Abstrak —Lightning Arrester adalah
perangkat semikonduktor  yang  digunakan  dalam  sistem  tenaga  listrik untuk  melindungi  peralatan  terhadap  petir  dan switching tegangan  lebih.  Alat  pelindung  terhadap  gangguan  petir  ini berfungsi  melindungi  peralatan  sistem  tenaga  listrik  dengan membatasi  tegangan  lebih  yang  datang  dan  mengalirkannya  ke tanah.  Arrester  tidak  akan  bekerja  pada  keadaan  normal melainkan akan bekerja pada saat adanya tegangan impuls yang datang  pada  arrester.  Dalam  penggunaanya  arrester  ini  akan menimbulkan  medan  pada  permukaan  arrester.  Pada  tugas akhir  ini  dilakukan  pemodelan  untuk  menganalisa  persebaran medan  listrik  pada  arrester  tersebut.  Analisa  pemodelan  medan listrik  membantu  dalam  mengetahui  pengaruh  dari  itensitas medan  maksimum  dalam  arrester  baik  dalam  kondisi  normal maupun  transien.  Metode  yang  digunakan  adalah  simulasi  yang berbasis pada FEM ( finite element method ). Serta membandingkan kondisi medan listrik pada permukaan arrester dalam keadaan normal, terkontaminasi air garam, saat terdapat rongga  udara  dan  terkontaminasi  debu.  Akan  diketahui  hasil dari simulasi nilai medan listrik saat diberikan tegangan nominal sangat  tinggi  dibandingkan  dengan  saat  diberikan  arus  impuls yang nilai medannya sangat kecil.
Kata Kunci :  Lightning  Arrester,  Impuls,  Kontaminan  Air Garam Debu dan Rongga Udara, Finite Element Method

## I. PENDAHULUAN
ightning  arrester  merupakan  perangkat  semikonduktor yang  digunakan  dalam  sistem  tenaga  listrik  untuk melindungi  terhadap  petir  dan switching tegangan lebih.  Tegangan  lebih  adalah  faktor  pembatas  untuk merancang  sistem  tegangan  tinggi  [1].  Alat  pelindung terhadap  sambaran  petir  ini  berfungsi  melindungi  peralatan system  tenaga  listrik  dengan  cara  membatasi  tegangan  petir yang  datang  dan  mengalirkannya  ke  tanah  [2].  Arrester dipasang  antara  fase  dan  bumi  dan  bertindak  sebagai  jalan simpangan  untuk  tegangan  yang  impuls,  arrester  dirancang menjadi isolator untuk tegangan operasi nominal menyalurkan arus  paling  sedikit  dalam  milliamperes  dan  mampu  menjadi konduktor yang bagus [3].
Medan  listrik  di  sekitar  arrester  dipengaruhi  oleh  geometri arrester  dan  karakteristik  listrik  bahan  yang  berpartisipasi. Pemodelan  medan  listrik  membantu  dan  mempertimbangkan faktor-faktor  penting  yang  mempengaruhi  intensitas  medan maksimum  dalam  arester,  terutama  selama  kondisi  transien dan  fenomena  yang  dapat  menyebabkan  kerusakan  pada
arrester  [3].  Distribusi  tegangan  tergantung  pada  geometri sebagai serta sifat listrik dari bahan perakitan arrester [4].
Pada  studi  kali  ini  simulasi  berbasis  FEM  (Finite  Element Method) digunakan untuk menganalisa distribusi medan listrik pada  lightning  arrester  serta  membandingkan  kondisi  medan listrik  pada  permukaan  lightning  arrester  normal  dengan keadaan yang terkontaminasi air garam. Dan membandingkan medan  listrik  pada  permukaan  lightning  arrester  dalam keadaan rusak dengan kondisi normal atau baik.

