Sariman,  S.,  &  Ilyas  Akmal  Akbar  (2022)  Perencanaan  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  Pada Komplek  Perumahan  Naskah  Indah  II,  Kecamatan  Sukarami  Palembang, Syntax  Idea, 4(2), https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v4i2.1763 E-ISSN: 2684-883X Published by: Ridwan Institute
Syntax Idea: p–ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X
Vol. 4, No. 2, Februari 20212

## PERENCANAAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA PADA KOMPLEK  PERUMAHAN  NASKAH  INDAH  II,  KECAMATAN  SUKARAMI PALEMBANG

## Sariman, Ilyas Akmal Akbar
Universitas Sriwijaya (UNSRI) Palembang Sumatera Selatan, Indonesia Email: sariman78@yahoo.com, ilyasakmalakbar1@gmail.com

## Abstrak
PLTS  dipilih  karena  pemanfaatannya  tidak  menimbulkan  polusi  yang  dapat merusak lingkungan. Sistem PLTS ada dua jenis yaitu, Off-Grid dan On-Grid. Pada system  On-Grid  menggunakan  rangkaian  yang  terhubung  dengan  jaringan  PLN. Sedangkan  PLTS  Off-Grid  mengandalkan  energy  matahari  sebagai  satu-satunya sumber  energy  utamanya.  Cahaya  matahari  merupakan  salah  satu  bentuk  energi dari  sumber  daya  alam.  Sumber  daya  alam  matahari  ini  sudah  banyak  digunakan untuk  memasok  daya  listrik  di  satelit  komunikasi  melalui  sel  surya.  Total  beban pada  perumahan  ini  adalah  267,5  kWh,  untuk  Total  biaya  PLTS  (25  tahun)  = Investasi awal + Biaya tambahan operasional + pergantian baterai selama 25 tahun =  Rp.  1.280.098.000.000  +  Rp.  126.969.000  +  Rp.  448.000.000  =  Rp. 128.249.098.000 Berdasarkan total biaya PLTS selama 25 tahun tersebut, diperoleh biaya  tahunan  adalah:  Total  biaya  tahunan  =  Total  biaya  PLTS  (25  tahun)  /  25  = Rp.  1.855.067.000.  /  25  =  Rp.  74.420.637.  Dan  untuk  biaya  perhari  selama penggunaan PLTS selama 25 tahun adalah Rp. 74.420.637./ 365 = Rp.203.295,50. Pada perencanaan PLTS di komplek perumahan naskah indah II ini menggunakan panel  surya  500  Wp  sebanyak  175  buah,  baterai  12  V  1000ah  sebanyak  28  buah, inverter  5.000Watt  7  buah,  dan  controller  sebanyak  7  buah.  untuk  mengurangi penggunaan energy  fosil  dan  meminimalisir  peningkatan  pemanasan  global  akibat penggunaan  energy  fosil  yang  berlebihan.  karena  sistem  listrik  tenaga  surya  tidak memerlukan  bahan  bakar  pada  saat  pengoperasian,  sumber  daya  untuk  PLTS  pun berlimpah.
Kata Kunci : pembangkit listrik; tenaga surya; perumahan

## Abstract
PLTS  was  chosen  because  its  utilization  does  not  cause  pollution  that  can Damaging the environment. There are two types of PLTS systems, namely, Off-Grid and  On-Grid.  The  On-Grid  system  uses  a  circuit  that  is  connected  to  the  PLN network. Meanwhile, Off-Grid PLTS relies on solar energy as the only main energy source.  Sunlight  is  a  form  of  energy  from  natural  resources.  This  solar  natural resource  has  been  widely  used  to  supply  electrical  power  in  communication satellites through solar cells. The total load on this housing is 267.5 kWh, for the total cost of PLTS (25 years) = Initial investment + Additional operational costs + battery  replacement  for  25  years  =  Rp.  1,280,098,000,000  +  Rp.  126,969,000  + Rp.  448,000,000  =  Rp.  128,249,098,000  Based  on  the  total  cost  of  PLTS  for  25
years,  the  annual  costs  obtained  are:  Total  annual  cost  =  Total  cost  of  PV  mini- grid (25 years) / 25 = Rp. 1,855,067,000. / 25 = Rp. 74,420,637. And the daily cost for using PLTS for 25 years is Rp. 74,420,637/ 365 = Rp.203,295.50.  In planning the PLTS in the beautiful script II housing complex, 175 500 Wp solar panels are used, 28 12 V 1000ah batteries, 7 5,000 Watt inverters, and 7 controllers. to reduce the  use  of  fossil  energy  and  minimize  the  increase  in  global  warming  due  to excessive use of fossil energy. Because the solar power system does not require fuel at the time of operation, the resources for PLTS are abundant.

