## PENGARUH KONFIGURASI DAN KEDALAMAN PENANAMAN KONDUKTOR TERHADAP RESISTANS PENTANAHAN GARDU INDUK TEGANGAN EKSTRA TINGGI (GITET) 500 KV UNGARAN
Ahmad Riyanda Saputra 1) , Muhamad Haddin 2) Agus Adhi Nugroho 3)
Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknologi Industri
Universitas Islam Sultan Agung Semarang
Jl. Kaligawe Raya Km. 4 Semarang Jawa Tengah - Indonesia e-mail : ahmadriyanda@std.unissula.ac.id

## ABSTRACT
The  earthing  system  is  one  of  the  most  important  parts  of  protection  equipment  in  the substation.  In  the  event  of  more  voltage  disturbance,  with  the  earth  system  causing  the  current disturbance  quickly  flowed  into  the  ground.  the  grounding  resistance  of  a  good  substation  in accordance with the standard is ≤ 1ohm. The values can be affected by some parameters of the earth system such as the number of parallel conductors, the depth of the conductor cultivation, the distance between the parallel conductor, the ground area and the ground type resistance.Test results on GITET 500  kV  Ungaran  get  the  value  of  grounding  resistance  of  0.22  Ω,  then  for  the  actual  touch  voltage value  of  698.03  V  and  the  actual  step  voltage  of  369.84  V.  However,  at  the  time  of  modification  of grounding parameters, the test results obtained for the highest value of grounding resistance of 0.3400 Ω and the lowest value of 0.2212 Ω, then for the highest value at the actual touch voltage of 2582.40 V from the influence of the number of conductors parallel and the depth of the conductor planting and the lowest value of 893.73 V, while at the actual step voltage the highest value of 1093.60  V and the lowest value of 149.65 V, then for the influence of the number of parallel conductors and the distance between  the  parallel  conductors  at  the  actual  touch  voltage  the  highest  value  of  1634.10  V  and  the lowest value of 888.56 V, while the actual step voltage is the highest value of 1542.23 V and the lowest value of 447.17 V.
Keywords: Grounding System, Effect of Resistance Ground
1. PENDAHULUAN
Gangguan hubung singkat merupakan gangguan  yang  sering  terjadi  pada  sistem tenaga  listrik.  Baik  gangguan  hubung singkat  satu  fasa  ke  tanah  maupun gangguan  hubung  singkat  antara  fasa  yang lain. Gangguan hubung singkat satu fasa ke tanah disebabkan karena hubung penghantar fasa dan tanah yang berdekatan sehingga  memungkinkan  untuk  saling bersentuhan.
Gangguan  fasa  pada  gardu  induk tegangan  ekstra  tinggi  dapat  menyebabkan mengalirnya arus gangguan ke tanah. Arus gangguan ini dapat mengalir ke peralatan - peralatan yang terbuat dari metal dan dapat mengalir  ke  piranti  pentanahan.  Arus gangguan  tersebut  dapat  menimbulkan gradient tegangan diantara peralatan dengan  peralatan,  peralatan  dengan  tanah dan  tegangan  pada  permukaan  tanah  yang sangat  berbahaya  terhadap  keselamatan
makhluk  hidup  terutama  manusia  di  area switchyard.
Sistem  pentanahan  grid  merupakan sistem pentanahan peralatan yang dihubungkan  antara  peralatan  dengan konduktor  yang  ditanamkan  di  tanah dengan kedalaman tertentu secara bersilangan  sejajar  pada  permukaan  tanah tersebut.  Banyak  jumlah  konduktor  sisi panjang  dan  lebar  disesuaikan  dengan  luas area switchyard gardu induk yang berfungsi  sebagai  mencegah  besatnya tegangan  sentuh  dan  tegangan  langkah ketika terjadi gannguan tanah.
2. DASAR TEORI
Sistem  pentanahan  adalah  sistem yang    mengamankan    terhadap  peralatan  – peralatan  listrik  dari  lonjatan  listrik utamanya  petir.  Tujuan  dari  pentanahan adalah  membatasi  tegangan    antara  bagian –  bagian  dari  suatu  peralatan  yang  tidak dialiri  arus  dan  antara  bagian  –  bagian dengan  tanah  sampai  pada  suatu  harga yang  aman  (tidak  membahayakan)  untuk semua keadaan , baik pada keadaan normal atau pada saat terjadi gangguan (Simamora J. , 2016).
Lokasi  yang  digunakan  pada  sistem pentanahan  harus  dilakukan  pengukuran secara  langsung  untuk  mengetahui  nilai  –
nilai  hambatan  jenis  tanah  yang  akurat karena  struktur  tanah  yang  sesungguhnya tidak  sederhana  yang  diperkirakan,  pada setiap  lokasi  yang  berbeda  mempunyai hambatan  jenis  tanah  yang  tidak  sama (Hutauruk T. , 1999).
Salah  satu  faktor  untuk  mendapatkan nilai  resistans  pentanahan  yang  rendah, tergantung  pada  tahanan  jenis  tanah  di lokasi,  kedalaman  penanaman  batang elektroda,  jumlah  konduktor  parallel,  jarak antara  konduktor  parallel  dan  ukuran konduktor parallel.

