penarikan tanpa mengurangi kemampuan menghantarkan arus listriknya [2].
Karakteristik  Listrik,  menunjukkan  kemampuan  konduktor dilewati arus listrik yang mengalirinya, (dari SPLN 41-10:1991, untuk  konduktor  70  mm2  berselubung  atau  AAAC-S  pada suhu sekitar 30O C maka kemampuan maksimum  konduktor menghantarkan arus listrik adalah 275 A) [3].
B. Sifat Bahan Konduktor
1. Daya Hantar Listrik
Arus yang mengalir dalam setiap penghantar pasti mengalami hambatan,  besar  nya  hambatan  tergantung  pada  jenis penghantar  itu  sendiri  atau  disebut  dengan  hambat  jenis penghantar [4].
2. Koefisien Temperatur Hambatan
Koefisien temperatur hambatan adalah kestabilan suatu bahan konduktor  terhadap  perubahan  suhu  yang  terjadi  pada konduktor,  karena  setiap  konduktor  saat  dialiri  listrik  dan menimbulkan  panas  akan  terjadi  perubahan  bentuk  seiring dengan  perubahan  panas  itu  sendiri,  akan  memuai  jika  suhu naik dan akan menyusut saat suhu turun [5].
Pengaruh  panas  terhadap  hambatan  dapat  dihitung  dengan rumus :
R2 = R1(1+α.(T2-T1) R1 : Hambatan awal R2 : Hambatan Akhir α : Koefisien Hambat Jenis T2 : Suhu Akhir
*) penulis korespondensi : Muhammad Alfaoqi
Email: alfaoqi222@gmail.com
e-ISSN : 2715-5064

## T1 : Suhu Awal
3. Daya Hantar Panas
Daya hantar panas adalah jumlah panas yang melewati lapisan bahan  tiap  satuan  waktu.  Diperhitungkan  dalam  satuan Kkal/Jam 0oC.
4. Daya Tegangan Tarik
Sifat mekanik bahan konduktor adalah hal yang sangat penting, terutaman untuk saluran udara yang dalam kontruksi nya haru melakukan tarikan pada konduktor.
5. Hukum Ohm Hukum ohm merupakan salah satu ilmu dasar dari elektronika. Ilmu yang satu ini sangat berguna untuk membantu kita dalam menghitung arus, tegangan, atau resistansi dari suatu rangkaian listrik.  Dimana  hukum  ohm  menyatakan  hubungan  antara matematis dan arus, tegangan, dan juga resistansi jaringan. Hukum  Ohm  terdiri  dari  dua  bagian.  Bagian  yang  pertama yaitu definisi dari hambatan yaitu V = IR. Hubungan tersebut seringkali  dinamai  dengan  Hukum  Ohm.  Namun,  Ohm  juga mengatakan bahwa R merupakan  suatu  konstanta yang tidak bergantung pada V ataupun I. Hubungan V =IR bisa diterapkan di dalam resistor apapun, yang mana V adalah beda potensial antara kedua ujung hambatan dan I adalah arus yang mengalir di dalamnya. Sementara R adalah hambatan ataupun resistansi resistor  itu.  Hukum  Ohm  sendiri  berbunyi,  “Kuat  arus  yang mengalir  dalam  suatu  penghantar  atau  hambatan  besarnya sebanding dengan beda potensial atau tegangan antara ujung- ujung  penghantar  tersebut.  Pernyataan  itu  bisa  dituliskan sebagai berikut yaitu I ∞ V.”.
6. Daya Listrik
Pengertian  daya  listrik  Daya  memiliki  arti  sebagi  energi  per satuan waktu (Von Meier Alexander, 2006). Daya merupakan jumlah energi listrik yang digunakan untuk melakukan usaha di  dalam  sistem  tenaga  listrik.  Satuan  untuk  daya  listrik umumnya  adalah  Waatt.  Daya  pada  suatu  sistem  tegangan bolak-bali  (AC)  dikenal  dengan  tiga  macam  yaitu  daya  aktif (nyata)  dengan  simbol  (P)  satuannya  adalah Watt  (W),  daya reaktif  dengan  simbol  (Q)  satuannya  adalah  volt  ampere reactive (VAR) dan daya semu  dengan simbol  (S) satuannya adalah volt ampere (VA).
C. Jenis Daya Listrik
1. Daya Aktif Daya aktif Adalah daya rata-rata yang sesuai dengan kekuatan sebenarnya ditransmisikan  atau  dikonsumsi  oleh  beban  (Von  Meier Aleander, 2006). Beberapa contoh dari daya aktif adalah energi panas, energi mekanik, cahaya dan daya aktif memiliki satuan berupa watt (W). Berikut ini merupakan persamaan daya aktif menurut Von Meier Alexander : 7 P = V . I . Cos φ (1 phasas) P = 3. VL . IL . cos φ (3 phasa) Dimana : P = Daya aktif (watt) V = Tegangan ( volt) I = Arus (ampere) Cos φ = Faktor daya VL = Tegngan jaringan (volt) IL = arus jaringan (ampere)
2. Daya Reaktif Daya reaktif
Adalah  jumlah  daya  yang  diperlukan  untuk  pembentukan medan  magnet  (Von  Meier  Alexander,  2006).  Dari pembentukan medan magnet maka akan terbentuk fluks medan magnet. Contoh  daya yang menimbulkan daya reaktif adalah trasnformator, motor, lampu pijar dan lain – lain. Daya reaktif memiliki satuan berupa volt ampere reactive (VAR). Berikut
ini  merupakan  persamaan  daya  reaktif  menurut  Von  Meier Alexander : Q = V . I . Sin φ (1phasa) Q = 3 . VL . IL . Sin φ (3phasa)  Dimana  :  Q  =  Daya  Reaktif  (VAR)  V  =  Tegangan (Volt) I = Arus (Ampere) VL = Tegangan jaringan (Volt) IL = Arus jaringan (ampere) [6].
3. Daya Semu Daya Semu
Adalah  daya  yang  dihasilkan  oleh  perkalian  antara  tegangan dan  arus  dalam  suatu  jaringan  (Von  Meier  Alexander,  2006) atau  daya  yang  merupakan  hasil  penjumlahan  8  trigonometri daya  aktif  dan  daya  reaktif.  Daya  semu  ialah  daya  yang dikeluarkan sumber alternation current (AC) atau di serap oleh beban. Satuan dari daya semu yaitu volt ampere (VA). Berikut persamaan dari daya semu : S = V . I Dimana : S = Daya Semu (VA) V = Tegangan (Volt) I = Arus (Ampere) [7].

