## RANCANG BANGUN SISTEM MONITORING SUHU DAN KELEMBABAN RUANG SERVER ITN MALANG

## BERBASIS WEB
Mukhammad Alfiyan Ulinnuha Teknik Informatika, Institut Teknologi Nasional Malang alfiyanrock@gmail.com

## ABSTRAK
Server  merupakan  pusat  penyedia  layanan  informasi  dan  data  yang  memiliki  peran  vital  pada  sebuah instansi.  Maju  atau  tidaknya  sebuah  instansi  tidak  akan  lepas  dari  peranan  teknologi  informasinya.  Suhu  dan kelembaban pada sebuah ruang server memiliki pengaruh yang besar terhadap kinerja sebuah server. Suhu ruang server  yang terlalu tinggi akan  mengakibatkan rusaknya  komponen  server, salah satunya adalah processor dan router.  Maka  diperlukan  pemantauan  pada  sebuah  ruang  server  agar  tetap  dalam  kondisi  yang  mendukung kinerja optimal sebuah server.
Adanya  perangkat  yang  dapat  melakukan  proses  monitoring  suhu  dan  kelembaban  pada  ruang  server ITN Malang berbasis web ini, selain dapat me-monitoring suhu dan kelembaban, perangkat ini juga dapat me- monitoring  status  hidup  atau  mati  AC  (Air  Conditioner)  pada  ruang  server  tersebut.  Penerapan  teknologi Internet of Things dan antarmuka web akan membuat sistem ini dapat diakses kapan saja dan dimana saja.
Hasil  pengujian  fungsional  sistem  dapat  berjalan  pada  mikrokontroller  Arduino  dan  fungsi  pada website  monitoring dapat berjalan dengan normal. Pengujian sensor suhu pada perangkat monitoring  memiliki error  rata-rata  sebesar  1.824%,  sensor  kelembaban  memiliki  pembacaan  error  sebesar  1.712%.  Sensor  arus untuk  mendeteksi  kondisi  Air  Conditioner  dapat  berjalan  normal  dan  sesuai  dengan  kegunaan  sistem  kontrol pada  perangkat.  Pengujian  modul  wifi  pada  perangkat  saat  pengiriman  data  dapat  berjalan  secara  normal. Pengujian  notifikasi  email  sudah  berjalan  dengan  baik  ketika  suhu  dan  kelembaban  mencapai  batas  minimum atau  maksimum.  Pengujian  compability  web  berjalan  dengan  baik  pada  3  web  browser  yaitu  Mozilla  Firefox version  51.0,  Opera  version  12.15  dan  Google  Chrome  version  55.0.    Pengujian  user  diberikan  kepada  5 responden,  didapatkan  hasil  88%  responden  mengatakan  baik  dan  12%  responden  mengatakan  cukup  baik terhadap sistem.
Kata kunci : Monitoring, Control,  Server, Nirkabel, Efisiensi dan Internet of Things.