## A. Jenis Elektroda Pentanahan
Elektroda pentanahan merupakan bagian  utama  dalam    sistem  pentanahan dalam  perencanaan  pembangunan  untuk mengalirkan    arus  listrik  ke  dalam  tanah. Pemilihan  elektroda  pentanahan  untuk mendapatkan  nilai  resistans  pentanahan yang rendah tergantung pada jenis elektroda, keadaan tanah serta pada ukuran dan susunan elektrodanya.
Berikut  beberapa  jenis  elektroda antara lain :

## 1. Elektroda Batang
Elektroda batang dapat berupa tembaga yang dilapisi oleh pipa netral yang dapat  ditanam di  dalam  tanah secara tegak lurus  terhadap  tanah.  Elektroda  ini  yang sering  digunakan  pada  gardu  induk  karena
dapat  menghasilkan  resistansi  yang  cukup rendah.  Resistansi  yang  rendah  tergantung pada  panjang  dan  ukuran  penampangnya dengan jarak elektroda.
Gambar 1 . Cara Pemasangan Elektroda

## Batang

## 2. Elektroda Pita
Elektoda  pita  adalah  jenis  elektroda yang berbentuk pita (lempengan tipis) atau dapat  berbentuk  bulat  seperti  kawat  pilin.
Elektroda ini terbuat dari bahan metal yang ditanam didalam tanah sedalam 0,5 sampai 1  meter.  Biasanya  elektroda  pita  dipasang pada  struktur  tanah  yang  mempunyai tahanan  ukuran  jenis  tanah  yang    rendah pada  permukaan  tanah  dan  didaerah  yang tidak  mengalami  kekeringan.  Resistansi elektroda pita ini sebagian besar tergantung  pada  panjang  elektroda  dan sedikit tergantung pada luas penampang.
Gambar 2 . Cara Pemasangan Elektroda
Pita

## 3. Elektroda Pelat
Elektroda plat terbuat dari plat logam, plat  logam  yang  berlubang  atau  kawat kasa.  Pelat  tersebut  ditanam  tegak  lurus didalam  tanah,  pada  umumnya  jenis elektroda ini menggunakan pelat berukuran 1 m x 0,5 m. Untuk memperoleh  resintansi pentanahan  yang  lebih  rendah,  maka  jarak antara  pelat  logam,  jika  dipasang  parallel, dianjurkan minimum 3 meter.
Gambar 3. Cara Pemasangan Elektroda

## Plat
B. Tahanan Jenis Tanah
Dalam merencanakan suatu elektroda pentanahan,  maka  yang  harus  diketahui adalah  besar  tahanan  jenis  tanah  dimana elektroda  pentanahan  akan  ditanam.  Pada kenyataannya  besar  tahanan  jenis  tanah dapat  dipengaruhi  oleh  karakteristik  tanah itu  sendiri  dan  keadaan  cuaca  disekitarnya (Hutauruk T. , 1999).
Berikut  merupakan  Tabel  1  yang menunjukkan  harga  –  harga  ( )  dari berbagai jenis tanah sebagai berikut :
Tabel  1. Tahanan Berbagai Jenis Tanah
(PUIL, 2000)
No Jenis Tanah
Tahanan Jenis Tanah (ohm - meter) 1 Tanah yang mengandung air garam 5-6 2 Rawa 30 3 Tanah liat 100 4 Pasir basah 200 5 Batu – batu kerikil basah 500 6 Pasir dan kerikil 1000 7 Batu 3000

