## ARAHAN PERENCANAAN INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN DI KAWASAN WISATA
JUNGKAT BEACH, DESA JUNGKAT, KECAMATAN SIANTAN, KABUPATEN PONTIANAK,

## KALIMANTAN BARAT
Rachmanto Wibowo -1 , Winardi Yusuf S.T, M.T -1 , Hj. Mira Sophia Lubis S.T, M.T -2
1 Program Studi Teknik Lingkungan, Universitas Tanjungpura, Pontianak
2 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Tata Kota, Universitas Tanjungpura, Pontianak Email : letter_in_summer@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Jungkat Beach adalah salah satu jenis wisata pantai yang terletak di Desa  Jungkat, Kecamatan Siantan, Kabupaten  Pontianak  yang  telah  beroperasi  dari  tahun  2007  hingga  sekarang.  Pada  kawasan  wisata Jungkat Beach terdapat berbagai masalah yang timbul akibat infrastruktur lingkungan yang kurang baik yang  dapat  mengganggu  keberlangsungan  kegiatan  wisata  dan  lingkungan,  sehingga  diperlukannya perencanaan infrastruktur lingkungan di kawasan wisata Jungkat Beach. Penelitian ini menggabungkan konsep  perencanaan  berkelanjutan  untuk  empat  infrastruktur  lingkungan  yang  diaplikasikan  dalam kawasan komersil yaitu kawasan wisata. Tujuan dari penelitian ini yaitu membuat arahan perencanaan infrastruktur lingkungan di kawasan wisata Jungkat Beach, yang meliputi (a) Infrastruktur Air Bersih, (b) Infrastruktur Air Limbah, (c) Infrastruktur Persampahan, (d) Infrastruktur Drainase.
Penelitian ini menggunakan metode analisa yang umum digunakan dalam merencanakan infrastruktur di suatu kawasan. Luaran yang dihasilkan berupa data perhitungan dan gambar desain. Alat bantu yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  AutoCAD  2010,  EPANET  ver  2.0,  dan  GPS.  Kesimpulan  yang dihasilkan yaitu: (a) Air bersih bersumber dari air permukaan yaitu kolam. Kebutuhan air bersih kawasan adalah  69.941  liter/hari.  Dialirkan menggunakan  bantuan pompa  dengan  head  9  meter  dan  debit  100 l/m untuk mengaliri  air  ke  semua  fasilitas.  Pipa  yang  digunakan  untuk  mendistribusikan  air  ke  fasilitas penginapan adalah PVC 1,5 inch, fasilitas restoran adalah PVC 2 inch, dan fasilitas kantin adalah PVC 1 inch.  Diameter  pipa  transmisi  adalah  pipa  PVC  2,5  inch.  (b)  Air  limbah  yang  disalurkan  berasal  dari kegiatan domestik. Debit rencana air limbah adalah 60.162 liter/hari. Air limbah dialirkan menggunakan sistem gravitasi. Jenis pipa yang digunakan adalah pipa PVC 1,5 inch untuk jaringan S1, pipa PVC 2 inch untuk jaringan S2, pipa PVC 1 inch untuk jaringan S3, pipa PVC 2,5 inch untuk jaringan S4, pipa PVC 3 inch  untuk  jaringan  S5.  (c)  Timbulan  sampah  pada  tahun  2023  adalah  1,23  m3/hari.  Bahan  yang digunakan untuk wadah komunal dan TPS adalah HDPE. Jumlah wadah komunal di sekitar lokasi wisata 12  unit  ukuran  60  liter,  kantin  8  unit  ukuran  50  liter,  restoran  6  unit  ukuran  60  liter  dan  hotel  4  unit ukuran  25  liter.  Jumlah  wadah  pada  TPS  sebanyak  2  unit  ukuran  700  liter.  Sampah  organik  yang dihasilkan  dibuat  pupuk  kompos  dan  sampah  anorganik  dijual  ke  pengumpul  atau  pengrajin  barang bekas. (d) Infrastruktur drainase yang direncanakan menggunakan saluran terbuka berbentuk segiempat di alirkan secara gravitasi. Pada bagian atas saluran diberi Gratting Stell. Dimensi saluran pada daerah I (tersier) memiliki  h  =  0,40  m  dan  b  =  0,64  m,  daerah II (tersier) memiliki  h =  0,34  m  dan  b  =  0,54  m, daerah III (sekunder) memiliki  h  =  0,55 m  dan b  =  0,88  m,  sedangkan  daerah  IV  (primer)  memiliki h  = 0,62 m dan b = 0,99 m.