## II. PENGERTIAN LIGHTNING ARRESTER DAN JENIS KONTAMINAN

## A. Lightning Arrester
Lightning  arrester  atau  arrester  merupakan  alat  pelindung terhadap  tegangan  lebih.  Arrester  sendiri  dipasang  pada  atau dekat  peralatan  yang  dihubungkan  dari  fasa  konduktor  ke tanah.  Alat    ini  akan  bekerja  pada  tegangan  tertentu  di  atas dari tegangan operasi yang berfungsi untuk membuang muatan listrik  dari  surja  petir  dan  berhenti  beroperasi  pada  tegangan tertentu  di  atas  tegangan  operasi  agar  tidak  terjadi  arus  pada tegangan  operasi.  Lightning  arreter  dipasang  paralel  dengan peralatan yang dilindungi. Lokasinya diatur sehingga tegangan lebih  impuls  melalui  alat  pelindung  terlebih  dulu  sebelum melewati alat yang dilindungi. Pada keadaan tegangan normal, arrester  berperan  sebagai  isolasi  atau  idealnya  tidak mengalirkan arus dari jaringan ke tanah.

## B. Pembentukan Sudut Kontak Air Pada Permukaan Arrester
Sudut  kontak  merupakan  sudut  yang  terbentuk  antara  dua batas  permukaan  yaitu  air  dengan  permukaan  arrester.  Sifat hydrophobic pada  suatu  permukaan  arrester  mempengaruhi besar sudut kontak air yang menempel di permukaan arrester.
Besar sudut kontak air pada suatu permukaan dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu :
1. Basah keseluruhan
Sudut  kotak  yang  terbentuk  antara  butir  air  dengan permukaan arrester kurang dari 90 derajat.
2. Basah sebagian Sudut  kotak  yang  terbentuk  antara  butir  air  dengan permukaan arrester pada sekitar 90 derajat.
3. Hampir tidak basah
Sudut  kotak  yang  terbentuk  antara  butir  air  dengan permukaan arrester pada lebih dari 90 derajat.

## Analisis Persebaran Medan Listrik Pada Lightning Arrester 20 kV Menggunakan Finite Element Method
A A Gd Dharma Putera, I Made Yulistya Negara, dan Daniar Fahmi Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111
E-mail : Agunggede.dharmaputera@gmail.com, yulistya@ee.its.ac.id, daniarfahmi@ee.its.ac.id
L
Gambar 1. Pembentukan sudut kontak permukaan arrester
C. Rongga Udara (void) Pada Permukaan Arrester
Rongga  udara  atau void pada  permukaan  arrester  dapat menyebabkan kerja dari arrester tidak maksimal. Beberapa hal yang  menyebabkan  adanya  rongga  udara  pada  suatu  arrester antara  lain  adalah  kesalahan  pada  saat  pembuatan.  Rongga udara  ini  dapat  mengurangi  kemampuan  dielektrik  dan kemampuan  hydrofobik  suatu  arrester.  Rongga  kecil  pada arrester lama-kelamaan akan menyebabkan kerusakan mekanik  pada  arrester.  Rongga  udara  ini  juga  mampu mempengaruhi nilai medan listrik pada arrester.

## D. Kontaminan Debu Pada Permukaan Arrester
Kontaminan  debu  pada  permukaan  arrester  menyebabkan kinerja  arrester  tidak  maksimal.  Arrester  diletakkan  di  ruang terbuka  dan  terdekat  dengan  alat  yang  dilindunginya,  hal tersebut  menyebabkan  menempelnya  debu  pada  permukaan arrester.  Kontaminan  debu  dapat  mengurangi  kemampuan dielektrik arrester.

