EVALUASI PENANGKAL PETIR MENGUNAKAN METODE SUDUT PROTEKSI DAN BOLA GELINDING PADA GEDUNG FIK/KESEHATAN UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
Ronaldo Pati Gapar Lago 1 , Sugeng Riyanto 2
1,2 Universitas Borneo Tarakan, Tarakan,  Kalimantan Utara, Indonesia
1 ronal311098@gmail.com
2 sugeng072.sr@gmail.com
Abstract—  Evaluation  of  lightning  protection  using  the protection angle and rolling ball method at the Fikes Building, University of Borneo Tarakan, external lightning at the Fikes Building,  University  of  Borneo  Tarakan  and  can  prevent lightning strikes by plugging the electrode rod into the ground with  an  electrode  rod  length  of  2  m  or  often  called  the  plug method. which is in the Fikes Building, University of Borneo, Tarakan.The results of the data measured in the field along with the results of the data calculations obtained are as follows: Field data is 0.23 ohm, Calculation data is divided into two, namely: Calculation  data  according  to  field  data  is  (0.75  ohm)  and Calculation data according to SNI is (4.15 ohm), Thunder day data  for  12  months  with  calculation  results  there  are  results 10.32 Km2/year, Lightning strike hazard index in table 2.5 with the results obtained at (12), rainfall data with calculated results of 5.24 Km2/year. The protection area (Ac) on the building in Middle roof is 100 574.29 Km2 and side roof 90 416.08 Km2, average  annual  lightning  strikes  in  the  middle  roof  gets  1.0 lightning strikes per year, and the side roof gets 0.90 lightning strikes per year. meanwhile the efficiency of lightning strikes in the middle roof of the building is 0.9% and the side roof of the building is 0.8%. Lightning strike data in 2022 in the area of the  University  of  Borneo Tarakan  is  1.659  A.  The probability value or calculation number that a thunderstorm will occur is 13.8%,  the  calculated  lightning  radius  is  345  m  and  the resulting circle of the rolling ball is 67.07 degrees.
Keywords — Lightning  Arrester,  Angle  protection  method, Rolling ball method.
I ntisari—Evaluasi  penangkal  petir  mengunakan  metode sudut  proteksi  dan  bola  gelinding  pada  gadung  Fikes Universitas  Borneo  Tarakan,  petir  external  pada  Gedung Fikes  Universitas  Borneo  Tarakan  dan  dapat  mencegah sambaran  petir  dengan  cara  batang  elektorda  di  tancap  ke tanah  dengan  panjang  elektroda  batang  2  m atau  sering  di sebut  metode  tancap  yang  ada  pada  Gedung  Fikes Universitas  Borneo  Tarakan.  Dengan  menggunakan  dua metode  yaitu  metode  sudut  proteksi  dan  metode  bola gelinding.  Adapun  hasil  data  yang  di  ukur  di  lapangan berserta  hasil  perhitungan  data  yang  di  peroleh  adalah sebagai  berikut:  Data  lapangan  0,23  ohm,  Data  hasil perhitungan  terbagi  dua  yaitu:  Data  perhitungan  menurut data  lapangan  sebesar(0,75  ohm)dan  Data  perhitungan menurut  SNI  sebsar(4,15  ohm),  Data  hari  guruh  selama  12 bulan  dengan  hasil  perhitungan  terdapat  hasil  10,32 Km 2 /tahun,  Indeks  bahaya  sambaran  petir  pada  tabel  2.5 dngan  hasil  yang  di  peroleh  sebesar(12),  data  curah  hujan dengan hasil perhitungan 5,24 Km 2 /tahun. Area proteksi (Ac) pada  gedung  yaitu  Atap  tengah  100  574,29  Km 2 dan  Atap samping 90 416,08 Km 2 , rata rata sambaran petir pertahun
Atap tengah 1,0 sambaran petir pertahun, dan Atap samping 0,90 sambaran pertahun, Sedangkan efesiensi sambaran petir Atap tengah gedung 0,9% dan Atap samping gedung 0,8%. Data  sambaran  petir  tahun  2022  pada  area  Universitas Borneo  Tarakan  sebesar  1,659  A.  Nilai  probability  atau angka  perhitungan  yang  akan  terjadi  badai  petir  terdapat sebesar  13,8%,  perhitugan  jari  jari  petir  345  m  dan  hasil lingkaran bola gelinding 67,07 derajat.
Kata  Kunci—Penangkal  Petir,  Metode  sudut  proteksi, Metode bola gelinding.