## 1. PENDAHULUAN
Website adalah salah satu aplikasi yang berisikan dokumen - dokumen multimedia (teks, gambar, suara, animasi,  video)  di  dalamnya  yang  menggunakan protocol  HTTP  ( hyper  text  transfer  protocol )  dan untuk  mengaksesnya  menggunakan  perangkat  lunak yang disebut browser . (Medi, 2012) Adanya website akan memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi yang ada di sekitarnya.
ITN  Malang  merupakan  salah  satu  instansi perguruan  tinggi  yang  menggunakan website sebagai sarana  informasi  dan  penunjang  pembelajaran. Website ITN Malang menyediakan berbagai informasi  mengenai  profil,  fasilitas  dan  berbagai penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  dosen  maupun mahasiswa.  ITN  Malang  juga  menggunakan  sarana website ini  untuk  menunjang  pembelajaran  dan mempermudah  masyarakat  ITN  Malang  dalam mengakses  informasi,  terbukti  dengan  adanya SIAKAD (Sistem Informasi Akademik) dan SIDOSEN  (Sistem  Informasi  Dosen)  yang  dapat dilihat di website ITN Malang.
ITN  Malang  telah  memiliki  sebuah  server pribadi  yang  digunakan  sebagai  pusat  data  dan informasi  yang  terletak  di  ruangan  NOC  ( Network
Operating  Center ).  NOC  merupakan  sebuah  ruang server yang  menyimpan  data  seluruh  dosen,  staf, karyawan  dan  mahasiswa  ITN  Malang.  Peranan server ini  sangatlah  vital  karena server harus  selalu dalam kondisi hidup dan bekerja secara optimal untuk memenuhi seluruh kebutuhan informasi.
Banyak  faktor  yang  menyebabkan  kinerja server berkurang,  salah  satunya  adalah  faktor lingkungan. Suhu dan kelembaban pada ruang server harus dilakukan pengecekan secara berkala. Sedemikian  hingga  perlu  adanya  proses monitoring terhadap ruangan server ini.  Suhu  yang terlalu tinggi pada  ruang server dapat  mengakibatkan  komponen- komponen server menjadi rusak, salah satunya adalah processor dan router .  Sedangkan  suhu  yang  terlalu rendah juga akan mengakibatkan terjadinya pemborosan terhadap biaya pengeluaran. Begitu pula dengan  kelembaban  ruang server ,  ruang server yang terlalu  lembab  akan  mengakibatkan  pengembunan yang  akan  merusak  komponen-komponen server . Sedangkan  apabila  ruang server terlalu  kering  akan memunculkan  listrik  statis  yang  lebih  berbahaya. Adanya  alat  yang  dapat  memantau  ruang server ini, maka diharapkan administrator mendapatkan informasi suhu ruang server secara akurat dimanapun
dan  kapanpun  karena  dapat  diakses  melalui website secara online.

## 1.1. Rumusan Masalah
Berdasar latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis akan merumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :
1. Bagaimana  merancang  sebuah  perangkat  yang dapat  melakukan  pemantauan  kondisi  ruang server di  ITN  Malang  yang  dapat  memudahkan administrator  dalam  memantau  kondisi  ruang server ?
2. Bagaimana  membuat  sistem  komunikasi  antara hardware dan software web pemantau  berbasis wireless yang  dapat  menggantikan  penggunaan kabel?
3. Bagaimana  membangun  sebuah  antarmuka berbasis web monitoring yang  diaplikasikan pada  ruang server ITN  Malang  yang  dapat diakses dari mana saja dan kapan saja?