## III. METODE DAN SIMULASI LIGHTNING ARRESTER

## A. Metode Element Hingga (FEM)
Metode  elemen  hingga  merupakan  salah  satu  metode numerik  yang  sering  digunakan  untuk  menyelesaikan permasalahan  struktur  termal  dan  elektromagnetik.  Dalam proses  diskretisasi,  untuk  memodelkan  bentuk  satu,  dua  atau tiga  dimensi  suatu  benda  atau  daerah  yang  dianalisis  dibagi kedalam  bentuk  mesh  (kumpulan  elemen)  yang  saling terhubung.  Tipe  masalah  yang  dapat  diselesaikan  dengan metode  elemen  hingga  terbagi  menjadi  dua  kelompok,  yaitu kelompok  analisis  struktur  dan  kelompok  analisis  non- struktur.  Dalam  studi  kali  ini  analisis  yang  digunakan  adalah analisis  non-struktur  yaitu  analisis  yang  digunakan  untuk menganalisi  kejadian  transfer  panas,  aliran  fluida,  distribusi dari potensial medan magnet dan medan listrik.
B. Perhitungan  Medan  Listrik  dan  Energi  pada  Medan Listrik [5]
Medan  listrik  adalah  efek  yang  ditimbulkan  oleh keberadaan  muatan  listrik  seperti  elektron,  proton  dan  ion yang  berada  pada  ruangan  di  sekitar  daerah  yang  terukur. Medan  listrik  dan  gaya  Coulomb  memiliki  fungsi  dan persoalan yang saling berhubungan. Rumus matematika untuk medan listrik merupakan penurunan dari hukum Coulomb.
Apabila  diketahui  milai  potensial  listrik  (V),  maka  medan listrik juga dapat dihitung melalui gradiennya :
Sehingga didapatkan nilai E :
Pada  medan  listrik  tentu  memiliki  muatan  energi  (W E ) yang  tersimpan  di  dalamnnya,  energi  tersebut  dapat  dihitung menggunakan rumus :

## ∫
Total energi (W E ) yang tersimpan pada medan listrik dalam suatu volume, adalah :
∫

## C. Perhitungan Medan dengan Metode Elemen Hingga
Nilai  potensial  listrik  (V)  memiliki  hubungan  dengan kerapatan  flux  listrik  (D).  Untuk  mengetahui  hubungan potensial  listrik  dengan  flux  listrik,  dapat  digunakan persamaan  Maxwell.  Dari  persamaan  Maxwell  tersebut  dapat diketahui hubungan potensial listrik dengan kerapatan flux.
Hubungan flux listrik (D) dan medan listrik (E),
dimana,
Bila polarisasi dianggap nol, diperoleh persamaan,
Keterangan :
E  = Intensitas Medan Listrik (V/m)
V = Potensial Listrik (V)
D = Kerapatan Fluks Listrik (C/m 2 )
Persamaan  6  diatas  merupakan  persamaan poisson. Pada persamaan poisson tersebut  memiliki  nilai gradien  potensial yang dapat diuraikan menjadi persamaan sebagai berikut :
Persamaan laplace 10  bila  dirumuskan  dalam  koordinat kartesius diumpakan nilai 0, dapat menjadi bentuk persamaan :

## Dimana nilai

## D. Perhitungan Medan pada Elemen Segitiga
Dalam  menyelesaikan  perhitungan  distribusi  medan  listrik pada  arrester  dengan  menggunakan  metode  elemen  hingga, arrester dibagi kedalam bentuk elemen segitiga. Bila kita dapat menentukan  atau  mengetahui  nilai  potensial  (V)  pada  tiap elemen  segitiga  dan  menghitung  nilai  medan  listriknya  pada setiap  elemen  segitiga  maka  akan  diketahui  nilai  distribusi medan listrik pada arrester. Nilai potensial listrik terletak pada titik  yang  terdapat  pada  tiap  sudut  segitiga.  Setiap  nilai
> 90 o
90 o < 90 o
potensial  listrik  yang  terdapat  pada  setiap  elemen  segitiga dihubungkan antara satu dengan yang lain.

## Gambar 2. Element segitiga pada suatu domain
Persamaan mencari energi pada medan elektrostatik untuk tiap elemen dapat didapatkan dari fungsi berikut:
Setelah  arrester  dideskretisasi  menjadi  bentuk  elemen segitiga  dan  memiliki  nilai  potensial  pada  setiap  elemen segitiganya,  maka  dapat  dilakukan  perhitungan  potensial listrik  pada  seluruh  bagian  arrester  dengan  menyatukan  tiap- tiap  elemen  segititga  kecil  menjadi  satu  bentuk  arrester  yang utuh.

