## Jambura Journal of Electrical and Electronics Engineering

## Analisis Tingkat Keandalan Pada Jaringan Express Feeder SUTM A3CS Sebagai Incoming Baru
Fauzi Program Studi Teknologi Listrik Politeknik Negeri Lhokseumawe Aceh, Indonesia fauzi_listrik@yahoo.co.id
Syukri Program Studi Teknik Elektro Universitas Iskandar Muda Aceh, Indonesia syukri0383@gmail.com
Subhan
Program Studi Teknologi Listrik Politeknik Negeri Lhokseumawe Aceh, Indonesia subhan@pnl.ac.id
Teuku Murisal Asyadi Program Studi Teknik Elektro Universitas Iskandar Muda Aceh, Indonesia teukumurisal@gmail.com
Muliadi Program Studi Teknik Elektro
Universitas Iskandar Muda Aceh, Indonesia muliadi.tripa@gmail.com
Arief Setya Budi
Program Studi Teknik Elektro Universitas Iskandar Muda Aceh, Indonesia arief.setya@pln.ac.id Diterima : November 2022 Disetujui : Desember 2022 Dipublikasi : Januari 2023
Abstrak—Salah satu parameter dalam penyaluran energi listrik adalah  mutu  dan  kehandalan  yang  harus  memenuhi  standar. Pada praktiknya, Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan terus memperbaiki  dan  meningkatkan  mutu  dan  kehandalan jaringan listrik guna memberikan pelayanan terbaik bagi setiap pelanggan.  Langkah  yang  diambil  salah  satunya  yang dilakukan  oleh  Unit  Layanan  Pelanggan  (ULP)  Panton  Labu, yaitu  dengan membangun  jaringan  baru  agar  dapat  melayani beban  yang  semakin  meningkat.  Pembangunan  jaringan  baru dilakukan supaya dapat memperbaiki tegangan sistem melalui pembagian  beban  penyulang  serta  meningkatkan  kehandalan dalam  mempermudah  manuver  ketika  terjadi  gangguan. Kondisi  kelistrikan  ULP.  Panton  Labu  disuplai  dari  Gardu Induk  (GI)  Panton  Labu  terdiri  dari 2  Trafo  Daya  (TD) yang masing  masing  berkapasitas  30  MVA.  Beban  puncak  GI. Panton Labu adalah sebesar 14,5 MW untuk TD 1 dan 6,5 MW untuk TD 2. GI. Panton Labu salah satunya mensuplai Gardu Hubung (GH) Panton Labu melalui penyulang PL 05. Namun, sebelumnya  hanya  terdapat  1  incoming  yang  masuk  ke  GH. Panton  Labu,  padahal  pada  TD  2  GI.  Panton  Labu  masih terdapat 3 kubikel cadangan (spare) yang belum termanfaatkan dan  juga  pada  kubikel  di  GH.  Panton  Labu  sudah  terdapat couple bus dan 1 kubikel cadangan. Hal ini disebabkan karena belum adanya jaringan express feeder yang menyuplai dari GI. Panton  Labu  ke  GH.  Panton  Labu  sehingga  apabila  terjadi gangguan  pada  suplai  utama  penyulang  PL  05  maka  akan terjadi padam diseluruh kubikel GH. Panton Labu. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendapatkan nilai SAIDI dan SAIFI sebelum dan setelah pembangunan express  feeder SUTM A3CS 3x240  mm 2 sebagai  incoming  baru.  Hasilnya,  Mutu  tegangan pada  GH  Panton  Labu  sebelumnya  sebesar  20,4  kVterjadi perbaikan  menjadi  20,7  kV.  Rekonfigurasi  express  feeder SUTM  3x240  mm 2 sebagai  incoming  baru  dapat  mengurangi durasi  padam  dengan  indeks  keandalan  rata  rata  nilai  SAIDI pada  ULP.  Panton  Labu  turun  dari  12,558  menit/pelanggan menjadi 6,205 menit/pelanggan.