## C. Pengukuran Tahanan Jenis Tanah
Pengukuran tahanan jenis tanah dilakukan dengan tujuan dapat menentukan besarnya  tahanan  jenis  tanah  pada  suatu titik.  Tahanan  jenis  tanah  dapat  dihitung dengan menggunakan persamaan (1) sebagai berikut :
(1)
dimana :
= Tahanan jenis  rata – rata tanah (ohm- m).
=  Jarak  antara  batang  elektroda  yang terdekat (m).
= Besar tahanan yang terukur (ohm).

## D.  Tegangan  Sentuh  Dan  Tegangan Langkah Yang Diizinkan
Tegangan  sentuh  adalah  tegangan yang  terdapat  diantara  suatu  obyek  yang disentuh  dan  suatu  titik  berjarak  1  meter, dengan asumsi bahwa obyek yang disentuh dihubungkan dengan konduktor pentanahan  yang  berada  di  bawahnya. Besarnya  arus  gangguan  dibatasi  oleh Resistans  tubuh  manusia  dan  resistans kontak ke tanah dari kaki manusia tersebut. Resistans  tubuh  manusia  diambil  harga pendekatan  1000  Ohm.  Resistans R f mendekati  harga  3  kali ρ s,  sehingga tegangan  sentuh  dapat  dirumuskan  sebagai berikut :
(2)
dengan :
Et 5 = tegangan sentuh yang diijinkan untuk kondisi manusia dengan berat 50 kg (volt). C s =faktor reduksi nilai resistivitas permukaan tanah.
ps =resistivitas permukaan material (lapisan batu koral), ohm-m.
t= waktu lama gangguan (detik).
Tegangan  langkah  adalah  tegangan yang  timbul  diantara  dua  kaki  manusia yang  berdiri  diatas  tanah  yang  sedang dialiri  arus  gangguan  tanah.  Diasumsikan jarak  antara  kedua  kaki  1  meter  dan diameter kaki 0,8 meter maka :
(3)
Faktor  reduksi  dari  nilai  resistivitas permukaan  tanah  dapat  diformulasikan sebagai berikut ;
(4)
dengan,
C s = faktor reduksi nilai resistivitas permukaan tanah.
p = resistivitas tanah (ohm-meter).
ps =  resistivitas  permukaan  tanah  (ohm- meter).
h s = ketebalan lapisan batu koral (m).
E. Sistem Pentanahan Grid Sistem  pentanahan Grid merupakan sistem  pentanahan  yang digunakan pada
mesh apabila  nilai  pentanahan  tidak sesuai yang diinginkan. Sehingga diambil  solusi  untuk  menggabungkan kedua  jenis  tipe  pentanahan  yaitu mesh dan rod .  Hal  ini  bertujuan  untuk mendapatkan  nilai  pentanahan  sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Gambar 4. Sistem Pentanahan Mesh dan
Rod
Untuk  menghitung  besarnya  nilai tahanan  pentanahan  dari  sistem grid dengan menggunakan persamaan (5) sebagai berikut :
(5)
dengan,
R g = tahanan pentanahan (ohm).
p =  tahanan  jenis  rata  –  rata  tanah  (ohm- m).
= luas area pentanahan grid (m 2 ).
L= Jumlah total  panjang konduktor batang rod (m).
h = Kedalaman penanaman konduktor (m)
D1 L1 1 2 1 2 n m D2 L2
Gambar 5. Sistem Pentanahan Grid dengan L1 dan L2
Untuk  menentukan  panjang  total konduktor, maka pentanahan  L merupakan penjumlahan  dari grid dan rod ,  sehingga dapat  dihitung  menggunakan  persamaan (6) :
` (6)
dengan,
L c =Total  panjang  konduktor  pentanahan grid (m)
L r =Total panjang dari batang rod (m)
http://jurnal.unimus.ac.id
Untuk menentukan panjang
konduktor pentanahan grid L c dapat dilihat pada persamaan (7) sebagai berikut :
(7)
atau (8) (9) (10)
dengan,
L 1 = Panjang konduktor (m)
L 2 = Lebar konduktor (m)
N = Jumlah konduktor parallel sisi panjang m   = Jumlah konduktor parallel sisi lebar D 1 =  Jarak  antar  konduktor  parallel  sisi panjang
D 2 =  Jarak  antar  konduktor  parallel  sisi lebar
L = Panjang total konduktor (m)
Untuk menentukan perhitungan jumlah  konduktor  parallel  dan  panjang konduktor  rod  per batang dapat mengacu pada Gambar. 6 yang ditentukan menggunakan formulasi panjang konduktor rod yang dipasang sebagai berikut :
(11)
dengan,
Q= jumlah konduktor rod.
P= panjang konduktor rod perbatang (m)
Dengan jumlah konduktor rod yang ditentukan  dengan  titik  sambungan  sisi
terluar  dari  sistem  pentanahan  berbentuk persegi  panjang grid dan rod sebagai berikut :
(12) (13) Sehingga dalam menentukan
resistans  pentanahan  grid  dengan  mengacu persamaan  (5)  dan  formulasi  pada  jumlah konduktor  parallel  dan  panjang  konduktor rod pada persamaan (13) maka di dapatkan persamaan baru untuk menghitung resisntans pentanahan grid dengan menetapkan  jumlah  konduktor  parallel, kedalaman  penanaman  konduktor  dan  luas area pentanahan sebagai berikut :
(14)