## Keywords: power plant; solar power; housing
Received: 2022-01-22; Accepted: 2022-2-05; Published: 2022-02-20

## Pendahuluan
Setiap hari cukup matahari energi mencapai Bumi untuk memasok energi bangsa kita kebutuhan selama setahun. Solar adalah salah satu sumber yang paling menjanjikan dari  energi  terbarukan  dan  memiliki  potensi  terbesar  dalam  perbandingan  dengan sumber  energi  lain  untuk  memecahkan  masalah  energi  dunia. PLTS  dipilih  karena pemanfaatannya  tidak  menimbulkan  polusi  yang  dapat  merusak  lingkungan.  Sistem PLTS  ada  dua  jenis  yaitu,  Off-Grid  dan  On-Grid (Windarta,  Wista  Sinuraya,  Zaenal Abidin,  Era  Setyawan,  &  Angghika,  2019) .  Pada  system  On-Grid  menggunakan rangkaian  yang  terhubung  dengan  jaringan  PLN.  Sedangkan  PLTS  Off-Grid mengandalkan  energy  matahari  sebagai  satu-satunya  sumber  energy  utamanya (Ari, Kurniasih, Yogianto, & ElektSro, 2018) .
Panel  surya  adalah  perangkat  yang  bias merubah energy  cahaya  secara  langsung menjadi energy lisrik. Panel surya terdiri dari sekumpulan sel surya yang dihubungkan secara  seri  dan/atau  paralel  untuk  menghasilkan  tegangan  dan  arus  yang  diinginkan. Sistem kelistrikan panel surya terdiri dari banyak bagian yang kompleks (Kossi, 2018) . Sementara  panel  surya  adalah  komponen  yang  paling  terlihat,  sebagian  besar  fungsi, efisiensi,  dan  keamanan  sistem  bergantung  pada  komponen  listrik  yang  beroperasi  di belakang  layar.  Sebagian  besar  sistem  kelistrikan  panel  surya  komersial  dan  industri mencakup  komponen  berikut:  Panel  surya  adalah  komponen  yang  paling  terlihat  dari sistem listrik tenaga surya perumahan. Panel surya dipasang di luar rumah, biasanya di atap dan mengubah sinar matahari menjadi listrik. Battery, Tenaga yang dihasilkan dari panel surya akan disimpan di batrai (Radwitya, Chandra, Radwitya, & Chandra, 2020) . Di siang hari, sistem tenaga surya memproduksi dan menjalankan listrik yang dihasilkan dari panel surya (Rega, Sinaga, & Windarta, 2021) . Pada malam hari, ketika tidak ada sinar matahari. Inverter, Sebagian besar peralatan dan perangkat ini menggunakan Arus Bolak-balik  (AC)  untuk  beroperasi (Sandro  Putra,  2016) .  Inverter  adalah  perangkat elektronik yang mengubah Arus searah (DC) dari panel surya menjadi arus bolak-balik (AC)  yang  digunakan  untuk  menyalakan  peralatan  listrik. Controller, bekerja  untuk mengatur  muatan  listrik  dan  mereka  membatasi  tingkat  arus  listrik  yang  ditambahkan atau ditarik dari Baterai. Mereka bekerja untuk mengontrol tegangan dan watt dari Panel Surya;  dengan  demikian,  melewati  energi  yang  lebih  stabil (Sukmajati,  2015) ,
mencegah pengisian daya yang berlebihan dan melindungi dari tegangan berlebih - yang dapat menghambat dan mengurangi kinerja atau masa pakai Baterai (Kumara, 2010) .