## I. PENDAHULUAN
Keamanan Petir atau anti Petir adalah istilah yang telah dicampur dalam bahasa kita, perkataan yang diberikan oleh kedua istilah ini adalah 100 persen  terlindungi dari risiko petir,  namun  sebagai  aturan  umum  hal  ini  tidak  benar. Sebenarnya ada beberapa faktor yang sangat berpengaruh dalam  menghadapi  bahaya  petir;  jika  kita  ingin menemukan solusi  komprehensif untuk  bahaya petir, kita perlu mempertimbangkan faktor-faktor ini.
Sambaran  petir  bergilir  ke  bangunan,  misalnya sambaran  petir  di  luar  wilayah  jaminan  penangkal  petir atau menyambar tiang petir yang telah diintroduksi, maka aliran  petir  ini  menyebar  melalui  jalur  listrik,  saluran informasi  atau  apapun  yang  menyambar  bangunan tersebut, akhirnya petir ini menyambar merusak daya unit perangkat  keras  dan  gadget  dalam  struktur.  Masalah  ini juga  membingungkan  karena  perangkat  keras  elektronik menggunakan voltase DC yang kecil dan sangat sensitif.
Pada  dasarnya  sistem  pengamanan  sambaran  petir langsung tidak membuat posisi kita 100 persen aman dari sambaran petir melainkan membuat kondisi bangunan kita terhindar  dari  bahaya  yang  mematikan  akibat  sambaran langsung  dan  mengurangi  efek  kerusakan  pada  peralatan listrik  dan  elektronik  jika  terjadi  adalah  sambaran  petir yang  mengenai  struktur  kita.  Maka  istilah  pengamanan petir yang paling tepat adalah penangkal petir.
Bangunan  dan  isinya  akan  rusak  parah  jika  sambaran petir  langsung  menyambar  konstruksi  gedung  atau bangunan.  Hal  ini  karena  dapat  menimbulkan  kebakaran, kerusakan alat elektronik bahkan korban jiwa. Akibatnya, penangkal petir harus dipasang di setiap gedung.
Saya  memutuskan  untuk  mengambil  judul  tersebut karena saya ingin menguji penangkal petir di Gedung Ilmu Kesehatan  Universitas  Tarakan  Tarakan  untuk  melihat
apakah  penangkal  petir  tersebut  dapat  menangani  arus sambaran  petir  secara  normal  atau  apakah  perangkat  di darat dapat menanganinya. Meskipun nilai resistansi, atau R, harus menjadi yang paling umum, resistansi arde, atau resistansi,  untuk  instalasi  proteksi  petir  atau  anti-petir biasanya harus kurang dari 3 Ohm. Karena semakin rendah nilai  hambatan  atau  hambatan  maka  semakin  baik  pula pembentukannya  karena  nilai  hambatannya  rendah, sehingga  arus  dari  sambaran  petir  ke  bangunan  akan mengalir ke tanah lebih efektif karena tanah memiliki nilai R di bawah 5 Ohm.
A. Rumusan masalah
• Bagaimana  mencari  nilai  R  (resistansi  pertanahan) pada gedung  Fikes Universitas Borneo Tarakan.
• Bagaimana cara menghitung penangkal petir dengan metode  sudut  proteksi    pada    gedung  Fikes Universitas Boarneo Tarakan
• Bagaimana cara menghitung penangkal petir dengan metode  bola  gelinding  pada  gedung    Fikes Universitas Borneo Tarakan.
• Bagaimana mencari jari jari petir pada gedung  Fikes Universitas Borneo Tarakan.
B. Batasan masalah
Agar penelitian ini dapat mencapai sasaran dan tujuan yang  diharapkan  maka  penelitian  ini  dibatasi  sebagai berikut:
• Metode  yang  di  gunakan  pada  penelitian  ini  adalah mengunakan metode sudut proteksi dan metode bola bergulir.
• Penelitian  ini  hanya  di  lakukan  pada  gedung  Fikes Universitas Borneo Tarakan.
• Data  yang  diambil  di  gedung  Fikes  Universitas Borneo Trakan.
• Tujuan
• Mengevaluasi  apakah  penangkal  petir  pada  gedung Fikes  Universitas  Borneo  Tarakan  sudah  bekerja dengan baik.
• Evaluasi  sudut  proteksi  petir  external  pada  Gedung Fikes Universitas Borneo Tarakan.
• Dapat  mencegah  sambaran  petir  dengan  metode tancap/sudut pada Gedung Fikes Universitas Borneo Tarakan
C. Manfaat
• Agar gedung Fikes Universitas Borneo Tarakan lebih terasa aman.
• Agar  gedung  tersebut  bisa  lebih  aman  dan  dapat mencegah  dari  sambaran  petir  dan  kerusakan  pada alat  instalasi  serta  barang  elektronika  dan  yang lainnya.