## 4. Aplikasi ETAP
ETAP ( Electric Transient and Analysis Program ) merupakan suatu perangkat lunak yang mendukung sistem tenaga listrik. Perangkat  ini  mampu  bekerja  dalam  keadaan  offline  untuk simulasi tenaga listrik, online untuk pengelolaan data real-time atau digunakan untuk mengendalikan sistem secara real time. Fitur yang terdapat di dalamnya pun bermacam-macam antara lain  fitur  yang  digunakan  untuk  menganalisa  pembangkitan tenaga listrik, sistem transmisi maupun sistem distribusi tenaga listrik.
Analisa tenaga listrik yang dapat dilakukan ETAP antara lain : a. Analisa aliran daya ( Load Flow ) b. Analisa hubung singkat ( Short Circuit ) c. Arc Flash Analysis d. Analisa kestabilan transien, dll.
Dalam  menganalisa  tenaga  listrik,  suatu  diagram  saluran tunggal  ( single  line  diagram )  merupakan  notasi  yang disederhanakan  untuk  sebuah  sistem  tenaga  listrik  tiga  fasa. Sebagai ganti dari representasi saluran tiga fasa yang terpisah, digunakanlah sebuah konduktor. Hal  ini memudahkan dalam pembacaan diagram maupun dalam analisa rangkaian. Elemen elektrik  seperti  misalnya  pemutus  rangkaian,  transformator, kapasitor,  bus  bar  maupun  konduktor  lain  dapat  ditunjukkan dengan menggunakan simbol yang telah distandardisasi untuk diagram saluran tunggal. Elemen pada diagram tidak mewakili ukuran fisik atau lokasi dari peralatan listrik, tetapi merupakan konvensi umum untuk mengatur diagram dengan urutan kiri- ke-kanan  yang  sama,  atas-ke-bawah,  sebagai  saklar  atau peralatan lainnya diwakili [8].
ETAP  memiliki  2  macam  standar  yang  digunakan  untuk melakukan analisa kelistrikan, ANSI dan IEC. Pada dasarnya perbedaan yang terjadi di antara kedua standar tersebut adalah frekuensi  yang  digunakan,  yang  berakibat  pada  perbedaan spesifikasi  peralatan  yang  sesuai  dengan  frekuensi  tersebut. Simbol  elemen  listrik  yang  digunakan  dalam  analisa  dengan menggunakan ETAP pun berbeda [9].
e-ISSN : 2715-5064