Kata Kunci—Express feeder; SUTM; Incoming; Gardu hubung
Abstract— One of the parameters in the distribution of electrical energy is the quality and reliability that must meet the standards. In practice, the State Electricity Company (PLN) will continue to improve and increase the quality and reliability of the electricity network to provide the best service for each customer. One of the steps  the  Panton  Labu  Customer  Service  Unit  (ULP)  takes  is  to build a new network to serve the increasing load. The construction of a new network is carried out to improve the system voltage by sharing  the  feeder  load  and  increasing  reliability  in  facilitating maneuvers  when  disturbances  occur.  ULP  electrical  conditions. Panton Pumpkin is supplied from the Panton Pumpkin Substation (GI)  consisting  of  2  Power  Transformers  (TD),  each  with  a capacity of 30 MVA. GI peak load. Panton Pumpkin is 14.5 MW for TD 1 and 6.5 MW for TD 2. GI. One is Panton Labu supplying the  Panton  Labu  Switching  Station  (GH)  via  a  PL  05  feeder. However,  previously  there  was  only  1  incoming  to  GH.  Panton Pumpkin,  even  though  at  TD  2  GI.  Panton  Pumpkin  still  has  3 spare cubicles that have not been utilized and also in cubicles at GH. Panton Pumpkin already has a couple of buses and 1 extra cubicle.  This  is  because  there  is  no  express  feeder  network  that supplies  from  GI.  Panton  Pumpkin  to  GH.  Panton  Pumpkin  so that if there is a disturbance to the main supply of the PL 05 feeder, there  will  be  blackouts  throughout  the  GH  cubicles.  Pumpkin Pantone. The purpose of this study is to obtain SAIDI and SAIFI values before and after the construction of the A3CS A3CS 3x240 mm2  express  feeder  as  a  new  incoming.  As  a  result,  the  voltage quality  at  the  previous  Panton  Pumpkin  GH  was  20.4  kV,  an improvement  became  20.7  kV.  Reconfiguring  the  SUTM  3x240 mm2 express feeder as a new incoming can reduce the blackout duration with the reliability index of the average SAIDI value on the ULP. Panton Pumpkin decreased from 12,558 minutes/subscriber to 6,205 minutes/subscriber..
Keywords—Express feeder; SUTM; Incoming; Substation

## I. P ENDAHULUAN
Kebutuhan  akan  energi  listrik  semakin  meningkat seiring  dengan  bertambahnya  populasi  penduduk,  jumlah ivestasi,  serta  kemajuan  teknologi  yang  menyebabkan
munculnya berbagai infrastruktur seperti gedung perkantoran,  sekolah,  tempat  ibadah,  dan  lain  sebagainya [1][2]. Mengingat energi listrik sangat penting dalam segala aspek  kehidupan,  maka  perlu  dilakukan  upaya  agar  energi listrik tetap tersalurkan dengan baik ke konsumen dan tidak menyebabkan  pemadaman  listrik  [3].  Oleh  sebab  itu, penyaluran  energi  listrik  harus  memiliki  mutu  dan  tingkat kehandalan yang memenuhi standar.
Pada  praktiknya,  penyedia  energi  listrik  atau Perusahaan  Listrik  Negara  (PLN)  akan  terus  melakukan perbaikan dan meningkatkan mutu serta kehandalan jaringan listrik  supaya  setiap  pelanggan  dapat  terlayani  dengan  baik seperti yang dilakukan oleh Unit Layanan Pelanggan (ULP). Panton Labu. Adapun salah satu upaya yang dilakukan oleh ULP.  Panton  Labu  yaitu  dengan  membangun  jaringan  baru agar  dapat  mensuplai  energi  listrik  ke  konsumen  atau pelanggan  listrik.  Hal  tersebut  dilakukan  untuk  dapat menjaga nilai tegangan yang disuplai agar tidak turun ( drop voltage ) ketika dilakukan pembagian beban pada penyulang dan  juga  memudahkan  dalam  melakukan  manuver  ketika terjadinya gangguan sehingga dapat meningkatkan kehandalan pada sistem[4][5][6].
Saat ini, kondisi kelistrikan ULP. Panton Labu disuplai melalui Gardu Induk (GI) Panton Labu yang terdiri dari dua buah  trafo  daya,  masing  masing  berkapasitas  30  MVA. Beban  puncak  GI.  Panton  Labu  pada  masing-masing  Trafo Distribusi (TD), yaitu pada TD 1 sebesar 14.5 MW dan 6.5 MW  pada  TD  2.  GI.  Suplai  energi  listrik  dari  Panton  Labu salah  satunya  kepada  Gardu  Hubung  (GH)  Panton  Labu melalui  penyulang  PL  05. Incoming yang  masuk  ke  GH. Panton Labu hanya satu buah, padahal pada TD 2 GI. Panton Labu masih terdapat tiga buah kubikel cadangan ( spare ) yang belum  dimanfaatkan  dan  pada  kubikel  yang  melayani  GH. Panton Labu sudah terdapat couple bus dan satu buah kubikel cadangan. Hal ini disebabkan karena belum adanya jaringan express feeder yang menyuplai dari GI. Panton Labu menuju ke GH. Panton Labu, sehingga apabila terjadi gangguan pada suplai  utama  penyulang  PL  05  maka  akan  terjadi  padam diseluruh kubikel GH. Panton Labu. Oleh karena itu, untuk meningkatkan  kehandalan  sistem  kelistrikan  pada  ULP. Panton  Labu  maka  perlu  dibangun  jaringan express  feeder Saluran  Udara  Tegangan  Menengah  (SUTM)  A3CS  3x240 mm 2 dari  GH.  Panton  Labu  –  Simpang  GH  sepanjang  900 meter.  Nantinya  jaringan  SUTM  tersebut  akan  terhubung dengan  jaringan  Saluran  Kabel  Tegangan  Menengah (SKTM) cadangan yang telah dibangun sebelumnya dari GI. Panton  Labu  –  Simpang  GH.  Pembangunan express  feeder SUTM 3x240 mm 2 dari GH. Pantonlabu – Simpang GH yang digunakan  sebagai  incoming  baru  untuk  mensuplai  bus  II GH. Panton Labu.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  tersebut,  tujuan dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mendapatkan  nilai System Avarage  Interruption  Duration  Index (SAIDI)  dan System Avarage Interruption Frequency Index (SAIFI) sebelum dan setelah  pembangunan express    feeder SUTM  A3CS  3x240 mm 2 sebagai incoming baru. Selanjutnya, manfaat penelitian ini adalah dapat meningkatkan kehandalan sistem penyaluran energi listrik yang terdapat pada layanan GH. Panton labu.

