## PENGUKURAN
GROUNDING SIIP PANEL DISTRIBUSI  INSTALASI  REKAM  MEDIS  RSUP  DR.

## MOHAMMAD HOESIN PALEMBAN G
Dian Eka Putra 1 ,  Jaka Udi 2
Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Palembang e-mail : dianeka.putra@ymail.com
ABSTRAK Penggunaan Energi Listrik berbanding lurus dengan keandalan instalasi listrik yang digunakan  pada    gedung  instalasi  rekam  medis  RSUP  DR.  Mohammad  Hoesin  Palembang, didalam  aktivitasnya    menggunakan  peralatan  canggih  (complicated).    Salah  satunya  pada instalasi  listrik  yaitu  pada  instalasi  grounding  atau  pentanahan.  Nilai  resitansi  atau  tahanan pentanahan  menurut  Persyratan  Umum  Instalasi  Listrik  (PUIL)  2000    tidak  melebihi    5Ω, sehingga Berdasarkan perhitungan dengan variabel-variabel didapat nilai resistansi yaitu 0,67 Ω, sehingga perlunya ada perbandingan nilai resitansi dari hasil perhitungan dengan nilai resitansi hasil  pengukuran  langsung  pada  sistem  grounding    tahanan  pentanahan  pada  waktu  pagi  dan sore hari di panel listrik instalasi rekam medis  RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang. Dari hasil  pengukuran  langsung  pada  pagi  hari  antara  pukul    07.30  sampai  10.30  Wib  didapatkan nilai  tahanan  resistansi  dengan  rata-rata  0.11Ω,  Berdasarkan  pengukuran  resistansi  tahanan pentanahan pada waktu sore hari  pada pukul 15.00 sampai 17.00 Wib didapatkan nilai tahanan resistansi dengan rata-rata 0.07Ω.
Kata kunci : Grounding, Resistansi, Cuaca, Rekam Medis RSUP Dr. Moh Husien.
ABSTRACT The use of electrical energy is directly proportional  to the reliability of electrical installations used in the building of General Hospital DR. Mohammad Hoesin Palembang, in his activities  using  sophisticated  (complicated)  equipment.  One  of  them  is  in  the  electrical installation,  namely  the  installation  of  grounding  or  earthing.  Grounding  resistance  value according to General Electrical Installation (PUIL) 2000 does not exceed 5Ω, so that based on the  calculation  with  the  variables,  the  resistance  value  is  0.67  Ω,  so  there  is  a  need  for  a comparison  of  the  value  of  the  resitance  from  the  calculation  with  the  value  of  the  resitance directly  to  grounding,  grounding  system  in  the  morning  and  evening  in  the  electrical  panel  of General  Hospital  medical  record  installation  Dr.  Mohammad  Hoesin  Palembang.  From  the results  of  direct  measurements  in  the  morning  between  7:30  a.m.  and  10:30  p.m,  resistance resistance  values  were  obtained  with  an  average  of  0.11Ω.  Based  on  measurements  of  ground resistance resistance in the afternoon at 3:00 p.m. to 5:00 p.m., resistance resistance values were obtained with an average of 0.07Ω.
Keywords: Grounding, Resistance, Weather, Medical Records General Hospital Dr. Mohammad Hoesin.

## PENDAHULUAN
Nilai  resistansi  pertanahan  harus  sekecil-kecilnya  agar  bila  terjadi  kebocoran  arus kebagian  logam  peralatan  listrik  (yang  seharusnya  tidak  boleh  bertegangan),    tidak  akan membahayakan orang yang tidak sengaja menyentuh bagian logam peralatan itu. [1]
Grounding dengan keandalan yang tinggi dan sesuai standar akan meningkatkan kinerja peralatan listrik yang digunakan. Kita ketahui bahwa dalam sistem tenaga listrik tidak mungkin dapat menyediakan tenaga listrik yang secara mutlak tanpa gangguan . [2]
Komponen  Elektronika  yang  sedang  bekerja  menyebabkan  timbulnya  radiasi elektromagnetik, seperti imbas elektromagnetik, ggl indukasi dan arus induksi yang dilepaskan keluar.  Besaran-besaran  ini  menyebabkan  efek  radiasi  pada  komponen  elektronika  yang  lain. Radiasi  ini  bersifat  merusak.  Jika  hal  ini  dibiarkan  maka  akan  menimbulkan  kerusakan  yang mengakibatkan  pemborosan  energi  listrik  maupun  munculnya  bahaya  kebakaran  dan  resiko tersengat listrik. [3] .