## F. Menghitung Arus Grid Maksimum
Arus  grid  maksimum  adalah  besar arus  yang  mengalir  pada  grid  pentanahan pada  saat  terjadinya  gangguan.  Menurut ANSI/IEEE  Standard  80-2000 arus  grid maksimum dapat ditentukan dengan persamaan (15) sebagai berikut :
(15)
dengan,
I g = Arus grid simetris (A)
S f =  Faktor  pembagi  arus  gangguan  =  0,6 untuk GITET yang berkawat tanah.
I f =  Nilai  rata  –  rata  dari  hubung  singkat (A)
Maka  untuk  menentukan  arus  grid maksimum  nya  dapat  dihitung  dengan menggunakan persamaan 16 sebagai berikut :
(16)
dengan,
I G = Arus grid maksimum (A)
D f = Faktor dari lama waktu gangguan

## G. Tegangan Sentuh Sebenarnya
Tegangan Mesh merupakan  salah satu  bentuk  tegangan  sentuh.  Tegangan mesh  di  definisikan  sebagai  tegangan peralatan  yang  di  ketanahkan  terhadap tengah  –  tengah  daerah  yang  dibentuk konduktor  kisi  –  kisi  selama  gangguan petir.  Tegangan  mesh  ini  menyatakan tegangan  tertinggi  yang  mungkin  timbul sebagai  tegangan  sentuh  dan  inilah  yang diambil  sebagai  tegangan  untuk  disain aman (Hutauruk T. , 1999).
Gambar 6. Tegangan Sentuh
(Sumber IEEE, Standard 80-2000) [3]
Tegangan  mesh  nyatanya  pada tahanan  jenis  tanah  tidak  merata  dan  arus
tidak  sama  pada  konduktor  kisi  –  kisi. secara  pendekatan  Tegangan  mesh  sama dengan p  x  I, Sehingga  pengaruh  terhadap jumlah konduktor parallel ( n ), jarak – jarak konduktor parallel ( D ), diameter konduktor ( d ) dan kedalaman penanaman ( h ) tegangan  sentuh  dapat  dihitung  dengan menggunakan  persamaan  (17)  sebagai berikut :
(17)
(18)
Untuk  mencari  nilai  factor  koreksi ( K m )  dapat  di  hitung  menggunakan persamaan (18)sebagai berikut :
(19)
dengan,
K ii = 1 dengan rod (20) (21)
dengan,
p= Tahanan  jenis  tanah  rata  –  rata  (ohm  -
m)
I G = Besar arus menuju konduktor grid (A) K m = Faktor koreksi dari tegangan grid Ki    =  Faktor  koreksi  yang  terjadi  saat peningkatan arus ekstriminitas pada grid
Lc  = Total panjang konduktor grid (m) Lr  = Total panjang dari batang rod (m) Em  =  Tegangan  sentuh  yang  terjadi  pada grid (V)
Kii  =  Faktor  koreksi  berat  efek  dari konduktor  pada  bagian  dalam  dan  pojok grid
Kh  =  Faktor  koreksi  berat  pada  tekanan dari efek kedalaman grid D    =  Jarak  antara  konduktor  parallel  pada kisi – kisi grid (m) h   = Kedalaman penanaman konduktor (m) h0  = Konstanta kedalaman tanah grid (1m) N  = untuk menghitung nilai Km dan
Ki dalam meghitung tegangan sentuh d      =  Diameter  konduktor  kisi  –  kisi  grid (m)
H.  Tegangan Langkah Sebenarnya