## II. METODE
Penelitian  ini  di  lakukan  di  PT.  PLN  (Persero)  Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Lhokseumawe ULP.
Panton  Labu  yang berada  di Tanah  Jambo  Aye,  Kabupaten Aceh Utara. ULP. Panton Labu merupakan salah satu dari 11 ULP  yang  ada  di  UP3  Lhokseumawe.  Pada  penelitian  ini, untuk  melihat  mutu  tegangan  sebelumdan  sesudah rekonfigurasi  jaringan  disimulasikan  dengan  menggunakan software Etap  ( Electric  Transient  And  Analysis )  12.6. Software Etap yaitu suatu software yang dapat dipergunakan untuk  menganalisa  dan  mensimulasikan  serta  merancang sistem  kelistrikan  [7][8].  Peralatan  yang  dibutuhkan  agar dapat menjalankan simulasi Etap adalah HP Probook 440 G1 Intel core i7, RAM 8 Gb. Data yang diperlukan an antara lain berupa one  line  diagram penyulang  ULP.  Panton  Labu, kapasitas  trafo,  tegangan,  panjang  saluran  dan  jenis  kabel yang digunakan.
Selanjutnya, untuk mendapatkan tingkat keandalan atau nilai SAIFI dan SAIDI pada jaringan express feeder SUTM A3CS  3  x  240  mm 2 sebagai incoming baru  di  GH.  Panton Labu  dapat  dianalisis  dengan  menggunakan  formulasi matematis sebagai berikut:
1. SAIFI
Indeks  frekuensi  pemadaman  rata-rata  merupakan pemadaman  rata-rata  untuk  setiap  konsumen  dalam  waktu setahun  pada  suatu  wilayah  yang  dianalisis  dan  dihitung dalam  satuan  kali/pelanggan.  Persamaannya  adalah  sebagai berikut [9]:
𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼 = ∑(𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑑𝑎𝑚 𝑥  ∑ 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑑𝑎𝑚) ∑ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑠𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 (1)
atau secara sistematis dapat dituliskan sebagai berikut:
𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼 = ∑ (𝜆𝑖𝑥𝑁𝑖) 𝑖 𝑛 𝑁𝑡 (2)
Dengan:
i   = Padam ke i n   = Jumlah padam λ i = Kali padam ke i N i = Jumlah pelanggan padam gangguan ke i N t = Total pelanggan dalam satu periode
2. SAIDI
Indeks duarasi pemadaman rata-rata merupakan durasi pemadaman  rata-rata  untuk  setiap  pelanggan  dalam  waktu setahun  pada  suatu  wilayah  yang  dianalisis,  yang  dihitung dalam satuan menit/pelanggan. Persamaannya adalah sebagai berikut [9]:
𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼 = ∑(𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑝𝑎𝑑𝑎𝑚 𝑥  ∑ 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑑𝑎𝑚) ∑ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑠𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 (3)
atau secara sistematis dapat dituliskan sebagai berikut:
𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼 = ∑ (𝛿𝑖𝑥𝑁𝑖) 𝑖 𝑛 𝑁𝑡 (4)
Dengan:
i   = Padam ke i n   = Jumlah padam δ i = Lama (durasi) padam gangguan ke i N i = Jumlah pelanggan padam gangguan ke i N t = Total pelanggan dalam satu periode
Adapun data-data yang dibutuhkan untuk mendapatkan nilai indeks SAIDI dan SAIFI, yaitu data jumlah pelanggan, dan data gangguan yang terjadi pada penyulang ULP. Panton Labu.

## A. Sistem Distribusi
Sistem distribusi tenaga listrik merupakan suatu sarana yang berfungsi untuk mendistribusikan energi listrik dari GI menuju para pelangan melalui transformator distribusi (gardu distribusi)  dengan  mutu  dan  pelayanan  yang  sesuai  standar [10] [11].

## B. Konfigurasi Jaringan Distribusi
Sesuai  dengan  spesifikasi  PLN,  ada  4  (empat)  jenis konfigurasi  jaringan  distribusi  tegangan  menengah,  yaitu Konfigurasi jaringan radial, loop , spindel , dan gugus ( cluster ) [12][13] [14].