## 1.2. Batasan Masalah
Dalam  penyusunan  skripsi  agar  menjadi sistematis  dan  mudah  dimengerti,  maka  akan diterapkan  beberapa  batasan  masalah.  Batasan- batasan masalah itu antara lain :
1. Sistem ini menggunakan Arduino Nano sebagai mikrokontroler pengendali alat pemantau kondisi ruang server .
2. Sistem  ini  dibangun  menggunakan  bahasa pemrograman C Arduino pada alat.
3. Sistem  ini  menggunakan  bahasa  pemrograman PHP dan MySQL database pada web server .
4. Sistem  ini  menggunakan  koneksi internet yang diambil dari wifi sekitarnya untuk berkomunikasi dengan web server.
5. Sistem  ini  dibangun  untuk  memantau  kondisi suhu dan kelembaban ruang server ITN Malang. 1.3. Tujuan
Adapun  tujuan  yang  ingin  dicapai  dari pembuatan sistem ini adalah:
1. Merancang  sebuah  perangkat  yang  dapat melakukan  pemantauan  kondisi  ruang server di ITN Malang.
2. Membuat  sistem  komunikasi  antara hardware dan software  web pemantau  berbasis wireless yang dapat menggantikan kabel.
3. Membangun sebuah antarmuka web monitoring yang  diaplikasikan  pada  ruang server ITN Malang.
2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1.  Penelitian Terkait Ruang server adalah  sebuah  ruangan  yang digunakan  untuk  menyimpan server ,  perangkat jaringan  ( router , hub )  dan  perangkat  lainnya  yang terkait  dengan  operasional  sistem  sehari-hari  seperti UPS,  AC  dan  lain-lain.  Sebuah  ruang server harus memiliki  standar  keamanan  yang  melindungi  kerja perangkat-perangkat  didalamnya,  mulai  dari  suhu
udara,  kelembaban,  kebakaran  dan  akses  masuk  dari orang-orang yang tidak berkepentingan. (Awaj, 2014)
Suhu  atau temperature merupakan  sebuah konsep  penting  yang  menghubngkan  perasaan  panas dan  dingin.  Beberapa  standar  suhu  yang  umum digunakan  antara  lain  adalah kelvin,  celcius,  rankine dan Fahrenheit. Tetapan  skala Kelvin diperoleh  dari titik  tripel  (kesetimbangan  fase  dari  fase  padat,  cair dan  gas)  air  yaitu  273,16  K.  Sedangkan  skala  suhu celcius, besar  derajatnya  sama  seperti  derajat Kelvin, akan  tetapi  titik  nol-nya  dialihkan  sedemikian  rupa sehingga  suhu celcius titik  tripel  air  adalah  0,01  °C. Dengan demikian, jika Tc menunjukkan suhu celcius maka Tc = Tk – 273,15 K. (Pramana, 2007) Internet of Things adalah sebuah teknologi yang memungkinkan  kita  untuk  menghubungkan  mesin, peralatan,  dan  benda  fisik  lainnya  dengan  sensor jaringan  dan  actuator  untuk  memperoleh  data  dan mengelola kinerjanya sendiri, sehingga memungkinkan  mesin  untuk  berkolaborasi  dan bahkan  bertindak  berdasarkan  informasi  baru  yang diperoleh  secara  independen.  Tujuan  dari  adanya Internet  of  Things ini  adalah  untuk  mempermudah manusia  berinteraksi  dengan  benda-benda  yang  ada disekitarnya. (Nataniel, 2014)
2.2.  Suhu dan Kelembaban Ruang Server
Suhu  dan  kelembaban  memiliki  pengaryh vital pada  sebuah  ruang server. Pada  sebuah  ruang serer, suhu yang terlalu rendah berarti boros biaya dan suhu yang  terlalu  tinggi  bisa  mengakibatkan  komponen cepat  rusak,  misalnya harddisk. Posisi  pengukuran suhu  sangat  menentukan  validias  data  suhu  ruang sebaiknya18°C  -  27°C  untuk harddisk. Keadaan  ini membuat  beberapa  perusahaan  memerlukan  alat pendingin ruangan tambahan seperti kipas.
Ruangan  yang  terlalu  lembab  bisa  merusak komponen.  Pengaturan  AC  untuk  ruang server khusus  untuk  kelembaban  sebaiknya  40%RH  – 60%RH. (Awaj, 2014)
Tabel 1 Perbandingan 2004 dan 2008 suhu ruang server yang disarankan
Versi 2004 Versi 2008 Suhu rendah 20°C 18°C Suhu tinggi 25°C 27°C Kelembaban rendah 40% RH 40% RH Kelembaban tinggi 55% RH 60% RH