## Gbr. 1 Elemen standar ANSI

## III. METODE PENELITIAN
Metode Penelitian yang digunakan dalam Jurnal Tugas Akhir ini adalah metode Kuantitatif. Metode kuantitatif adalah sebuat metode yang lebih menekankan pada aspek pengukuran secara obyektif terhadap fenomena yang terjadi.

## A. Deskripsi Data
Lokasi  penelitian  berada  di  Kantor  PT  PLN  (Persero)  ULP Kuala Simpang UP3 Langsa. Pengumpulan data dilakukan saat waktu  beban  puncak  (WBP)  dan  luar  waktu  beban  puncak (LWBP) dan dilakukan selama 1 bulan. Penelitian dilakukan di Gardu  Hubung  Tanah  Terban,  penyulang  yang  di  teliti merupakan  penyulang  dengan  tipe  jaringan  radial  dengan penghantar kabel SUTM AAAC 3x240 mm2 dan AAAC-S 240 mm2 yang bersumber dari trafo daya yang sama.

## B. Perencanaan Penelitian
Pada  penelitian  ini  perlu  dilakukan  penyeimbangan  beban  2 penyulang dangan cara melakukan sinkronisasi penyulang via kubikel coupling Gardu Hubung Tanah Terban.
C. Cara Analisis
Dalam  penelitian  ini  teknik  analisis  data  yang  digunakan adalah analisis sistematis untuk mendapatkan hasil penelitian. Analisis ini adalah melakukan perhitungan berdasarkan rumus yang  berlaku  untuk  mendapatkan  perhitungan  perbaikan kualitas tegangan setelah dilakukan sinkron penyulang.
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN Penelitian  ini  dilakukan  pada  Gardu  Hubung  Tanah  terban yang disuplai dari Gardu Induk Tualang Cut pada Trafo Daya 1,  melalui  dua  penyulang  yaitu  TC5  dan  TC12  dengan  pola jaringan radial seperti gambar berikut :

## Gbr. 2 Single Line Diagram GH Tanah Terban
Dari gambar di atas nampak bahwa pada Gardu Hubung Tanah Terban terdapat  satu kubikel Coupling, dari kubikel  coupling inilah titik sinkron penyulang kita lakukan.
T ABEL I
TABEL PENGUKURAN LWBP SEBELUM SINKRONISASI No Jenis Besaran Hasil Ukur Satuan Penyulang TC05 Penyulang TC12 1 Tegangan R-S 20556 20234 Volt 2 Tegangan R-T 20548 20139 Volt 3 Tegangan S-T 20567 20149 Volt 4 Arus R 34 125 Ampere 5 Arus S 34 124 Ampere 6 Arus T 35 125 Ampere
T ABEL II TABEL PENGUKURAN WBP SEBELUM SINKRONISASI
Dari tabel tegangan dan arus di atas dapat kita lihat perbedaan beban  pada  dua  penyulang  sangat  jauh,  akibat  perbeadaan beban  ini  berdampak  pada  turun  nya  tegangan  terima  pada penyulang  TC12.  Tegangan  kirim  dari  Gardu  Induk  Tualang Cut  selalu  konstan  di  21.000  Volt  saat  waktu  beban  puncak ataupun diluar waktu beban puncak.
Sebelum melakukan sinkron terlebih dahulu dipastikan bahwa kedua  penyulang  wajib  se-fasa,  untuk  memastikan  dapat dilakukan dengan melakukan pengukuran tegangan pada titik uji tegangan di kubikel.
e-ISSN : 2715-5064

