Ó 2023 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi Citation: Solikati Indah. (2023). Analisis Kinerja Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) RSUD H. Abdurrahman Sayoeti Kota Jambi
. Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 6(2); 61-68 doi : 10.22437/jpb.v6i1.27967 61
Ó 2023 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas jambi
ISSN : 2622-2310

## JURNAL PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Volume 6 Issue 2 (2023) : 61 - 68 Diterima 23/10/2023
Disetujui 17/11/2023

## Analisis Kinerja Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) RSUD H. Abdurrahman Sayoeti Kota Jambi
Solikhati Indah Purwaningrum 1) , Hutwan Syarifuddin 2)
1) Program Studi Ilmu Lingkungan, Fakultas Sains dan Teknik, Universitas Bojonegoro
2) Program Studi Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Jambi : e-mail sindahpurwaningrum@gmail.com

## Abstract
Jambi.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  dengan  menggunakan pendekatan kuantitatif. Data sekunder meliputi data pemeriksaan kualitas air limbah pada inlet dan  outlet  IPAL  dengan  parameter  pH,  COD,  BOD,  TSS,  Minyak  dan  Lemak,  dan  Amoniak. Berdasarkan  hasil  analisis  efisiensi  kinerja  IPAL  RSUD  H.  Abdurrahman  Sayoeti  termasuk aktegori efisien. Efisiensi kinerja IPAL tersebut dapat dilihat dari penurunan konsentrasi BOD dengan  efisiensi  86,98%,  penurunan  konsentrasi  COD  dengan  efisiensi  90,02%,  penurunan konsentrasi  TSS  dengan  efisiensi  77,6%,  penurunan  konsentrasi  minyak  dan  lemak  dengan efisiensi 53,47%, dan penurunan konsentrasi amoniak dengan efisiensi 80,76%. Jenis IPAL yang digunakan  adalah  IPAL  bio-oksidasi  anaerob-aerob.  Kapasitas  IPAL  terpasang  adalah  151 m/hari 3 mampu  menampung  dan  mengolah  air  limbah  2  kali  lipat  dari  debit  air  limbah  yang dihasilkan yaitu 71,02 m 3 /hari.
Kata kunci : IPAL, RSUD H. Abdurrahman Sayoeti