## 2.3.  Internet of Things
Internet of Things adalah sebuah teknologi yang memungkinkan  kita  untuk  menghubungkan  mesin, peralatan,  dan  benda  fisik  lainnya  dengan  sensor jaringan  dan  actuator  untuk  memperoleh  data  dan mengelola kinerjanya sendiri, sehingga memungkinkan  mesin  untuk  berkolaborasi  dan bahkan  bertindak  berdasarkan  informasi  baru  yang diperoleh  secara  independen.  Tujuan  dari  adanya
Internet  of  Things ini  adalah  untuk  mempermudah manusia  berinteraksi  dengan  benda-benda  yang  ada disekitarnya. (Nataniel, 2014) 2.4.  Arduino Nano Arduino adalah  pengendali mikro  single - board yang  bersifat open-source ,  diturunkan  dari Wiring platform ,  dirancang  untuk  memudahkan  penggunaan elektronik  dalam  berbagai  bidang. Hardwar-e nya memiliki  prosesor Atmel  AVR dan software- nya memiliki bahasa pemrograman sendiri. Arduino tidak hanya  sebuah  alat  pengembangan,  tetapi arduino adalah kombinasi dari hardware , bahasa pemrograman dan Integrated Development Environtment (IDE) yang canggih. (Feri, 2011) Arduino Nano ditunjukkan pada Gambar 2.
Gambar 1 Arduino Nano
2.5.  ATMega328
ATmega328 adalah mikrokontroler CMOS 8-bit daya  rendah  berbasis  arsitektur  RSDC  yang ditingkatkan  dengan  8  kbytes In-System  Self- programmable memori  program  Flash,  1  kilobytes EEPROM dan 2 kilobytes SRAM internal. Mikrokontroler  ini  dibuat  menggunakan  teknologi high-density  non  volatile  memory milik  Atmel. On- chip  downloadable  flash memungkinkan  memori program  untuk  deprogram  ulang  di  dalam  sistem melalui  sebuah  antarmuka  serial  SPI  atau  dengan sebuah  programmer  memori non  volatile yang konvensional. (Bima, 2013) 2.6.  DHT11 Hybrid Sensor
DHT11  merupakan  sensor  dengan  kalibrasi sinyal  digital  yang  mampu  memberikan  informasi suhu  dan  kelembaban.  Sensor  ini  tergolong komponen yang memiliki tingkat stabilitas yang baik, serta  ditambah  dengan  kemampuan  mikrokontroler  8 bit  seperti  arduino.  Koefisien  kalibrasi  DHT11 disimpan  dalam  OTP  program  memori,  sehingga ketika  internal  sensor  mendeteksi  sesuatu,  maka modul ini membaca koefisien sensor. (Awaj, 2014)
Gambar 2 DHT11 Sensor 2.7.  Sensor Arus ACS712 ACS712 adalah Hall Effect current sensor, Hall effect allegro ACS712 merupakan sensor yang presisi sebagai  sensor  arus  AC  atau  DC  dalam  pembacaan arus  didalam  dunia  industry,  otomotif,  komersil  dan sistem-sistem  komunikasi.  Pada  umumnya  aplikasi sensor  ini  biasanya  digunakan  untuk  mengontrol motor,  deteksi  beban  listrik, switched-mode  power supplies dan proteksi beban berlebih. (Riny, 2012)
Gambar 3 Sensor Arus
2.8.  Modul Wifi ESP8266
ESP8266 adalah modul WIFI untuk menghubungkan peralatan mikrokontroler ke Internet. Modul ESP8266 berukuran sangat kecil, dan menggunakan  tegangan  3,3V.  Modul  ESP8266 berkomunikasi dengan arduino menggunakan AT+Command. (Fadlur, 2016)
Gambar 4 Modul Wifi ESP8266 2.9.  Sensor Suhu LM35
Sensor  suhu  LM35  adalah  sensor  yang berfungsi  untuk  mengubah  besaran  fisis  yang  berupa suhu  menjadi  besaran  elektris  tegangan.  Sensor  ini memiliki  parameter  bahawa  setiap  kenaikan  1°C tegangan  jeluarannya  naik  sebesar  10mV  dengan batas  maksimal  keluaran  sensor  adalah  1,5V  pada suhu 150°C. (Imam, 2014)
Gambar 5 Sensor Suhu LM35

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  pada  sistem montoring suhu  dan kelembaban ruang server ITN  Malang  berbasis web ini  menggunakan  konsep Internet  of  Things. Cara kerja dari Internet  of  Things cukup  mudah.  Setiap benda harus memiliki sebuah IP Address. IP Address adalah sebuah identitas dalam jaringan yang membuat benda  tersebut  bisa  diperintahkan  dari  benda  lain dalam  jaringan  yang  sama.  Selanjutnya, IP  Address dalam  benda-benda  tersebut  akan  dikoneksikan  ke jaringan  internet.  Saat  ini,  koneksi  internet  sudah sangat  mudah  didapatkan.  Dengan  demikian,  semua orang  dapat  memantau  benda  tersebut  bahkan memberi perintah kepada benda tersebut.
Setelah  sebuah  benda  memiliki IP  Address dan terkoneksi  dengan  internet,  pada  benda  tersebut  juga dipasang  sebuah  sensor.  Sensor  pada  benda memungkinkan benda tersebut memperoleh informasi yang  dibutuhkan.  Setelah  memperoleh  informasi, benda  tersebut  dapat  mengolah  informasi  itu  sendiri, bahkan berkomunikasi dengan benda-benda lain yang memiliki IP  Address dan  terkoneksi  dengan  internet juga.  Dalam Internet  of  Things, manusia  akan bertindak  sebagai  raja  dan  akan  dilayani  oleh  benda- benda disekitarnya.