## TINJAUAN PUSTAKA

## Sistem Pentanahan
Salah satu pengaman yang paling baik terhadap peralatan listrik dari gangguan arus lebih ataupun  hubungan  singkat  yaitu,  dengan  cara  pentanahan.  Cara  ini  juga  dapat  melindungi manusia  dari  adanya  bahaya-bahaya  yang  dapat  memakan  korban  dengan  menghubungkan bagian dari peralatan tersebut dengan sistem pentanahan. Prinsip Kerja dari sistem pentanahan adalah mengaliri arus induksi dan efek-efek  lain yang timbul ke dalam tanah. [3]
Pentanahan  adalah  penghubung  suatu  titik  rangkaian  listrik  dengan  bumi  dengan  cara tertentu,  apabila suatu tindakan  pengamanan  atau perlindungan  yang  akan  dilaksanakan  maka harus  ada  sistem  pentanahan  yang  dirancang  dengan  benar.  Agar  sistem  pentanahan  dapat bekerja efektif, adapun sistem pentanahan adalah sebagai berikut :
a. Membuat  jalur  impedansi  rendah  ke  tanah  untuk  pengamanan  personil  dan  peralatan menggunakan rangkaian efektif.
b. Dapat  melawan  dan  menyebarkan  gangguan  berulang  dan  arus  akibat  surja  hubungan (surgecurrents).
c. Menggunakan  bahan  korosi  terhadap  bagian  kondisi  kimiawi  tanah  untuk  meyakinkan kontinuitas sepanjang umur peralatan yang dilindungi.
d. Menggunakan sistem mekanik yang kuat namun mudah dalam pemeliharaan.

## 2.2  Tahanan Jenis Tanah dan Tipe Tanah
Harga tahanan jenis tanah harus diambil untuk keadaan yang paling buruk yaitu sewaktu tanah dalam keadaan kering dan dingin. Untuk melihat gambaran mengenai besarnya tahanan jenis tanah untuk bermacam-macam jenis tanah dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel. 2.1 Tahanan Jenis Tanah [4] No Jenis Tanah Tahanan Jenis Tanah (ohm-m) 1 Tanah rawa 30 2 Tanah liat dan tanah lading 100 3 Pasir Basah 200
4 Kerikil Basah 500 5 Pasir dan kerikil kering 1000 6 Tanah berbatu 3000
Dalam  penggunaan  data-data  diatas  sering  terjadi  kesulitan  karena  komposisi  tanah  biasanya terdiri  dari  dua  atau  lebih  kombinasi  lapisan  dari  bermacam-macam  tanah.  Hal  yang  penting dalam penyelidikkan karakteristik tanah ialah mencari tahanan jenis tanah. Harga tahanan jenis tanah  ini  selalu  bervariasi  sesua  dengan  keadaan  tanah  pada  saat  pengukuran,  karena  itu sebaiknya  dicantumkan  keadaan  cuaca  dan  basah  keringnya  tanah  pada  waktu  pengukuran dilakukan.

## 2.3 Resistansi Pembumian [4]
a. Resistansi  pembumian  dari  elektrode  bumi  tergantung  pada  jenis  dan  keadaan  tanah serta pada ukuran dan susunan elektrode.
b. Resitansi  pembumian  suatu  elektrode  harus  dapat  diukur.  Untuk  keperluan  tersebut penghantar  yang  menghubungan  setiap  elektrode  bumi  atau  susunan  elektrode  bumi harus dilengkapi dengan hubungan yang dapat dilepaskan.
c. Tabel 2.2 menunjukan nilai rata-rata resistansi elektrode bumi untuk ukuran minimum elektrode bumi.
Tabel 2.2 Resistansi Pembumian pada resistansi jenis ρ1 = 100 Ω-meter
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 Jenis Elektrode Pita atau penghantar pilin Batang atau pipa Pelat  vertikal dengan sisi atas - ± 1 m dibawah permukaan tanah Panjang (m) Panjang (m) Ukuran (m 2 ) 10 25 50 100 1 2 3 4 5 6 Resistansi pembumi an (Ω) 20 10 5 3 70 40 30 20 35 25
Karena  tahanan  tanah  berkaitan  langsung  dengan  air  dan  suhu,  maka  dapat  saja diasumsikan  bahwa  tahanan  pentanahan  suatu  sistem  akan  berubah  sesuai  perubahan  iklim setiap  tahunnya.  Variasi-variasi  tersebut  dapat  dilihat  karena  kandungan  air  dan  suhu  lebih stabil  pada  kedalaman  yang  lebih  besar,  maka  agar  dapat  bekerja  efektif  sepanjang  waktu,
sistem pentanahan dapat dikonstruksikan dengan elektrode atau pasak tanah yang ditancapkan cukup  dalam  dibawah  permukaan  tanah.  Hasil  terbaik  akan  diperoleh  apabila  kedalaman elektrode  atau pasak mencapai tingkat kandungan air yang tetap. [5]