Panel  surya  monokristalin  merupakan  jenis  panel  surya  tertua  dan  paling berkembang.  Panel  surya  monocrystalline  ini  terbuat  dari  sekitar  40  sel  surya monocrystalline . Sel surya tersebut terbuat dari silikon murni. Panel surya polikristalin adalah  perkembangan  yang  lebih  baru,  tetapi  popularitas  dan  efisiensinya  meningkat dengan  cepat.  Sama  seperti  panel  surya monokristalin ,  sel polikristalin terbuat  dari silicon (Nawawi, 2020) .  Panel surya film tipis adalah perkembangan yang sangat baru dalam industri panel  surya. Fitur yang paling membedakan dari panel film tipis adalah bahwa  mereka  tidak  selalu  terbuat  dari  silikon (Fajirani,  2021) .  Mereka  dapat  dibuat dari  berbagai  bahan,  termasuk  kadmium  telluride  (CdTe), silikon  amorf  (a-Si) ,  dan Copper  Indium  Gallium  Selenide (CIGS).  Sel  surya  ini  dibuat  dengan  menempatkan bahan  utama  di  antara  lembaran  tipis  bahan  konduktif  dengan  lapisan  kaca  di  atasnya untuk perlindungan (Hidayati & Ekayuliana, 2021) . Dipasaran ada beberapa jenis panel surya  thin  film,  yaitu:  Sel  surya  film  tipis  Cadmium  telluride  (CdTe)  adalah  jenis  sel surya  film  tipis  yang  paling  umum.  Mereka  lebih  ekonomis  dibandingkan  dengan  sel film  tipis  silikon  standar.  Tingkat  efisiensi  tertinggi  yang  telah  dicatat  oleh  film  tipis Kadmium telluride adalah lebih dari 18 persen (Hasan, 2012) . Copper Indium Selenide (CIS)  adalah  bahan  lapisan  tipe-p  atau  penyerap.  Sel  fotovoltaik  atau  (Sel  PV)  yang berbasis  CIS  dan  digunakan  untuk  menghasilkan  energi  matahari  dibuat  dari  lapisan CIS  tipe-p  atau  bermuatan  positif  di  bawah  tipe-n  atau  lapisan  bermuatan  negatif (Hariyati, Qosim, & Hasanah, 2019) . Lapisan tipe-p dapat dihasilkan oleh deposisi uap film tipis  fisik/kimia  dari  CIS.  Sel  film  tipis  silikon  morf  (a-Si)  adalah  jenis  film  tipis paling  awal  dan  paling  matang (Hidayat,  2021) .  Sel  surya  ini  diproduksi  dengan menggunakan  silikon  nonkristalin,  tidak  seperti  wafer  sel  surya  biasa.  Silikon  amorf lebih murah untuk diproduksi dibandingkan dengan silikon kristal serta sebagian besar bahan semikonduktor lainnya (Abit Duka, Setiawan, & Ibi Weking, 2018) .
Tujuan  penulis  sudah menentukan  objek riset  di  perumahan  Bukit  Naskah  Indah yang  beralamat  di  Jalan  naskah  KM  7,  Kecamatan  sukarame  Palembang  menjadikan area  perakitan  PLTS.  Berhubungan  dengan  itu,  perumahan  tersebut  sudah  termasuk lama  dan  perumahan  ini  telai  ramai  yang  sudah  di  huni  atau  ditinggali.Perencanaan pembangunan ini bisa menajdi peluang untuk menanwarkan pembangunan PLTS pada yang mempunyai perumahan.