## II. LANDASAN TEORI
A. Elektroda batang (Rod)
Elektroda  batang  merupakan  elektroda  yang  terbuat dari besi atau baja profil yang dipasang secara tegak lurus masuk  kedalam  tanah  (PUIL,2011,h.36).  Umumnya digunakan  batang  tembaga  atau  biasa  juga  pipa  galvanis dengan diameter minimal 1 inc sampai 2 inc (PUIL, 2011, h. 36), elektroda batang adalah elektroda dari pipa atau besi baja profil yang dipancangkan ke dalam tanah [1].
𝑅 𝐺 = 𝜌 2𝜋𝐿 𝑅 [𝑙𝑛 ( 4𝐿 𝑅 𝐴 𝑅 ) − 1] .......................................      . (1)

## B. Hubung pararel
Untuk  memperkecil  tanahan  pentanahan  maka pemasangan  elektroda  batang  dapat  dihubung  paralel dengan jarak antara elektroda tersebut minimum harus dua kali panjangnya.
1 𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 1 𝑅1 + 1 𝑅2 + 1 𝑅3 … … … + 1 𝑅𝑛 .................... (2)
C. Indeks gedung Terdapat  beberapa  indeks  yang  mempengaruhi kelayakan  suatu  bangunan  atau  Gedung  untuk  dilakukan pemasangan  instalasi  penangkal  petir  (PUIPP).  Untuk bangunan Gedung Laboratorium
R= indeks A + indeks B + indeks C + indeks D + indeks E ................................................................... (3)

## D. Kerapatan sambaran petir ke tanah
Kerapatan  sambaran  petir merupakan  banyaknya kejadian sambaran petir ke bumi dalam kurun waktu satu tahun  di  suatu  daerah.  Kerapatan  sambaran  petir  dapat ditentukan  berdasarkan  perbandingan  antara  jumlah sambaran petir dengan luas wilayah yang dikaji.
𝑁 𝑔 = 0,04 . 𝑇𝑑 1,25 𝐾𝑚 2 /tahun .......................... (4)
` E. Area proteksi Konsep zona proteksi petir memungkinkan untuk merencanakan, mengimplementasikan dan memantau tindakan proteksi. Semua perangkat, instalasi, dan sistem yang relevan harus dilindungi dengan andal sampai batas yang wajar secara ekonomi. Untuk itu, sebuah bangunan dibagi menjadi beberapa zona dengan potensi risiko yang berbeda.
𝐴 𝑒 = 𝑎𝑏 + 6ℎ (𝑎 + 𝑏) + 9𝜋ℎ 2 ..........................    . (5)
F. Menghitung  rata  rata  jumlah  sambaran  Petir/Tahun Atap tengah Gedung.
𝑁 𝑑 =   𝑁 𝑔 .  𝐴 𝑒 . 10 −6 pertahun ............................. (6)

## G. Efesiensi
Efisiensi Sistem Proteksi Petir (SPP) ada beberapa tingkat proteksi I-II-III-IV dengan nilai efisiensi diantara 80% - 95%.
E ≥ 1 - 𝑁 𝑐 𝑁 𝑑 ........................................................... (7)
H. Mencari arus peir
Sebelum  lanjut  ke  bola  gelinding  kita  ahrus mengetahui  berapa  arus  petir  dengan  mengunakan persamaan sebagai berikut.
𝑎𝑟𝑢𝑠 𝑝𝑒𝑡𝑖𝑟 0,8 𝑚 ................................................. (8)

