http://jurnal.umsb.ac.id/index.php/RANGTEKNIKJOURNAL

## ANALISIS PERENCANAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR BERSIH DI DESA MOJOSARI KECAMATAN MANTUP

## DWI KARTIKASARI¹, NUR NAFI’IYAH²
Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Lamongan 1,2 dkartika27@@gmail.com 1 , mynaff26@gmail.com 2
Abstrak: Pertambahan  jumlah  penduduk  tiap  tahunnya  tentu  memperbesar  kebutuhan  air  bersih, sehingga sistem distribusi air bersih sangat penting. Dalam penelitian ini sumber air yang digunakan sebagai  sistem  distribusi  air  bersih  adalah  dari  waduk  yang  ada  di  Desa  Mojosari  Kecamatan Mantup. Desa Mojosari terdapat sebuah waduk yang berada di tengah desa dengan luasan 2 Ha dan kedalaman 3 meter. Tahap analisa data meliputi perhitungan proyeksi jumlah penduduk, perhitungan besar  debit  sampai  tahun  proyeksi,  analisa  volume  waduk  Desa  Mojosari,  kecepatan  aliran  pipa, analisa  kehilangan  tinggi  tekan  mayor  losses  dan  minor  losses.  Dari  hasil  penelitian  diketahui kapasitas  waduk  yang  ada  saat  ini  di  Desa  Mojosari  adalah  6.000.000  lt.  Sedangkan  kebutuhan puncak  musim  kemarau  terjadi  selama  dua  bulan  sebesar  14.452.731  liter.    Jadi  waduk  yang  ada belum  mampu  mencukupi  kebutuhan  air  bersih  bagi  masyarakat  Desa  Mojosari.  Kehilangan  tinggi tekan  pipa  total  akibat  gesekan  (mayor  losses)  dan  perubahan  karakteristik  aliran  (minor  losses) yaitu sebesar 55,27 m.
Kata Kunci : Distribusi Air Bersih, Kapasitas Waduk, Desa Mojosari, Mayor Losses

## PENDAHULUAN
Kebutuhan  air  oleh  manusia  tidak  ada habisnya, terutama air bersih yang layak untuk keperluan  rumah  tangga  seperti:  mandi, memasak,  bahkan  yang  paling  penting  adalah untuk  minum.  Tetapi  ketersediaan  air  bersih yang  memenuhi  syarat  semakin  sulit  didapat, terlebih  lagi  daerah-daerah  resapan  air  yang telah dirubah menjadi pemukiman – pemukiman  penduduk,  hal  ini  semakin mempersulit  masyarakat  untuk  mendapatkan air yang layak untuk dimanfaatkan sehari-hari. Desa yang maju membutuhkan sistem perencanaan  air  bersih  yang  baik,  sehingga mampu  memenuhi  kebutuhan  pertumbuhan penduduknya.  Perencanaan  sarana  air  bersih yang  layak  serta  memenuhi  kebutuhan masyarakat  dan  aktifitas  pedesaan  secara keseluruhan  akan  meningkatkan  produktifitas desa.  Sulitnya  warga  untuk  memperoleh  air bersih  ketika  musim  kemarau  datang  adalah hal  yang  mendorong  kami  untuk  mengadakan penelitian  dan  perencanaan  sistem  penyediaan air  bersih  yang  bertujuan  untuk  mencukupi kebutuhan  air  bersih  masyarakat  setempat dengan memanfaatkan telaga yang ada di desa tersebut.  Melihat  pentingnya  penyediaan  air bersih,  diharapkan  dapat  memberi  solusi  yang terbaik,  agar  nantinya  masyarakat  tidak
kesulitan  memperoleh  air  bersih  jika  musim kemarau tiba.
Pertambahan jumlah penduduk tiap tahunnya  tentunya  memerlukan  lahan  untuk pemukiman. Selain itu juga dengan pertambahan  penduduk  juga  memperbesar kebutuhan  air  bersih.  Oleh  karena  itu  sistem pendistribusian air bersih  merupakan hal yang sangat  penting.  Dalam  penyaluran  air  bersih ini di daerah  tinggi dan tidak jauh dari sumber air,  agar  aliran  dalam  pipa  yang  disalurkan lancar dan tidak ada kendala.
Dalam  penelitian  ini  sumber  air  yang digunakan  sebagai  sistem  distribusi  air  bersih adalah dari waduk yang ada di Desa Mojosari Kecamatan  Mantup.  Desa  Mojosari  terdapat sebuah  waduk  yang  berada  di  tengah  desa dengan  luasan  2  Ha  dan  kedalaman  3  meter. Selama  ini  waduk  tersebut  dimanfaatkan  oleh warga  setempat  untuk  kebutuhan  sehari-hari. Dengan  adanya  hal  tersebut  maka  perlu diketahui  kebutuhan  air  bersih  masyarakat desa  tersebut.  Sehingga  air  bersih  yang terdapat  dari  telaga  dapat  didistribusikan secara  merata  kepada  masyarakat  desa Mojosari dengan menggunakan sistem perpipaan.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk menganalisis ketersediaan air di Desa
Mojosari  sampai  pada  tahun  2027  dan merencanakan  sistem  penyediaan  air  bersih  di Desa Mojosari Kecamatan Mantup.