## PENDAHULUAN
Limbah rumah sakit merupakan semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit baik  dalam  bentuk  padat,  cair,  dan  gas  yang  mengandung  mikroorganisme  patogen,  bersifat infeksius,  bahan  berbahaya  dan  beracun,  radiokatif,  dan  domestik.  Limbah  padat  rumah  sakit dibedakan menjadi dua yaitu limbah padat medis dan limbah padat non medis (domestik). Limbah padat  medis  meliputi  limbah  infeksius,  limbah  patologis,  limbah  benda  tajam,  limbah  farmasi, limbah  sitotoksis,  limbah  kimiawi,  limbah  radioaktif,  limbah  container  bertekanan,  dan  limbah dengan  kandungan  logam  berat  tinggi  (Lulu,  2012:1  dalam  Rawis  dkk,  2022).  Berdasarkan Keputusan  Menteri  Kesehatan  RI  Nomor  1204/Menkes/SK/X/2004  limbah  cair  rumah  sakit merupakan seluruh air buangan termasuk tinja yang berasal dari kegiatan rumah sakit yang diduga mengandung mikroorganisme patogen, bahan kimia beracun, dan radioaktif yang berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan.
Setiap  air  limbah  yang  dihasilkan  dari  kegiatan  aktivitas  rumah  sakit  wajib  mengelola limbah  buangannya  sebelum  dibuang  ke  lingkungan.  Hasil  pengelolaan  air  limbah  tersebut
Ó 2023 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi Citation: Solikati Indah. (2023). Analisis Kinerja Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) RSUD H. Abdurrahman Sayoeti Kota Jambi . Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 6(2); 61-68 doi : 10.22437/jpb.v6i1.27967
62
diharapkan  tidak  melampaui  baku  mutu  air  limbah  yang  telah  ditetapkan  didalam  Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 1995 (pasal 7). Tujuan dari pengelolaan air limbah adalah menurunkan kandungan bahan pencemar yang terdapat didalam air limbah sehingga diperoleh  efluen  yang  diterima  oleh  badan  air.  Kandungan  bahan  pencemar  air  limbah  dapat diturunkan  apabila  pengelolaan  limbah  sesuai  dengan  treatment  yang  sesuai  dengan karakteristiknya. Limbah rumah sakit memiliki karakteristik bersifat toksik dan non toksik serta mengandung buangan dari aktivitas laboratorium (Purwanto, 2004: 170).
Rumah sakit di Indonesia menghasilkan air limbah dengan jumlah yang sangat besar yang dapat  membahayakan  kesehatan  dan  berdampak  pada  lingkungan.  Berdasarkan  literatur  53,4% rumah  sakit  di  Indonesia  telah  melakukan  pengolahan  pada  air  limbah  yang  dihasilkan.  Dari gambaran  tersebut  dapat  dibayangkan  potensi  air  limbah  rumah  sakit  sangat  besar  mencemari lingkungan  dan  kemunginan  akan  menyebabkan  penularan  penyakit  (Adisasmito,  2009:  7). Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar rumah sakit di Indonesia belum mengolah air limbahnya sesuai dengan yang ditetapkan.
RSUD H. Abdurrahman Sayoeti telah memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Meskipun  demikian  limbah  hasil  olahan  dikhawatirkan  masih  mengandung  polutan  pencemar yang berbahaya jika dibuang ke lingkungan. Akibatnya akan berpotensi menyebabkan penurunan kualitas lingkungan dan secara tidak langsung dapat membahayakan masyarakat yang bermukim di sekitar rumah sakit. Selain itu, dari semenjak IPAL RSUD H. Abdurrahman Sayoeti tersebut dioperasikan hingga saat ini belum pernah dilakukan penelitian atau analisis yang mengkaji kinerja IPAL. Oleh karena itu, perlu adanya suatu studi terkait dengan kinerja unit IPAL untuk mengetahui efektivitas unit IPAL dalam pengolahan air limbah rumah sakit. Selain itu, analisis juga berfungsi untuk menganalisis masalah penyebab air limbah jika hasil efluen tidak memenuhi baku mutu. Dengan begitu, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi saran perbaikan kepada RSUD H. Abdurrahman Sayoeti terhadap peningkatan kinerja unit IPAL

## METODE
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  dengan  menggunakan  pendekatan kuantitatif untuk mengetahui kinerja sistem pengelolaan air limbah di rumah sakit umum daerah H.  Abdurrahman  Sayoeti  Kota  Jambi.  Metode  pengumpulan  data  melalui  hasil  pemeriksaan kualitas limbah cair dengan parameter pH, COD, BOD, TSS, Minyak dan lemak, dan amoniak yang diambil pada bagian inlet dan outlet IPAL Rumah Sakit. Observasi dilakukan dengan cara melihat kondisi air buangan pada bagian outlet IPAL, debit air limbah, kapasitas IPAL, dan sumber air limbah yang diolah di IPAL.
Analisa data mengguanakan perhitungan efisiensi dengan rumus efisiensi yaitu:
𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 = !.#$%&'!$()!.!%%&'!$( !.#$%&'!$( 𝑥 100% .…...…………………………………(1)

## HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL
Kondisi Eksisting
Ó 2023 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi Citation: Solikati Indah. (2023). Analisis Kinerja Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) RSUD H. Abdurrahman Sayoeti Kota Jambi . Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 6(2); 61-68 doi : 10.22437/jpb.v6i1.27967
63
RSUD H. Abdurrahman Sayoeti Kota Jambi merupakan rumah sakit umum milik daerah Kota  Jambi  yang  berlokasi  di  Jl.  K.H.  Hasan  Anang  No.  33,  RT.  08,  Kel.  Olak  Kemang, Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi. Peta lokasi RSUD H. Abdurrahman Sayoeti dapat dilihat pada Gambar 1. RSUD H. Abdurrahman Sayoeti memiliki sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).  Setiap  pengelolaan  air  limbbah  RSUD  H.  Abdurrahman  Sayoeti  menggunakan  sistem pengolahan  air  limbah  Bio-oksidasi  Anaerob-Aerob  dengan  kapasitas  pengolahan  sebesar  151 m 3 /hari dengan proses biofilter anaerob-aerob. Prorses pengolahan air limbah terdiri dari beberapa bagian  yaitu  bak  gizi,  bak  pre-treatment,  bak  cooling,  bak  ekualisasi,  anaerobaerob,  bak sedimentasi, transfer, reaktor oksidasi, dan filtrasi.
Seluruh  air  limbah  yang  dihasilkan  oleh  kegiatan  rumah  sakit,  yakni  yang  berasal  dari limbah domestik maupun air limbah yang berasal dari kegiatan klinis rumah sakit dikumpulkan melalui saluran pipa pengumpul dialirkan ke bak ekualisasi untuk tempat menstabilkan polutan air sebelum  masuk  dan  dipompakan  menuju  pengolahan  selanjutnya  yaitu  biofilter  anaerob-aerob yaitu  menguraikan  senyawa  polutan  yang  ada  didalam  air  limbah  dengan  menggunakan mikroorganisme.
Setelah  melalui  unit  pengolahan  Anaerobik-Aerobik,  air  hasil  olahan  dialirkan  ke  bak sedimentasi untuk dilakukan pengendapan secara gravitasi. Selanjutnya air olahan akan dialirkan ke bak transfer untuk diteruskan dialirkan ke reaktor  oksidasi untuk mengolah air hasil olahan dibubuhkan  klorin,  selanjutnya  air  olahan  tersebut  dialirkan  ke  tabung  filtrasi  untuk  dilakukan penyaringan  polutan  yang  masih  terdapat  didalam  air  limbah.  Selanjutnya,  air  hasil  olahan dialirkan ke bak indikator.

## Proses Pengolahan IPAL
Sistem pengolahan air limbah RSUD H. Abdurrahman Sayoeti Kota Jambi menggunakan system pengolahan  air  limbah  sistem  bio-oksidasi  aerob-anaerob  dengan  kapasitas  151  m 3 /hari.  Air limbah yang diolah pada IPAL berasal dari ruang perawatan & ruang pelayanan, laboratorium, laoundry, dapur, dan uap air dari non-incinerator seluruh timbulannya masuk ke unit pengolahan. Dari aktivitas karyawan, pasien dan toilet umum (pengunjung/pasien rawat jalan) 80% timbulan limbah berasal dari limpasan septic tank masuk ke unit pengolahan. Sehingga menghasilkan debit yang masuk ke unit pengolahan sebesar 71,02 m 3 /hari.
Ó 2023 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi Citation: Solikati Indah. (2023). Analisis Kinerja Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) RSUD H. Abdurrahman Sayoeti Kota Jambi . Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 6(2); 61-68 doi : 10.22437/jpb.v6i1.27967
64

## Gambar 2. Proses Pengolahan IPAL RSUD H. Abdurrahman Sayoeti Kota Jambi Sumber: Dokumen RSUD H. Abdurrahman Sayoeti Kota Jambi
Adapun proses pengolahan air limbah yang dilakukan di RSUD H. Abdurrahman Sayoeti meliputi:
1) Bak gizi
Bak Gizi berfungsi untuk memisahkan lemak dan minyak yang tidak larut dalam air berdasarkan perbedaan  berat  jenisnya.  Sumber  limbah  yang  berasal  dari  instalasi  gizi  akan  terlebih  dahulu dialirkan ke Bak Gizi sebelum dihomogenkan dengan air limbah lainnya pada bak ekualisasi.