Kata Kunci : Infrastruktur Lingkungan, Infrastruktur Wisata, Wisata Pantai.

## ABSTRACT
Jungkat  Beach  is  one  kind  of  tourism  that  located  on  Jungkat  Village,  Siantan  District,  Pontianak Regency, which has been operated from 2007 until now. In Jungkat Beach there are many problems that arise  as  a  result  of  poor  environmental  infrastructure  that  can  disturb  tourism  activities  and environmental  sustainability,  so  that  the  location  need  environmental  infrastructure  planning.  This research  combining  sustainable  planning  concept  for  four  kind  of  environmental  infrastructure  that applied  on  commercial  area  that  is  tourism  area.  Purpose  of  this  research  are  to  make  referrals
environmental  infrastructure  planning  in  Jungkat  Beach  area,  that  includes  of  (a)  Clean  Water Infrastructure, (b) Waste Water Infrastructure, (c) Garbage Infrastructure, (d) Drainage Infrastructure.
This  research  uses  analytical  methods  that  commonly  used  in  the  planning  of  infrastructure  in  some areas.  Outcomes produced in  the  form  of  data  calculation and design drawings.  The  tools used  in  this research are AutoCAD 2010, EPANET ver 2.0, and GPS. The result are: (a) the clean water sourced from surface water that is pools. This research uses analytical methods that commonly used in the planning of infrastructure in  a  area.  Outcomes produced in  the  form  of  data  calculation  and design drawings.  The tools  used  in  this  research  are  AutoCAD  2010,  EPANET  ver  2.0,  and  GPS.  The  result  are:  (a)  The  clean water sourced from surface water that is pools. The needs of clean water of the area is 69.941 liters / day. Flowed using pump with head 9 meters and debit head 100 l / m to flow water through all facilities. Pipe used  to distribute  water  to  the inn  facility  is  1,5  inch PVC pipe,  restaurant  facility  is  2  inches PVC pipe, and canteen facility are 1 inch PVC pipe.  Transmission pipe diameter is 2,5 inch PVC pipe. (b) The waste water is channeled coming from domestic activities. Wastewater debit plan is 60.162 liters / day. Waste water channeled using gravity system. Type of pipe used is 1,5 inch PVC pipe for S1, 2 inch PVC pipe  for  S2,  1  inch  PVC  pipe  for  the  S3,  2,5  inch  PVC  pipe  for  S4,  3-inch  PVC  pipe  for  S5.  (c)  Garbage generation in 2023 was 1.23 m 3 / day. Materials used for communal containers and the polling station is HDPE. The number of communal containers around the tourist area are 12 units of 60 liters, canteen 8 unit of 50 liters, restaurant 6 unit of 60 liters and hotel 4 units of 25 liters. The number of containers at the polling station 2 unit of 700 liters. Organic garbage will be composted and inorganic garbage sold to collectors  or  junk  craftsmen.  (d)  The  planned  drainage  infrastructure  uses  a  rectangular  shaped  open channel flowed by gravity system. At the top of the channel is given Gratting Stell. Dimensional channel in area I (tertiary) has h = 0,40 m and b = 0,64 m, area II (tertiary) has h = 0,34 m and b = 0,54 m, area III (secondary) has h = 0,55 m and b = 0,88 m, while the region IV (primary) has h = 0,62 m and b = 0,99 m.
Keywords : Environmental Infrastructure, Tourism Infrastructure, Tourism Beach.