## Gbr. 3 Terminal Uji Tegangan Kubikel
Saat pengujian dieproleh hasil sebagai berikut :
T ABEL III HASIL PENGUKURAN TEGANGAN
Nilai  Terkecil  dari  pengujian  menyatakan  bahwa  titik  ukur teminal tegangan merupakan fasa yang sama di dua penyulang berbeda  yang  diuji.  Dapat  dinyakatan  bahwa  penyulang  TC5 dan  TC12  Gardu  hubung  tanah  terban  sudah  sama  fasa  dan sudah bisa kita lakukan proses sinkron penyulang. Sebelum  melakukan  kegiatan  sinkronisasi  dilakukan  terlebih dahulu  simulasi  rekayasa  jaringan  dengan  menggunakan Aplikasi  ETAP.  Dalam  membuat  simulasi  ETAP  digunakan Standar IEC sebagai berikut :
Gbr. 4 Simulasi ETAP Sebelum Sinkronisasi T ABEL IV PARAMETER HASIL SIMULASI SEBELUM SINKRONISASI
Gbr. 5 Simulasi ETAP Setelah Sinkronisasi T ABEL V
PARAMETER HASIL SIMULASI SETELAH SINKRONISASI T ABEL VI PARAMETER HASIL SIMULASI SETELAH SINKRONISASI
Berikut  adalah  single  line  diagram  Gardu  Hubung  Tanah terban setelah dilakukan proses sinkron penyulag dengan cara merubah posisi kubikel coupling yang awalnya Open menjadi Close.
No Jenis Besaran Hasil Simulasi Satuan Penyulang TC05 Penyulang TC12 1 Tegangan Phase - Phase 20682 20481 Volt 2 Arus Rata-Rata Keluaran Penyulang 30,8 159,8 Ampere
e-ISSN : 2715-5064
Gbr. 6 Single Line Digram Gh Tanah Terban Setelah Sinkron Penyulang
T ABEL VI TABEL PENGUKURAN LWBP SEBELUM SINKRONISASI T ABEL VII TABEL PENGUKURAN WBP SEBELUM SINKRONISASI
Melihat  hasil  perbandingan  tabel  sebelum  dan  sesudah sinkronisasi  tampak  ada  nya  perubahan  dinilai  arus  dan tegangan dimasing-masing penyulang seperti tabel berikut :
T ABEL VIII TABEL PERBANDINGAN SEBELUM DAN SESUDAH SINKRON PENYULANG
Dari tabel diatas dapat kita liat bahwa :
1. Arus  beban  penyulang  TC5  dan  TC  12  setelah  dilakukan skinkron menjadi sama.
2. Tegangan  Pada  penyulang  TC5  dan TC12  setelah  sinkron menjadi indentik sama.
3. Daya  LWBP  dan  WBP  setelah  sinkron  lebih  besar  dari kondisi awal.
Keuntungan dilakukan sinkron penyulang :
a. Perbaikan Susut Distribusi
Perbandingan  beban  pada  LWBP  dan  WBP  sebelum  dan sesudah  sinkron  penyulang  terdapat  perbedaan  yakni  Daya setelah sikron lebih besar. Dapat kita hitung jumlah kWh yang
dapat  kita  peroleh  dengan  melakukan  sinkron  penyulang  ini, yaitu :
Selisih Daya LWBP : Daya LWBP Setelah sinkron - Daya LWBP Sebelum sinkron 5654 kVA - 5572 kVA = 72 kVA Selisih Daya WBP : Daya WBP Setelah sinkron - Daya WBP Sebelum sinkron 6745 kVA - 6733 kVA = 12 kVA Dalam perhitungan nya, 1 hari operasi PLN menetapkan zona waktu  LWBP  adalah  20  Jam  sedangkan  WBP  adalah  4  jam, jika kita hitung selisih perolehan kWh dalam 1 hari adalah : Daya 1 hari = Daya LWBP + Daya WBP Daya 1 hari = (72 kVA x 20 Jam) + (12 kVA x 4 Jam ) Daya 1 hari = 1440 Kwh + 48 Kwh Daya 1 hari = 1488 Kwh Jika  dihitung  dalam  1  bulan  diperoleh  sebesar  44.640  dari proses  Sinkron  penyulang  ini.  Jika  kita  hitung  dalam  Rupiah (dianggap  rupiah  rata-rata  per  Kwh  Rp.  1.000,-)  adalah Rp.44.640.000,-  dalam  1  bulan.  Dengan  adanya  kelebihan Daya  ini  akan  berdampak  pada  susut  distribusi  dan meningkatkan penjualan PLN.
b. Perbaikan Kehandalan
Gardu Hubung Tanah terban yang awal nya disuplai dari dua penyulang  dengan  Konfigurasi  radial  menjadi  konfigurasi Spindel,
-  Konfigurasi  Radial  :  Jika  terjadi  gangguan  pada  jaringan distribusi  maka  sistem  akan  langsung  melepas  pada  proteksi yang  merasakan  gangguan,  maka  beban  yang  berapada didalam titik proteksi yang melepas akan padam karena tidak ada backup penyulang lain yang mensuplai.
-  Konfigurasi  Spindel  :  Jika  terjadi  gangguan  pada  jaringan distribusi  maka sistem akan melepas pada titik proteksi  yang mendeteksi  arus  gangguan,  tapi  beban  sistem  tidak  padam karena ada penyulang lain yang langsung mensuplai beban.