## 2) Pretreatment
Air  limbah  dari  kegiatan  laundry,  Laboratorium,  OK  dimana  mengandung  detergen  dan  bahan kimia serta darah akan dilakukan pretreatment seperti proses filtrasi dengan menggunakan pasir silica,  zeloit,  karbon  aktif  atau  media  filter  lainnya  dimana  dapat  mengurangi  kadar  bahan pencemar tersebut.

## 3) Bak Cooling
Bak cooling merupakan tempat air limbah yang berasal dari uap panas dari proses sterilisasi limbah B3 di non incinerator. Bak ini digunakan untuk penghilangan panas dan tidak berkontak langsung dengan bahan baku, maupun produk. Air yang tertampung pada bak cooling tidak mengandung B3, sehingga aman jika dialirkan menuju IPAL.
4) Bak Ekualisasi
Bak  ekualisasi  adalah  bak  penampungan  yang  berfungsi  untuk  meminimumkan  dan mengendalikan  fluktuasi  aliran  limbah  cair  baik  kuantitas  maupun  kualitas  yang  berbeda  dan menghomogenkan konsentrasi limbah cair. Bak ekualisasi ini juga dimaksudkan untuk menangkap benda kasar yang mudah mengendap yang terkandung dalam air baku, seperti pasir atau partikel diskret, sehingga dapat dicapai penurunan kekeruhan.
5) Bak Anaerobik
Bak  Anaerob  merupakan  tempat  proses  pengolahan  secara  biologi  dimana  pengolahan  ini menggunakan  bakteri  sebagai  pengurai  polutan  air  limbah  dan  bakteri  ini  dapat  hidup  atau berkembang biak tanpa bantuan oksigen. Proses ini memiliki membran yang berfungsi untuk
Ó 2023 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi Citation: Solikati Indah. (2023). Analisis Kinerja Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) RSUD H. Abdurrahman Sayoeti Kota Jambi . Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 6(2); 61-68 doi : 10.22437/jpb.v6i1.27967
65
tempa berkembangbiaknya koloni bakteri yang membentuk film (lender) akibat fermentasi oleh enzim bakteri yang ada didalam air limbah.

## 6) Bak Aerobik
Bak Aerob merupakan tempat proses pengolahan secara biologi dimana pengolahan ini menggunakan bakteri sebagai pengurai polutan air limbah dan bakteri ini dapat hidup atau berkembang biak dengan bantuan oksigen. Proses ini dengan memberikan udara tambahan dari mesin aerator dan ditambahkan media membran tempat perindukan bakteri aerob yang dimana bakteri tersebut berfungsi sebagai pengurai air limbah.
7) Bak Sedimentasi
Bak  sedimentasi  merupakan  bak  pemisah  flok  yang  terbentuk  dan  masih  terbawa  dari  proses pengolahan sebelumnya untuk dilakukan pengendapan sehingga air olahan IPAL menjadi jernih. Bak sedimentasi ini memiliki prinsip pengendapan secara gravitasi.
8) Bak Transfer
Bak transfer merupakan tempat untuk mentransfer air limbah ke tangki reaktor yang akan diolah pada unit pengolahan selanjutnya.
9) Tabung Oksidasi
Tangki reaktor adalah tempat pengolahan air limbah dengan menguraikan polutan secara oksidasi menggunakan injeksi klorin dan lampu ultraviolet. Kombinasi dari klorin dan lampu ultraviolet yang memegang peranan penting dalam pengolahan secara oksidasi.
Proses oksidasi yang terjadi dalam tangki reaktor yaitu air limbah yang berada dalam tangki diaduk dengan  gelembung  udara  yang  dihasilkan  dari  blower  dan  diinjekkan  klorin  melalui  atau menggunakan dosis pump yang bertujuan agar klorin tercampur atau bereaksi dengan air limbah yang berada di tangki reactor. Pada proses ini juga menggunakan lampu ultraviolet yang bertujuan membantu  menguraikan  polutan  pencemar  (mikroorganisme)  yang  terdapat  pada  air  limbah. Proses ini terjadi secara terus-menerus.
10) Filtasi
Filtrasi  merupakan  proses  penyaringan  dengan  media  berpori  untuk  menghilangkan  zat  padat tersuspensi yang terdapat didalam air. Filtrasi yang digunakan adalah dengan aliran vertikal yaitu dengan membagi air limbah melewati 2 tabung filter secara bergantian.
11) Bak Indikator
Bak  indikator  adalah  kolam  pengontrolan  air  hasil  pengolahan  IPAL  secara  biologis  dengan memberikan  ikan  yang  sensitive  terhadap  lingkungan  yaitu  jenis  ikan  nila  dan  ikan  emas  koi sebagai pembuktian air limbah sebelum dibuang ke badan air permukaan. Perhitungan debit menggunakan flow meter dengan merk NAGEN untuk air kotor. Dengan ukuran pipa 1,5 inch.