## 3.1.  Blok Diagram Sistem
Perancangan  sistem  terdiri  dari  perancangan perangkat  keras  dan  perancangan  perangkat  lunak. Gambar  6  merupakan  perancangan  sistem monitoring suhu dan kelembaban ruang server ITN Malang berbasis web mengunakan Arduino  Nano dan  beberapa  sensor, serta perancangan sistem website yang ditunjukkan dengan gambar blok diagram.
SENSOR LM35 ARDUINO NANO MODUL WIFI ESP8266 WEB SERVER SENSOR DHT 11 Internet ADMIN MODUL ROUTER SENSOR ARUS RELAY AIR CONDITIONER (AC) WEBSITE MONITORING DAN KONTROL
Gambar 6 Blok Diagram

## 3.2.  Perancangan Perangkat Lunak
Perancangan perangkat lunak pada penelitian ini terdiri  dari  2  sistem,  pertama  adalah  perancangan perangkat  lunak  pada  sistem  alat monitoring dan perancangan  perangkat  lunak  yang  kedua  berupa sistem website  monitoring. Berikut  penjelasan  dari perancangan ini :
3.2.1.  Perangkat Lunak Pada Alat
Perancangan  perangkat  lunak  pada  alat dilakukan  agar  dapat  membaca  nilai  sensor  dan menghubungkan  komunikasi  dengan web  server. Perancangan  perangkat  lunak  pada  alat  ditunjukkan dengan diagram arus sistem pada Gambar 7.
START SENSOR SUHU,
SENSOR KELEMBABAN, SENSOR ARUS PENGAMBILAN DATA SENSOR SENSOR KELEMBABAN SENSOR SUHU TIDAK SENSOR ARUS TIDAK NILAI SUHU YA NILAI KELEMBABAN YA NILAI ARUS YA KIRIM DATA KE SERVER KIRIM DATA KE SERVER KIRIM DATA KE SERVER TAMPILKAN SUHU TAMPILKAN KELEMBABAN TAMPILKAN STATUS AC ARUS != 0 STATUS AC MENYALA STATUS AC MATI YA TIDAK TIDAK Gambar 7 Diagram Arus Sistem Alat
3.2.2.  Perangkat Lunak Pada Website Perancangan  perangkat  lunak  pada website dilakukan  untuk  mengetahui  bagaimana  sistem  kerja website monitoring yang berkolaborasi dengan sistem alat.  Perancanan  perangkat  lunak  pada website ditunjukkan dengan diagram arus pada Gambar 8.
START INPUT USERNAME DAN PASSWORD CEK VALIDASI VALID ? MEMBUAT SESSION Y DATA TIDAK VALID T INFORMASI SUHU, KELEMBABAN DAN STATUS AC PEMBACAAN REQUEST REQUEST KONTROL INPUT BUTTON Y PEMBACAAN NILAI BUTTON NILAI == 1 INFO BUTTON ON Y INFO BUTTON OFF T PARSING DATA JSON = 0 PARSING DATA JSON = 1 TAMPILKAN DATA JSON REQUEST SIMPAN DATA T DATA SENSOR Y PEMBACAAN NILAI DATA SIMPAN DATA KE DATABASE REFRESH INFORMASI LOGOUT T T HAPUS SESSION Y END Gamabr 8 Diagram Arus Sistem Website Setelah  melakukan  perancangan  sistem perangkat  lunak website  monitoring, kemudian dilakukan  pembuatan  arsitektur  menu website. Adapun  menu website  monitoring yang  akan  dibuat ditunjukkan pada Gambar 9.