Tegangan langkah merupakan perbedaan  tegangan  yang  terdapat  diantara kedua  kaki  bila  manusia  berjalan  di  atas tanah  sistem  pentanahan  pada  keadaan terjadi  gangguan  petir  (Hutauruk  T.  , 1999).  Pada  tegangan  langkah  ini  di misalkan  jarak  antara  kedua  kaki  orang adalah  1  meter  dan  diameter  kaki  8  cm dalam keadaan tidak memakai sepatu.
Berikut merupakan gambar tegangan  langkah  pada  saat  seseorang berada  di  atas  sistem  pentanahan  yang
ditunjukkan  pada  Gambar  7.  sebagai berikut :
Gambar 7. Tegangan Langkah (Sumber : IEEE, Standard 80-2000) [3]
keadaan  seseorang  yang  sedang berada  di  atas  tanah  pada  tegangan langkah, I f adalah arus petir, I g adalah arus grid ,  I b adalah  arus  yang  melalui  tubuh manusia  dan  F  adalah  jarak  antara  kaki manusia.
Untuk menghitung tegangan langkah  dapat  menggunakan  persamaan (22) sebagai berikut :
(22)
Faktor  koreksi  tegangan  langkah dapat  dicari  menggunakan  persamaan  (23) sebagai berikut :
(23)
dengan,
E s =Tegangan  langkah  yang  terjadi  pada grid (volt)
p = Tahanan jenis tanah rata – rata(Ohm- m)
IG= Besar arus menuju konduktor grid (A) Ks= Faktor koreksi dari tegangan langkah Ki= Faktor koreksi yang terjadi saat peningkatan arus ekstrimitas pada grid
L = Junlah total panjang konduktor batang rod (m)
D = Jarak antara konduktor parallel pada kisi – kisi grid (m) h = Kedalaman penanaman konduktor (m)

## METODELOGI PENELITIAN
A. Tahap Penelitian Tahapan  penulis  dalam  menyusun penelitian  ini  dapat  dilihat  pada  diagram alir tugas akhir dibawah ini :
Gambar 8. Flowchart / Diagram Alir
Tugas

## B. Model Penelitian
Pada model penelitian ini menggunakan sistem pentanahan grid dan rod  seperti  pada  gambar  2.4  dengan  data spesifikasi sebagai berikut :
Tabel 2. Sistem pentanahan grid dan rod
No Deskripsi Spesifikasi 1 Luas area pentanahan (A)
41280 m 2 2 Panjang konduktor (L 1 ) 215 m
3 Lebar konduktor (L 2 ) 192 m
4 Panjang konduktor rod (P) 3 m per batang 5 Kedalaman penanaman konduktor (h) 0.5 - 5 m 6 Jumlah konduktor parallel sisi panjang (m)
2 - 20 buah
7
Jumlah konduktor parallel sisi lebar (n)
2 - 20 buah 8 Arus gangguan hubung singkat Maksimum (If) 40.000 Ampere
9 Lama waktu gangguan (t) 0.5 detik
10 Resistivitas tanah ( p ) dan batu koral ( ρs )
100 dan 3000 Ohm- meter 11 Jenis Konduktor Pentanahan
Bare Copper Conductor 12 Jarak antar konduktor
parallel (D) 1 - 10 m 13 Diameter konduktor (d) 0,0127 m 14 Ketebalan lapisan batu koral (h s )
0.1 m 4. Hasil dan Pembahasan A. Pengaruh Jumlah Konduktor Parallel terhadap Jumlah Total Panjang