## Efektivitas IPAL
RSUD H. Abdurrahman Sayoeti secara rutin melakukan pemeriksaan kualitas limbah cair pada  inlet  dan  outlet  IPAL.  Data  hasil  pemeriksaan  tersebut  merupakan  data  sekunder  yang kemudian  akan  dilakukan  analisis  untuk  melihat  tingkat  efisiensi  IPAL.  Berikut  adalah perhitungan efisiensi dari IPAL RSUD H. Abdurrahman Sayoeti Kota Jambi:
Efisiensi BOD
𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 = 𝑒. 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡 − 𝑒. 𝑒𝑓𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡 𝑒. 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡 𝑥 100%
Ó 2023 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi Citation: Solikati Indah. (2023). Analisis Kinerja Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) RSUD H. Abdurrahman Sayoeti Kota Jambi . Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 6(2); 61-68 doi : 10.22437/jpb.v6i1.27967
66
𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 = 15,13 − 1,97 15,13 𝑥 100%
= 86,98%
Efisiensi COD
𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 = 𝑒. 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡 − 𝑒. 𝑒𝑓𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡 𝑒. 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡
𝑥 100% 𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 = 56,73 − 5,66
56,73 𝑥 100%
= 90,02%
Efisiensi TSS
𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 = 𝑒. 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡 − 𝑒. 𝑒𝑓𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡 𝑒. 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡
𝑥 100% 𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 = 17,50 − 3,92
17,50 𝑥 100%
= 77,6%
Efisiensi Minyak dan Lemak
𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 = 𝑒. 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡 − 𝑒. 𝑒𝑓𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡 𝑒. 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡
𝑥 100% 𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 = 2,02− < 1,94 2,02
𝑥 100%
= 53,47%
Efisiensi Amoniak
𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 = 𝑒. 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡 − 𝑒. 𝑒𝑓𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡
𝑒. 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡 𝑥 100% 𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 = 5,82 − 1,12 5,82 𝑥 100%
= 80,76%
Berdasarkan perhitungan efisiensi pada masing-masing parameter yang telah dilakukan, maka dapat dilihat analisis inlet dan outlet IPAL pada tabel berikut.
Tabel 1. Perbandingan  Kualitas  Inlet  dan  Outlet  Limbah  Cair  pada  IPAL  RSUD  H.
Abdurrahman Sayoeti Kota Jambi Parameter Hasil Pemeriksaan Baku Mutu* Efisiensi Keterangan Inlet Outlet pH 7,78 7,74 6-9 mg/l - Memenuhi standar baku mutu BOD 15,13 1,97 30 mg/l 86,98% Memenuhi standar baku mutu COD 56,73 5,66 100 mg/l 90,02% Memenuhi standar baku mutu TSS 17,50 3,92 30 mg/l 77,6% Memenuhi standar baku mutu Minyak dan Lemak 2,02 < 0,94 5 mg/l > 53,47% Memenuhi standar baku mutu Amoniak 5,82 1,12 10 mg/l 80,76% Memenuhi standar baku mutu
Sumber: Hasil Analisis
*Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang   Baku Mutu Air Limbah Domestik
Ó 2023 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi Citation: Solikati Indah. (2023). Analisis Kinerja Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) RSUD H. Abdurrahman Sayoeti Kota Jambi . Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 6(2); 61-68 doi : 10.22437/jpb.v6i1.27967
67
Berdasarkan tabel 1, dapat dilihat bahwa IPAL yang dimiliki oleh RSUD H. Abdurrahman Sayoeti termasuk dalam kategori efisien. Dari hasil analisis pH pada inlet dan outlet sebelum dan sesudah dilakukan treatment nilai pH memenuhi syarat baku mutu. Hasil analisa memperlihatkan bahwa treatment IPAL dapat merubah angka pH meskipun perubahan tidak signifikan.  Penurunan kandungan BOD dari hasil perhitungan memperlihatkan pada saluran inlet 15,13 mg/l menjadi 1,97 mg/l pada saluran outlet IPAL setelah dilakukan treatment. Efisiensi kinerja IPAL tersebut setelah  dilakukan  perhitungan  adalah  86,98%.  Pada  kandungan  COD  berdasarkan  hasil perhitungan memperlihatkan efisiensi kinerja IPAL untuk menurunkan COD adalah 90,02%.
Kandungan TSS dari hasil analisis pada inlet dan outlet adalah 17,50 mg/l dan 3,92 mg/l. Efisiensi kinerja IPAL untuk menurunkan kandungan TSS adalah 77,6%. Pada parameter minyak dan  lemak  memperlihatkan  penurunan  kandungan  minyak  dan  lemak  yang  tidak  lebih  besar dibandingkan dengan kemampuan removal pada parameter lainnya, namun tetap dibawah baku mutu yang telah ditetapkan yaitu > 53,47%. pada kandungan amoniak pada saluran inlet adalah 5,82  mg/l  dan  pada  saluran  outlet  setelah  treatment  1,12  mg/l.  efisiensi  kinerja  IPAL  adalah 80,76%.

## KESIMPULAN
Kinerja  IPAL  RSUD  H.  Abdurrahman  Sayoeti  efisien  dan  mampu  mengurangi  zat pencemar didalam air limbah. Teknologi IPAL tersebut menggunakan sistem bio-oksidasi anaerob- aerob. Dikatakan efisien ditinjau dari penurunan kandungan BOD dengan tingkat efisiensi 86,98%, COD dengan tingkat efisiensi 90,02%, TSS dengan tingkat efisiensi 77,6%, Minyak dan Lemak dengan tingkat efisiensi penurunan adalah 53,47%, dan amoniak dengan tingkat efisiensi 80,76%. Kapasitas IPAL terpasang adalah 151 m 3 /hari mampu menampung dan mengolah air limbah 2 kali lipat dari debit air limbah yang dihasilkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmito, W. (2009). Sistem kesehatan . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit . Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
Keputusan  Menteri  Lingkungan  Hidup  RI  Nomor  58  Tahun  1995 tentang  Baku  Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Rumah Sakit . Jakarta: Departemen Kesehatan RI. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang      Baku  Mutu  Air  Limbah  Domestik .
Jakarta: departemen Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
Ó 2023 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi Citation: Solikati Indah. (2023). Analisis Kinerja Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) RSUD H. Abdurrahman Sayoeti Kota Jambi
. Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 6(2); 61-68 doi : 10.22437/jpb.v6i1.27967 68
Purwanto, Didik Sugeng. (2004). Pengelolaan Limbah Cair Teori Praktis Untuk Tenaga Sanitasi . Surabaya: Jurusan Kesehatan Lingkungan.
Rawis,  Lafenia,  Mangangka,  Isri  R,  Legrans,  Roski  R.I.  (2022). Analisis  Kinerja  Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Manado . Jurnal TEKNO. Vol. 20. No.81. 233-243.