## V.KESIMPULAN
Tegangan kirim dari Gardu Induk Tualang Cut selalu konstan di 21.000 Volt saat waktu beban puncak ataupun diluar waktu beban puncak.
Sebelum melakukan sinkron terlebih dahulu dipastikan bahwa kedua  penyulang  wajib  se-fasa,  untuk  memastikan  dapat dilakukan dengan melakukan pengukuran tegangan pada titik uji tegangan di kubikel.
Arus  beban  penyulang  TC5  dan  TC  12  setelah  dilakukan skinkron  menjadi  sama,  Tegangan  Pada  penyulang  TC5  dan TC12 setelah sinkron menjadi indentik sama Daya LWBP dan WBP setelah sinkron lebih besar dari kondisi awal Sebelum sinkron 5654 kVA - 5572 kVA = 72 kVA dan Daya  WBP  Setelah  sinkron  -  Daya  WBP  Sebelum  sinkron 6745 kVA - 6733 kVA = 12 kVA.

## VI.DAFTAR PUSTAKA
[1] P. T. PLN, “Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 473,”  K/DIR/2010  tentang  Standar  Konstruksi  Jaringan  Tegangan
Rendah Tenaga …, 2010.
[2] J. Setiawan, M. Mardiansyah, A. Sunardi, and H. Kusnadi,
“ILMU BAHAN LISTRIK.” Unpampress, 2022. [3]
H.  MAULANA,  “Analisis  Karakteristik  Termal  Kabel NYY  Untuk  Aplikasi  Instalasi  Listrik  Luar  Ruangan.” UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA, 2018.
[4]
R. Listiyarini, Dasar Listrik dan Elektronika . Deepublish,
2018.
e-ISSN : 2715-5064
[5] A. Wulandari, I. A. Putra, and I. M. Rizqi, Buku Ajar Fisika: Suhu  &  Kalor,  Listrik Statis,  dan  Listrik Dinamis untuk  SMK/MAK Kelas  X .  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  kepada  Masyarakat Universitas KH. A. Wahab …, 2023.
[6] M.  RIDWAN,  “ANALISA  PERBAIKAN  FAKTOR
DAYA  MENGGUNAKAN  PANEL  KAPASITOR  BANK  DI LABORATORIUM POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA Laporan Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Diploma  III  Pada  Jurusan  Teknik  Elektro  Program  Studi  Teknik Listrik  OLEH  MUHAMAD  RIDWAN  0618  3031  1309 POLITEKNIK  NEGERI  SRIWIJAYA  PALEMBANG  2021.” Politeknik Negeri Sriwijaya, 2021.
[7] J.  Murianto,  D.  Febrianto,  W.  Wandy,  F.  Azmi,  and  D. Perangin-angin, “Rancang Bangun Alat Uji Pada Perbaikkan Faktor Daya Dengan Capsitor Bank,” J. Electr. Syst. Control Eng. , vol. 4, no. 1, pp. 53–62, 2020.
[8] I.  Refaldi,  Y.  Basir,  and  D.  U.  Y.  Wardhani,  “Analisis
Fluktuasi  Beban  Terhadap  Efisiensi  Generator  Sinkron  di  PT. PEMBANGKIT LISTRIK PALEMBANG JAYA,” J. Ampere , vol. 6, no. 2, pp. 91–103, 2021.
[9] Z. Anthony, S. Amalia, and H. F. P. Sari, “Perbaikan Nilai
Susut  Teknis  Jaringan  Tegangan  Menengah  Penyulang  5  Matur  PT PLN Rayon Koto Tuo,” J. Tek. Elektro , vol. 9, no. 2, pp. 67–72, 2020 .