## Gambar 3. Penggabungan dua element segitiga
Dari  penggabungan  beberapa  elemen  segitiga  tersebut didapatkan nilai energinya :
Dengan,
Persamaan    (14)  dapat  dijabarkan  menjadi  suatu  matrik koefisien  yang  terhubung  antar  satu  segitiga  dengan  yang lainnya.  Matriks  koefisiensi  dari  pengabungan  dua  element segitiga seperti pada gambar 3 adalah :
[ ]
(15)

## E. Pemodelan Metal Oxide Lightning Arrester
Arrester yang dimodelkan sesuai dengan standar ANSI/IEEE C62.11-2005 adalah metal oxide lightning arrester dengan bahan zinc oxide (ZnO) dan tanpa gap atau gapless .
Gambar 4. Pemodelan elemen segitiga pada metal oxide lightning arrester

## F. Simulasi Pengaruh Kontaminan Air pada Metal Oxide Lightning Arrester
Untuk  melihat  dampak  dari  pembentukan  sudut  kontak terhadap  medan  listrik  pada  permukaan  arrester,  akan dilakukan  simulasi  pada  sirip  pertama  arrester  dengan menggunakan air garam sebagai kontaminannya.
Ada tiga kondisi yang digunakan pada simulasi kali ini, yaitu : 1. Kondisi butir air 1 Pada kondisi ini, butiran air memiliki sudut kontak > 90 o 2. Kondisi butir air 2
Pada kondisi ini, butiran air memiliki suduk kontak 90 o 3. Kondisi butir air 3 Pada kondisi ini, butiran air memiiki sudut kontak < 90 o
Pembentukan  sudut  kontak  air  garam  pada  permukaan sirip  pertama  arrester  berpengaruh  terhadap  nilai  medan listrik. Hal tersebut dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu :
1. Sudut kontak pembentukan butir air garam
2. Nilai epsilon antara  air  garam,  udara  dan  bahan arrester
Gambar 5. Pengaruh sudut kontak dan nilai epsilon
Dimana epsilon (ε)  adalah  permivitas  dari  bahan  dan  θ merupakan  sudut  yang  terbentuk  dari  persinggungan  ketiga dielektrik antara butir air  garam,  udara dan bahan permukaan arrester yang terkena butir air.
Dalam hal ini, nilai medan listrik pada permukaan arrester dapat diketahui melalui persamaan berikut :
∑ (16) Dan ∑ (17)
Nilai dan tergantung  dari  jarak ρ dan φ ,  posisi  dari persinggungan  ketiga  titik  dielektrik,  singularitas  eksponen t dan faktor a n dan b n .

## G. Simulasi Pengaruh Rongga Udara pada Permukaan Arrester
Salah  satu  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  kemampuan dielektrik arrester untuk menahan medan listrik adalah kondisi permukaan arrester tersebut. Besar kecilnya rongga udara atau void pada  permukaan  arrester,  maka  akan  berpengaruh  juga pada  nilai  medan  listrik  yang  mengenai  arrester  tersebut  dan nilai  medan  listriknya  akan  berubah.  Sehingga  dapat  di analisis  pengaruh  rongga  udara  terhadap  medan  listrik  pada sirip pertama arrester.
Gambar 6. Pemodelan rongga udara atau void pada sirip pertama arrester

## H. Simulasi Pengaruh Kontaminan Debu pada Permukaa Arrester
Kondisi dengan kontaminan yang terdapat pada permukaan arrester  ini  tentunya  akan  mempengaruhi  kondisi  dielektrik arrester untuk menahan medan listrik. Tebal dan tipisnya debu yang menempel pada permukaan arrester akan mempengaruhi nilai  medan  listrik  yang  mengenai  arrester  dan  nilai  medan listrik  tersebut  akan  berubah.  .  Sehingga  dapat  di  analisis pengaruh  kontaminan  debu  terhadap  kondisi  medan  listrik pada sirip pertama arrester.
Gambar 7. Pemodelan kontaminan debu pada permukaan arrester

## IV. HASIL SIMULASI DAN ANALISA DATA

## A. Tegangan Kerja Arrester
Tegangan  normal  yang  digunakan  pada  arrester  ini  sesuai dengan tegangan nominal arrester, yaitu 20 kV. Pada simulasi kali ini, digunakan arus impuls dengan nilai yang cukup besar yaitu 20 kA agar arrester bekerja sebagai penghantar.