## 1. Latar Belakang
Pariwisata  merupakan  sektor  yang  sangat  kompleks  karena  pariwisata  bersifat multidimensi, baik fisik, sosial budaya, ekonomi, dan politik. Selain itu kegiatan pariwisata akan melibatkan  berbagai  sektor  dan  lembaga  yang  terkait.  Berkembangnya  sektor  pariwisata  di suatu  negara  akan  menarik  sektor  lain  untuk  berkembang  juga,  karena  produk-produknya diperlukan  untuk  menunjang  pariwisata  itu  sendiri,  seperti  sektor  pertanian,  peternakan, perkebunan, kerajinan rakyat, peningkatan kesempatan kerja, dan lain sebagainya.
Manfaat infrastruktur lingkungan pada kawasan wisata adalah menjaga stabilitas lokasi wisata  terhadap  kegiatan  manusia  dan  gejala  alam,  seperti  infrastruktur  drainase  yang berfungsi sebagai saluran yang mengalirkan air limpasan akibat hujan menuju ke saluran yang lebih besar agar tidak menggenangi lokasi wisata.
Penelitian  ini  menggabungkan  konsep  perencanaan  berkelanjutan  untuk  empat infrastruktur  lingkungan  yang  diaplikasikan  dalam  kawasan  komersil  yaitu  kawasan  wisata. Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  membuat  arahan  perencanaan  infrastruktur  lingkungan  di kawasan  wisata  Jungkat  Beach  untuk  jangka  waktu  10  tahun  ke  depan,  yang  meliputi Infrastruktur Air Bersih, Infrastruktur Air Limbah, Infrastruktur Persampahan dan Infrastruktur Drainase.  Metode  analisa  yang  digunakan  adalah  metode  yang  umum  digunakan  dalam merencanakan infrastruktur di suatu kawasan.

## 2. Metode Penelitian
a. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yaitu Jungkat Beach yang terletak di Desa Jungkat, Kecamatan Siantan, Kabupaten  Pontianak.  Berjarak  kurang  lebih  19  km  dari  Kota  Pontianak.  Letaknya  berada tepat di kuala muara Sungai Kapuas.
b. Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber data sedangkan data sekunder didapat diperoleh dari berbagai instansi pemerintah maupun swasta.
Data  primer  yang  digunakan  yaitu  lain  data  elevasi  atau  kemiringan  lahan  dan  data kondisi  pewadahan  sampah,  sedangkan  data  sekunder  yang  digunakan  yaitu  data  jumlah pengunjung dan pengelola, denah lokasi penelitian dan data curah hujan.
c. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah sebagai berikut:
•  Penelitian Lapangan
1)  Survei / Pengamatan
Survei  /  Pengamatan  yang  akan  dilakukan  yaitu  melakukan  survei  lapangan tentang kondisi eksisting infrastruktur lingkungan yang ada, melakukan pengukuran elevasi/kemiringan  lahan  untuk  kebutuhan  perencanaan  penyaluran  air  bersih,  air limbah  dan  air  limpasan  (drainase),  meninjau  tempat  pewadahan  sampah  yang tersedia.
2)  Wawancara
Wawancara  akan  dilakukan  kepada  instansi  terkait  yaitu  BAPPEDA  Kabupaten
Mempawah,  Dinas  Pariwisata  Kabupaten  Mempawah,  Dinas  Pekerjaan  Umum Kabupaten  Mempawah,  Dinas  Kebersihan  Kabupaten  Mempawah,  Pihak  Swasta Pengelola Wisata.
•  Studi kepustakaan Teknik pengumpulan data dengan mempelajari, membaca, dan mencatat buku-buku, literatur peraturan perundang-undangan yang diperlukan dalam perencanaan.
d. Analisa Data
Pada analisis data nantinya akan digunakan beberapa alat bantu yang berupa software (perangkat  lunak)  dan hardware (perangat  keras). Software yang  akan  digunakan  adalah AutoCAD versi 2010 dan EPANET versi 2.0 . Sedangkan hardware yang akan digunakan dalam pengukuran elevasi adalah GPS ( Global Positioning System ).

