## AUDIT KONSUMSI ENERGI UNTUK MENGETAHUI PELUANG PENGHEMATAN ENERGI PADA GEDUNG PT INDONESIA CAPS AND CLOSURES

## Muhamad Aris Raharjo dan Selamet Riadi
Program Studi Teknik Industri, Universitas Mercu Buana, Jakarta Email : m.aris@gmail.com , sriadi_71@yahoo.com

## ABSTRAK
PT  Indonesia  Caps  and  Closures  merupakan  perusahaan  yang  bergerak  dibidang  industri kemasan,  khususnya  kemasan  plastik.  Produk  yang  dihasilkan  adalah  tutup  botol  plastik minuman. Perusahaan ini tergolong perusahaan baru di Indonesia, berdiri pada akhir 2015 sampai  saat  ini  masih  melakukan start  up untuk  pemasangan  mesin-mesin  produksi  dan membangun sistem yang bagus. Untuk membangun sistem yang bagus tersebut salah satu lini  yang  turut  menjadi  perhatian  adalah  manajemen  energi.  Sesuai  Peraturan  pemerintah No.70 tahun 2009 pasal 10 (1), bahwa perseorangan, badan usaha, dan bentuk usaha tetap dalam  kegiatan  persediaan  energi  wajib  melaksanakan  konservasi  energi.  Untuk melakukan  konservasi  energi  tersebut  diperlukan  adanya  suatu  audit  energi  agar  dapat diketahui  besarnya  Intensitas  Konsumsi  Energi  pada  perusahaan  tersebut.  Tujuan  dari adanya  audit  energi  ini  adalah  untuk  mengetahui  nila  Intensitas  Konsumsi  Energi  dan memberikan  rekomendasi  peluang  penghematan  apabila  hasinya  tidak  efisien.  Untuk melakukan  audit  energi  diperlukan  adanya  data  yang  lengkap  agar  hasil  akurat,  untuk mencapai  hasil  tersebut  perlu  adanya  eksplorasi  penggunaan  energi  listrik  agar  semua pemakaian  listrik  dapat  diketahui.  Dari  hasil  audit  yang  telah  dilakukan,  nilai  Intensitas Konsumsi  Energi  di  perusahaan  tersebut  tergolong  efisien.  Besarnya  nilai  IKE  selama setahun  terakhir  berkisar  pada  angka  2,93  –  11,21kWh/m 2 dengan  total  nilai  Intensitas Konsumsi Energi setahun adalah 55kWh/m 2 /tahun.
Kata kunci   : Manajemen Energi, Audit Energi, Intensitas Konsumsi Energi

## ABSTRACT
PT  Indonesia  Caps  and  Closures  is  a  company  engaged  in  the  packaging  industry, particularly plastic packaging. The resulting product is a plastic beverage bottle cap. This Company is classified as a new company in Indonesia, established at the end of 2015 until today  still  starts  up  for  the  installation  of  production  machinery  and  building  a  good system. To build a great system that one of the sectors that contributed concern is energy management.  Appropriate  government  regulation  number  70  of  2009  Article  10  (1),  that individual,  business  entity,  and  the  permanent  establishment  within  the  energy  supply activities  required  to  implement  energy  conservation.  To  conserve  the  energy  needed  an energy  audit  in  order  to  know  the  magnitude  of  intensity  of  energy  consumption  in  this company.  The  purpose  of  energy  audit  is  to    determine  the  value  of  Intensity  of  Energy Consumption  and  gives  recommendations  opportunities  of  saving  energy  if  the  value  of energy audit is not efficient. To execute an energy audit is necessary to complete the data so the result is accurate results, to achieve these results is necessary to discover a load of electrical energy usage so that all electricity consumption can be known. Results from the audit  that  was  done,  the  value  of  intensity  of  energy  consumption  in  the  company's relatively efficient. The value of the IKE for the past year the range of 2.93 - 11,21kWh/m 2 with a total value of intensity of energy consumption a year is 55kWh/m 2 /year.
Keywords : Energy Management, Energy Audit, Energy Consumption Intensity