## C. Peralatan Sistem Distribusi
Sistem  distribusi  tenaga  listrik  dapat  dikatakan  baik apabila  memiliki  komponen,  peralatan,  konstruksi  dan proteksi yang sangat lengkap serta cukup. Peralatan-peralatan yang  terdapat  pada  jaringan  distribusi  berupa  tiang  listrik, kawat penghantar, transformator, isolator, fuse cut out (FCO), lightning  arrester (LA), current  transformator (CT),  dan potential transformer (PT) [11] [15].

## D. Macam-macam Gangguan pada Jaringan Distribusi
Jaringan  distribusi  tenaga  listrik  terdiri  dari  Jaringan Tegangan Menengah (JTM) dan Jaringan Tegangan Rendah (JTR). Adapun gangguan yang terjadi pada JTM kebanyakan disebabkan dari alam (binatang, angin, petir, dan hujan) serta sebagian  lagi  oleh  kerusakan  material  atau  peralatan. Gangguan  juga  dapat  disebabkan  oleh  faktor  beban  lebih, arus  hubung  singkat,  dan  ketidakstabilan  ( instability ) sehingga  pada  jaringan  distribusi  menyebabkan  banyaknya energi yang hilang baik secara teknis maupun non teknis [16].

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Bentuk Konfigurasi Jaringan Pada GH. Panton Labu
Bentuk  konfigurasi  jaringan  pada  GH.  Panton  Labu dianalisis  dengan  menggunakan software Etap  12.6.  Ini dilakukan  untuk  melihat  mutu  tegangan  dan  kehandalan jaringan  sebelumdan  sesudah  dilakukan  pembangunan exspress feeder SUTM 3 x 240 mm 2 sebagai incoming baru. Adapun konfigurasi jaringan pada GH. Panton Labu sebelum dilakukan  pembangunan exspress  feeder adalah  seperti ditunjukkan pada Gambar 1.
Gambar 1. Konfigurasi Jaringan Sebelum Dilakukan Pembangunan Express Feeder SUTM 3x240 mm 2 Sebagai Incoming Baru
Gambar 1 menunjukkan bahwa GH. Panton Labu hanya disuplai  dari  1 incoming yaitu  PL  05  (TD  01)  dengan tegangan  terima  pada  GH.  Panton  Labu  sebesar  20,4  kV sehingga  apabila  terjadi  gangguan  pada  penyulang  PL  05, maka suplai daya listrik ke GH. Panton Labu akan terganggu
atau  padam.  Selanjutnya  untuk  melihat  mutu  tegangan  dan kehandalan,  konfigurasi  jaringan  sesudah  pembangunan express  feeder SUTM  3x240  mm 2 sebagai incoming baru dianalisis menggunakan software Etap 12.6, hasilnya seperti ditunjukkan pada Gambar 2.
Tegangan GH Panton Labu (kondisi sebelum)
Gambar 2. Konfigurasi Jaringan Sesudah Dilakukan Pembangunan Express Feeder SUTM 3x240 mm 2 Sebagai Incoming Baru
Berdasarkan  hasil  simulasi  (Gambar  2),  kondisi  GH. Panton  Labu  sesudah  pembangunan express  feeder SUTM 3x240 mm 2 sebagai incoming baru menunjukkan bahwa   GH. Panton Labu disuplai dari 2 penyulang incoming , yaitu PL 05 (TD 01) dan PL 08 (TD 02). Penyulang PL 05 mensuplai bus I GH. Panton Labu, sedangkan penyulang PL 08 mensuplai pada  bus  II  sehingga  dengan  adanya double  incoming tersebut,  maka  kehandalan  dan  mutu  tegangan  pada  GH Panton  Labu  akan  semakin  meningkat.  Jadi,  dengan pembangunan express  feeder SUTM  3x240  mm 2 sebagai incoming baru, maka tegangan terima pada GH. Panton Labu meningkat dari 20,4 kV menjadi 20,7 kV.

## B. Perhitungan Indeks SAIDI dan SAIFI
Pada  tahapan  ini  nilai  SAIDI  &  SAIFI  sebelum  dan sesudah  pembangunan express  feeder SUTM  3x240  mm 2 sebagai incoming baru  dianalisis  dengan  melakukan perhitungan sesuai dengan persamaan (1) s.d. (4). Pada bulan Januari  sampai  dengan bulan Juni  2021  merupakan  kondisi sebelum  pembangunan express  feeder SUTM  3x240  mm 2 sebagai incoming baru,  sedangkan  pada  bulan  Juli  sampai dengan  bulan  Desember  merupakan  kondisi  sesudah pembangunan express  feeder SUTM  3x240  mm 2 sebagai incoming baru.
Untuk  mendapatkan  nilai  indeks  SAIDI  dan  SAIFI, maka  perlu  diketahui  jumlah  pelanggan  yang  terdapat  di ULP. Panton Labu, selengkapnya ditunjukkan pada Tabel 1.