## 3. Hasil dan Pembahasan
a. Proyeksi Pertambahan Penunjung
Analisis  proyeksi  pertambahan  pengunjung  merupakan  langkah  awal  yang  dilakukan dalam  perencanaan  agar  dapat  menentukan  secara  teori  jumlah  pengunjung  wisata beberapa  tahun  ke  depan.  Dalam  perencanaan  ini  akan  digunakan  metode  Aritmatik, Geometri dan Exponensial untuk menentukan jumlah pengunjung pada 10 tahun yang akan datang.  Data jumlah pengunjung dari tahun 2007 hingga 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 1. Persentase Pertambahan Pengunjung
Dari  hasil  analisa  persentasi  pertambahan  pengunjung  didapatkan  nilai  Rasio  yaitu 3,529%.  Berikutnya  nilai  Rasio  ini  akan  digunakan  dalam  menganalisis  pertambahan pengunjung  dari  tahun  2014  hingga  2023  menggunakan  metode  Aritmatik,  Geometri  dan Exponensial. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

## Tabel 2. Proyeksi Pengunjung Tahun 2014 – 2023 Berbagai Metode
Pertambahan pengunjung yang nilai korelasi metode paling mendekati 1 akan digunakan sebagai acuan dalam perencanaan (Kimsan, 2007). Dari tabel di atas diketahui nilai korelasi yang paling mendekati 1 adalah metode Geometri dengan faktor korelasi 0,82.
b. Arahan Perencanaan Infrastruktur Air Bersih
Dalam membuat arahan rencana infrastruktur air bersih dilakukan pertama kali adalah menganalisa  jumlah  kebutuhan  air  bersih  sektor  fasilitas  umum  (non-domestik)  dan kebutuhan air bersih sektor domestik. Di bawah ini merupakan hasil analisa kebutuhan air bersih setiap sektor dan total kebutuhan semua sektor sesuai dengan Kriteria Perencanaan Ditjen Cipta Karya Dinas PU tahun 1996 :
Tabel 3. Kebutuhan Air Bersih Tabel 4. Kebutuhan Air Bersih Semua Setiap Sektor Wisata Jungkat Beach Sektor Wisata Jungkat Beach
Dalam  sebuah  perencanaan  infrastruktur  air  bersih,  dimensi  pipa  distribusi  wajib dihitung sesuai dengan debit kebutuhan fasilitas umum pada hari puncak.
Tabel 5. Debit Air Bersih Dalam Pipa Setiap Sektor
Jenis  pipa  yang  digunakan  adalah  PVC  tipe  AW  karena  paling  tebal  dan  cocok  untuk aliran  bertekanan.  Besarnya  dimensi  pipa  yang  sesuai  untuk  menyalurkan  air  bersih  ke setiap fasilitas umum yang ada di kawasan wisata Jungkat Beach dan pipa transmisi untuk menyalurkan air bersih dari sumber ke pipa distribusi adalah sebagai berikut :
Tabel 6. Dimensi Pipa Distribusi Tabel 7. Debit Kebutuhan Air Bersih Jungkat Beach Tahun 2023
Seletelah  dimensi  setiap  jaringan  pipa  didapatkan,  berikutnya  adalah  melakukan simulasi pengaliran air bersih dengan bantuan program EPANET 2.0
Tabel 8. Hasil Uji Pengaliran Dengan EPANET 2.0
Gambar 1. Simulasi Pengaliran Air Bersih Dengan EPANET 2.0
Dalam  proses  simulasi  didapatkan  bahwa  spesifikasi  pompa  paling  minimum  memiliki head ≥  8  meter  dan  debit  ≥  1,5  liter/detik.  Jenis  pompa  yang  dipilih  harus  jenis  pompa otomatis  agar  air  bisa  disalurkan  kapan  saja  saat  dibutuhkan.  Maka  dipilih  pompa  merk Interdab DB 175 A yang mempunyai spesifikasi head 9 meter dan debit 100 liter/menit.
Gambar 2. Pompa Interdab DB 175 A
c. Arahan Perencanaan Infrastruktur Air Limbah
Dalam  pembuatan  arahan  perencanaan  infrastruktur  air  limbah  di  kawasan  wisata Jungkat Beach hanya  akan  menyalurkan  air  limbah  hasil  kegiatan  domestik  dari  fasilitas umum  penginapan,  kantin  dan  rumah  makan/restoran.  Standar  yang  digunakan  adalah standar yang dibuat oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) tahun 2010.