## B. Perbandingan Kurva Medan Listrik pada Badan Arrester Pada Saat terkena Tegangan Nominal dan Arus Impuls
Dari  gambar  8  menunjukkan  perbandingan  nilai  medan listrik pada badan arrester saat terkena tegangan nominal  dan arus  impuls.  Pada  nilai  medan  listrik  saat  terkena  tegangan nominal  pengisian  awalnya  sebesar  1,35  ×  10 2 kV/m  dan mengalami  penurunan  secara  berkala  sampai  di  titik terbawahnya  sebesar  0,39  ×  10 2 kV/m.  Sedangkan  pada  saat arrester terkena arus impuls pengisian awal nilai medan listrik teratas  adalah  sebesar  0,97  kV/m  dan  mengalami  penurunan
secara berkala hingga mencapai titik terbawahnya sebesar 0,16 kV/m.  Secara  bentuk  kurva  dapat  dilihat  nilai  medan  listrik sangat jauh berbeda, itu dikarenakan saat terkena arus impuls tegangannya  sangat  kecil  atau  hampir  mendekati  nol  bila dibandingkan  dengan  tegangan  nominal  yang  diberikan. Namun  bentuk  kuva  memiliki  bentuk  yang  hampir  sama, dimana  terjadi  peningkatan  nilai  medan  listrik  pada  bagian yang terdapat sirip arrester.
Gambar 8. Kurva perbandingan nilai medan listrik saat terkena tegangan nominal dan arus impuls
C. Perbandingan  Kurva  Medan  Listrik  Antar  Sirip  Arrester Pada Saat Diberikan Tegangan Nominal dan Arus Impuls
Dari  gambar  9  menunjukkan  perbandingan  nilai  medan listrik antar sirip arrester saat diberikan tegangan nominal dan arus  impuls.  Pada  nilai  medan  listrik  saat  terkena  tegangan nominal  pengisian  awalnya  sebesar  1,41  ×  10 2 kV/m  dan mengalami  penurunan  secara  berkala  sampai  di  titik terbawahnya  sebesar  0,2  ×  10 2 kV/m.  Sedangkan  pada  saat terkena  arus  impuls  pengisian  awal  nilai  medannya  sebesar 0,93 kV/m dan  mengalami penurunan secara sigifikan hingga mencapai titik terbawahnya sebesar 0,11 kV/m. Secara bentuk kurva  dapat  dilihat  nilai  medan  listrik  jauh  berbeda,  itu dikarenakan pada saat terkena arus impuls tegangannya sangat kecil  atau  hampir  mendekati  nol  bila  dibandingkan  dengan tegangan nominal yang diberikan.
Gambar 9. Kurva perbandingan nilai medan listrik antar sirip pada arrester saat terkena tegangan nominal dan arus impuls
D. Pengaruh  Kontaminan  Air  Garam  Terhadap  Medan Listrik pada Sirip Pertama Arrester
1. Pengaruh Kontaminan Air Garam I, II dan III Terhadap Medan Listrik pada Sirip Pertama Arrester
Berikut  merupakan  pengaruh  kontaminan  air  garam  dapat dilihat  pada  penarikan  garis  biru  merupakan  bagian  yang diukur  nilai  medan  listriknya.  Dapat  dilihat  dari  hasil  ketiga kurva  pembentukan  sudut  kontak  air  garam  mempengaruhi nilai  medan  listrik  pada  permukaan  sirip  pertama  arrester. Nilai medan listrik akan naik di setiap titik persudutan butiran
Rongga udara
air garam. Hal ini disebabkan oleh sudut kontak yang dibentuk oleh  air  garam  dan  membuat  medan  terkumpul  pada  titik persudutannya.  Nilai  medan  listrik  saat  terkontaminan  air garam berubah-ubah dikarenakan di setiap  sisi persudutannya merupakan  titik  persinggungan  dielektrik  antara  zat  cair,  zat gas  dan  zat  padat,  sehingga  pada  titik  tersebut  nilai  medan menjadi sangat besar.
Gambar 10. Kurva nilai medan listrik pada sirip pertama arrester dengan kontaminan I (> 90 o )
Gambar 11. Kurva nilai medan listrik pada sirip pertama arrester dengan kontaminan II (90 o )
Gambar 12. Kurva nilai medan listrik pada sirip pertama arrester dengan kontaminan III (< 90 o )
2. Perbandingan Pengaruh Kontaminan Air Garam I, II dan III Terhadap  Medan  Listrik  pada  Sirip  Pertama  Arrester  Saat Diberikan Tegangan Nominal dan Arus Impuls
Secara  bentuk  kurva  dapat  dilihat  nilai  medan  listrik  jauh berbeda,  itu  dikarenakan  pada  saat  terkena  arus  impuls tegangannya  sangat  kecil  atau  hampir  mendekati  nol  bila dibandingkan  dengan  tegangan  nominal  yang  diberikan. Kedua  kurva  ini  memiliki  bentuk  yang  sangat  jauh  berbeda tetapi  memiliki  kesamaan  nilai  medan  listrik  akan  naik  di setiap  titik  persudutan  butiran  air  garam.  Hal  ini  disebabkan oleh sudut kontak yang dibentuk oleh air garam dan membuat medan  terkumpul  pada  titik  persudutannya..  Pada  saat mengenai  butiran  air  garam  terjadi  perubahan  nilai  medan yang cukup signifikan.
Gambar 13. Kurva perbandingan nilai medan listrik pada sirip pertama arrester saat diberikan tegangan nominal dan arus impuls dengan kontaminan I (> 90 o )
Gambar 14. Kurva perbandingan nilai medan listrik pada sirip pertama arrester saat diberikan tegangan nominal dan arus impuls dengan kontaminan II (90 o )
Gambar 15. Kurva perbandingan nilai medan listrik pada sirip pertama arrester saat diberikan tegangan nominal dan arus impuls dengan kontaminan III (< 90 o )