## 2.4  Pengaruh Kelembaban
Harga  tahanan  jenis  tanah  sangat  dipengaruhi  oleh  konsentrasi  air  tanah.  Pada kelembaban tanah yang rendah tahanan jenis tanah besar, sebaliknya semakin besar konsentrasi air dalam tanah, maka harga tahanan jenis akan semakin kecil. Proses mengalirnya arus listrik didalam tanah sebagai besar adalah karena proses elektrolisasi, maka dari itu didalam air tanah akan  mempengaruhi  konduktivitas  atau  daya  hantar  listrik  tanah  tersebut.  Dengan  demikian tahanan  jenis  tanah  akan  dipengaruhi  pula  oleh  besaran  konsentrasi  air  tanah.  Semakin  besar kosentrasi air di dalam tanah maka konduktivitas tanah akan semakin besar, sehingga tahanan jenis tanah akan turun sesuai dengan hubungan pada gambar 2.1 dibawah ini. [6]
Tanah  yang  kering  atau  tanah  dengan  konsentrasi  air  dalam  tanahnya  rendah  sekali (dibawah  10  mempunyai  tahanan  jenis  yang  besar  sekali  atau  dengan  kata  lain  merupakan isolator  yang  baik.  Tetapi  dengan  kenaikan  konsentrasi  air  sampai  15  %,  tahanan  jenis  tanah akan menurun dengan cepat sekali.
Gambar.1 Perubahan Tahanan Jenis Tanah Terhadap Kelembaban
Satu hal yang menarik dari gambar 2.1 adalah bahwa harga tahanan jenis tahanan tanah menunjukan  adanya  kejenuhan  untuk  kelembaban  harga  tahanan  diatas  15  %,  maka  kenaikan didasari kelembaban tidak banyak terhadap tahanan jenis tanah. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menambakan  elektrode pentanahan pada tempat yang berhubungan langsung dengan air  tanah.  Untuk  melakukan  hal  ini  elektrode-elektrode  pentanahan  ditanam  di  tempat-tempat yang cukup dalam di bawah permukaan air.
Dengan  jalan  demikian  pula,  maka  pengaruh  perubahan  musim  terhadap  tahanan  jenis tanah atau terhadap tahanan pentanahan elektrode dapat diperkecil.                            Cara lain untuk  memperkecil  tahanan  jenis  tanah  serta  pengaruh  dari  musim  adalah  dengan  jalan memberikan semacam zat kimia disekitar elektroda secara periodic yang terlihat pada gambar
2.2 dibawah ini.

## Gambar 2.  Penggaramaan Tanah
Zat kimia tersebut akan memperkecil tahanan jenis tanah disekitar elektrode  pentanahan, sehingga tahanan pentanahan serta perubahannya karena musim akan menjadi kecil. [4]

## 2.5 Pengaruh Suhu dan Temperatur
Temperatur  tanah  disekitar  elektrode  pentanahan  juga  berpengaruh  terhadap  besaran tahanan jenis tanah terutama bila temperatur dibawah titik beku.
Gambar 3.  Pengaruh temperatur terhadap tahanan jenis tanah.
Dibawah  harga  titik  beku,  perubahan  temperatur  yang  sedikit  saja  akan  menyebabkan harga tahanan jenis tanah tersebut dengan cepat mengalami kenaikan. Pada temperatur dibawah titik beku, air didalam tanah akan membeku, molekul-melekul air dalam tanah akan sulit untuk bergerak sehingga daya hantar listrik tanah menjadi rendah sekali. [4].