## Konduktor Pentanahan
Panjang dan lebar konduktor adalah hasil  dari  penjumlah  konduktor  parallel yang  terpasang  sehingga  membentuk seperti persegi panjang konduktor dan luas area  pada  pentanahan.  Sedangkan  Jumlah total panjang konduktor pentanahan adalah hasil  penjumlahan  dari  total  panjang konduktor  grid  yang  terpasang  horisontal dan  total  panjang  dari  batang  rod  atau konduktor  yang  terpasang  secara  vertikal. Total  panjang  konduktor  grid  diperngaruhi
oleh banyak nya jumlah konduktor parallel yang digunakan, semakin jumlah konduktor parallel sisi panjang dan sisi lebar  semakin  banyak  maka  total  panjang konduktor grid akan semakin panjang.
Gambar 9. Hubungan Jumlah Total Panjang Konduktor Pentanahan Terhadap Jumlah Konduktor Parallel

## B. Pengaruh Perubahan Jumlah Konduktor
Salah  satu  pengaruh  dari  tahanan pentanahan  grid  adalah  jumlah  konduktor parallel yang  terpakai,  karena  pada kenyataannya kedalaman penanaman konduktor  nilainya  tetap.  Sehingga  jumlah konduktor parallel inilah yang berpengaruh pada nilai tahanan pentanahan grid.
Gambar 10. Hubungan Tanahan Pentanahan Grid Terhadap Jumlah Konduktor Parallel Dan Kedalaman Penanaman Konduktor
http://jurnal.unimus.ac.id
C. Pengaruh Perubahan Jumlah Konduktor  Parallel  dan  Kedalaman Penanaman Konduktor terhadap Tegangan Sentuh dan Tegangan Langkah Sebenarnya Perubahan jumlah
konduktor parallel  sisi  panjang  dan  sisi  lebar sebenarnya sudah mempengaruhi dari pada tegangan  sentuh  dan  tegangan  langkah sebenarnya.  semakin  jumlah  konduktor parallel  naik  maka  nilai  tegangan  sentuh dan tegangan langkah sebenarnya menurun .
Gambar 11 . Pengaruh jumlah konduktor parallel terhadap tegangan sentuh
Gambar 12. Hubungan kedalaman penanaman konduktor terhadap tegangan sentuh
Grafik tersebut menunjukkan bahwa jika konduktor ditanam semakin dalam maka nilai tegangan sentuh akan naik, walaupun dalam kedalaman 0,5 ke 1,5 meter turun akan tetapi setelah melebihi kedalaman tersebut nilai tegangan sentuh akan naik.
Konduktor  parallel  ditanam  dengan kedalaman  tersebut  maka  nilai  tegangan langkah  sebenarnya  akan  semakin  rendah. Sehingga dalam tegangan langkah sebenarnya untuk menentukannya
mengikuti dari tegangan sentuh.
Gambar 13. Hubungan kedalaman penanaman konduktor terhadap tegangan

## langkah
D. Pengaruh Perubahan Jumlah Konduktor  Parallel  dan  Jarak  Antara Konduktor  Parallel  terhadap  Tegangan Sentuh dan Tegangan Langkah