## PENDAHULUAN
Energi  merupakan  suatu  kebutuhan  pokok  yang  tak  terpisahkan  dari  manusia. Hampir  semua  sektor  dalam  kehidupan  ini  membutuhkan  energi  untuk  mencukupi kebutuhan  –  kebutuhan  manusia.  Sedangkan  seiring  berjalanya  waktu  sumber  energi konvensional  seperti  minyak  bumi  dan  batubara  semakin  menipis,  seperti  yang  kita  tahu bahwa sumber - sumber energi konvensional tersebut merupakan sumber energi yang tidak dapat terbarukan. Artinya sumber energi seperti ini suatu saat akan habis. Dengan kondisi seperti  itu  kita  harus  bisa  menggunakan  energi  dengan  bijaksana,  produktif,  dan  efisien. Selain  itu  kita  juga  dituntut  untuk  dapat  menciptakan  dan  menggunakan  sumber  energi yang  dapat  diperbarui.  Namun  permasalahan  saat  ini  adalah  sumber  energi  pengganti masih  belum  membuahkan  hasil  optimal  untuk  digunakan  secara  komersial.  Dilain  sisi harga  untuk  sumber  energi  dalam  negeri  menunjukan  trend  yang  terus  meningkat,  hal tersebut dikarenakan kenaikan harga minyak dunia yang semakin meningkat dan berimbas pada kenaikan harga energi dalam negeri, ditambah menipisnya cadangan minyak nasional.
Dalam  dunia  industri,  energi  sangatlah  penting,  terutama  dalam  penggunaan  energi listrik.  Porsi  pemakaian  serta  alokasi  dana  untuk  kebutuhan  listrik  dalam  industri  adalah yang terbesar. Hal ini ditunjukan oleh semua peralatan pendukung proses produksi seperti lampu  /  sistem  penerangan, air  conditioner, air,  dan  kompressor  menggunakan  energi listrik. Mengingat pentingnya energi listrik dan berkurangnya sumber energi konvensional dari  tahun  ke  tahun,  maka  aktivitas  di  dunia  industri  haruslah  dapat  melakukan  efisiensi energi. Salah satu metode yang sekarang dipakai untuk mengefisiensikan pemakaian energi listrik  tersebut  adalah  konservasi  energi.  Konservasi  energi  merupakan  upaya  sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi serta meningkatkan efisiensi pemanfaatanya. Seperti yang tertulis dalam Peraturan Pemerintah No.70 tahun 2009 pasal 10  (1),  bahwa  perseorangan,  badan  usaha,  dan  bentuk  usaha  tetap  dalam  kegiatan persediaan  energi  wajib  melaksanakan  konservasi  energi.  Dalam  proses  ini  meliputi adanya audit energi,  yaitu suatu metode untuk  menghitung tingkat  konsumsi  energi  suatu gedung atau bangunan, yang mana hasil yang diperoleh dari audit nanti akan dibandingkan dengan  standar  yang  ada,  untuk  dicari  solusi  penghematan  konsumsi  energi  jika  tingkat konsumsi energinya melebihi standar baku yang ada.
Dari  dasar  pemikiran  diatas  maka  penulis  dalam  penyusunan  Tugas  Akhir  ini mengambil judul “Audit Konsumsi Energi untuk Mengetahui Peluang Penghematan Energi pada Gedung PT.Indonesia Caps and Closures”  dengan harapan laporan  Tugas Akhir ini dapat mengetahui tingkat Intensitas Konsumsi Energi pada bangunan perusahaan tersebut. PT.Indonesia  Caps  And  Closures  merupakan  perusahaan  baru  di  Indonesia  yang  berdiri pada  akhir  tahun  2015  dan  merupakan  perusahaan start  up yang  sampai  sekarang  masih dalam  proses trial mesin  produksi  dan  belum  sampai  tahap mass  production ,  sehingga belum pernah sama sekali dilakukan audit energi. Untuk itu perlu adanya suatu audit energi yang  diharapkan  dapat  mengetahui  tingkat  konsumsi  energi  pada  bangunan  tersebut. Penelitian  tugas  akhir  ini  pun  juga  dilakukan  pada  sistem  kelistrikan  utilitas  pabrik  saja, karena tidak memungkinkan melakukan penelitian konsumsi energi di sektor produksi saat mesin-mesin  untuk  proses  produksi  masih  dalam  proses trial mesin  produksi.  Nantinya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran penggunaan energi di gedung tersebut kepada pihak management, yang selanjutnya dapat bermanfaat untuk menciptakan peluang  penghematan  energi  dan  rekomendasi  apa  yang  bisa  diterapkan  di  PT.Indonesia Caps  And  Closures.  Pada  akhirnya  penulis  berharap  hasil  penelitian  ini  tidak  hanya
bermanfaat  bagi  PT.Indonesia  Caps  and  Closures  saja,  namun  dapat  juga  menjadi  salah satu acuan untuk perusahaan – perusahaan yang lain.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pengertian Energi
Energi  yang  bersifat  abstrak  yang  sukar  dibuktikan,  tetapi  dapat  dirasakan  adanya. Energi  atau  yang  sering  disebut  tenaga,  adalah  suatu  pengertian  yang  sering  sekali digunakan  orang.  Menurut  Caffal  (1995)  energi  tidak  dapat  diciptakan  dan  tidak  dapat dimusnahkan,  dapat  dikonversikan  atau  berubah  dari  bentuk  energi  yang  satu  ke  bentuk energi  yang  lain,  misalnya  pada  kompor  di  dapur,  energi  yang  tersimpan  dalam  minyak tanah  diubah  menjadi  api.  Jadi  energi  adalah  kemampuan  dari  suatu  sistem  untuk melakukan kerja pada sistem yang lain.

## Manajemen Energi
Pengertian  manajemen  energi  berdasarkan  PERMEN  ESDM  No.  14  Tahun  2012 adalah kegiatan terpadu untuk mengendalikan konsumsi energi agar tercapai pemanfaatan energi  yang  efektif  dan  efisien  untuk  menghasilkan  keluaran  yang  maksimal  melalui tindakan teknis secara terstruktur dan ekonomis untuk meminimalisasi pemanfaatan energi termasuk  energi  untuk  proses  produksi  dan  meminimalisasi  konsumsi  bahan  baku  dan bahan pendukung.