WEB MONITORING DATA LOGGER HOME GRAPHIC MONITOR SENSOR MONITOR KONTROL TABEL LOGGER GRAFIK SENSOR LOGOUT Gambar 9 Arsitektur Menu Website Pada  gambar  arsitektur  menu website diketahui bahwa terdapat 4 menu utama, yaitu Home , Data Logger , Graphic ,  dan Logout .  Menu-menu  ini akan  diterapkan  pada website  monitoring suhu  dan kelembaban ruang server ITN Malang.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  yang  diperoleh  dari  penelitian  ini  berupa alat monitoring yang  telah  terpasang  sensor-sensor untuk  melihat  kondisi  suhu  dan  kelembaban  ruang server dan sebuah website monitoring yang berfungsi sebagai interface administrator  untuk  mengakses perangkat monitoring dari  mana  pun  dan  kapan  pun memakai koneksi internet.
Pada  penelitian  ini  dilakukan  pembahasan mengenai  pengujian  sistem  dari  segi  perangkat  keras monitoring dan  juga  fungsi  dari website  monitoring. Perangkat  keras monitoring ditunjukkan  pada Gambar 10.
Gambar 10 Tampilan Dalam Rangkaian Perangkat Keras 4.1.  Pengujian Website Pada  tahap  pengujian website dilakukan beberapa  uji  coba  untuk  mengetahui  apakah website sudah  bekerja  dengan  baik.  Berikut  merupakan pengujian  pada  sistem website  monitoring suhu  dan kelembaban ruang server ITN Malang. 4.1.1.  Proses Login
Gambar  11  menunjukkan  form  login  yang sudah bekerja dengan mengambil data dari database.
Gambar 11 Form Login 4.1.2.  Monitoring pada Menu Home Proses monitoring utama  ditunjukkan  pada menu home, dimana terdapat sebuah antar muka yang menampilkan  data-data  sensor  yang  telah  dikirimkan dari  perangkat hardware  monitoring, ditunjukkan pada Gambar 12.
Gambar 12 Antar Muka Website 4.1.3.  Monitoring pada Menu Data Logger
Pada  proses monitoring data logger yang ditunjukkan  pada  Gambar  13,  terdapat  sebuah  tabel yang  berfungsi  sebagai  data logger yang  telah diambil dari database.