Tabel 9. Debit Air Limbah Jungkat Beach Tahun 2023
Setelah didapatkan debit limbah yang dihasilkan setiap fasilitas umum, selanjutnya akan dihitung  debit  rencana  yang  akan  digunakan  dalam  menghitung  dimensi  pipa  yang  cocok untuk menyalurkan air limbah.
Tabel 10. Debit Rencana Air Limbah Jungkat Beach
Faktor  puncak  yang  digunakan  sana  debgab  faktor  puncak  pada  perencanaan infrastruktur  air  bersih  yaitu  1,18.  Setelah  didapatkan  nilai  debit  rencana,  selanjutnya adalah menentukan diameter  atau dimensi pipa penyaluran air limbah. Dalam penentuan dimensi  yang  sesuai  dan  efisien  dilakukan  metode  uji  coba  benar  atau  salah  dengan memvariasikan kecepatan aliran air limbah dengan menggunakan persamaan Manning. Hal yang harus diperhatikan adalah kecepatan aliran 0,3 – 3 meter/detik, nilai Fr < 1 dan nilai Qpipa > Qrencana  (Larasati, 2014).
Tabel 11. Hasil Uji Kecepatan Aliran Untuk Dimensi Pipa Air Limbah
Untuk jenis pipa yang digunakan adalah pipa PVC tipe D karena umum digunakan untuk penyaluran air buangan secara gravitasi. Berikut adalah ukuran pipa yang digunakan dalam perencanaan penyaluran air limbah sesuai dengan ukuran yang dijual di pasaran.
Tabel 12. Dimensi Pipa Penyaluran Air Limbah Masing-Masing Jaringan
Dan  di  bawah  ini  merupakan  jaringan  pipa  instalasi  air  limbah  pada  kawasan perencanaan :
Gambar 3. Jaringan Pipa Penyaluran Air Limbah Kawasan Wisata Jungkat Beach
d. Arahan Perencanaan Infrastruktur Persampahan Dalam  pembuatan  arahan  perencanaan  infrastruktur  persampahan  dihitung  terlebih dahulu  jumlah  timbulan  sampah  per  hari  di  kawasan  Wisata  Jungkat Beach pada  tahun 2023.  Berikutnya  adalah  menentukan  jumlah  dan  ukuran  tempat  sampah  serta  ukuran tempat pembuangan sementara (TPS) pada kawasan wisata.
Tabel 13. Jumlah Timbulan Sampah Tabel 14. Ukuran Wadah Sampah Jungkat Beach Tahun 2023 Berbagai Jenis Peruntukan
Pada  arahan  perencanaan  infrastruktur  persampahan  akan  dipilih  sistem  pewadahan terpisah antara anorganik dan organik. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan menentukan sampah yang akan ditimbun dengan tanah (organik) dan didaur ulang (anorganik). Sehingga perlu ditentukan berapa ukuran ruang dalam wadah untuk sampah organik dan anorganik.
Tabel 15. Ukuran Ruang Dalam Wadah Sampah
Sedangkan  jenis  bahan  yang  digunakan  untuk  pewadahan  adalah  berbahan  HDPE. Karena wadah dengan bahan HDPE bersifat anti korosi, tidak mudah rusak, dan kedap air. Bahan  yang  sama  juga  akan  diterapkan  pada  TPS,  ini  bertujuan  agar  mencegah  sampah tersebut dibakar langsung di TPS.
Gambar 4. Wadah Komunal
Gambar 5. Tempat Pembuangan Sementara Untuk  jalur  pengangkutan  sampah  di  kawasan  Wisata  Jungkat  Beach  dapat  dilihat  di bawah ini :
Gambar 6. Jalur Pengangkutan Sampah Di Kawasan Wisata Jungkat Beach
Dari  hasil  wawancara  diketahui  bahwa  TPA  (Tempat  Pembuangan  Akhir)  yang  ada  di Kabupaten Mempawah masih menggunakan sistem Open Dumping , sehingga sampah akan dikelola  langsung  pada  lokasi.  Akan  dibuat  pondok  kompos  untuk  mengelola  sampah organik  dan  menjalin  kerjasama  dengan  pengumpul  barang  bekas  atau  pengrajin  untuk mengelola sampah anorganik.