## Metode Penghematan Energi
Energi  dapat  diibaratkan  seperti  uang,  karena  sangat  vital  bagi  kebutuhan  suatu perusahaan atau industri dan juga kini persediaan dari energi yang tidak dapat diperbaharui sudah mulai menipis. Pemakaian haruslah bijaksana, se-produktif dan se-efisien mungkin. Karena  harga  dari  energi  tersebut  tidaklah  murah,  maka  sebagai  suatu  perusahaan  atau industri  haruslah  melakukan  upaya  yang  bertitik  berat  pada  penghematan  pemakaian energi.
Suatu  peluang  penghematan  adalah  potensi  yang  dimiliki  untuk  menghemat pemakaian listrik. Oleh karena itu upaya penghematan haruslah diarahkan untuk:
a.  Dapat  menurunkan  daya  terpasang  dengan  meminimumkan  bebah  peralatan/sistem dengan meningkatkan efisiensi kerjanya.
b.  Pengurangan jam kerja, atau
c.  Kombinasi dari kedua upaya tersebut.
Peluang penghematan yang mungkin ada pada suatu bangunan meliputi:
a.  Selubung  bangunan,  pengurangan  perolehan  panas  pada  selubung  bangunan  melalui jendela-jendela  kaca  dan  pintu-pintu  kaca  dengan  peneduh  luar.  Pengurangan perolehan  panas  tersebut  dilakukan  dengan  pelapisan  jendela/pintu  tadi  dengan  film yang memantulkan panas atau dengan penyekat cuaca dan pendempulan. Hal ini dapat dilakukan karena dengan penyekatan dan pendempulan jendela/pintu yang kurang baik akan  menaikkan  beban  pendinginan/pemanasan  karena  ilfiltrasi/eksfiltrasi  udara. Selain  cara  tersebut  di  atas  yang  berhubungan  dengan  penghematan  energi  pada selubung bangunan adalah isolasi dan warna yang lebih terang untuk atap dan dinding serta plafon atap yang berventilasi.
b.  Penyetelan  Mesin  Pendingin,  cakupan  pada  penyetelan  mesin  pendingin  yang  dapat menghemat/mengurangi penggunaan energi listrik dapat dilakukan dengan cara setting temperatur  air  pendinginan,  penyimpanan  thermal,  penggantian  menara  pendingin yang  tidak  memadai  lagi,  penggunaan  sistem  pemompaan  primer  dan  sekunder,
pemompaan  putaran  variabel/pemasangan  pompa  kecil  secara  paralel,  pemanfaatan kembali panas air kondenser dan penggantian chiller yang sudah tidak efisien lagi.
c.  Unit-  unit  Pengendalian  Udara  (Air  Handling  Unit),  peluang  penghematan  energi listrik  yang  dapat  dilakukan  pada  sistem  AHU  dengan  cara  melakukan  konversi  dan volume udara variabel, isolasi pekerjaan saluran, koreksi kebocoran saluran udara dan mengurangi ruangan-ruangan yang membutuhkan kondisi udara yang khusus.
d.  Pengendalian,  peluang  penghematan  energi  listrik  yang  dapat  dilakukan  pada  sistem pengendalian  yaitu  dengan  cara  penjadwalan  saat  start/stop  sistem,  setelan pengendalian  thermostat  dan  kontrol  pada  sistem  penerangan/peralatan  yang menggunakan energi listrik.