## METODE PENELITIAN Lokasi Penelitian
Lokasi  penelitian  dilakukan  di  Desa Mojosari  Kecamatan  Mantup  Kabupaten Lamongan.  Kebutuhan  sistem  jaringan  air bersih  di  Desa  Mojosari  Kecamatan  Mantup sangat diperlukan untuk mencukupi kebutuhan air  bersih  masyarakat  desa  setempat.  Sistem yang direncanakan diharapkan mampu mencapai  target  60  %  dari  total  penduduk keseluruhan  dengan  tingkat  pemakaian  45 lt/hr/org.

## Keadaan Geografis
Luas Desa Mojosari Kecamatan Mantup secara keseluruhan 369,5 Ha. Secara geografis Desa Mojosari berbatasan dengan:
Sebelah utara : Desa Pelabuhan Rejo Sebelah selatan : Desa Sidomulyo Sebelah barat : Desa Sukosari Sebelah timur : Desa Rumpuk.

## Tahap Pengumpulan Data
Data  yang  digunakan  terdiri  dari  dua kelompok, yaitu:
1. Data primer
- Survei lokasi
- Data pengukuran lapangan
2. Data sekunder
- Peta lokasi desa
- Data jumlah penduduk

## Tahap Pengolahan Data
Tahap pengolahan data, meliputi: a. Perhitungan proyeksi jumlah penduduk.
b. Perhitungan  besar  debit  sampai  tahun proyeksi.
c. Analisa volume waduk Desa Mojosari.
d. Kecepatan aliran pipa.
e. Analisa  kehilangan  tinggi  tekan mayor losses dan minor losses .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Desa  Mojosari  terbagi  menjadi  4  (empat) dusun,  yaitu  Dusun  Mojoroto,  Dusun  Belud Sarirejo,  Dusun  Sendangsari,  dan  Dusun Sidobinangun.  Dari  penelitian  sebelumnya Kartikasari,  2018  diperoleh  data  proyeksi jumlah penduduk sampai tahun 2027 dan juga
kebutuhan  air  bersih  Desa  Mojosari,  adalah sebagai berikut:
Tabel  1 .  Proyeksi  Jumlah  Penduduk  Tahun 2018-2027
Tahun Jumlah Penduduk per dusun ∑ Mojor oto Belud sarirejo Sendang sari Sido binang un 2018 588 856 557 444 2444 2019 589 858 559 447 2452 2020 595 861 561 448 2465 2021 598 865 565 450 2479 2022 600 870 572 449 2490 2023 606 877 576 447 2506 2024 612 881 579 449 2521 2025 617 884 581 449 2530 2026 619 886 582 450 2537 2027 623 888 583 452 2546 Sumber: Kartikasari, 2018 Tabel  2 Kebutuhan  Air  Dalam  Perencanaan Desa Mojosari Uraian Satuan Tahun 2018 2027 Jumlah Penduduk (A) Jiwa 2444 2546 Persentase Pelayanan (B) % 60 60 Kebutuhan Domestik C (AxBx45) Lt/dt 65992,0 68745,8 Kebutuhan Non Domestik D (0,25xC) Lt/dt 16498,0 17186,4 Kehilangan Air (E) (0,25x(C+D)) Lt/dt 20622,5 21483,1 Kebutuhan Rata-rata (F) (C+D+E) Lt/dt 103112,6  107415,3 Kebutuhan Harian Maksimum (G) (1,15xF) Lt/dt 118579,5  123527,6 Kebutuhan Jam Maksimum (H) (1,3xG) Lt/dt 154153,3  160585,9 Sumber: Kartikasari, 2018
Sehingga  dapat  diketahui  debit  minimal  yang dibutuhkan  sampai  pada  tahun  2027  adalah 160.585,9 lt/hr atau 1,86 lt/dt = 0.00186 m3/dt.
http://jurnal.umsb.ac.id/index.php/RANGTEKNIKJOURNAL