Gambar 7. Pondok Kompos
Gambar 8. Pengrajin Barang Bekas
e. Arahan Perencanaan Infrastruktur Drainase
Dalam membuat arahan perencanaan drainase  di kawasan wisata Jungkat Beach , yang diperlukan sebagai data sekunder adalah data curah hujan, data curah hujan di ambil dari
Stasiun  Klimatologi  Siantan.  Berikut  data  curah  hujan  maksimum  dari  Stasiun  Klimatologi Siantan.
Tabel 16. Data Curah Hujan Maksimum Stasiun Klimatologi Siantan

## Sumber : BMKG Siantan
Setelah data curah  hujan  didapatkan, berikutnya adalah menganalisa data curah hujan tersebut  untuk  menentukan  curah  hujan  rencana  yang  akan  digunakan.  Curah  hujan rencana yang digunakan nantinya adalah hasil analisa dari metode distribusi kontinu yang memiliki nilai error paling kecil.
Tabel 17. Nilai % Error Masing-Masing Tabel 18. Analisa Curah Hujan Dengan Metode Distribusi Kontinu Metode Log Pearson Tipe III
Dari  data  di  atas  diketahui  bahwa  curah  hujan  rencana  yang  akan  digunakan  dalam analisa  berikutnya  adalah  sebesar  163,91  mm.  Selanjutnya  menganalisa  intensitas  hujan yang  bertujuan  untuk  mengetahui  besarnya  tinggi  air  hujan  per  satuan  waktu.  Data  yang didapat akan dinyatakan dalam lengkung kurva IDF (Intensitas-Durasi-Frekuensi).
Tabel 19. Intensitas Hujan
Gambar 9. Kurva Intensitas-Durasi-Frekuensi
Kurva  di  atas  dapat  dibaca,  dalam  frekuensi  periode  ulang  5  tahun  sekali  akan  terjadi hujan berdurasi 0,67 jam dengan intensitas sebesar 74,46 mm/jam. Debit rencana dianalisa untuk  mengetahui  debit  maksimum  air  limpasan  yang  di  suatu  kawasan.  Data  yang diperlukan adalah koefisien aliran setiap jenis penggunaan lahan, besar intensitas kawasan dan luas daerah tangkapan hujan. Untuk nilai C setiap daerah aliran dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 20. Koefisien Aliran Daerah I - IV
Setelah  nilai  koefisien  daerah  aliran  telah  didapatkan,  berikutnya  adalah  menentukan besarnya  debit  rencana  dengan  persamaan  rasional.  Berikut  adalah  hasil  analisa  debit rencana untuk setiap daerah aliran :
Tabel 21. Debit Rencana Untuk Setiap Daerah Aliran Jugkat Beach
Gambar 10. Area Tangkapan Hujan Dalam  menentukan  debit  saluran  hal  yang  harus  diperhatikan  adalah  nilai  Froud  tidak boleh  melebihi  1,  selain  itu  nilai  dari  debit  saluran  harus  lebih  besar  dari  debit  rencana, serta kecepatan aliran untuk material beton harus berada di antara 0,4 – 3 m/s.  Di bawah ini merupakan nilai debit saluran setiap daerah aliran :
Tabel 22. Debit Saluran Setiap Tabel 23. Dimensi Saluran Drainase Daerah Jungkat Beach Setiap Daerah Jungkat Beach
Sebagai  penutup  drainase,  akan  digunakan  penutup  bahan  plat  besi  anti  karat  yaitu Grating Steel . Alasan menggunakan penutup ini adalah karena memiliki bahan yang kuat, anti  karat,  dan  mudah  dipindahkan  serta  tetap  dapat  menjaga  nilai  estetika  tanpa  harus mengurangi fungsi drainase itu sendiri.