## Audit Energi
Audit  energi  adalah  teknik  yang  dipakai  untuk  menghitung  besarnya  konsumsi energi  dan  mengenali  cara-cara  untuk  penghematannya.  Audit  Energi  bertujuan mengetahui  "Potret  Penggunaan  Energi"  dan  mencari  upaya  peningkatan  efisiensi penggunaan energi.
Proses audit dapat dilakukan oleh auditor internal maupun eksternal, namun auditor- auditor tersebut wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Standar kompetensi auditor energi di bidang industri dan gedung sedang dalam proses penetapan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MESDM).
Jangkauan audit energi dimulai dari survey data sederhana hingga pengujian data yang sudah ada secara rinci, digabungkan dengan uji coba pabrik secara khusus, yang dirancang untuk menghasilkan data baru. Lamanya pelaksanaan suatu audit bergantung pada besar dan jenis fasilitas proses pabrik dan tujuan audit itu sendiri.
Survei  awal atau Audit  Energi  Awal  (AEA) dapat  dilaksanakan dalam  waktu  satu atau  dua  hari  untuk  instalasi  pabrik  yang  sederhana,  namun  untuk  instalasi  pabrik  yang lebih komplek diperlukan waktu yang lebih lama. AEA terdiri dari dua bagian, yaitu :
1.  Survey Manajemen Energi
Surveyor  (auditor  energi)  mencoba  untuk  memahami  kegiatan  manajemen yang sedang berlangsung dan kriteria putusan investasi yang mempengaruhi proyek konservasi.
2.  Survey Energi Teknis
Bagian teknis dari AEA secara singkat mengulas kondisi dan operasi peralatan dari pemakai  energi  yang  penting  (misalnya  boiler  dan  sistem  uap)  serta  instrumentasi  yang berkaitan  dengan  efisiensi  energi.  AEA  akan  dilakukan  dengan  menggunakan  sesedikit mungkin  instrumentasi  portable.  Auditor  energi  akan  bertumpu  pada  pengalamannya  dan mengumpulkan  data  yang  relevan  dan  mengadakan  observasi  yang  tepat,  sehingga memberikan diagnosa situasi energi pabrik secara cepat.
AEA  sangat  berguna  untuk  mengenali  sumber-sumber  pemborosan  energi  dan tindakan-tindakan  sederhana  yang  dapat  diambil  untuk  mengingkatkan  efisiensi  energi dalam  jangka  pendek.  Contoh  tindakan  yang  dapat  diidentifikasi  dengan  mudah  ialah hilang atau cacatnya instalasi, kebocoran uap dan udara tekan, peralatan  yang tidak dapat digunakan, kurangnya control yang tepat terhadap perbandingan udara dan bahan bakar di dalam peralatan pembakar.
AEA  seharusnya  juga  mengungkapkan  kurang  sempurnanya  pengumpulan  dan penyimpanan analisa data, dan area dimana pengawasan manajemen perlu diperketat. Hasil
yang khas dari AEA ialah seperangkat rekomendasi tentang tindakan berbiaya rendah yang segera  dapat  dilaksanakan  dan  rekomendasi  audit  yang  lebih  ekstensif  untuk  menguji dengan lebih teliti area pabrik yang terpilih.
Audit  Energi  Terinci  (AET)  biasanya  dilakukan  sesudah  AEA,  dan  akan membutuhkan  beberapa  minggu  bergantung  pada  sifat  dan  kompleksitas  pabrik.  Selain mengumpulkan data pabrik dari catatan yang ada, instrumentasi portable digunakan untuk mengukur  parameter  operasi  yang  penting  yang  dapat  membantu  team  mengaudit  energi dalam  neraca  material  dan  panas  pada  peralatan  proses.  Pengujian  sebenarnya  yang dijalankan  serta  instrument  yang  diperlukan  bergantung  pada  jenis  fasilitas  yang  sedang dipelajari, serta tujuan, luas dan tingkat pembiayaan program manajemen energi.
Secara  umum  cukup  sulit  untuk  menyimpulkan  besarnya  penghematan  yang  dapat diidentifikasi melalui audit energi. Namun begitu penghematan biasanya mendekati jumlah yang  cukup  berarti,  sekalipun  melalui  audit  energi  yang  paling  sederhana.  Sebagai petunjuk kasar, audit energi awal diharapkan dapat mengidentifikasi penghematan sebesar 10% yang umumnya dapat dicapai melalui house keeping instalasi pabrik.
Setelah  mendapatkan  hasil  uji,  auditor  energi  menganalisa  hasil  tersebut  melalui suatu kalkulasi dengan menggunakan materi pendukung yang ada (misalnya tabel, bagan). Kemudian hasil uji tersebut digunakan untuk menyusun neraca energi, dimulai dari setiap peralatan yang diuji dan selanjutnya instalasi pabrik seluruhnya. Dari neraca energi, dapat ditentukan efisiensi peralatan dan ada tidaknya peluang penghematan biaya energi. Setelah itu,  dilakukan  pengujian  lebih  rinci  terhadap  setiap  peluang,  perkiraan  biayanya  dan manfaat dari pilihan-pilihan yang telah ditentukan.
Dalam beberapa hal, auditor energi tidak dapat memberikan rekomendasi mengenai suatu  investasi  khusus,  mengingat  resikonya  atau  karena  total  investasinya  terlalu  besar. Dalam  hal  ini,  auditor  energi  akan  memberikan  suatu  rekomendasi  mengenai  studi kelayakan  (misalnya  penggantian  boiler,  perubahan  tungku  pembakaran,  penggantian sistem uap air dan perubahan proses).
Hasil  akhir  AET  akan  berupa  laporan  terinci  yang  memuat  rekomendasi  disertai dengan manfaat dan biaya terkait serta program pelaksanaannya. Secara umum cukup sulit untuk menyimpulkan besarnya penghematan yang dapat diidentifikasi melalui audit energi. Namun  begitu,  penghematan  biasanya  mendekati  jumlah  yang  cukup  berarti,  sekalipun melalui  audit  energi  yang  paling  sederhana.  Sebagai  petunjuk  kasar,  audit  energi  awal diharapkan dapat  mengidentifikasi  penghematan  sebesar 10 persen,  yang  umumnya dapat dicapai  melalui  tindakan  house  keeping  pada  instalasi  pabrik  atau  tindakan  lain  yang memerlukan  investasi  modal  kecil.  Audit  energi  terinci  seringkali  dapat  mencapai penghematan sebesar 20 persen atau lebih untuk jangka menengah dan panjang.

## Prosedur Audit Energi
Gambar  1  merupakan  bagan  alir  pelaksanaan  audit  yang  menggambarkan  berbagai kegiatan  awal  calon  pelaksana  sampai  ke  kegiatan  akhir  audit  energi.  Tahap  1  dan Tahap 2 merupakan tahapan yang dilakukan oleh calon auditor sampai pada kesimpulan apakah  audit  dapat  dilakukan  secara  keseluruhan  atau  hanya  dilakukan  pada  beberapa bagian berdasarkan evaluasi awal yang dilakukan.