## Metode Penelitian
Metodologi  penelitian  mencakup  beberapa  bidang,  yang  paling  penting  adalah desain pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan analisis ekonomi. Dalam merancang PLTS  ada  beberapa  tahapan  pekerjaan.  Tahapan  pekerjaan  yang  dilakukan  adalah penentuan intensitas cahaya matahari, melakukan studi beban, merancang sistem PLTS dan mengevaluasi biaya sistem PLTS.
Perencanaan  dari  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  Dalam  perancangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terdapat beberapa tahapan kerja, antara lain :
Studi  Beban  Listrik:  Mencakup  jenis  dan  ukuran  total  beban  di  rumah  dan  konsumsi energi harian.
Perancangan  sistem  PLTS  untuk  perumahan  energi  meliputi  pada,menentukan kriteria dari sistem, Menghitung penaksiran Sistem PLTS Penentuan nilai ekonomi dari perancangan  sistem  PLTS  meliputi  ;  biaya  pembangunan  awal  mulai  dari  bahan  baku sampai instalasi, biaya operasi, dan biaya perawatan.

## Gambar 1 Denah Perumahan

## Hasil dan Pembahasan
A. Sistem Kelistrikan Perumahan
Di komplek perumahan ini memiliki 1300 watt daya listrik yang sama dan tipe rumah  yang  sama.  namun  setaip  harinya  pemakaian  energi  listrik  setiap  rumah nberbeda tergantung pemakaian setiap rumah.  Dalam hal ini penulis merata-ratakan pemakaian energi listrik pada perumahan ini.
1. Setelah  mengetahui  pemakaian  energi  listrik  setiap  bulannya,  maka  dapat dilanjutkan  untuk  menghitung  pemakaian  rata-rata  energi  listrik  setiap  harinya pada perumahan.
Tabel 1 Jumlah Beban No.  Nama Peralatan Listrik Jumlah (buah) Lama Pemakaian (jam/hari) Daya( watt) Tota; beban (Wh) 1 Lampu 8 8 10 640 2 Televisi 1 4 38 152 3 Kulkas 1 24 100 2400 4 Mesin cuci 1 1 330 330 5 AC ½ pk 2 8 320 5120 6 Setrika 1 1 300 300 7 Rice cooker 1 2 200 400 Total                    1298 9342
2. Perhitungan harga PLN dan Total Beban Perumahan
9342wh :1000=93,42 kwh
93,42kwh x Rp. 1.444=15.176 rp
15.176rp x 30hari= 455.280
Jadi  setiap  rumah  di  perumahan  komplek  tersebut  rata-rata Tipe  rumah  semuanya sama, rata-rata memiliki kebutuhan listrik seriap bualanya berkisaran Rp.455.280,/bulan.
3. Total Beban Perumahan
Beban puncak = 1298 Watt
Total beban = 9,342 kWh +  (15 % X 10.512)
= 10,7  kWh
Total beban 25 rumah = 25 x 10,7 kWh = 267,5 kWh
B. Untuk  mengetahui  kebutuhan  pada  perencanaan  sudah  membuat  perhitungan  pada penelitian ini.
1. Pada  perencanaan  ini  penulis  memakai  PLTS    7  array  267,5.    Jadi  267500  /  7 array = 38214 Wh = 38,214 kWh
P saat naik 3 °C = 0,5% x Pmpp x 3 °C
= 7,5 W
Pmpp naik 3 °C = Pmpp – Psaat naik °C = 500 – 7,5 = 492,5 W TCF = Pmpp naik 3 °C / Pmpp
= 320,125/325 = 0,985
Npv = 20%
Nout = 0,9 Gav = 3,52kWh/m2
2. Panel Surya
PV area =  EL /  Gav x TCF x Npv x Nout
= 10,7 kWh / 3,52 x 0,985 x 0,2 x 0,9
= 17 m2
P wattpeak = PV area x PSI x Npv = 17m2 x 1000 W x 0,2 = 3400 Wp = 3,4 kWp Jumlah panel = P wattpeak / Pmpp = 3400/500
= 6,8 = 7 unit panel / beban untuk 1 rumah
Maka untuk beban sebanyak 25 rumah bisa memakai persamaan berikut: 7 unit panel x 25 rumah =  175 unit panel dengan 500 Wp Pada perencanaan ini penulis merangkai panel surya secara parallel, maka daya yang dihasilkan sebesar 500 wp x 175 unit = 87500 Wp = 87,5 kWp
3. Pada  perencanaan  ini  terdapat  7  rangkaian  array,  tiap  rangkaian  array  terdapat  25 panel surya. Tiap array menghasilkan daya sebesar
87,5 / 7 = 12500 kWp = 12,5 kWp
Total  arus  pada  satu  rangkaian  array  panel  surya  yang  dirangkai  secara  parallel sebesar
I = p /v I total = 12500/48.63 = 257 A
Pada satu array rangkaian panel surya tersebut menghasilkan arus sebesar 257 A, untuk  menghitung  kapasitas  solar  charge  controller  digunakan  factor  toleransi  agar tidak terjadinya kerusakan pada alat yang digunakan.
Maka, Kapasitas solar charge controller = 257A x 125%
= 321 A
Jumlah  solar  charge  controller  yang  digunakan  dengan  kapasitas  350  ampere sebanyak 7 buah sesuai dengan jumlah array rangkaian panel surya.
4. Untuk menentukan kapasitas baterai, digunakan persamaan sebagai berikut C = EL / Vs x DoD x N
= 38214/ 60 x 0,8 x 0,9
= 884,5 Ah = 885 Ah
Jumlah baterai seri :
N baterai seri = V solar charge control/V baterai = 60 / 12
= 5 Baterai dirangkai secara seri
Baterai tidak dirangkai secara parallel dikarenakan kapasitas baterai cukup untuk menampung beban satu array sebesar 884 Ah
Dari  perhitungan  diatas,  maka  dibutuhkan  5  baterai  dirangkai  secara  seri.  Jadi total  baterai  yang  dipakai  pada  satu  array  sebanyak  5  baterai.  Jadi  total  untik perumahan ini adalah 35 baterai.
5. Pemilihan Inverter dibutuhkan factor toleransi, asumsikan sebesar 125%. Maka dapat menggunakan persamaan sebagai berikut:
Kapasitas inverter = Total daya yang digunakan =  32500 W = 32,5 kW
Karena perencanaan ini terdapat 7 array, maka Kapasitas Inverter / 7 Array = 32,5 / 7 = 4642,8 kW