## Analisa Volume Air Waduk Desa Mojosari
Analisa volume waduk digunakan untuk menghitung  ketersediaan  air  selama  musim kemarau dan juga untuk desain pipa distribusi. Lokasi  waduk  berada  di  tengah  desa sehingga mudah  diakses  dan  didistribusikan  ke  warga desa.
Sumber: google earth, 2018
Gambar 1 Peta Desa Mojosari Kecamatan Mantup, Luas Desa 369.5 Ha
Data luasan waduk, sebagai berikut:
Luas = 2000 m2 = 2 ha Tinggi  = 3 m
Jadi volume air waduk Desa mojosari adalah :
Volume =  2000 x 3 = 6.000 m3 = 6.000.000 liter Jika  kebutuhan  puncak  musim  kemarau terjadi selama dua bulan, maka dapat diketahui kebutuhan  air  selama  dua  bulan  tersebut adalah :
1 bulan = 30 hari 3 bulan = 3 x 30 hr =  90 hari Maka = 90 x 160.585,9 = 14.452.731 liter
Demikian  kapasitas  waduk  yang  ada  saat ini  belum  mampu  mencukupi  kebutuhan  air bersih  masyarakat  Desa  Mojosari,  sehingga perlu dilakukan penambahan kapasitas waduk. Untuk  mengantisipasi  musim  kemarau  yang panjang, dapat dilakukan penambahan volume waduk baik dengan pengerukan atau pelebaran waduk  tersebut  agar  kapasitas  daya  tampung dapat mencukupi kebutuhan warga setempat.
Sumber: dokumentasi pribadi, 2018
Gambar 2 Waduk Desa Mojosari Kecamatan Mantup, Luas Waduk 2 Ha

## Pipa Distribusi
Pipa  yang  digunakan  adalah  pipa  PVC, pipa yang terbuat dari plastik yang bebas karat serta mempunyai bobot yang ringan. Selain itu pipa  PVC  murah  dari pada jenis  pipa lainnya. Pipa  transmisi  digunakan  untuk  membawa  air dari saluran pipa besar ke konsumen, data-data perencanaan  jaringan  pipa  adalah  sebagai berikut:
 Debit yang tersedia (Q) =
1,86 lt/detik = 0,00186 m 3 /dt  Diameter Pipa  (D) = 1,5” (0,0381 m)
Perhitungan:
A =
A =
A = 0,00114 m2 Q = A x V 0,00186 = 0,00114 x V V = 1,63 m/dt
Jadi  dari  hasil  perhitungan  didapat  kecepatan aliran 1,63 m/dt.

## Kehilangan Tekan Mayor Losses
Dalam  perhitungan  kehilangan  tinggi tekan  pada  pipa  akibat  gesekan  menggunakan persamaan Hazen-Williams. Dimana diketahui data sebagai berikut:
 Debit yang tersedia (Q) = 1,86 lt/detik = 0,00186 m 3 /dt  Panjang pipa
( L) =  500 m  Koef. Pipa (C) =  120 (pipa PVC)
 Diameter Pipa  (D) = 1,5”
(0,0381 m)
Perhitungan:

## m

## Kehilangan tinggi tekan minor
Adalah  kehilangan  tekanan  yang  terjadi pada  tempat  yang  memungkinkan  adanya perubahan  karakteristik  aliran,  misalnya  pada inlet , belokan dan pada outlet . a. Pipa inlet, k=0,5
b. Akibat belokan, k=0,8
c. Pipa outlet,  k=1
Dari  perhitungan  kehilangan  tinggi tekan pipa inlet, belokan dan outlet didapatkan total kehilangan tinggi tekan sebesar 0,311 m. sehingga  kehilangan  tinggi  tekan  pipa mayor losses dan minor  losses yaitu  sebesar  54,96  + 0,311 = 55,27 m.