## 2.6  Menghitung Tahanan Pentanahan
Besar  tahanan  dari  berbagai  pentanahan  tanah  dapat  dihitung  dengan  menggunakan persamaan dibawah ini.
1. Pentanahan rod (elektrode batang)
x Permukaan tanah x Permukaan tanah
Dibawah ini diperlihatkan distribusi tengangan yang terjadi untuk satu batang elektrode dan dua batang elektrode yang ditanam tegak lurus ke dalam tanah, di mana arus mengalir dari elektrode  tersebut ke tanah sekitarnya.
Gambar 4. Distribusi tegangan sekitar satu batang elektrode
Dimana :
Ux : tegangan elektrode pentanahan atau tengangan udara elektrode dengan tanah
X : jarak dari eketrode
Gambar 5 Distribusi tegangan sekitar dua batang elektrode
dengan  dimikian,  semakin  banyak  jumlah  elektrode  yang  ditanam  tegak  lurus  ke  dalam tanah  maka  tahanan  pentanahan  semakin  kecil  dan  distribusi  tegangan  akan  semakin merata.
2. Satu batang elektrode yang ditaman tyegak lurus kedalam tanah
Dari suatu konduktor terdapat hubugan antara tahanan dan kapasitansi sebesar :
R = ρ/2πC
(1)
Dimana :
R  : tahanan (Ohm)
Ρ  : tanahan jenis tanah tiap lapisan (Ohm-m)
C  : kapasitansi (farad)
Kapasitansi  ini  termasuk  kapasitansi  dari  bayangan  konduktor  yang  ditanam  kedalam tanah.  Pada  gambar  2.6  tampak  satu  batang  elektrode  berbentuk  silinder  berdiameter  2ɑ
L 2a  (a) (b) h L  (c) L h h 1  2  L 2  1  h
(d)
dengan  pajang  L  yang  ditanam  tegak  lurus  permukaan  tanah,  dengan  bayangan  di  atas permukaan  tanah.  Untuk  menghitung  kapasitansi  elektrode  pentanahan  dan  bayangan digunakan metode potensial rata-rata menurut G.W.O. Home. Dalam persoalan pentanahan, elektrode  pentanahan  merupakan  bahan  penghantar  yang  membawa  yang  terdistribusi (menyebar) di sekeliling elektrode. Dengan cara seperti ini potensial di setiap tempat pada permukaan elektrode akan sama. Bila pada elektrode tersebut diberikan suatu muatan yang merata    maka  kapasitansi  dapat  dihitung  dengan  metode  potensial  rata-rata.  Hasil  yang didapatkan  untuk  suatu  batang  elektrode  berbentuk  selinder  yang  ditanam  seluruhnya  di dalam tanah dinyatakan dengan persamaan (2):
(2)
Gambar 6  satu batang elektrode tegak lurus ke dalam tanah
Oleh  sebab  itu  tanahan  dari  satu  batang  elektrode  yang  ditanam  tegak    lurus  permukaan tanah,  menurut  H.B.  Dwight,  didapat  dengan  mensubtitusikan  persamaan    (2)  kedalam persamaan (1) sehingga diperoleh persamaan untuk gambar (3) sebagai berikut:
(3)
Untuk  elektrode  batang  yang  di  tanam  tegak  lurus  dan  pada  kedalaman  beberapa  cm  di bawah permukaan tanah  (Gambar 6)
(4)
Untuk gambar 6.c , satu batang elektrode tegak lurus kedalam tanah dan menembus lapisan kedua tanah tersebut. Dalam hal ini berlaku persamaan:

## (5)
Untuk  gambar  6.d,  satu  batang  elektrode  tegak  lurus  kedalam  tanah  pada  kedalaman beberapa  cm  di  bawah  permukaan  tanah  dan  menembus  lapisan  kedua  tanah  tersebut. Dalam hal ini berlaku persamaan:
... (6)
(7) (8) Di mana : Rd1 : Tahanan untuk satu batang elektrode yang ditanam tegak lurus permukaan tanah (Ohm)
L  : Panjang elektrode batang (meter) ɑ  : Jari-jari batang elektrode (cm)
ρ  : Tahanan jenis tanah rata-rata (Ohm-m)
(indeks 1 atau 2 menunjukan lapisan tanah)
hb : Kedalaman penanaman elektrode (meter)

## 2.5 Pengukuran Tahanan Pentanahan
Alat  yang  digunakan  adalah  Earth  Tester,  yang  didesain  dan  dikeluarkan  menurut safety  standart oleh  IEC-1010  (EN  61010).  Alat  ini  untuk  mengukur  tanahan  elektrode pentanahan.  Ada  berbagai  macam  instrument  pengukur  tanahan  pentanahan.  Pada  instrument cara  pengukuran  ada  2  macam  yaitu    Pengukuran  normal  (metoda  3  kutub)    dan  Pengukuran praktis (metoda 2 kutub)

## METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan dengan metode eksprimental dengan langkah-langkah penelitian ;
1. Surve lokasi penelitian, Penelitian dan pengukuran di lokasi panel distribusi gedung rekam medis Rumah Sakit Dr. Mohammad Hoesin – Palembang.
2. Persiapan peralatan dan Alat Ukur, Tools set dipersiapkan untuk persiapan pengukuran dan untuk alat Ukur digunakan Digital Earth Tester (Kyoritsu   4105A)
3. Penentuan Titik sentris tempat atal ukut  elektrode Earth Tester dipasang  ditanam. Metode pengukuran tahanan menggunakan metode tiga titik, dimana 1 batang elektrode memiliki 2 buah titik atau elektrode pasak bantu.

## PEMBAHASAN

## 4.1` Perhitungan Tahanan Pentanahan
Perhitungan  tahanan  pentanahan  untuk  kedalaman  elektrode  dapat  menggunakan persamaan:
Berdasarkan perhitungan diatas pada intalasi rekam medis RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang  mendapatkan  tahanan  resistansi  pentanahan  dibawah  5  Ω,  kedalaman  penanaman elektrode 20 meter.
Berdasarkan  pengukuran  yang  dilakukan  salama  15  hari  di  Panel  Distribusi  Gedung instalasi rekam medis hasil yang didapatkan :
Tabel 4.1 Pengukuran Resistansi Pentanahan Dari Pukul 7.30 sampai 09.30 WIB
No Tanggal Hari Cuaca Resistansi 1 15/04/2017 jum'at cerah 0,15 2 16/04/2017 Sabtu cerah 0,08 3 17/04/2017 minggu cerah 0,08 4 18/04/2017 Senin cerah 0,13 5 19/04/2017 Selasa cerah 0,14 6 20/04/2017 Rabu cerah 0,13 7 21/04/2017 Kamis gerimis 0,06 8 22/04/2017 jum'at cerah 0,14 9 23/04/2017 Sabtu berawan 0,07 10 24/04/2017 minggu gerimis 0,05 11 25/04/2017 Senin hujan 0,09 12 26/04/2017 Selasa berawan 0,16 13 27/04/2017 Rabu berawan 0,15 14 28/04/2017 Kamis cerah 0,15 15 29/04/2017 jum'at cerah 0,16
Dari  tabel  hasil  pengukuran  di  atas  didapatkan  tahanan  resistansi  terbesar  0.16  Ω  pada hari  selasa  26  April  2017  pada  saat  kondisi  cuaca  berawan    dengan  banyaknya  penggunaan peralatan  listrik  dan  jum’at  29  April  2017  pada  saat  kondisi  cuaca  cerah  dengan  banyaknya penggunaan peralatan listrik, selanjutnya tahanan resistansi terkecil 0.5 Ω pada hari  minggu 24 April 2017 pada saat kondisi cuaca gerimis dengan tidak semua peralatan listrik digunakan.
Gambar  7   Grafik Hasil Pungukuran Resistansi Pentanahan Pada Sore Hari
Dari Tabel  hasil  pengukuran  di atas  didapatkan tahanan  resistansi  terbesar  0.09  Ω  pada hari  senin  18  April  2017  pada  saat  kondisi  cuaca  berawan  dengan  banyaknya  penggunaan peralatan  listrik  dan  rabu  27  April  2017  pada  saat  kondisi  cuaca  cerah  dengan  banyaknya penggunaan  peralatan  listrik  dan  tahana  resistansi  terkecil  0.04  Ω  pada  hari/tanggal  sabtu  23 April 2017 pada saat kondisi cuaca hujan dengan tidak semua peralatan listrik digunakan.
Tabel 4.2 Pengukuran Resistansi Pentanahan Dari Pukul 15.00 s.d 17.00 WIB
No Tanggal Hari Cuaca Resistansi 1 15/04/2017 jum'at Berawan 0,08 2 16/04/2017 Sabtu Cerah 0,07 3 17/04/2017 minggu Cerah 0,06 4 18/04/2017 Senin Berawan 0,09 5 19/04/2017 Selasa Cerah 0,08 6 20/04/2017 Rabu Berawan 0,07 7 21/04/2017 Kamis Berawan (Libur) 0,07 8 22/04/2017 jum'at Berawan 0,08 9 23/04/2017 Sabtu Hujan 0,04 10 24/04/2017 minggu Cerah 0,07 11 25/04/2017 Senin Gerimis 0,07 12 26/04/2017 Selasa Gerimis 0,06 13 27/04/2017 Rabu Cerah 0,09 14 28/04/2017 Kamis Gerimis 0,08 15 29/04/2017 jum'at Hujan 0,06
Dari  tabel  hasil  pengukuran  di  atas  didapatkan  tahanan  resistansi  terbesar  0.09  Ω  pada hari  senin  18  April  2017  pada  saat  kondisi  cuaca  berawan  dengan  banyaknya  penggunaan peralatan  listrik  dan  rabu  27  April  2017  pada  saat  kondisi  cuaca  cerah  dengan  banyaknya penggunaan peralatan listrik dan tahana resistansi terkecil 0.04 Ω pada hari sabtu 23 April 2017 pada saat kondisi cuaca hujan dengan tidak semua peralatan listrik digunakan.
Gambar 4.2 Grafik Hasil Pungukuran Resistansi Pentanahan Pada Sore Hari
Dari Grafik hasil pengukuran di atas didapatkan tahanan resistansi terbesar 0.09 Ω pada hari  senin  18  April  2017  pada  saat  kondisi  cuaca  berawan  dengan  banyaknya  penggunaan peralatan  listrik  dan  rabu  27  April  2017  pada  saat  kondisi  cuaca  cerah  dengan  banyaknya penggunaan peralatan listrik dan tahana resistansi terkecil 0.04 Ω pada hari sabtu 23 April 2017 pada saat kondisi cuaca hujan dengan tidak semua peralatan listrik digunakan.
Tabel. 4.3 Hasil Perbandingan antara perhitungan dan pengukuran
No Perhitungan Pengukuran 07.30 sd 09.00 WIB 15.00 sd 17.00 WIB 1 R=0.67Ω R=0.11Ω R=0.07Ω
Dari tabel hasil perbandingan di atas didapatkan tahanan resistansi dengan perhitungan 0.67Ω  dengan  rata-rata  pengukuran  mendapatkan  hasil  pada  pagi  hari  0.11Ω  dan  sore  hari 0.07Ω.  dikarenakan  pengaruh  suhu    dan  kelembaban  terjadi  selisih  antara  hasil  perhitungan dengan pengukuran.