## Gambar 1. Prosedur audit energi
Setelah  mendapatkan  kesimpulan  bahwa  pelaksanaan  audit  akan  dilakukan, maka  perlu  ditentukan  berbagai  langkah  atau  prosedur  yang  akan  dilakukan.  Prosedur yang dipakai akan bervariasi menurut ruang lingkup audit yang diusulkan serta menurut ukuran  dan  jenis  fasilitas.  Prosedur  berikut  ini  secara  umum  biasa  digunakan  untuk pelaksanaan/eksekusi audit energi .
Berdasarkan  referensi  lain  (Sulistyowati,  2012)  kegiatan  pada  audit  energy  awal meliputi sebagai berikut :
1.  Dokumentasi  bangunan  yang  dibutuhkan  adalah  gambar  teknik  bangunan  sesuai pelaksanaan  konstruksi  (as  built  drawing),  terdiri  dari:  Tapak,  denah  dan  potongan bangunan gedung seluruh lantai. Denah instalasi pencahayaan bangunan seluruh lantai. Diagram  satu  garis  listrik,  lengkap  dengan  penjelasan  penggunaan  daya  listriknya  dan besarnya  penyambungan  daya  listrik  PLN  serta  besarnya  daya  listrik  cadangan  dari Diesel Generating Set.
2.  Pembayaran  rekening  listrik  bulanan  bangunan  gedung  selama  satu  tahun  terakhir dan rekening pembelian bahan bakar minyak (BBM), bahan bakar gas (BBG), dan air. 3. Tingkat hunian bangunan (occupancy rate).
1. Audit energi singkat
Audit  energi  singkat  bertujuan  untuk  melakukan  identifikasi  kemungkinan  kebocoran energi dan kemungkinan upaya konservasi energi.
Audit  singkat  pada  dasarnya  merupakan  kelanjutan  dari  audit  energi  awal.  Pada  audit singkat  pengumpulan  data  primer  dan/atau  pengukuran  harus  dilakukan,  sedemikian sehingga  titik  atau  wilayah  yang  merupakan  sumber  pemborosan  energi  dapat teridentifikasi.
Keluaran yang diperoleh dari audit energi singkat:
• Titik-titik terjadinya pemborosan;
• Besar pemborosan dan prospek penghematan yang dapat dilakukan;
• Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai prospek penghematan energi melalui langkah sederhana (low- atau no-cost), investasi menengah dan investasi tinggi;
• Potensi perbaikan IKE.
2. Audit energi lengkap
Maksud audit energi  detail pada dasarnya untuk  melakukan kajian energi pada tingkat studi  kelayakan  terutama  terkait  dengan  rencana  investasi  untuk  mencapai  target penghematan energi yang maksimal. Audit energi detil dapat merupakan kelanjutan dari audit  energi  singkat  tapi  dapat  pula  merupakan  satu  kegiatan  tersendiri  tetapi  meliputi aspek  audit  awal  dan  singkat.  Didalam  audit  detil  dapat  merupakan  audit  pada  suatu fasilitas/peralatan, sub-sistem ataupun seluruh kesatuan sistem/produksi. Didalam audit detil pengukuran detil yang mendalam adakalanya diperlukan. Keluaran dari audit detil meliputi:
• Informasi rinci mengenai situasi keenergian dari obyek yang diteliti;
• Potensi, peluang dan oposi tindakan konservasi energi;
• Rekomendasi  tindakan  yang secepatnya layak  dilakukan khususnya untuk opsi  yang low-cost;
• Spesifikasi peralatan dan/atau sistem teknologi energi yang perlu diinvestasikan;
•  Kelayakan  investasi  meliputi  analisa  finansial,  meliputi  antara  lain:  ROI,  IRR, payback period, resiko dan analisa sensitifitas;
• Penyajian alternatif skema pendanaan, seperti: ESCO, leasing, dan pinjaman.
3. Audit energi rinci
Audit energi rinci dilakukan bila nilai IKE lebih besar dari nilai target yang ditentukan, maka perlu diadakan:
1.  Penelitian  dan  pengukuran  konsumsi  energi  audit  energi  rinci  perlu  dilakukan  bila audit energi awal memberikan gambaran nilai Intensitas Konsumsi Energi (IKE) listrik lebih dari nilai target yang ditentukan;
2. Audit  energi  rinci  perlu  dilakukan untuk mengetahui profil penggunaan energi  pada bangunan  gedung,  sehingga  dapat  diketahui  peralatan  pengguna  energi  apa  saja  yang pemakaian energinya cukup besar;
3. Kegiatan yang dilakukan dalam penelitian energi adalah mengumpulkan dan meneliti sejumlah  masukan  yang  dapat  mempengaruhi  besarnya  kebutuhan  energi  bangunan gedung,  dan  dari  hasil  penelitian  dan  pengukuran  energi  dibuat  profil  penggunaan energi bangunan gedung.
Model  Pengukuran  energi  :  Seluruh  analisis  energi  bertumpu  pada  hasil pengukuran.  Hasil  pengukuran  harus  dapat  diandalkan  dan  mempunyai  kesalahan (error)  yang  masih  dapat  diterima.  Untuk  itu  penting  menjamin  bahwa  alat  ukur  yang
digunakan  telah  dikalibrasi  oleh  instansi  yang  berwenang.  Alat  ukur  yang  digunakan dapat  berupa  alat  ukur  yang  dipasang  permanen  pada  instalasi  maupun  yang  dipasang sementara.
Secara umum metodologi audit energy ditunjukkan pada diagram alur berikut ini :