## I. Bola bergulir/bola gelinding
Penggunaan  metode  bola  bergulir  sangat  baik digunakan  terutama  jika  bentuk  bangunannya  rumit. Metode  ini  dilakukan  dengan  cara  menggambarkan bangunan  dan  bola  bergulir  dengan  jari-jari  sesuai  tabel perhitungan  dengan  mengunakan  persamaan  sebagai berikut:
α = 𝑠𝑖𝑛 −1 [1 − ( ℎ 𝑟 )] ............................................ (9)

## III. METODE PENELITIAN

## A. Diagram alir/kerangka penelitian
Diagram  alir  evaluasi  penangkal  petir  mengunakan meode  sudut  proteksi  dan  bola  gelinding  ini  menghitung resistansi tanah, tinggi lebar dan panjang gedung, data hari guruh, jumlah arus sambaran petir, jari jari petir.
Mulai Studi literatur Survei lapangan 1. Pengumpulan data 2. Pengolahan data
1. Mengukur resistansi tanah 2. Tentukan posisi bangunan. Panjang, lebar, tinggi dan luas 3. Data hari guruh (BMKG)
Data terkumpul
Metode yang digunakan untuk menghitung terminasi petir. 1. Metode sudut proteksi dan Metode bola glinding. a. Bahaya berdasarkan jenis bangunan b. Kepadatan sambaran petir ke tanah c. Menghitung area proteksi d. Data – data frekuensi sambaran petir/tahun e. Efisiensi sambaran petir
Elektroda : a. Jarak sambaran petir b. Sistem proteksi
Penangkal Petir: a. Menghitung nilai resistansi pertanahan
Standar SNI SNI 03/2015 Puil 2011 Penyelesaian evaluasi penangkal petir Kesimpulan dan saran Selesai Tidak Ya Tidak Ya
Gambar 1. Flow Chart Penelitian
B. Tempat  penelitian
Tempat  penelitian  tugas  akhir  ini  adalah  di  gedung
FIK/Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas  Borneo Taarakan
C. Metode
Metode  yang  di  gunakan  pada  penelitian  ini  adalah mengunakan  metode  sudut  proteksi  dan  metode  bola bergulir. Penelitian ini hanya di lakukan pada gedung Fikes Universitas  Borneo  Tarakan  dan  data  yang  diambil  di gedung Fikes Universitas Borneo Trakan.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pengukuran  resistansi  tanah  dan  jenis  tanah  pada Gedung  Fikes/Fakultas  Ilmu  Kesehatan  Universitas Borneo Tarakan.
Tabel I Hasil pengukuran data lapangan Hasil ukuran dan jenis tanah (tanah pasir) 0,23 ohm (tanah pasir) Panjang Elektroda Batang 2 Meter (elektroda batang) Diameter Elektroda Batang 16 mm = 0,016 Meter
Perhitungan  dari  hasil  data  lapangan  yang  di  ukur mengunakan persamaan sebagai berikut:
𝑅 𝐺 = 𝜌 2𝜋𝐿 𝑅 [𝑙𝑛 ( 4𝐿 𝑅 𝐴 𝑅 ) − 1]
= 0,23 2.3,14.2 [𝐼𝑛 ( 4.2 0,016 ) − 1] = 7,351 Ω
Dengan: R= pertananah (ohm) 𝜌 = pertanahan tanah jenis (ohm meter) 𝐿 = panjang elektroda batang (meter) 𝐴 = diameter elektroda (meter)
Karena di dapatkan hasil pertanahan yang besar maka dapat  di  perkecil  dengan  cara  mengunakan  persamaan hubung pararel.
1 𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 1 𝑅1 + 1 𝑅2 + 1 𝑅3 … … … + 1 𝑅𝑛 1 Rtotal = 1 7,351 + 1 7,351 + 1 7,351 + 1 7,351 + 1 7,351 + 1 7,351 + 1 7,351 + 1 7,351 + 1 7,351 + 1 7,351 = 0,75 Ω