## SIMPULAN
Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Diketahui  kapasitas  waduk  yang  ada  saat ini  di  Desa  Mojosari  adalah  6.000.000 lt. Sedangkan  kebutuhan  puncak  musim kemarau terjadi selama dua bulan sebesar 14.452.731  liter.    Jadi  waduk  yang  ada belum  mampu  mencukupi  kebutuhan  air bersih bagi masyarakat Desa Mojosari.
2. Kehilangan  tinggi  tekan  pipa  total  akibat gesekan  ( mayor  losses )  dan  perubahan karakteristik  aliran  ( minor losses )  yaitu sebesar 55,27 m.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Dalam penyusunan penelitian ini tidak terlepas dari  dukungan  berbagai  pihak.  Penulis  secara khusus  mengucapkan  terima  kasih  kepada DRPM  DIKTI  yang  telah  memberikan  hibah penelitian  Dosen  Pemula  (PDP)  sehingga penyusunan penelitian ini dapat berjalan lancar.

## REFERENSI
Anonim, 1990, Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas  Air  bersih, Permenkes  RI  No.
416/Menkes/Per/IX/1990.
Anonim,  2013,  Juklak  Program  Sanitasi Lingkungan,  PU.  CIPTA  KARYA,  Kab. Lamongan.
Anonim,  2018,  Arsip  Desa  Mojosari ,  Balai Desa Mojosari.
Budianto,  Ahmad  Bagus,  2014, Perencanaan Jaringan  Sistem  Distribusi  Air  Bersih  Di Desa Sidomukti Kecamatan Kembangbahu, Universitas Islam Lamongan, Lamongan. Kartikasari, Dwi dan Nafi’iyah, 2018. Analysis of Clean Water Needs, Village of Mojosari
Kecamatan  Mantup, Prosiding  Seminar Internasional ICTE Universitas NU Surabaya, Surabaya Latin,  Titi  Dwinanda,  2016. Kajian  Capaian Tingkat  Pelayanan  Air  Bersih  Kota Pekanbaru  Berdasarkan  Kemampuan  dan Kesediaan  Membayar, Universitas  Islam Bandung, Bandung. Mu’adlom, Ahmad, 2012, Perencanaan Sistem
Distribusi  Air  Bersih  Di  Ikk  Glagah Kabupaten LamonganTahun Proyeksi 2012-2022, Universitas  Islam  Lamongan, Lamongan.
Prasetyo,  Eky  Tulus,  2016, Perencanaan Sistem  Penyediaan  Air  Bersih  Di  Desa Lawanganagung Kecamatan Sugio Kabupaten  Lamongan, Universitas  Islam Lamongan, Lamongan.
Rosita,  Novi  Dian,  2016, Evaluasi  Sistem Distribusi Air Bersih Di Desa Sendangrejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, Universitas  Islam  Lamongan, Lamongan. Sarkowo, M., 1985, Penyediaan Air Bersih,Jilid  1  dan  2 ,  Teknik  Penyehatan,
Institut  Teknologi  Sepuluh  November Surabaya, Surabaya.
Setiawan,  Martin,  D.  2004. Sistem  Distribusi
Air Minum . Ekamitra Engineering, Jakarta.
http://jurnal.umsb.ac.id/index.php/RANGTEKNIKJOURNAL
Slamet,  J.  S,  2007, Kesehatan  Lingkungan , Gadjah Mada Pres. Supriyono, 2015, Perencanaan Sistem Distribusi  Air  Bersih  Di  Desa  Kedungasri Kec.  Kembangbahu  Tahun  Proyeksi  2015- 2020 , Universitas Islam Lamongan, Lamongan.