## E. Perbandingan  Nilai  Medan  Listrik  Pada  Sirip  Pertama
Arrester saat Kondisi Normal dan Adanya Rongga Udara
Pada  gambar  16  menunjukkan  perbandingan  nilai  medan listrik  pada  sirip  pertama  arrester  saat  kondisi  normal  dan adanya rongga udara ( void ). Dapat dilihat pengisian awal nilai medan listrik pada saat keadaan normal adalah sebesar 1,14 × 102  kV/m  dan  nilai  medan  pada  saat  adanya  void  pada  sirip pertama arrester sebesar 1,15 × 102 kV/m. Adanya void pada sirip  pertama  arrester  mempengaruhi  kemampuan  dielektrik sirip pertama arrester pada bagian pembungkus polimer.
Gambar 16. Kurva perbandingan nilai medan listrik saat kondisi normal dan saat adanya rongga udara ( void )

## F. Perbandingan  Nilai  Medan  Listrik  Pada  Sirip  Pertama Arrester saat Kondisi Normal dan Adanya Kontaminan Debu
Pada  gambar  17  menunjukkan  perbandingan  nilai  medan listrik  pada  sirip  pertama  arrester  saat  kondisi  normal  dan terdapat  kontaminan  debu.  Dapat  dilihat  pengisian  awal  nilai medan listrik pada saat keadaan normal adalah sebesar 1,14 × 10 2 kV/m dan nilai medan pada saat adanya kontaminan debu pada  sirip  pertama  arrester  sebesar  1,14  ×  10 2 kV/m. Kontaminan  debu  mempengaruhi  sifat  dielektrik  arrester terutama  pada  bagian  sirip  pertama  yang  terdapat  debu.  Nilai medan  listrik  menurun  pada  saat  mulai  terkena  daerah kontaminan  yang  tipis  dan  semakin  menurun  seiring  dengan semakin  tebal  penumpukan  kontaminan  debu.  Nilai  medan listrik pada saat mulai terkena kontaminan dan mulai menurun yaitu 51 kV/m sedangkan pada saat kondisi normal sebesar 53 kV/m.  Nilai  medan  listrik  naik  kembali  saat  tidak  adanya kontaminan, nilai medannya sebesar 38 kV/m.
Gambar 17. Kurva perbandingan nilai medan listrik saat kondisi normal dan saat terkontaminasi debu