## Sebenarnya
Pada  perubahan  jumlah  konduktor parallel dan jarak antara konduktor parallel sudah  diketahui  bahwa  jumlah  konduktor parallel  semakin  naik  maka  nilai  tegangan
sentuh  dan  tegangan  langkah  sebenarnya akan  semakin  rendah,  akan  tetapi  pada jarak  antara  konduktor  parallel  dari  hasil perhitungan
Gambar 14. Hubungan jarak antara konduktor parallel terhadap tegangan sentuh
Gambar 15. Hubungan jarak antara konduktor parallel terhadap tegangan langkah
Hasil  perhitungan  menunjukkan bahwa  batas  tegangan  langkah  sebenarnya adalah  sebesar  2230,4  volt.  Pada  grafik tersebut memperlihatkan  bahwa  nilai tegangan langkah sebenarnya sudah berada pada  nilai  yang  aman.  Nilai  tegangan langkah sebenarnya tertinggi sebesar 1542,23  volt  diperoleh  pada  jumlah konduktor  parallel  sisi  panjang  dan  sisi lebar  menggunakan  2  buah  dengan  jarak antara  konduktor  parallel  sebesar  1  meter,
sedangkan  nilai  terendah  pada  tegangan langkah  sebenarnya  sebesar  447,17  volt diperoleh  pada  jumlah  konduktor  parallel sisi panjang dan sisi lebar menggunakan 20 buah  dengan  jarak  antara  konduktor parallel sebesar 10 meter.

## 5. KESIMPULAN
Pengaruh jumlah konduktor parallel,  kedalaman  penanaman  konduktor dan  jarak  antara  konduktor  parallel terhadap  nilai tegangan  sentuh dan tegangan  langkah  sebenarnya  maka  dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1)  Meningkatnya jumlah konduktor parallel akan menyebabkan nilai tegangan sentuh dan tegangan 2) Semakin jauh jarak antara konduktor parallel akan menyebabkan nilai tegangan sentuh yang sebenarnya meningkat,  namun  nilai  tegangan  langkah yang sebenarnya menurun. 3) Semakin dalam penanaman konduktor akan menyebabkan nilai tegangan sentuh yang sebenarnya meningkat,  namun  nilai  tegangan  langkah yang sebenarnya menurun, hal ini disebabkan karena pada kenyataannya pada kedalaman  ini  sudah  berada  di  nilai  yang tetap  dan  nilai  yang  diijinkan  untuk kedalaman  sebesar  0,3  meter  sampai  0,8 meter.

## DAFTAR PUSTAKA
AndiSyofian. (2013). SISTEM PENTANAHAN GRID PADA

## GARDU  INDUK  PLTU  TELUK
SIRIH. Jurnal  Momentum,  Vol.  14,
No.  1 .  Padang:  Universitas  Institut Teknologi Padang.
Haddin, M. (2002). PENGARUH JUMLAH KONDUKTOR PARALLEL TERHADAP TEGANGAN SENTUH DAN TEGANGAN  LANGKAH  PADA
SISTEM  PENTANAHAN  GITET 500  KV.  Yogyakarta:  Universitas Gajah Mada. Hutauruk,  T.  (1999). PENGETANAHAN

## NETRAL  SISTEM  TENAGA  DAN
PENGETANAHAN PERALATAN.
Jakarta: Erlangga. IEEE  Standard  80.  (2000). GUIDE  FOR

## SAFETY  IN  AC  SUBSTATION
GROUNDING. New York.
Karuna, H. (2014). EVALUASI

## KEAMANAN PADA SISTEM
PENTANAHAN  GARDU  INDUK 150 KV JAJAR.
Surakarta: Universitas Muhammadiyah
Surakarta.
Latif, A. (2016). PROBABILITAS

## TEGANGAN SENTUH
DAN TEGANGAN

## LANGKAH
DI

## LOKASI RENCANA GARDU
INDUK  500  KV  DI  ANTOSARI. Teknologi  Elektro,  Vol.  15,  No.  1 . Bali: Universitas Udayana Bali.

## PERATURAN UMUM INSTALASI
LISTRIK (PUIL). (2000). Jakarta.
Simamora, J. (2016). PENGARUH PENAMBAHAN  ASAM  SULFAT (H2SO4) PADA BENTONIT UNTUK  PENURUNAN  NILAI

## TAHANAN
PENTANAHAN.
Rekayasa  dan  Teknologi  Elektro, Volume 1, No. 1 . Bandar Lampung:
Universitas Lampung.
Tanjung, A. ANALISIS SISTEM PENTANAHAN  GARDU  INDUK BAGAN BATU DENGAN BENTUK  KONSTRUKSI  GRID (KISI - KISI). Pekanbaru:
Universitas Lancang Kuning.