## 4.1.4.  Monitoring pada Menu Graphic
Pada menu graphic ini terdapat sebuah grafik yang  menunjukkan  data  suhu  dan  kelembaban  yang memudahkan  administrator  dalam  memantau  suhu dan  kelembaban  ruang server, ditunjukkan  pada Gambar 14.
Gambar 14 Grafik Data 4.1.5.  Proses Logout Pada website  monitoring ruang server ini terdapat  menu Logout yang  berfungsi  untuk menghapus session  login dari  administrator.  Proses Logout sudah bekerja sesuai apa yang diinginkan. 4.1.6.  Notifikasi Email
Notifikasi email digunakan untuk
memberikan peringatan kepada administrator melalui email ketika  suhu  maupun  kelembaban  telah mencapai batas maksimum atau batas minimum yang ditentukan.  Notifikasi email ditunjukkan  pada Gambar 15.
Gambar 15 Notifikasi Email

## 4.1.7.  Pengujian Compability Website
Pengujian compability  web terhadap web browser bertujuan untuk mengetahui apakah halaman web yang dibuat dapat menampilkan keseluruhan data sesuai  perancangan  dengan  memakai  beberapa web browser yang  sering  digunakan  oleh user pada umumnya.
Tabel  2 Hasil  Pengujian Compability  Web Terhadap Web Browser
No. Aspek Pengujian Web Browser Mozilla Firefox (51.0) Opera (12.15) Google Chrome ( 55.0) 1 Menampilkan halaman login    2 Input username dan password    3 Menampilkan halaman monitoring utama    4 Menampilkan halaman data   
logger 5 Menampilkan halaman graphic    6 Melakukan proses logout   
Tabel  2  menunjukkan  bahwa  pada  pengujian compability  web, tampilan  dan  sistem monitoring dapat  berjalan  dengan  normal  pada  3 web  browser yang sering digunakan user. 4.2.  Pengujian Sistem Perangkat Keras 4.2.1.  Pengujian Sub Sistem Sensor Suhu
Pengujian  sub  sistem  sensor  suhu  dilakukan dengan pengukuran dan pengambilan data  suhu pada sensor suhu LM35. Pada Tabel 3 dilakukan pengujian sensor  suhu  dengan  mengambil sample data  pada  5 kondisi  dan  dilakukan  dengan  alat  pembanding ( Thermometer Digital) . Tabel 3 Pengujian Sensor Suhu LM35 No.  LM35 (°C)  ThermoMeter (°C)  Error (%) 1. 23,34 22,8 2.31 2. 25,74 24,9 3.26 3. 27,55 27,1 1.63 4. 29,61 29,2 1.38 5. 32,92 33,1 0.54 Nlai rata – rata Error (%) 1.824
Tabel  3  menunjukkan  bahwa  pada  5  kondisi yang  telah  ditentukan  menghasilkan  beberapa  nilai error.  Nilai  error  tersebut  dijumlahkan  dan  dibagi  5, sehingga didapat nilai rata-rata error pada sub sistem pengujian sensor suhu adalah sebesar 2.284%. 4.2.2.  Pengujian Sub Sistem Kelembaban
Pengujian  sub  sistem  sensor  kelembaban dilakukan  dengan  membandingkan  data  yang  telah diambil  dari  sensor  DHT11  dengan  alat  ukur Hygrometer  Digital .  Pada  Tabel  4  ditunjukkan beberapa  data  sensor  kelembaban  yang  dilakukan pada sebuah ruangan.
Tabel 4 Pengujian Sensor Kelembaban DHT11
No. Sensor Kelembaban (%RH) Hygrometer (%RH) Error (%) 1. 80 80 0 2. 68 70 2,94 3. 69 71 2,89 4. 73 73 0 5. 73 75 2,73 Rata-rata Error (%) 1,712
Tabel  4  menunjukkan  bahwa  pada  beberapa kondisi pengujian, didapatkan hasil error pengukuran antara  sensor  kelembaban  DHT11  dengan  alat  ukur hygrometer digital sebesar 1,712%. 4.2.3.  Pengujian Sub Sistem Sensor Arus Pengujian  sub  sistem  sensor  arus  dilakukan untuk  mengetahui  apakah  sensor  arus  sudah  bekerja seperti  apa  yang  diinginkan.  Dilakukan  pengujian
dengan  mengambil  beberapa  sampel  data  ketika proses  kontrol  sedang  bekerja,  ditunjukkan  pada Tabel 5.
Tabel 5 Pengujian Sensor Arus ACS712 No. Kondisi Relay Kondisi Arus Kondisi Beban Kesesuaian 1. ON 1 Hidup √ 2. OFF 0 Mati √
Pada Tabel 5 menunjukkan bahwa pada bebrapa kondisi,  perangkat  relay,  sensor  arus,  dan  kondisi beban telah sesuai seperti apa yang diinginkan.

## 4.2.4.  Pengujian Sub Sistem Modul WiFi
Pengujian  sub  sistem  modul Wifi  ESP8266 dilakukan  dengan  mengoneksikan  perangkat  dengan wifi yang ada disekitarnya. Modul wifi ESP8266 yang berhasil  terkoneksi  dengan wifi ditunjukkan  pada Gambar 16.
Gambar 16 Modul Wifi Berhasil Terkoneksi Pengiriman  data  suhu,  kelembaban  dan kondisi air  conditioner dari  perangkat  ke web  server ditunjukkan pada Gambar 17.
Gambar 17 Modul Wifi Berhasil Mengirim Data Pengambilan  data JSON dari web  server untuk  melakukan  proses  kontrol  pada  beban air conditioner ditunjukkan pada Gambar 18.
Gambar 18 Modul Wifi Berhasil Mengambil data