Gambar 11. Grating Steel
Gambar 12. Desain Drainase

## 4. Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  dan  analisa,  dapat  disimpulkan  bahwa  arahan  perencanaan infrastruktur lingkungan di kawasan wisata Jungkat Beach adalah sebagai berikut :
a.  Air  bersih  bersumber  dari  air  permukaan  yaitu  kolam.  Kebutuhan  air  bersih  kawasan adalah 69.941 liter/hari. Dialirkan menggunakan bantuan pompa dengan head 9 meter dan  debit  100  l/m  untuk  mengaliri  air  ke  semua  fasilitas.  Pipa  yang  digunakan  untuk mendistribusikan  air  ke  fasilitas  penginapan  adalah  PVC  1,5  inch,  fasilitas  restoran adalah PVC 2 inch, dan fasilitas kantin adalah PVC 1 inch. Diameter pipa transmisi adalah pipa PVC 2,5 inch.
b.  Air  limbah  yang  disalurkan  berasal  dari  kegiatan  domestik.  Debit  rencana  air  limbah adalah  60.162  liter/hari.  Air  limbah  dialirkan  menggunakan  sistem  gravitasi.  Jenis  pipa yang  digunakan  adalah  pipa  PVC  1,5  inch  untuk  jaringan  S1,  pipa  PVC  2  inch  untuk jaringan S2, pipa PVC 1 inch untuk jaringan S3, pipa PVC 2,5 inch untuk jaringan S4, pipa PVC 3 inch untuk jaringan S5.
c.  Timbulan sampah pada tahun 2023 adalah 1,23 m3/hari. Bahan yang digunakan untuk wadah komunal dan TPS adalah HDPE. Jumlah wadah komunal di sekitar lokasi wisata 12 unit  ukuran  60  liter,  kantin  8  unit  ukuran  50  liter,  restoran  6  unit  ukuran  60  liter  dan hotel 4 unit ukuran 25 liter. Jumlah wadah pada TPS sebanyak 2 unit ukuran 700 liter. Sampah organik yang dihasilkan dibuat pupuk kompos dan sampah anorganik dijual ke pengumpul atau pengrajin barang bekas.
d.  Infrastruktur  drainase  yang  direncanakan  menggunakan  saluran  terbuka  berbentuk segiempat  di  alirkan  secara  gravitasi.  Pada  bagian  atas  saluran  diberi  Gratting  Stell. Dimensi saluran pada daerah I (tersier) memiliki h=0,4 m dan b=0,7 m, daerah II (tersier) memiliki  h=0,4  m  dan  b=0,6  m,  daerah  III  (sekunder)  memiliki  h=0,6  m  dan  b=0,9  m, sedangkan daerah IV (primer) memiliki h=0,7 m dan b=1,0 m.

## Ucapan Terima Kasih
Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya, Bapak Ir. Eddy Santoso dan Ibu  Ria  Puspita,  S.Sos  yang  selalu  mendoakan  dan  menyemangati  saya  hingga  dapat menyelesaikan kuliah S-1 saya.
Kepada dosen-dosen pembimbing saya, Bapak Winardi Yusuf, S.T, M.T, dan Ibu Hj. Mira Sophia Lubis, S.T, M.T, yang selalu mengarahkan dan membantu dalam proses pembuatan tugas akhir ini. Serta kedua dosen penguji saya, Bapak H. Kiki Prio Utomo, S.T, M.Sc dan Ibu Dian Rahayu Jati, S.T, M.Si, terima kasih atas bimbingan dan ilmu yang diberikan, semoga dapat bermanfaat.

## Referensi
Direktorat  Jendral  Cipta  Karya  Dinas  Pekerjaan  Umum.  1996.  “ Kriteria  Perencanaan  Sistem Penyaluran Air Bersih Perkotaan ”. Jakarta.
Badan  Meteorologi  Klimatologi  Dan  Geofisika.  2014.  “ Data  Curah  Hujan  Maksimum  Stasiun Klimatologi Siantan Tahun 2004-2013 ”. Siantan. Badan  Pengkajian  dan  Penerapan  Teknologi.  2010.  “ Buku  Air  Limbah  Domestik ”.  BAB  X.
Jakarta.
Kimsan, N Y. 2007. “ Penentuan Kebutuhan Air Minum ”. Institut Teknologi Bandung. Bandung. Larasati,  D.  2014.  “ Perencanaan  Sistem  Penyaluran  Air  Buangan  Pada  Komplek  Perumahan Grand Sukati Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya ”. Universitas Tanjungpura. Pontianak.