T ABEL 1. D ATA JUMLAH PELANGGAN ULP. P ANTON L ABU No Bulan Jumlah Pelanggan 1 Januari 37.839 2 Februari 37.896 3 Maret 37.983
No Bulan Jumlah Pelanggan 4 April 38.036 5 Mei 38.091 6 Juni 38.177 7 Juli 38.242 8 Agustus 38.346 9 September 38.394 10 Oktober 38.558 11 November 38.687 12 Desember 38.786
Data  jumlah  pelanggan  yang  terdapat  di  ULP.  Panton Labu  (Tabel  1)  diambil  dari  Aplikasi  Pelayanan  Pelanggan Terpadu (AP2T)  mulai  dari  bulan  Januari  sampai  dengan bulan Desember tahun 2021.
Selanjutnya, diketahui data gangguan yang terjadi  pada setiap penyulang, selengkapnya ditunjukkan pada Tabel 2.
T ABEL 2. D ATA GANGGUAN PENYULANG ULP. P ANTON L ABU
Bulan Januari Tgl. Waktu Padam Penyulang Jumlah Pelanggan Padam Durasi (Menit) 1 19:33 PT 01 / Meunje 4 1752 5 6 06:26 PT 02 / Ulee Gle 1503 5 9 01:43 PT 05 / Jambo Aye 2520 5 10 08:37 PT 01 / Meunje 4 1752 5 14 07:44 PT 02 / Ulee Gle 2129 5 18 07:33 PT 07 / Ceumpedak 2514 5 31 07:35 PL 01 / Baktiya 1752 4 Bulan Februari 9 08:10 PT 01 / Meunje 4 1608 5 Tegangan GH Panton Labu (kondisi sesudah)
Bulan Januari Tgl. Waktu Padam Penyulang Jumlah Pelanggan Padam Durasi (Menit) 10 07:35 PT 07 / Ceumpedak 2394 5 11 00:43 PT 04 / Panton 5154 3 11 00:53 PT 07 / Ceumpedak 2394 5 13 03:49 PT 05 / Jambo Aye 2645 4 18 03:24 PT 05 / Jambo Aye 2645 5 26 06:28 PT 05 / Jambo Aye 2645 5 Bulan Maret 4 16:26 PT 01 / Meunje 4 1608 35 11 18:12 PT 01 / Meunje 4 1608 5 12 20:29 PT 01 / Meunje 4 1608 81 19 19:12 PT 04 / Panton 5154 4 21 07:41 PT 02 / Ulee Gle 2027 5 27 17:15 PT 07 / Ceumpedak 2394 44 Bulan April 4 02:21 PT 07 / Ceumpedak 2394 3 6 16:00 PT 02 / Ulee Gle 2027 23 8 06:33 PT 02 / Ulee Gle 1975 5 9 08:37 PL 01 / Baktiya 8839 5 10 06:29 PT 02 / Ulee Gle 2208 5 11 00:01 PT 01 / Meunje 4 1563 2 22 06:12 PT 01 / Meunje 4 1563 5 24 16:24 PT 01 / Meunje 4 1563 4 24 16:36 PT 04 / Panton 5683 159 26 06:00 PT 02 / Ulee Gle 2208 5 Bulan Mei 1 11:44 PT 06 / Jambo Aye 4992 30 2 14:22 PT 06 / Jambo Aye 4992 25 3 22:32 PT 06 / Jambo Aye 4992 15 4 08:04 PT 06 / Jambo Aye 4992 10 5 08:04 PT 06 / Jambo Aye 4992 20 6 07:24 PT 06 / Jambo Aye 4992 25 7 15:33 PT 01 / Menje 4 1501 103 20 06:22 PT 01 / Menje 5 1501 4 23 08:14 PT 02 / Ulee Gle 2113 5 29 03:52 PT 07 / Ceumpedak 2235 5 Bulan Juni 1 20:55 PT 06 / Jambo Aye 4784 25 2 06:27 PT 06 / Jambo Aye 4784 30 2 12:25 PT 06 / Jambo Aye 4784 20 4 20:30 PT 06 / Jambo Aye 4784 23 6 16:53 PT 06 / Jambo Aye 3088 5 12 06:08 PT 04 / Panton Labu 5546 4 17 11:53 PT 05 / Jambo Aye 3088 5 25 13:42 PT 01 / Meunje 4 1501 4 Bulan Juli 4 21:57 PT 02 / Ulee Gle 2113 4 5 01:00 PT 02 / Ulee Gle 4784 4 6 12:35 PT 02 / Ulee Gle 1501 5 9 10:36 PT 01 / Meunje 4 2113 4 10 06:22 PT 02 / Ulee Gle 2235 4 14 12:08 PT 07 / Ceumpedak 1501 4 15 08:52 PT 01 / Meunje 4 3088 5 17 02:56 PT 05 / Jambo Aye 21268 5 18 21:15 PL 05 / Out GH PT 3 3088 2 22 15:15 PT 05 / Jambo Aye 1501
Bulan Januari Tgl. Waktu Padam Penyulang Jumlah Pelanggan Padam Durasi (Menit) 25 06:31 PT 04 / Panton Labu 5546 3 Bulan Agustus 7 19:00 PT 02 / Ulee Gle 2113 5 10 03:18 PT 05 / Jambo Aye 3088 4 10 13:08 PT 06 / Langkahan 6784 4 13 06:19 PT 06 / Langkahan 6784 5 13 08:23 PT 07 / Ceumpedak 2235 4 14 18:31 PT 05 / Jambo Aye 3088 5 16 06:52 PT 06 / Langkahan 6784 5 22 06:20 PT 04 / Panton Labu 5546 5 28 06:14 PT 01 / Meunje 4 1501 3 29 17:44 PT 06 / Langkahan 6784 5 Bulan September 5 13:13 PT 01 / Meunje 4 1501 5 5 14:02 PT 07 / Ceumpedak 2235 5 7 05:32 PL 05 / Out GH PT 3 9161 5 7 22:28 PT 01 / Meunje 4 1501 2 8 17:50 PT 01 / Langkahan 6784 4 9 18:55 PL 05 / Out GH PT 3 9161 11 16 13:27 PT 01 / Meunje 4 1501 4 17 06:33 PT 01 / Meunje 4 1501 4 18 00:28 PL 01 / Baktiya 8668 3 21 07:28 PT 02 / Ulee Gle 2113 5 26 13:25 PT 02 / Ulee Gle 2113 17 Bulan Oktober 3 14:23 PT 02 / Ulee Gle 2113 5 3 17:45 PL 08 / Out PT 08 12107 10 11 16:53 PT 01 / Meunje 4 1501 5 13 06:16 PT 05 / Jambo Aye 3088 5 16 09:43 PT 05 / Jambo Aye 3088 5 19 17:53 PT 06 / Langkahan 6784 5 21 18:04 PT 06 / Langkahan 6784 5 27 03:27 PT 05 / Jambo Aye 3088 5 Bulan November 3 11:29 PL 01 / Baktiya 8668 5 4 18:20 PT 04 / Panton Labu 5546 5 14 17:20 PT 02 / Ulee Gle 2113 5 16 06:06 PT 07 / Ceumpedak 2235 5 16 21:27 PT 01 / Meunje 4 1501 5 17 01:57 PL 05 / Out GH PT 3 9161 5 27 06:32 PT 07 / Ceumpedak 2235 5 29 14:16 PT 02 / Ulee Gle 2113 5 Bulan Desember 2 21:47 PT 05 / Jambo Aye 3088 5 22 11:03 PT 05 / Jambo Aye 2810 5 23 02:05 PT 07 / Ceumpedak 2235 5 23 07:42 PT 05 / Jambo Aye 2810 5 24 22:30 PL 05 / Out GH PT 3 8772 4 27 18:00 PT 06 / Langkahan 6395 3 28 07:30 PL 01 / Baktiya 8779 5 29 06:42 PT 01 / Meunje 4 1501 3
Pada Tabel 2 menunjukkan bahwa frekuensi gangguan sangat  bervariasi  setiap  bulannya,  ada  yang    6  (enam)  kali bahkan  sampai  11  (sebelas)  kali  gangguan  dengan  jumlah
durasi  pemadaman  yang  berbeda-beda.  Dari  data  PT.  PLN (Persero) ULP. Panton Labu, penyebab terjadinya gangguan umumnya disebabkan oleh hewan (monyet, kecubung, tupai, musang,  dan  lain  sebagainya)  yang  terkena  Saluran  Udara Tegangan Menengah (SUTM), jumperan Lightning Arrester (LA)  putus  tersentuh Fuse  Cut  Out (FCO)  trafo,  layang- layang  tersangkut,  pelepah pinang  dan  ranting pohon  jatuh, serta pohon tumbang.
Berdasarkan  data  gangguan  dari  Tabel  1  dan  2,  maka nilai  indeks  SAIDI  dan  SAIFI  pada  bulan  Januari  di penyulang ULP. Panton Labu dapat dihitung sebagai berikut:
• Nilai indeks SAIDI
𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼 = ( (5𝑥1752) + (5𝑥1503) + (5𝑥2520) + (5𝑥17520) + (5𝑥2129) + (5𝑥2514) + (4𝑥1752) ) 37839 𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼 = (8760 + 7515 + 12600 + 8760 + 10645 + 12570 + 7008) 37839
𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼 = 67858 37839
𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼 = 1,793 menit/pelanggan
Selanjutnya,  nilai  indeks  SAIDI  pada  bulan  Februari dan  seterusnya  dapat  dihitung  dengan  menggunakan  cara yang sama. Hasilnya dapat dilihat dalam Tabel 3.
• Nilai indeks SAIFI
𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼
= ( (3𝑥1752) + (1𝑥1503) + (1𝑥2520) + (1𝑥2129) + (1𝑥2514) ) 37839 𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼 = 5256 + 1503 + 2520 + 2129 + 2514 37839 𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼 = 13922
37839

## 𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼 = 0,368 𝑘𝑎𝑙𝑖/𝑝𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑛
Nilai SAIFI untuk bulan Februari dan seterusnya dapat dihitung  dengan  menggunakan  cara  yang  sama.  Hasil selengkapnya ditunjukkan dalam Tabel 3.
T ABEL 3. N ILAI INDEKS SAIDI, SAIFI SEBELUM DAN SESUDAH PEMBANGUNAN INCOMING BARU
Kondisi Bulan SAIDI Rata Rata SAIDI SAIFI Rata Rata SAIFI (Menit/Pelanggan) (Menit/Pelanggan) (Kali/Pelanggan) (Kali/Pelanggan) Sebelum Pembangunan Express Feeder SUTM 3x240 mm 2 sebagai Incoming Baru Januari 1,793
12,558
0,368 0,646 Februari 2,229 0,514 Maret 8,705 0,379 April 27,625 0,789 Mei 21,169 0,979 Juni 13,828 0,848 Sesudah Pembangunan Express Feeder SUTM 3x240 mm 2 sebagai Incoming Baru Juli
9,510 6,205 1,274 1,075
Agustus 5,435 1,166 September 7,290 1,204 Oktober 6,597 1,000 November 4,339 0,868 Desember 4,058 0,938
Tabel  3  menunjukkan  bahwa  sebelum  pembangunan express  feeder SUTM  3x240  mm 2 sebagai incoming baru nilai SAIDI terkecil terdapat pada bulan Januari yaitu 1,793 menit/pelanggan, sedangkan yang terbesar terjadi pada bulan April  yaitu  27,625  menit/pelanggan.  Namun,  sesudah pembangunan express  feeder SUTM  3x240  mm 2 sebagai incoming baru  nilai  SAIDI  hanya  berkisar  4,058  sampai dengan  9,510  menit/pelanggan.  Jadi,  nilai  SAIDI  rata  rata sebelum pembangunan incoming baru pada GH. Panton Labu (bulan  Januari  s/d  Juni)  sebesar  12,558  menit/pelanggan, sedangkan nilai SAIDI sesudah pembangunan incoming baru pada  GH.  Panton  Labu  (bulan  Juli  s/d  Desember)  sebesar 6,205  menit/pelanggan.  Dari  hasil  tersebut  terdapat penurunan yang signifikan yaitu sebesar 51%.
Selanjutnya,  untuk  nilai  SAIFI  sebelum  pembangunan incoming baru  pada  GH.  Panton  Labu  sebesar  0,646 kali/pelanggan, sedangkan nilai SAIFI sesudah pembangunan incoming baru pada GH. Panton Labu sebesar 1,075  kali/pelanggan.  Dari  hasil  yang  diperoleh  terjadi
kenaikan  nilai  SAIFI  yang  disebabkan  oleh  banyaknya gangguan di bulan Juli s/d Desember sehingga pembangunan express  feeder SUTM  3x240  mm 2 sebagai incoming baru tidak  mempengaruhi  nilai  SAIFI.  Hal  ini  dikarenakan frekuensi  gangguan  di  lapangan  tetap  atau  meningkat,  baik yang disebabkakan oleh hewan  yang terkena Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), jumperan LA putus tersentuh FCO  trafo,  layang-layang  tersangkut,  pelepah  pinang  dan ranting pohon jatuh, serta pohon tumbang.. Namun, dengan adanya  pembangunan  jaringan  baru  tersebut  dapat memperkecil  lama  (durasi)  padam  melalui  proses  manuver jaringan, sehingga nilai SAIDI menjadi turun.

## IV. K ESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa setelah  rekonfigurasi  jaringan express  feeder SUTM  3x240 mm 2 sebagai incoming baru, GH. Panton Labu dapat disuplai dari 2  incoming yang  berbeda,  yaitu  dari  penyulang  PL  05 (TD 01) dan penyulag PL 08 (TD 02). Mutu tegangan pada GH  Panton  Labu  sebelumnya  sebesar    20,4  kVterjadi
perbaikan menjadi 20,7 kV. Rekonfigurasi atau pembangunan express  feeder SUTM  3x240  mm 2 sebagai incoming baru  dapat  mengurangi  durasi  padam  dengan proses  manuver  dengan  indeks  keandalan  rata  rata  nilai SAIDI  pada  ULP.  Panton  Labu  turun  dari  12,558 menit/pelanggan menjadi 6,205 menit/pelanggan.

## R EFFERENSI
[1]  P. H. T. Hutabarat and M. F. Zambak, “Prediction of Electricity Need for The PLN Area in Parapat Simalungun City Until 2024,” vol. 5, no.
2, 2022.
[2]  R. Patriamurti, H. Sasana, and J. A. Prakoso, “Analisis  Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Industri, Pertumbuhan Penduduk, Pengeluaran Konsumsi,  dan  Investasi  Asing  Terhadap  Konsumsi  Listrik  di Indonesia Tahun 1971-2019,” Din. Dir. J. Econ., vol. 3, no. 4, pp. 852– 871, 2021.
[3]  Y. Khoironi, “Analisis Peningkatan Keandalan Sistem Distribusi 20 kV Menggunakan  Fault  Detection  Isolation  Restoration  (FDIR),” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.
[4]  S.  Ekanugraha  and  A.  B.  Pulungan,  “Memperbaiki  Drop  Tegangan dengan Simulasi Rekonfigurasi Jaringan Sistem 20 kV,” J. Tek. Elektro Indones., vol. 3, no. 1, pp. 249–256, 2022.
[5]  E. H. Harun, M. T. Adam, and J. Ilham, “Perbaikan Kualitas Tegangan Distribusi 20 kV di Gardu Hubung Lemito Melalui Studi Aliran Daya,” Jambura J. Electr. Electron. Eng., vol. 4, no. 2, pp. 143–147, 2022.
[6]  Muliadi  and  Aswijar  Jamal,  “Analisa  Keandalan  Sistem  Distribusi Berdasarkan Indeks SAIFI, SAIDI, dan CAIDI Pada Penyulang Suak Ribee ULP. Meulaboh Kota,” Ajeetech, vol. 2, no. 1, pp. 14–18, 2022.
[7]  C. I. Cahyadi, K. Atmia, and A. Fitriani, “Analisis Pengaruh Rugi-Rugi Daya  Pada  Jaringan  Transmisi  150  kV  Menggunakan  Software  Etap 12.6,”  Jambura  J.  Electr.  Electron.  Eng., vol. 4, no. 2,  pp.  126–130, 2022.
[8]  M.  A.  Auliq  and  I.  B.  Pratama,  “Analisa  Penentuan  Estimasi  Jarak Gangguan pada Sistem Distribusi Menggunakan Metode ETAP 12 . 6 . 0,” vol. 3, pp. 31–42, 2021.
[9]  E. Ediwan, M. Muliadi, M. Mahalla, N. Nazaruddin, and A. Mulkan, “The Reconfiguration of Network at 20 kV Distribution System Nagan Raya  Substation  with  the  Addition  of  the  Krueng  Isep  Hydroelectric Power Plant,” J. Nas. Tek. Elektro, vol. 10, no. 2, 2021.
[10]  H.  Eteruddin,  Mutamalikin,  and  Arlenny,  “Perencanaan  Sistem Distribusi 20 kV di Sungai Guntung Kabupaten Indragiri Hilir-Riau,” J. Inov. Penelit., vol. 2, no. 6, pp. 1863–1872, 2021.
[11]  H. Widiarto and A. Samanhudi, Transmisi Dan Distribusi, Cetakan Pe. Lombok  Tengah-NTB:  Pusat  Pengembangan  Pendidikan  dan Penelitian Indonesia, 2022.
[12]  C.  Afri  Lestari  and  U.  Situmeang,  “Analisis  Keandalan  Sistem Distribusi 20 Kv Dengan Metode FMEA Pada Penyulang Akasia dan Lele PT PLN (Persero) ULP Kota Barat,” J. Sain, Energi, Teknol. Ind., vol. 6, no. 1, pp. 1–7, 2021.
[13]  E.  N.  Rizki,  “Simulasi  Modifikasi  Konfigurasi  Jaringan  Spindel Menjadi  Loop  Tertutup  Untuk  Meningkatkan  Keandalan  Sistem Distribusi Menggunakan  Software ETAP,”  Energi  dan Kelistrikan  J. Ilm., vol. 13, no. 1, pp. 33–39, 2021.
[14]  B.  Desriyanto,  “Analisis  Penempatan  Recloser  Untuk  Mendapatkan Keandalan  Yang  Optimal  Menggunakan  Metode  Section  Technique Dan Ant Colony Optimization,” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.
[15]  S.  Syukri,  T.  M.  Asyadi,  M.  Muliadi,  and  F.  Moesnadi,  “Analisa Pembebanan  Transformator  Distribusi  20  kV  Pada  Penyulang  LS5 Gardu LSA 249,” Jambura J. Electr. Electron. Eng., vol. 4, no. 2, pp. 202–206, 2022.
[16]  N. Aryanto and M. Balkis, “Tinjauan Gangguan Jaringan Distribusi 20 kV  Penyulang  Muara  Aman  PT.  PLN  (Persero)  ULP  Rayon  Muara Aman,” JTERAF (Jurnal Tek. Elektro Raflesia), vol. I, no. 1, pp. 16– 22, 2021.