## Gambar 2. Diagram alur audit energi

## Intensitas Konsumsi Energi
Intensitas  Konsumsi  Energi  (IKE),  yakni  pembagian  antara  konsumsi  energy dengan satuan luas bangunan gedung. Intensitas konsumsi energi (IKE) merupakan istilah yang digunakan untuk mengetahui tingkat pemakaian energi pada suatu bangunan. Energi yang dimaksudkan disini adalah energi listrik. Pengelolaan energi dilakukan dengan segala upaya  untuk  mengatur  dan  mengelola  penggunaan  energi  seefisien  mungkin  pada bangunan  gedung  tanpa  mengurangi  tingkat  kenyamanan  di  lingkungan  hunian  ataupun produktivitas di lingkungan kerja.
Peluang  hemat  energi  (PHE)  ( Energy  conservation  opportunity )  merupakan  cara yang  mungkin  bisa  diperoleh  dalam  usaha  mengurangi  pemborosan  energi.  Identifikasi peluang hemat energi dilakukan dengan dilakukan dengan langkah-langkah berikut :
1. Hasil  pengumpulan  data,  selanjutnya  ditindaklanjuti  dengan  penghitungan besarnya IKE, dan penyusunan profil pengunaan energi bangunan gedung.
2. Apabila  besarnya  IKE  hasil  perhitungan  ternyata  sama  atau  kurang  dari  IKE target, maka kegiatan audit energi rinci dapat dihentikan, atau diteruskan untuk memperoleh IKE yang lebih rendah lagi.
3. Bila  hasilnya  lebih  besar  dari  IKE  target,  berarti  ada  peluang  untuk melanjutkan  proses  audit  energi  rinci  berikutnya  guna  memperoleh penghematan energi.
Nilai  intensitas  konsumsi  energi  penting  untuk  dijadikan  tolak  ukur  menghitung potensi  penghematan  energi  yang  mungkin  diterapkan  di  tiap-tiap  ruangan  atau  aseluruh area bangunan. Dengan membandingkan nilai intensitas konsumsi energi bangunan dengan standar nasional, bisa diketahui apakah sebuah ruangan atau keseluruhan bangunan gedung tersebut sudah efisien atau tidak dalam mengguanakan energi.
Menurut  pedoman  pelaksanaan  konservasi  energi  listrik  dan  pengawasannya  di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional (Teknik Audit Energi Diknas : 2006) dalam menentukan  prestasi  penghematan  energi,  untuk  gedung  kantor  dan  bangunan  komersial dapat mengacu pada standar nilai IKE yang diperlihatkan sebagai berikut :
Ruangan dengan AC (kWh/m2/bulan) Ruangan tanpa AC (kWh/m2/bulan) Sangat Eefisien 4,17 - 7,92 Sangat Eefisien Efisien 7,92 - 12,08 Efisien Cukup efisien 12,08 - 14,58  Cukup efisien 0,84 - 1,67 Cenderung tidak efisien  14,58 - 19,17  Cenderung tidak efisien 1,67 - 2,50 Tidak efisien 19,17 - 23,75  Tidak efisien 2,50 - 3,34 Sangat tidak efisien 23,75 - 37,50  Sangat tidak efisien 3,34 - 4,17
Berdasarkan  SNI  03-6169-2000  menghitung  besarnya  Intensitas  Konsumsi  Energi  (IKE) gedung dapat dilakukan dengan :
 Rincian luas bangunan gedung dan luas total bangunan gedung (m 2 )
 Konsumsi energi bangunan gedung per tahun (kWh/tahun)
 Intensitas Konsumsi Energi (IKE) bangunan gedung per tahun (kWh/m 2 .tahun)
 Biaya energi bangunan gedung (Rp/kWh)
) 2 ( ) ( m an luasbangun kWh ik nergilistr pemakaiane IKE 

## METODOLOGI PENELITIAN
Teknik penelitian yang dilakukan dalam penelitian menggunakan metode oksplorasi, yakni  menggali  semua  informasi  yang  secara  keseluruhan  yang  ada  di  perusahaan  untuk selanjutnya  dilakukan  pengumpulan  data  dan  pengolahan  data.  Dalam  pengumpulan  data dan pengolahan data dapat dijabarkan sebagai berikut :

## Pengumpulan Data
Pada tahap ini dimaksudka untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan yang berkaitan dengan penggunaan energi pada perusahaa dengan melakukan audit energi awal. Langkah pengumpulan data dilakukan langsung di PT.Indonesia Caps and Closures pada periode November 2015 sampai dengan Oktober 2016. Data – data yang diperlukan untuk audit ini antara lain:
1. Dokumen  yang  berkaitan  dengan  bangunan  yang  meliputi  luas  bangunan  dan layout bangunan yang menggunakan energi listrik.
2. Data pemakaian energi dalam kurun beberapa waktu yang terakhir.
3. Data tagihan listrik perusahaan dan penggunaan energi di tahun terakhir.

## Pengolahan Data
Setelah dilakukan pengumpulan data maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data atau sering disebut dengan audit energi singkat, yang berupa audit energi awal dan audit energi rinci jika hasil dari audit energi awal menunjukan angka yang melebihi standart IKE. Audit energi  ini  bertujuan  untuk  melakukan  identifikasi  kemungkinan  kebocoran  energi  atau kemungkinan upaya penghemat energi. Audit energi singkat yang dilakukan meliputi:
1. Mengidentifikasi titik pemborosan energi.
2. Menentukan besarnya penghematan energi yang bisa dicapai
No. Nama Ruangan Luas 1 Lobi 55,00 2 office Room 112,40 3 Meeting Room 42,00 4 Toilet Laki-laki 38,80 5 Toilet Perempuan 23,10 6 Toilet Tamu Laki-Laki 3,80 7 Toilet Tamu Perempuan 3,80 8 Loker Sepatu 18,36 9 Ruang ganti pakaian Laki-laki 33,34 10 Ruang ganti pakaian perempuan 11,87 11 whasing room 14,10 12 Mushola 40,50 13 Ruang Merokok 9,50 14 QC room 47,50 15 Koridor 145,94 Total Luas Office 1st floor area = 600 Office Area lantai 1
3. Mementukan  pilihan  yang  tepat  terhadap  pengoperasian  peralatan  yang  hemat energi
4. Langkah-langkah  yang  harus  dilakukan  untuk  mencapai  prospek  penghematan energi.

## Analisa
Data yang sudah diolah kemudian akan dianalisa atau audit energi lengkap. Maksud audit energi detail pada dasarnya untuk melakukan kajian energi pada tingkat studi kelayakan terutama terkait dengan rencana investasi untuk mencapai target penghematan energi yang maksimalagar dapat diimplementasikan. Analisa yang dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Informasi secara lengkap tentang penggunaan energi dari objek yang diteliti.
2. Peluang untuk melakukan penghematan energi.
3. Rekomendasi tindakan yang mungkin untuk dilakukan penghematan energi.
4. Spesifikasi peralatan atau sistem teknologi yang hemat energi.