## B. Perhitungan menurut data PUIL 2011

## Table II
Jenis tanah dan Tahanan tanah Jenis tanah pentanahan Tahanan jenis tanah (Ω/m) Tanah yang mengandung air dan garam 5-6 Tanah rawa 30 Tanah liat 100
Jenis tanah pentanahan Tahanan jenis tanah (Ω/m) Tanah pasir basah 200 Tanah  batu  batu  kerikil basah 500 Tanah  pasir  dan  batu kerikil kering 1.000 Batu 3.000 Sumber : (PUIL 2011, h. 42)
Perhitungan  data  lapangan  menurut  PUIL  2011  dengan mengunakan persamaan sebagai berikut:
𝑅 𝐺 = 𝜌 2𝜋𝐿 𝑅 [𝑙𝑛 ( 4𝐿 𝑅 𝐴 𝑅 ) − 1] 𝑅 = 𝜌 2𝜋𝐿 [𝐼𝑛 ( 4𝐿 𝑎 ) − 1] = 200 2.3,14.4 [𝐼𝑛 ( 4.2 0,016 ) − 1]
= 41,51 Ω
Dengan : RG= pertahanah (ohm) 𝜌 = pertanahan tanah jenis (ohm-meter) 𝐼𝑛 = logaritmus (dasar e=2.7182818) 𝐿𝑅 = panjang elektroda batang (meter) 𝐴𝑅 = diameter elektroda (meter)
Karena  di  dapatkan  hasil  pertanahan  yang  menurut PUIL  2011  sangat  besar  maka  dapat  di  perkecil  dengan cara mengunakan persamaan hubung pararel.
1 𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 1 𝑅1 + 1 𝑅2 + 1 𝑅3 … … … + 1 𝑅𝑛 1 𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 1 41,51 + 1 41,51 + 1 41,51 + 1 41,51 + 1 41,51 1 41,51 + 1 41,51 = 4,15 Ω

## Tabel III
Tabel perhitungan menurut data PUIL 2011 1 Jenis tanah ( 𝜌 ) tanah pasir 200 Ω
2 Panjang elektroda ( L ) 2 Meter 3 Prameter  elektroda  batang ( a ) 0,016 Meter
4 Hasil perhitungan 41,51 Ω 5 Total 4,15 Ω C. Menghitung Indeks bahaya sambaran petir Perhitungan penangkal petir. Panjang gedung : 84 Meter Tinggi gedung : 27,32 Meter Panjang terminasi : 2 Meter Hari guruh :85/Tahun 2022
menghutung Indeks bahaya sambaran petir (R) PUIP 1983.
R= indeks A + indeks B + indeks C + indeks D + indeks E = (3+1+3+0+5)= 12 (sedang)
D. Menghitung kerapatan sambaran petir ke tanah rata rata 𝐾𝑚 2 /tahun (SNI 0.7017.2004.h.8)
Mengnakan persmaan sebagai berikut:
𝑁 𝑔 = 0,04 . 𝑇𝑑 1,25 𝐾𝑚 2 /tahun 𝑁 𝑔 = 0,04 𝑇𝑑 1,25 𝐾𝑚 2 /tahun = 0,04 .85 1,25 𝐾𝑚 2 /tahun = 10,32 𝐾𝑚 2 /tahun P= data curah hujan/tahun 0,04 𝑃 1,25 𝐾𝑚 2 /tahun =   0,04.49,86 1,25 𝐾𝑚 2 /tahun = 5,24 𝐾𝑚 2 /𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
E. Menghitung area proteksi ( 𝐴 𝑐 ) atap tengah gedung FIKES
Tabel IV Data Gedung Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Borneo Tarakan. Tinggi atap 7,32 Meter Panjang terminasi 2 Meter Panjang gedung 84 Meter Lebar gedung 20,50 Meter Tinggi gedung 27,32 Meter Tinggi gedung atap samping 6,32 Meter
a= panjang gedung h= tinggi atap samping dan panjang terminasi b= lebar Gedung
F. Atap tengah 𝐴 𝑐 (area proteksi) atap tengah gedung FIKES
Mnghitung area proteksi pada gedung fik mengunakan persamaan sebagai berikut:
𝐴 𝑒 = 𝑎𝑏 + 6ℎ (𝑎 + 𝑏) + 9𝜋ℎ 2
𝐴 𝑐 =  ab  +  6h(a.b)  +  9.3,14.(  tinggi  atap  +  panjang terminasi) h  = tinggi atap + panjang terminasi = 7,32 Meter + 2 Meter = 9,32 Meter 𝐴 𝑐 = ab + 6h (a.b) + 9.3,14.9,32 2 = (84.20,50) + 6.9,33 (84.20,50) + 9.3,14.9,32 2 = 100 574,29 𝐾𝑚 2
G. Menghitung  Atap  samping 𝐴 𝑐 atap  samping  gedung FIKES
𝐴 𝑐 =  ab  +  6.h(a.b)  +  9.5,14.(  tinggi  atap  samping  + panjang terminasi) h = tinggi atap samping + panjang terminasi = 6,32 Meter + 2 Meter = 8,32 Meter 𝐴 𝑐 = ab + 6h (a.b) + 9.3,14.8,32 2
= (84+20,50) + 6.8,32 (84.20,50) + 9.3,14.8,32 2 = 90
416,08 𝐾𝑚 2
H. Menghitung rata rata jumlah sambaran Petir/Tahun Atap tengah Gedung.
frekuensi sambaran petir langsung setempat Nd  =  menghitung  frekuensi  sambaran  petir  langsung setempat
Ng = kerapatan sambaran petir ke tanah Ac = area proteksi dari bangunan
Cara menghitung jumlah sambaran petir/tahun dengan mengunakan persamaan sebagai berikut:
𝑁 𝑑 =   𝑁 𝑔 .  𝐴 𝑒 . 10 −6 pertahun = 10,02.100 574,29. 10 −6 = 1,0 sambaran petir pertahun I. Atap samping Nd= 𝑁 𝑔 .Ac. 10 −6
= 10,02.90 416,08. 10 −6 = 0,90 sambaran petir pertahun = 10,02.90 416,08. 10 −6 = 0,90 sambaran petir pertahun
Menghitung Efisiensi sambaran petir dengan 𝑁 𝑐 =0,1 Persamaan rumus efesiensi
E ≥ 1 - 𝑁 𝑐 𝑁 𝑑
Nc = efisiensi dengan proteksi petir Nd = frekuensi sambaran petir langsung setempat
Atap tengah gedung.
𝐸 ≥ 𝑁𝑐 𝑁𝑑 = 1 − 0,1
1,0 = 0.9% = 90% table 2.8
Atap samping
𝐸 ≥ 𝑁𝑐 𝑁𝑑 = 1 − 0,1 0,90 = 0.8% = 80% table 2.8