## KESIMPULAN
Setelah melakukan perhitangan dan pengukuran, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Berdasarkan  perhitungan  resistansi  tahanan  pentanahan  instalasi  rekam  medis  RSUP  Dr.
Mohammad Hoesin Palembang berada dibawah 0,67 Ω.
2. Berdasarkan  pengukuran  resistansi  tahanan  pentanahan  pada  waktu  pagi  hari  di  Panel Distribusi  Gedung  instalasi  rekam  medis    RSUP  Dr.  Mohammad  Hoesin  Palembang didapatkan niala tahanan resistansi dengan rata-rata 0.11Ω.
3. Berdasarkan  pengukuran  resistansi  tahanan  pentanahan  pada  waktu  sore  hari  di  Panel Distribusi  Gedung    instalasi  rekam  medis    RSUP  Dr.  Mohammad  Hoesin  Palembang didapatkan nilai tahanan resistansi dengan rata-rata 0.07Ω.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]    Harnoko  Stephanus  “Pengaruh  panjang  Elektrode  sangkar  Delta  pada  Nilai  Resistans Pentanahan di Lokasi Sempit”.,. Jurnal Teknik Elektro dan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik UGM,   Yogyakarta.2016
[2]    Ir.  H.  Hazairin  samaulah,  M.Eng.,Ph.D.  “Dasar-dasar  sistem  proteksi  tenaga  listrik”, Universitas Sriwijaya, Palembang. 2004.
[3]   Ir. Sunarno, M.Eng., Ph.D “Mekanikal Elektrikal Lanjutan”,. Penerbit Andi. Yogyakarta. 2006
[4]   Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000), Yayasan PUIL, Jakarta 2000.
[5]  TS  Hutauhuruk    “Pengetanahan  Netral  Sistem  Tenaga  dan  Pengetanahan  Peralatan”. Penerbit    Erlangga Jakarta.1991
[6] AS Pabla dan Abdul Hadi. “Sistem Distribusi Daya Listrik”. Erlangga Jakarta.1991