## C. Investasi pada awal perencanaan ini.

## Table 2

## Investasi awal
Pada  table  diatas  maka  data  daftar  sesuai  komponen  dan  harga  investasi awal dapat diperkirakan pada penelitian ini adalah Rp 1.280.098.000.
D. Nilai Ekonimi PLTS
harga baterai 12 Volt 1000 Ah diasumsikan tetap Rp.4.000.000 perbuah selama 25 tahun. Sehingga untuk penambahan total biaya operasional selama 25 tahun hanya untuk pergantian baterai adalah: Biaya tambahan operasional = 4 x Rp.112.000.000 = Rp. 448.000.000 Sehingga total biaya yang dibutuhkan PLTS selama 25 tahun adalah : Total biaya PLTS (25 tahun) = Investasi awal + Biaya tambahan operasional + pergantian baterai selama 25 tahun = Rp. 1.280.098.000. + Rp. 126.969.000 + Rp. 448.000.000 = Rp. 128.249.098.000 Berdasarkan total biaya  PLTS  selama  25  tahun  tersebut,  diperoleh  biaya  tahunan  adalah:  Total biaya tahunan = Total biaya PLTS (25 tahun) / 25 = Rp. 1.855.067.000. / 25 = Rp.  74.420.637.  Dan  untuk  biaya  perhari  selama  penggunaan  PLTS  selama  25 tahun adalah Rp. 74.420.637./ 365 = Rp.203.295,50

## E. Perbandingan Biaya PLTS Dan PLN
Untuk  perbandingan  total  biaya  pada  perumahan  ini  selama  25  tahun  pada penelitian ini:
Table 3 Perbandingan Biaya PLTS PLN 1.855.067.000 2.502.931.394

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  dari  penelitian  kali  ini  tentang  perencanaan  PLTS  pada komplek  perumahan  bukit  naskah  indah,didapatkan  beberapa  kesimpulan  yaitu.  Pada perencanaan  PLTS  di  komplek  perumahan  naskah  indah  II  ini  menggunakan  panel surya  500  Wp  sebanyak  175  buah,  baterai  12  V  1000ah  sebanyak  28  buah,  inverter 5.000Watt  7  buah,  dan  controller  sebanyak  7  buah.  Biaya  investasi  awal  (biaya peralatan  serta  biaya  pemasangan  dan  ongkos  kerja)  PLTS  sesuai  desain  yang  telah
No Uraian Unit Harga (Rp) Jumlah (Rp) 1. Panel monocristalline 500Wp 175 4.000.000 700.000.000 2. Solar Charge Controller MPPT 350A 7 15.000.000 105.000.000 3. Inverter 5000w 7 30.375.000 212.000.000 4. Baterai lead carbon 12V 1000AH  28 4.000.000 112.000.000 5. Biaya instalasi Dll 0,1$/ Watt 0,1x60,9kw 126.969.000 Total Keseluruhan 1.280.098.000
dibuat adalah Rp.1.280.098.000. Terdapat penambahan biaya sejumlah Rp. 448.000.000 selama jangka waktu 25 tahun untuk pergantian baterai sebanyak 4 kali. Biaya tahunan (annual cost) yang diperoleh jika menggunakan PLTS apabila digunakan selama umur.