## Kesimpulan dan Saran
Memberikan beberapa kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil analisa dan evaluasi data yang telah dilakukan sehingga akan menjelaskan secara singkat mengenai audit energi untuk tercapainya peluang penghematan energi dan memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan oleh perusahaan dalam melakukan upaya penghematan konsumsi energi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara  keseluruhan  dalam  satu  gedung  PT  ICC  dibagi  menjadi  3  bagian  yaitu, Office dengan luas 600m 2 , Produksi  dengan luas 2400m 2 , dan Warehouse dengan luas 3000m 2 , serta dengan total seluas 6000m 2 .
Berikut  daftar  luasan  lengkap  tiap-tiap  ruangan  yang  ada  pada  bangunan  PT  Indonesia Caps and Closures:
No. Nama Ruangan Luas 1 Ruang ganti tamu 21 2 meeting room 1 61,5 3 Meeting room 2 61,5 4 Perpustakaan 18 5 Ruang server 18 6 Toilet Laki-laki 17 7 Toilet Perempuan 17 8 Kantin + pantri 268,25 9 Koridor 62,75 Total Luas Office 2nd floor area = 545
Office Area lantai 2 No. Nama Ruangan
Luas 1 Packing room 168 2 Bacteria Lab + Storage 33 3 Preparation room 46,5 4 Ruang Elektrik 100 5 Ruang kompressor 140 6 Office + Inspection room 100 7 Coolant Room 80 8 Iron works 60 9 Mold maintenance 90 10 Resin room 150 11 Ruang ganti + preparation room 40 12 inspection room 66 13 Ruang produksi 1326,5 Total Luas Production Area = 2400
Production Area No. Nama Ruangan Luas 1 Ruang Warehouse 2900 2 office warehouse 12,9 3 Toilet 5,1 4 Warehouse Preparation room 12 5 carton former 70 Total luas Warehouse area = 3000
Ware House Area

## Distribusi Penggunaan Energi
Total  beban  listrik    PT  Indonesia  Caps  And  Closures  dan  penyebaran    dapat  dilihat  dari gambar diagram dibawah ini :

## Gambar 3. Grafik distribusi energi listrik

## Data Penggunaan Energi
Data penggunaan energi listrik selama setahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 1. Data penggunaan energi listrik selama setahun terakhir
No. Bulan Pemakaian (KWh) 1 Nov-15 23.359,2 2 Des-15 10.385,1 3 Jan-16 11.112,8 4 Feb-16 12.633,8 5 Mar-16 11.690,9 6 Apr-16 13.510,6 7 Mei-16 13.235,3 8 Jun-16 12.228,1 9 Jul-16 12.298,5 10 Agu-16 15.239,5 11 Sep-16 20.860,5 12 Okt-16 39.747,7
Sedangkan untuk harga tarif listrik dari PT Cikarang Listrindo menggunakan kurs US$, sehingga  untuk  biaya  yang  harus  dibayar  tiap  bulannya  sesuai  dengan  kurs  US$  pada setiap bulan tersebut.  Berdasarkan dari data tagihan listrik  selama satu  tahun, rata-rata tarif lisrtrik tiap kWh sebesar Rp1644,00 rupiah. Berikut tabel daftar biaya listrik dalam setahun terakhir. :
19% 67% 14%

## Distribusi Energi Listrik

## Tabel 2. Daftar biaya listrik dalam setahun terakhir
No. Bulan Biaya Listrik(Rp) 1 Nov-15 87.857.001 2 Des-15 54.502.983 3 Jan-16 59.966.815 4 Feb-16 59.189.416 5 Mar-16 56.638.813 6 Apr-16 58.100.390 7 Mei-16 56.523.435 8 Jun-16 55.238.579 9 Jul-16 57.116.384 10 Agu-16 60.651.698 11 Sep-16 71.892.237 12 Okt-16 101.312.324

## Intensitas Konsumsi Energi (IKE)
Perhitungan nilai IKE PT.ICC selama setahun :
) 2 ( ) ( m an luasbangun kWh un aiaansetah totahpemak IKE  3545 196302  tahun m kWh / 2 / 4 , 55

## 
Hasil  rekapitulasi  dari  nilai  intensitas  konsumsi  energi  pada  bangunan  yang  dikondisikan di gedung PT Indonesia Caps and Closures dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 3. Hasil rekapitulasi
No. Bulan Pemakaian (KWh) Nilai IKE 1 Nov-15 23.359,2 6,59 2 Des-15 10.385,1 2,93 3 Jan-16 11.112,8 3,13 4 Feb-16 12.633,8 3,56 5 Mar-16 11.690,9 3,30 6 Apr-16 13.510,6 3,81 7 Mei-16 13.235,3 3,73 8 Jun-16 12.228,1 3,45 9 Jul-16 12.298,5 3,47 10 Agu-16 15.239,5 4,30 11 Sep-16 20.860,5 5,88
12 Okt-16 39.747,7 11,21
Tabel diatas menunjukan hasil rekapitulasi nilai Intensitas Konsumsi Energi di gedung PT Indonesia  Caps  and  Closures  untuk  hitungan  tiap  bulanya.  Perhitungan  nilai  Intensitas Konsumsi  Energi  juga  bisa  dilakukan  selama  satu  tahun  secara  keseluruhan  dengan perhitungan  jumlah  pemakaian  energi  listrik  selama  setahun  dibagi  luas  area  yang dikondisikan. Dan hasil nilai IKE yang didapat dari perhitungan tersebut adalah sebesar 55 kWh/m 2 .tahun. Sedangkan nilai IKE rata-rata selama setahun sebesar 4,61kWh/m 2 .

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  dari  pengolahan  data  dan  anailisa  yang  sudah  dijelaskan  pada  bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya :
1.  Nilai Intensitas Konsumsi Energi di PT Indonesia Caps and Closures selama satu tahun terakhir dari bulan November 2015 s/d  Oktober 2016 adalah efisien, dengan nilai  IKE 55,4kWh/m2/tahun.
2.  Dengan  hasil  yang  efisien  dari  nilai  Intensitas  Konsumsi  Energi  maka  peluang penghematan  tidak  diperlukan  untuk  diterapkan  di  PT  Indonesia  Caps  and  Closures. Yang  harus  dilakukan  adalah  terus  mempertahankan  agar  nilai  Intensitas  Konsumsi Energi terus berada pada kategori efisien dengan melakukan penghematan dengan cara tidak menggunakan energi listrik disaat yang tidak perlu.
3.  Untuk  menjaga  atau  mempertahankan  nilai  Intensitas  Konsumsi  Energi  berada  pada kategori yang efisien, maka diperlukan adanya monitoring untuk memantau penggunaan energi listrik. Beberapa alat yang bisa diaplikasikan antara lain adalah kWh meter agar besarnya  energi  pada  bagian-bagian  tertentu  dapat  diketahui  dan  dikendalinya pemakaianya.  Selain  itu  bisa  juga  bisa  diaplikasikan  Power  Monitoring  Expert  untuk mengetahui  pemakaian  energi  listrik  secara  global  dan  menganalisa  pergerakan penggunaan energi

## Saran
Berdasarkan  hasil  audit  energi  yang  telah  dilakukan  di  gedung  PT  Indonesia  Caps  and Closures, disarankan agar perusahaan dapat mempertahankan efisiensi penggunaan  energi listrik  untuk  kedepanya.  Untuk  dapat  mempertahankan  efisiensi  penggunaan  energi tersebut diperlukan alat untuk memonitoring penggunaan energi, sehingga dapat diketahui apabila  terjadi  suatu  hal  yang  tidak  normal  dan  menyebabkan  pemborosan  penggunaan energi.  Selain  itu  disarankan  juga  melakukan  audit  energi  pada  sektor  produksi  apabila semua mesin produksi sudah terinstall dan kegiatan produksi sudah efektif.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiprama,  Thoriq  Rizkani.  2012.  Audit  Energi  dengan  Pendekatan  Metode  MCDM- PROMETHEE  untuk  Konservasi  serta  Efisiensi  Listrik  di  Rumah  Sakit  Haji Surabaya. Jurnal Teknik ITS : Diterbitkan.
Babu, Manjunatha. 2013. Energy Audit, Conservation And Power Factor Improvement For BMSIT  Campus.  International  Journal  of  Research  Engineering  and  Technology, Vol.1 No.1.
Caesaron, Dino. 2014. “Aplikasi Energi di Industri; Lighting, Heating, Ventilating dan Air Conditioning”, modul perkuliahan 3.
Caffal,  C.,  1995.  Energy  Management  in  Industry.  Centre  for  the  Analysis  and Dissemination  of  Demonstrated  Energy  Technologies  (CADDET),  Sittard,  the Netherlands.
Craig B. Smith .1981. Energy Management Principle, New York : Pergamon press.
Kementerian  ESDM,  2010.  Blueprint  Pengembangan  Energi  Baru  Terbarukan  dan Konservasi Energi. Jakarta.
Kementrian ESDM, 2013. Kajian Substitusi Gas dengan Energi  Lain pada Sektor Energi. Jakarta.
Kumar, Sanjay. 2013. Energy Audit : A Case Study.  International Journal of Research in Management, Science & Technology. Vol.1, No.1.
Malik, Abdul. 2013. Audit Energi Pada Gedung IV Kantor PT PLN (PERSERO) Wilayah Kalimantan Barat. Jurnal ELKHA Vol.5, No.2.
Mukhlis, Baso. 2011. Evaluasi Penggunaan Listrik pada Bangunan Gedung Di Lingkungan Universitas Tadaliko. Jurnal Ilmiah Foristek Vol.1, no.1.
Parthe,  Sachin  P.  2015.  Energy  Audit  and  Conservation  Tool  for  Energy  Efficiency. International Journal Engineering dan Tekhnology IRJET. Diterbitkan.
Presiden  Republik  Indonesia,  2009.  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  70 Tahun 2009 Tentang Konservasi Energi. Jakarta.
Rathod,  Deepak.  2013.  Electrical  Energy  Audit  (A  Case  Study  Of  Tobbaco  Industry).
International Journal of Engineering and Applied Sciences: Diterbitkan.
Saini,  Mukesh  K.  2014.  Audit  Energy  of  an  Industry.  International  Journal  of  Scientific and Technology Research ISSN. Diterbitkan
SNI 03-6196-2000, Prosedur Audit Energi pada Bangunan. Badan Standarisasi Nasional.
Sujatmiko, Wahyu. 2008. Penyempurnaan Standar Audit Energi Pada Bangunan Gedung. Jurnal Ilmiah Prosiding PPIS Bandung: Diterbitkan.
Untoro,  Jati.  2014.  Audit  Energi  dan  Analisa  Penghematan  Konsumsi  Energi  pada Peralatan  Listrik  di  Gedung  Pelayanan  Unida.  Jurnal  Rekayasa  dan  Teknologi Elektro Vol 8, No.2.