## V. KESIMPULAN
Pada  perbandingan  nilai  medan  listrik  antara  badan    dan antar  sirip  arrester  saat  keadaan  diberi  tegangan  nominal dengan saat diberikan arus impuls mengalami perbedaan nilai yang  sangat  jauh,  itu  dikarenakan  saat  terkena  arus  impuls tegangannya  sangat  kecil  atau  hampir  mendekati  nol  bila dibandingkan dengan tegangan nominal yang diberikan.
Pembetukan  sudut  kontak  butir  air  garam  mempengaruhi nilai  medan  listrik  pada  sirip  pertama  arrester.  Pada  saat mengenai  butiran  air  garam  terjadi  perubahan  nilai  medan yang  cukup  signifikan.  Penyebab  terjadinya  kenaikan  nilai medan listrik yang terjadi pada sisi pembentukan sudut kontak kontaminan  air  garam  disebabkan  oleh  terbentuknya  sudut antara butir air garam, bahan arrester dan udara. Terbentuknya sudut  tadi  diimbangi  dengan  perbedaan  nilai  epsilon  yang cukup besar antara air garam, bahan arrester dan udara.
Pengaruh  void  pada  permukaan  sirip  pertama  arrester mempengaruhi  nilai  medan  keseluruhan  pada  sirip  pertama arrester.  Perbedaan  tidak  terlalu  berbeda  jika  dibandingkan dengan  keadaan  normal,  nilai  medan  listrik  dengan  kondisi normal berada tepat di atas nilai medan dengan kondisi adanya void.
Perbandingan  nilai  medan  listrik  dengan  kontaminan  debu dengan saat normal pada sirip pertama arrester. Semakin tebal debu yang menumpuk pada saerah sirip pertama arrester maka semakin  jauh  pula  nilai  medan  akan  menurun.  Nilai  medan listrik akan naik kembali  saat tidak adanya  kontaminan debu. Kontaminan  debu  mempengaruhi  sifat  dielektrik  arrester terutama  pada  bagian  sirip  pertama  arrester  yang  terdapat debu.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Amir  Hooshang  Vaez.,  Mehrdad  Movahedpoor.,  Seyed  Majid Keshavarz, “ Evaluating The Eefct Of Grading Rings On Distribution Of Electrical  Field  Enhancement  Of  High  Voltage  Surge  Arrester  Of 230kV ”, Vol. 2, pp. 140-144, 2014.
[2] T Saengsuwan and W Thipprasert. “ Lightning Arrester Modeling Using ATP-EMTP ”, IEEE 2004
[3] Christodoulou  C  A.,  Spanias  C  A.,  Kontargyri  V  T.,  Gonos  I  F., Stathopulos  I  A,  “ Study  of  the  Electric  Filed  Around  a  Metal  Oxide Surge  Arrester:  Measurement  and  Simulation ”,  High  Voltage Engineering, Vol.39, No.8, August 31, 2013.
[4] B.  Vahidi.,  R.  Shariati  Nasab  .,  J.Sh  Moghani.,    S.A  Kasha.,    S. Hosseinian, “ Three Dimensional Analyses of Electric Field and Voltage Distribution  on  ZnO  Surge  Arrester  with  Broken  Sheds ”,  2005 IEEE/PES  Transmission  and  Distribution  Conference  &  Exhibition  : Asia and Pacific Dalian, China.
[5] Hayt William H. And John A. Buck, “Elektromagnetika Edisi Ketujuh”, Penerbit Erlangga, Januari 2006.