## BIBLIOGRAFI
Abit  Duka,  Eric  Timotius,  Setiawan,  I.  Nyoman,  &  Ibi  Weking,  Antonius.  (2018).
Perencanaan  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  Hybrid  Pada  Area  Parkir  Gedung Dinas  Cipta  Karya,  Dinas  Bina  Marga  Dan  Pengairan  Kabupaten  Badung. Jurnal SPEKTRUM , 5 (2), 67. Google Scholar
Ari,  Dewi  Purnama,  Kurniasih,  Novi,  Yogianto,  Agus,  &  ElektSro,  Teknik.  (2018). Kajian  Perencanaan  PLTS  Terhubung  Ke  Grid  Untuk  Melayani  Suplai  Daya Listrik Di Menara STT - PLN. Jurnal Sutet , 8 (1), 13–20. Google Scholar
Fajirani,  Kiki.  (2021). Perancangan  Plts  Atap  Pada  Gedung  Kantor  Bupati  Tapanuli Utara Dengan Arsitektur Rumah Adat Batak Toba . 8 (2), 270–280. Retrieved from https://perpustakaan.id/rumah-adat-batak/. Google Scholar
Hariyati,  Rinna,  Qosim,  Muchamad  Nur,  &  Hasanah,  Aas  Wasri.  (2019).  Energi  dan Kelistrikan :  Jurnal  Ilmiah  Konsep  Fotovoltaik  Terintegrasi  On  Grid  dengan Gedung STT-PLN Energi dan Kelistrikan : Jurnal Ilmiah. Energi Dan Kelistrikan: Jurnal Ilmiah , 11 (1), 17–26. Google Scholar
Hasan,  Hasnawiya.  (2012).  Perancangan  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  Di  Pulau Saugi. Jurnal  Riset  Dan  Teknologi  Kelautan  (JRTK) , 10 (02),  169–180. Google Scholar
Hidayat,  Syarif  Hidayat.  (2021).  Pengolahan  Sampah  Hybrid  PLTS  Menjadi  Energi Listrik Di Kelurahan Pondok Kopi. Kilat , 10 (2), 235–248. Google Scholar
Hidayati, Noor, & Ekayuliana, Arifia. (2021). Rancang Bangun Komponen Utama Plts Off-Grid  Untuk  Menunjang  Operasi  Incinerator  Sipesat®. Jurnal  Poli-Teknologi , 20 (2). Google Scholar
Kossi,  Vember  Restu.  (2018).  Perencanaan  PLTS  Terpusat  (  Off-Grid  )  Di  Dusun Tikalong  Kabupaten  Mempawah. Jurnal  S1  Teknik  Elektro  UNTAN . Google Scholar
Kumara, Satya. (2010). Pembangkit Listrik Tenaga Surya Skala Rumah Tangga Urban Dan  Ketersediaannya  Di  Indonesia. Majalah  Ilmiah  Teknologi  Elektro , 9 (1).

## Google Scholar
Nawawi,  Hadari.  (2020). TENAGA  SURYA  SISTEM  HYBRID  SEBAGAI  SUMBER ENERGI  ALTERNATIF  Jurusan  Teknik  Elektro  ,  Fakultas  Teknik  ,  Universitas Tanjungpura . Retrieved from https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jteuntan/article/vi ewFile/49873/75676590819. Google Scholar
Radwitya,  Erick,  Chandra,  Yudi,  Radwitya,  Erick,  &  Chandra,  Yudi.  (2020). Perencanaan Plts On Grid Dilengkapi Panel Ats Di Laboratorium Teknik Elektro Politeknik Negeri Ketapang. 52–58. Google Scholar
Rega,  Muhammad  Sulthon  Novera,  Sinaga,  NAZARUDDIN,  &  Windarta,  JAKA.
(2021).  Perencanaan  PLTS  Rooftop  untuk  Kawasan  Pabrik  Teh  PT  Pagilaran Batang. ELKOMIKA:  Jurnal  Teknik  Energi  Elektrik,  Teknik  Telekomunikasi,  & Teknik Elektronika , 9 (4), 888. Google Scholar
Sandro  Putra,  Ch.  Rangkuti.  (2016).  Perencanaan  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya Secara  Mandiri  Untuk  Rumah  Tinggal. Seminar  Nasional  Cendekiawan , 6 (1),
23.4. Google Scholar
Sukmajati,  Mohammad  Hafidz  Sigit.  (2015).  Perancangan  Dan  Analisis  Pembangkit Listrik  Tenaga  Surya  Kapasitas  10  Mw  on  Grid  Di  Yogyakarta. Jurusan  Teknik Elektro, Sekolah Tinggi Teknik PLN , 7 (Jurnal Energi & Kelistrikan Vol. 7 No. 1, Januari-Mei 2015), 49. Google Scholar
Windarta,  Jaka,  Wista  Sinuraya,  Enda,  Zaenal  Abidin,  Ali,  Era  Setyawan,  Andalas,  & Angghika.  (2019).  Perancangan  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  (  PLTS  ) Berbasis Homer Di SMA Negeri 6 Surakarta Sebagai Sekolah Hemat Energi Dan Ramah  Lingkungan. PROSIDING  SEMINAR  NASIONAL  MIPA  2019  Universitas Tidar , 21–36. Google Scholar
Copyright holder: Sariman, Ilyas Akmal Akbar (2022)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: