## ANALISA SISTEM PENERANGAN DI RUANG OPERASI, IGD DAN KEBIDANAN PADA RUMAH SAKIT BHAYANGKARA
DAENY SEPTI YANSURI 1 / SUBIANTO 2 sdaeny@yahoo.com 1 /subiantodaeny07@gmail.com 2
Dosen Tetap Yayasan pada Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Palembang 1,2

## ABSTRAK
Pada  studi  evaluasi  sistem  penerangan  ruang  operasi  igd  dan  kebidanan  di  RS  Bhayangkara, dimana  kuat  penerangan  adalah  faktor  kuat  pencahayaan  yang  harus  dipenuhi  dalam  sistem pencahayaan general, agar penglihatan dapat berfungsi dengan baik dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat Palembang.
Metode penelitian yang dilakukan adalah  melakukan kunjungan pada lokasi serta wawancara. Untuk  menentukan  kuat  penerangan  yang  ada  di  ruang  operasi  RS  Bhayangkara,  yang    diantaranya terdiri dari Ruang IGD, Ruang Operasi dan Ruang Kebidanan.
Di  akhir  penelitian  disimpulkan  bahwa  kuat  penerangan  pada  Ruang  IGD  berdasarkan perhitungan  diperoleh  275  lux,  sedangkan  berdasarkan  pengukuran  diperoleh  289,39  lux.  ini membuktikan  bahwa  ruang  IGD  di  RS  Bhayangkara  telah  memenuhi  standar  kuat  penerangan  ruang yang  sebesar  250-350  lux.  Sedangkan  untuk  Ruang  Operasi    pada  hasil  pengukuran  didapat  293,17 lux,  nilai  tersebut  sudah  mencukupi  standar  kuat  penerangan  yang  baik  sehingga  tidak  diperlukan perubahan  pada  ruangan  ini.  Begitu  pula  untuk  Ruang  Kebidanan  diperoleh standar  kuat  penerangan yang baik adalah 250-350 lux, pada hasil pengukuran didapat 289,39 lux sehingga Ruang Kebidanan pada RS Bhayangkara juga telah memenuhi standar kuat penerangan.
Kata Kunci : Kuat Penerangan, Pengukuran, Instalasi Penerangan, Lux.

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak dapat dipisahkan dengan penerangan, baik penerangan yang berasal dari penerangan alami (matahari dan bulan) atau penerangan buatan (lampu).
Instalasi  listrik  untuk  penerangan  biasa  disebut  instalasi  penerangan  adalah  instalasi  yang  memberi tenaga listrik untuk keperluan penerangan (lampu) dan alat-alat rumah tangga.
Tiap-tiap  ruang  membutuhkan  jumlah  dan  kekuatan  lampu  yang  berbeda-beda  tergantung pada  macam  penggunaan,  luas  dan  ukuran  ruangan,  keadaan  dinding  serta  macam  atau  jenis  lampu yang  digunakan.  Letak  dan  banyak  lampu  untuk  suatu  ruangan  harus  ditentukan  sedemikian  rupa, sehingga ruang tersebut mendapat sinar terbagi rata.
Penerangan suatu bangunan sangat penting untuk dievaluasi, dikarenakan banyak faktor-faktor yang  dapat  mengakibatkan  penerangan  tersebut  menjadi  kurang  efektif,  sehingga  dapat  mengganggu aktifitas  kerja  di  dalam  ruangan  tersebut.  Dengan  adanya  evaluasi  sistem  penerangan  ini  diharapkan meningkatkan  kualitas  pelayanan  terhadap  masyarakat  dan  meningkatkan  kinerja  dan  loyalitas  para pegawai di RS Bhayangkara.

## 1.2 Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa tentang sistem penerangan pada RS Bhayangkara khususnya di Ruang IGD, Ruang Operasi dan Kebidanan.

## 1.3. Manfaat Penelitian
Dengan melakukan penelitian ini, maka diharapkan pihak  RS Bhayangkara, khususnya untuk Ruang Operasi dan Kebidanan dapat menganalisa serta mengevaluasi lagi kebutuhan daya listrik yang harus  disiapkan  untuk  kedua  ruangan  yang  cukup  penting  dalam  Rumah  Sakit,  sehingga  kekurangan daya dapat segera diatasi.

## 1.4. Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian dilakukan dalam batasan-batasan yang berhubungan dengan hasil yang di inginkan yaitu dengan :
1. Menganalisa  instalasi  kelistrikan  hanya  pada  ruangan  tertentu,  yaitu  Ruang  IGD,  Ruang Operasi dan Ruang Kebidanan.
2. Menganalisa hanya pada Kuat Penerangan nya saja.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Sistem Pencahayaan [2],[3],[8]
Cahaya  adalah  suatu  bentuk  dari  tenaga  bila  suatu  lampu  pijar  sedang  memancarkan cahayanya, maka dikatakan lampu itu memberi tenaganya. (F.Suryatmo, 1986:161)
Cahaya adalah bentuk energi yang memungkinkan makhluk hidup dapat mengenali sekelilingnya (DRS. Muhaimin, M.T, 2001:2)
Berdasarkan  definisi  diatas  dapat  dikatakan  bahwa,  cahaya  adalah  suatu  bentuk  energi  atau  tenaga yang dipancarkan oleh suatu benda sehingga dapat mengenali daerah sekelilingnya.

## 2.2. Sifat dan Perambatan Cahaya
Penyebaran  cahaya  dari  suatu  sumber-sumber  cahaya  tergantung  pada  konstruksi  sumber cahaya itu sendiri. Sebagian besar dari cahaya yang ditangkap oleh mata itu tidak langsung datang dari cahaya itu, tetapi sudah dipantulkan oleh lingkungan.
Jika  cahaya  masuk  ke  bahan  transparan  (tembus  cahaya),  maka  sebagian  cahaya  dipantulkan dan  sebagian  lagi  dibiaskan.  Sifat  cahaya  ini  dinamakan  sifat  gelombang  dan  menurut  maxwell, cahaya adalah gelombang elektromagnetik.
Gajala-gejala getaran yang sejenis dengan cahaya adalah seperti gelombang- gelombang  panas,  radio,  televisi  dan  sebagainya.  Gelombang-gelombang  ini  hanya  berbeda frekuensinya saja.
Panjang  gelombang  cahaya  tampak  antara  380  µm-780  µm  yang  dibagi  lagi  atas  beberapa daerah  panjang  gelombang.  Setiap  panjang  gelombang  memiliki  suatu  warna  terentu  sebagai  mana dalam table 2.1.
Tabel. 2.1. Warna-warna spektrum cahaya
No Warna Cahaya Panjang Gelombang (mµ) 1 Ungu 380 – 420 2 Biru 420 – 495 3 Hijau 495 – 566 4 Kuning 566 – 589 5 Jingga 589 - 627 6 Merah 627 - 780 2.3. Sumber-Sumber Cahaya
Untuk  penerangan  baik  ruangan  maupun  ruang  terbuka,  diperlukan  sumber-sumber  cahaya yang memadai sesuai kebutuhan. Sebagai sumber cahaya beberapa  lampu yang mempunyai berbagai bentuk dan karakteristik khusus, antara lain :
a. Lampu Pemancar Suhu (Pijar)
 Lampu Benang Arang
 Lampu Vakum Kawat Wolfram
 Lampu Berisi Gas
 Lampu Bi- Arlita
 Lampu Argenta
b. Lampu-Lampu Tabung Gas
 Lampu Natrium
 Lampu Air Raksa Tekanan Tinggi
 Lampu Fluoresen
 Lampu Hemat Energi (LHE)

## 2.4. Kualitas Warna Cahaya
Warna lampu sendiri tidak dapat dijadikan petunjuk tentang pengaruhnya kepada warna objek- objek, bahkan dua lampu yang mirip warnanya dapat berbeda komposisi spektrum dan pengaruhnya terhadap warna-warna objek yang diterangi.
Pada sistem  penerangan perlu dipertimbangkan kualitas warna cahaya lampu, kualitas warna cahaya lampu ini dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu :
 Warna cahaya lampu (Colour Appereance)
 Pengaruh warna cahaya lampu (Colour Rendering)
Tabel 2.2 Sifat warna dari lampu
Warna cahaya lampu Pengaruh Warna Cahaya Lampu (%) >  5000°K – sejuk/putih kebiru-biruan Ra > 85 3300 - 5000°K sedang/putih 70 > Ra < 85 <  3300 - 5500°K hangat/putih kemerah-merahan Ra < 70

## 2.5. Satuan Cahaya
 Fluk Cahaya
 Steradian
 Intensitas Penerangan
 Intensitas Cahaya
 Luminasi

## Tabel 2.3 Iluminasi untuk beberapa gedung/ruangan
Jenis Gedung/Ruangan Dan Sifat Pekerjaan Iluminasi (Lux) 1 Kantor
 Ruang gambar
 Ruangan kantor (untuk pekerjaan kantor biasa, pembukuan,  mengetik,  surat  menyurat,  membaca, menulis, melayani mesin-mesin kantor)  Ruangan  yang  tidak  digunakan  terus  menerus  untuk 1000 lux 500 lux
pekerjaan (ruang arsip, tangga, ruang tunggu) 150 lux 2 Industri
 Pekerjaan sangat halus (pembuatan jam tangan, instrumen kecil dan halus)
 Pekerjaan  halus  (menyetel  mesin  bubut  otomatis, pekerjaan bubut halus)
 Pekerjaan biasa (bubut kasar, pekerjaan bor)  Pekerjaan kasar (menempa dan menggiling)
2500 lux 1000 lux 500 lux 250 lux
3 Rumah sakit
 Pekerjaan  kasar/  umum  (ruang  pasien,  uang  dokter  jaga, ruang sinar X)
 Pekerjaan  sedang  (laboratorium,  lampu  pemeriksaan, ruang operasi)
 Pekerjaan amat halus (meja operasi) 100 lux 250-350 lux 1000-2000 lux
4 Rumah tinggal
 Kamar tamu
Penerangan setempat (bidang kerja)
Penerangan umum, suasana
 Dapur Penerangan setempat Penerangan umum  Ruangan lain (kamar mandi, kamar tidur, kamar rias) 500 lux 50 lux 250 lux 125 lux 250 lux 5 Tempat ibadah (masjid, gereja dsb) 125 lux

## 3. METODELOGI PENELITIAN

## 3.1. Teknik Penerangan
Teknik  penerangan  adalah  suatu  teori  dan  cara  pemasangan  lampu-lampu  penerangan  baik apakah itu di rumah-rumah tinggal, gedung instansi, toko, jalan-jalan dan lain-lain sebagainya, dimana kapasitas  (Watt)  dari  lampu-lampu  itu  harus  sesuai  dengan  luas  ruangan  serta  warna  dinding  dalam ruangan yang dipergunakan.
Untuk  pelaksanaan  pekerjaan  ini  diperlukan  adanya  data  dari  situasi  ruangan  serta  letak  dari bidang kerja dan benda-benda yang terdapat di dalam ruangan tadi.
Adapun data yang dimaksud adalah sebagai berikut :
1. Ukuran luas ruangan yang dihitung dari lebar dan panjang.
2. Tinggi dari ruangan.
3. Warna dari dinding/tembok dan plafond dari ruangan.
4. Pemasangan lampu
Pada  konstruksi  sumber  cahaya  itu  sendiri  dan  pada  konstruksi  armatur  yang  digunakan. Konstruksi armatur nya antara lain ditentukan oleh :
a. Cara pemasangannya pada dinding atau langit-langit.
b. Cara pemasangan fiting-fiting lampu di dalam armatur.
c. Perlindungan sumber cahayanya.
d. Penyesuaian bentuknya dengan lingkungan.
e. Penyebaran cahayanya.

## 3.2. Metode Iluminasi
Dalam penerangan ada 3 cara metode iluminasi, yaitu :
1) Sistem Penerangan Setempat
Sistem  ini  memberikan  tingkat  pencahayaan  pada  bidang  kerja  yang  tidak  merata  sehingga apabila  ada  tempat  yang  diperlukan  untuk  melakukan  tugas  visual  yang  memerlukan  tingkat pencahayaan  yang  tinggi  diberikan  cahaya  yang  lebih  banyak  dibandingkan  dengan  sekitarnya.
Hal ini diperoleh dengan mangkonstruksikan penempatan armatur pada langit-langit, dengan cara memasang sumber cahaya itu langsung didekat pelaksanaan tugas visual.
2) Sistem Penerangan Gabungan
Sistem pencahayaan gabungan didapatkan dengan menambah  sistem pencahayaan setempat pada sistem  pencahayaan  merata,  dengan  armatur  yang  dipasang  dekat  tugas  visual.  Sistem  ini  di anjurkan  digunakan  untuk  tugas  visual  yang  memerlukan  tingkat  pencahayaan  yang  tinggi, memperlihatkan  bentuk  dan  tekstur  yang  memerlukan  cahaya  datang  dari  arah  tertentu, pencahayaan merata terhalang sehingga tidak dapat sampai pada tempat yang terhalang tersebut. Sistem  penerangan  ini  sangat  baik  untuk  ruangan  pameran  dan  untuk  menonjolkan  suatu  objek, untuk  menyoroti  permukaan  tertentu  yang  kemudian  menjadi  sumber  cahaya  sekunder  dengan cara memantulkan cahaya.
3) Sistem Penerangan Merata
Sistem  penerangan  merata  memberikan  iluminasi  yang  tersebar  secara  merata  diseluruh  bagian ruangan. Dengan demikian terciptalah kondisi visual yang merata untuk seluruh bagian ruangan. Keadaan ini cocok untuk ruangan yang tidak melaksanakan tugas-tugas visual yang khusus. Pada sistem  penerangan  merata  ini  sejumlah  armatur  ditempatkan  secara  tertentu  diseluruh  langit- langit.

## 3.3. Jenis-Jenis Sistem Penerangan
Macam-macam  sistem  penerangan  menurut  fluks  cahayanya    dapat  dibagi  menjadi  bebarapa bagian, yaitu :
1. Sistem penerangan tak langsung
2. Sistem penerangan setengah tak langsung
3. Sistem penerangan menyebar (Difus)
4. Sistem penerangan setengah tak langsung
5. Sistem penerangan tak langsung

## 3.4. Penerangan Buatan Dalam Ruangan
Kuat penerangan ruangan di kategorikan menjadi 6, yaitu :
1. Penerangan ekstra rendah, di bawah 50 lux
2. Penerangan rendah,  di bawah 150 lux
3. Penerangan sedang, 150 lux hingga 175 lux
4. Penerangan tinggi
a. Penerangan tinggi I, 200 lux
b. Penerangan tinggi II, 300 lux
c. Penerangan tinggi III, 450 lux
5. Penerangan sangat tingi, 700 lux
6. Penerangan ekstra tinggi, di atas 700 lux.

## 4. ANALISA PEMBAHASAN

## 4.1. Evaluasi
Untuk  melakukan  evaluasi  terhadap  sistem  penerangan  di  Rumah  Sakit  Bhayangkara, khususnya ruang Operasi dan Kebidanan, maka dibutuhkan data yang dapat menunjang perhitungan.
Berikut  ini  adalah  data    ruangan  yang  terdapat  pada  RS  Bhayangkara,  khususnya  ruang operasi.
Tabel  4.1. Nama dan fungsi ruangan-ruangan operasi pada RS Bhayangkara.
No Nama ruangan Fungsi Ruangan 1 Ruang operasi kebidanan Ruangan  yang  digunakan  untuk  membantu proses persalinan/melahirkan 2 Ruang operasi mata Ruangan yang di gunakan untuk
mengoperasi mata.
  37 . 1 20 , 65 60 , 89 4 , 6 14 2 , 3 6,4 x 14 ) ( .       l p h l p k     55 , 0 ) 05 , 0 ( 45 , 0 53 , 0
53 , 0 58 , 0 1 2 , 1 1 09 , 1 53 , 0 1 2 1 2 1 1                  k k k k

## 4.1.1 Penentuan Indeks Ruang dan Efisiensi Ruangan
Perhitungan  dan  penentuan  jumlah  titik  cahaya  yang  dilakukan  berdasarkan  denah  ruangan sedangkan besarnya kuat penerangan ditentukan berdasarkan standar penerangan.
A. Ruang IGD
 Data Ruang
Panjang ruangan (P) :   14 m Lebar ruangan (L) :   6,4 m Tingi ruangan (Hr) :   4 m Tinggi bidang kerja (Hf) :   0.8 m Tinggi antara langit-langit ke bidang kerja (h) :   3.2 m Faktor refleksi langit-langit (rp) :   0,7 Faktor refleksi dinding (rw) :   0,5 Faktor refleksi lantai (rm) :   0,1 Jenis lampu :   10 x TLF 40 Watt Sistem penerangan :   Langsung
 Perhitungan Indeks Ruangan dan Efisiensi Penerangan Indeks ruangan dapat ditentukan dengan persamaan :
Efisiensi dapat langsung dilihat pada tabel sistem penerangan. k1 = 1 η1 = 0,53
k2 =1,2 η2 = 0,58
Jadi untuk indeks ruang (k) = 1,09, efisiensi penerangannya (η) = 0,55
B. Ruang Operasi
1. Data Ruang Operasi Mata a.  Panjang ruangan (P) :   8 m b.  Lebar ruangan (L) :   6 m c.  Tingi ruangan (Hr) :   4 m d.  Tinggi bidang kerja (Hf) :   0.8 m e.  Tinggi antara langit-langit ke bidang kerja (h) :  3.2 m f.  Faktor refleksi langit-langit (rp)  :   0,7 g.  Faktor refleksi dinding (rw) :   0,5 h.  Faktor refleksi lantai (rm) :   0,1
  09 . 1 44 48 6 8 2 , 3 6 x 8 ) ( .       l p h l p k     45 , 0 ) 09 , 0 ( 9 , 0 37 , 0 37 , 0 46 , 0 6 , 0 8 , 0 6 , 0 78 , 0 37 , 0 1 2 1 2 1 1                  k k k k   13 . 1 10 . 35 40 5
8 7 . 2 5 x 8 ) ( . 
     l p h l p k i.  Jenis lampu :   2 x TLF 65 Watt j.  Sistem penerangan :   Langsung
2. Perhitungan Indeks Ruangan dan Efisiensi Penerangan
a. Indeks ruangan dapat ditentukan dengan persamaan :
b. Efisiensi dapat langsung dilihat pada tabel sistem penerangan.
k 1= 0,6 η1 = 0,37 k 2=0,8 η2 = 0,46
Jadi untuk indeks ruang (k) = 0,78, efisiensi penerangannya (η) = 0,45
C. Ruang Kebidanan
1. Data Ruang a.  Panjang ruangan (P) :   8 m b.  Lebar ruangan (L) :   5 m c.  Tingi ruangan (Hr) :   3.5 m d.  Tinggi bidang kerja (Hf) :   0.8 m e.  Tinggi antara langit-langit ke bidang kerja (h) :   2.7 m f.  Faktor refleksi langit-langit (rp)  :   0,7 g.  Faktor refleksi dinding (rw) :   0,5 h.  Faktor refleksi lantai (rm) :   0,1 i.  Jenis lampu :   4 x TLF 40 Watt j.  Sistem penerangan :   Langsung
2. Perhitungan Indeks Ruangan dan Efisiensi Penerangan
Indeks ruangan dapat ditentukan dengan persamaan :
    55 , 0 ) 05 , 0 ( 45 , 0 53 , 0 53 , 0 58 , 0 1 2 , 1 1 09 , 1 53 , 0 1 2 1 2 1 1                  k k k k lux A d E d A E 275 24 8 , 0 55 , 0 000 . 15
      x x x x x x   Efisiensi dapat langsung dilihat pada tabel sistem penerangan. k1 = 1 η1 = 0,53 k2 =1,2 η2 = 0,58
Jadi untuk indeks ruang (k) = 1,13 efisiensi penerangannya (η ) = 0,55

## 4.1.2 Penentuan intensitas penerangan rata-rata ruangan
Perhitungan  dan  penentuan  intensitas  penerangan  rat-rata  yang  dilakukan  berdasarkan  denah ruangan sedangkan efisiensi penerangan ditentukan berdasarkan tabel efisiensi penerangan.
A. Ruang Operasi Kebidanan
1. Data Ruang
a. Luas bidang kerja (A) : 24 m2
b. Efisiensi penerangan (η) : 0,55
c. Fluk armature (Φarm) : 5000 lumen d. Faktor depresiasi (d) : 0,8 e. Jumlah titik cahaya : 3 buah
2. Perhitungan intensitas penerangan rata-rata
a. Jumlah arus cahaya (Φ) seluruhnya, yaitu : Φ  = 3 x 5000 lumen
= 15.000 lumen
b. Intenitas penerangan rata-rata :
B. Ruang Operasi Mata
1. Data Ruang Operasi Mata
a. Luas bidang kerja (A) :   12 m2
b. Efisiensi penerangan (η)
:   0,45
lux A d E d A E 300 12 8 , 0 45 , 0 000 . 10       x x x x x x   c. Fluk armature (Φarm)
:   5000 lumen
d. Faktor depresiasi (d) :   0,8 e. Jumlah titik cahaya :   2 buah
2. Perhitungan intensitas penerangan rata-rata
a. Jumlah arus cahaya (Φ) seluruhnya, yaitu : Φ  = 2 x 5000 lumen
= 10.000 lumen
b. Intenitas penerangan rata-rata :

## 4.2 Analisa
Setelah melakukan evaluasi terhadap sistem penerangan pada gedung RS BHAYANGKARA, khususnya ruang operasi didapat hasil analisa dari hasil-hasil tersebut adalah sebagai berikut :
1. Ruang IGD
Fungsi dari ruang operasi IGD ini adalah ruang untuk membantu proses keadaan darurat, dikategorikan  sebagai  ruangan  yang  membutuhkan  kuat  penerangan  yang  baik  (sesuai standar).  Sedangkan    standar  kuat  penerangan  yang  baik  adalah  250-350  lux,  pada  hasil pengukuran didapat 289,39 lux, nilai tersebut sudah mencukupi standar kuat penerangan yang baik sehingga tidak diperlukan perubahan pada ruangan ini.
2. Ruang Operasi
Fungsi  dari  ruang  operasi  ini  adalah  ruang  yang  digunakan  untuk  memeriksa  dan mengoperasi  mata,  dikategorikan  sebagai  ruangan  yang  membutuhkan  kuat  penerangan yang  baik  (sesuai  standar).  Sedangkan    standar  kuat  penerangan  yang  baik  adalah  250- 350  lux,  pada  hasil  pengukuran  didapat  293,17  lux,  nilai  tersebut  sudah  mencukupi standar kuat penerangan yang baik sehingga tidak diperlukan perubahan pada ruangan ini.
3. Ruang Operasi Kebidanan
Fungsi dari ruang operasi kebidanan ini adalah ruang untuk membantu proses persalinan/ melahirkan,  dikategorikan  sebagai  ruangan  yang  membutuhkan  kuat  penerangan  yang baik (sesuai standar). Sedangkan  standar kuat penerangan yang baik adalah 250-350 lux, pada  hasil  pengukuran  didapat  289,39  lux,  nilai  tersebut  sudah  mencukupi  standar  kuat penerangan yang baik sehingga tidak diperlukan perubahan pada ruangan ini.

## 5. PENUTUP
Dari hasil analisa dan perhitungan diperoleh sebagai berikut :
1. Ruang IGD
Berdasarkan  perhitungan  diperoleh  275  lux,  sedangkan  berdasarkan  pengukuran  diperoleh 289,39  lux.  ini  membuktikan  bahwa  ruang  IGD  di  RS  Bhayangkara  telah  memenuhi  standar kuat penerangan ruang yang sebesar 250-350 lux.
2. Ruang Operasi Kebidanan
Untuk  ruangan  ini  tidak  diperlukan  penambahan  titik  cahaya  atau  perubahan  terhadap  kuat penerangan,  dikarenakan  berdasarkan  hasil  perhitungan  diperoleh  hasil  kuat  penerangan  275 lux,  dalam  hal  ini  juga  didukung  berdasarkan  hasil  pengukuran  diperoleh  hasil  289,39  lux. Karena  berdasarkan  standar  kuat  penerangan  yang  berkisar  antara  250-350  lux,  maka  ruangan operasi kebidanan ini sudah memenuhi standar kuat penerangan.
3. Ruang Operasi
Dari hasil perhitungan diperoleh kuat penerangan sebesar 300 lux, sedangkan berdasarkan hasil pengukuran diperoleh hasil 293,17 lux. Sehingga ruangan ini juga sudah masuk dalam standar kuat  penerangan  yang  baik,  karena  berdasarkan  standar  kuat  penerangan  berkisar  antara  250- 350 lux.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Hardy, Syam. 1990. Listrik Elektronika Rumah Tangga. Jakarta: PT Bina Aksara.
2. Harten, P Van dan Setiawan E. 1980. Instalasi Listrik Arus Kuat II. Jakarta: Bina Cipta
3. Kristano,  Luciana.  2001.  Penelitian  Terhadap  Kuat  Penerangan.  Surabaya.  Universitas  Kristen Petra
4. Muhaimin. 2001. Teknologi Pencahayaan. Bandung: PT Refika Aditama.
5. Neidle, Michael. 1999. Teknologi Instalasi Listrik. Jakarta: Erlanga
6. Samaulah, Hazairin. 2002. Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Palembang: UNSRI.
7. SNI 03-6575-. 2001.  Tata Cara Perancangan Sistem Pencahayaan Buatan Pada Bangunan Gedung.
8. Suryamto, F. 1986. Teknik Listrik Arus Searah. Jakarta: PT Bina Aksara