## Tabel V
Hasil perhitungan pada  Gedung Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Borneo Tarakan. No Luas area Gedung Ukuran 1 Area proteksi tinggi atap 100 574,29 𝐾𝑚 2
2
Area proteksi atap samping 90 416,08 𝐾𝑚 2 3 Hari Guruh atap bagian samping dan tengah 0,9% / 0,8% pertahun 4 Tinggi proteksi bagian tengah 0,90% (proteksi III) 5 Tinggi proteksi bagian samping 0,80% (proteksi I)
Gambar  2.Tampak  depan  gedung  FIK/Fakultas  Ilmu Kesehatan
Gambar  3.  Tampak  samping  gedung  FIK/Fakultas  Ilmu
Kesehatan
Gambar  4.  Tampak  Atas  gedung  FIK/Fakultas  Ilmu Kesehatan

## J. Metode Bola Glinding Universitas Borneo Tarakan
Tabe VI Data Sambaran Petir Pertahun 2022 pada area Universitas Borneo Tarakan. No Bulan Arus sambaran perbulan Satuan 1 Januari 30 A 2 Februari 0 A 3 Maret 192 A 4 April 0 A 5 Mei 189 A 6 Juni 174 A 7 Juli 64 A 8 Agustus 118 A 9 September 168 A 10  Oktober 320 A 11  November 147 A 12  Desember 257 A Total perhitungan selama 1 tahun =1,659 rata rata pada tabel= 1,659/12= 138 A sumber (BMKG kota berau)
Perhitungan jumlah arus sambaran petir =30+0+192+0+189+174+64+118+168+320+147+256
= 1,659 A
1,667 12 = 138 𝐴
Mencari nilai rata rata (12 bulan/tahun)
1,659 12 = 138 𝐴 Cara untuk mencari nilai probability adalah:
1,659 12 = 138 𝐴
138 100 = 1,38 % = 1,38%

## K. Mencari jari jari petir
r = Jari-jari petir
I = Arus petir
Cara  mencari  nilai  jari  jari  petir  mengunaan  persamaan sebagai berikut:
α = sin −1 [1 − ( ℎ 𝑟 ) Perhitungan: r = jari-jari petir. 𝑎𝑟𝑢𝑠 𝑝𝑒𝑡𝑖𝑟 0,8 𝑚
r = 6,7. 1,38 0,8 𝑚 = 54,34 m
Setelah kita mengetahui r dari bola glinding kemudian untuk menghitung luas sudut lindung suatu penengkal petir berdasarkan  probability  1,38%  dengan  besaran  arus  petir 0,138  A  maka  di  peroleh  dari  sudut  lindung  sebagai berikut:
h = tinggi gedung r = jari jari petir α = 𝑠𝑖𝑛 −1 [1 − ( ℎ 𝑟 )] = 𝑠𝑖𝑛 −1 [1 − ( 27,32 54,38 )] = 𝑠𝑖𝑛 −1 [1 − 0,502] = 29,86 0
Gambar 5. Tiga Lingkaran pada gedung FIK/Fakultas Ilmu Kesehatan
Dari  hasil  3  lingkaran  pada  gedung  Fikes/Kesehatan Universitas Borneo Tarakan adalah sebesar 29,86 derajat

## V. KESIMPULAN DAN SARAN
Dari  hasil  analisa  dan  perhitungan  yang  telah didapatkan dari Metode Jala Sudut Proteksi Petir Eksternal dan  metode  bola  glinding/bergulir  pada  Gedung Fakultas Ilmu  Kesehatan/Fik  Universitas  Borneo  Tarakan  maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
• Gedung  Fakultas  Ilmu  Kesehatan/Fik  Universitas Borneo  Tarakan  memiliki  ukuran  panjang  84  m  dan lebar 20,50 m serta tinggi 27,32 m, yang terletak pada daerah  dengan  tingkat  tidak  rawan  petir  dengan perhitungan 85 hari guruh pertahun.
• Sambaran petir ketanah rata-rata pertahun Ng = 10,32 Km 2 /Tahun.
• Ae  area  proteksi  atap  tengah  gedung  Fakultas  Ilmu kesehatan  Universitas  Borneo  Tarakan  sebesar 100.574,29  Km 2 ,  sedangkan  Ae  area  atap  samping sebesar 90.416,08 Km 2 .
• Frekuensi  sambaran  petir  langsung  pertahun  sebesar
1,0
• Nilai tahanan R pada gedung Fakutas Ilmu Kesehatan Universitas Borneo Tarakan sebesar 0,75 ohm
• Tanah jenis tanah ( 𝜌 ): 0,23 Ω (Tanah pasir)
• Panjang Elektroda (L): 2M (Elektrodabatang/pasak)
• Diameter Elektroda (a): 16 mm = 0,016 Meter
• Sudut proteksi pada gedung Fakultas ilmu kesehatan dengan metode mata jala tampak samping 21 o dan tampak depan 36 o , sedangkan menggunakan metode boala bergulir/gelinding 29,86 o

## REFERENSI
[1] A Sugiharto(2019)http://ejurnal.ppsdmmigas.esdm.go. id/puil2011
[2] Badan  Standarisasi  Nasional,  Sistem  Proteksi  Petir Pada  Bangunan  dan  Gedung,  Standar  Nasional Indonesia.
[3] Grounding-penangkal-petir. (2014)- GROUNDING
PENANGKAL-PETIR-(pakarpetir.co.id) [4] Ir.Ryan . (2019) . pulse/pengantar-petir-pada-saluran- udara tegangan-menengah-ryan-mefiardhi
[5] Keller, A. Edward. (2006). Natural Hazards. Oxford: Routledge.
[6] Mulyadi,  Ujang,  2014. Kajian  Perancangan  Sistem Penangkal  Petir  Eksternal  pada  Gedung  Pusat Komputer Universitas Riau , Pekanbaru.
[7] Penerapan  Metode  Jala  Sudut  Proteksi  Dan  Bola Bergulir  Pada  Sistem  Proteksi  Petir  Eksternal  Yang Diaplikasikan  Pada  Gedung  W  Universitas  Kristen Petra - Neliti
[8] Sugiyono,  2009, Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif dan R&D , Bandung: Alfabeta . [9] Supannur  Bandri,  2012 .  Perancangan  Instalasi Penangkal Petir Eksternal Gedung Bertingkat.
[10] Zoro Reynaldo, 2008, Sistem Proteksi Petir dan Sistem Grounding, ITB Bandung.
[11] Perancangan  Kinerja  Penangkal  Petir  Menggunakan Metoda  Bola  Gelinding  Pada  Gedung  Perpustakaan Universitas  Lancang  Kuning  Pekanbaru  Atmam1, Usaha  Situmeang2  1,2  Jurusan  Teknik  Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Lancang Kuning