## 4.3.  Pengujian user
Pengujian  ini  dimaksudkan  untuk  mengetahui apakah  sistem  yang  dibangun  sudah  sesuai  dengan rumusan  masalah  yang  diangkat  pada  penelitian  ini. Pengujian  user  dilakuakan  dengan  memberikan kuisioner  kepada  5 responden. Hasil  dari  kuisioner dapat dilihat pada tabel 6.
Tabel 6 Pengujian User No Pertanyaan Jawaban B  C  K 1 Apakah sistem monitoring ruang server ini sudah memudahkan administrator dalam memantau kondisi ruang server ?
4 1 - 2 Apakah tampilan antar muka website monitoring ruang server ini mudah dimengerti dan 5 - -
dioperasikan?
3 Apakah sistem monitoring ruang
server ini dapat digunakan untuk memantau suhu dan kelembaban ruang server ? 5 - - 4 Apakah sistem monitoring ruang
server yang menggunakan wireless ini sudah dapat meng- efesiensi- kan penggunaan kabel?
3 2 -
5
Apakah sistem monitoring ruang
server ini dapat memantau kondisi ruang server dari mana saja dan kapan saja? 5 - -
Keterangan  Jawaban  :  B  =  Baik,  C  =  Cukup,  K  = Kurang.
Hasil  pengujian  sistem  kepada  5 responden yang ditunjukkan pada Tabel 6 didapat total jawaban rata-rata :
Baik sebanyak (22 / 25) x 100 = 88% Cukup sebanyak (3 / 25) x 100 = 12% Tidak sebanyak 0%
Maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  pada  hasil pengujian  88% responden mengatakan  baik  terhadap sistem monitoring suhu dan kelembaban ruang server ini.

## 5. PENUTUP

## 5.1.  Kesimpulan
Setelah  melakukan  pengujian  pada  sistem monitoring suhu  dan  kelembaban  ruang server ITN Malang  berbasis web ini,  maka  dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Kesalahan  pembacaan  sensor  suhu  pada  LM35 kurang lebih sebesar 1.824%.
2. Sensor  kelembaban  DHT11  memiliki  kesalahan pembacaan kurang lebih sebesar 1,712%.
3. Sensor  arus  ACS712  bekerja  sesuai  apa  yang diinginkan untuk mendeteksi ada tidaknya beban arus yang telah dilewati.
4. Sistem monitoring berjalan  dengan  baik  pada beberapa web  browser yang  diujikan  yaitu Mozilla  Firefox  version  51.0,  Opera  version 12.15 dan Google Chrome version 55.0.
5. Modul wifi ESP8266  dapat  tersambung  dengan wifi sekitar  untuk  memperoleh  koneksi internet dan  pengiriman  data  ke web  server sangat dipengaruhi oleh koneksi internet .
6. Notifikasi email telah  bekerja  dengan  baik apabila  suhu  dan  kelembaban  ruang  melebihi batas  maksimum  atau  minimum  pembacaan sensor.
7. Pengujian  user  telah  sesuai  dengan  rumusan masalah,  dari  hasil  kuisioner  terhadap  5 responden didapatkan  hasil  bahwa  sistem  ini dapat  memantau  kondisi  suhu  dan  kelembaban ruang server dari mana saja dan kapan saja.

## 5.2.  Saran
Sistem monitoring suhu  dan  kelembaban  ruang server ini  terdapat  kelebihan  dan  kekurangan, sehingga  dibutuhkan  saran  untuk  memperbaiki sistem. Berikut merupakan saran dari penelitian ini :
1. Penggunaan sensor suhu dan kelembaban yang lebih responsive terhadap lingkungan sekitar semisal sensor SHT11.
2. Menambahkan kamera untuk mengetahui kondisi dan keamanan ruang server yang dapat diakses di website monitoring.
3. Sistem kontrol menggunakan logika fuzzy untuk pengambilan keputusan .

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Awaj,  Muhammad  Fahmi.  2014.  Sistem Pengukuran  Suhu  dan  Kelembaban  Ruang Server. Semarang.
[2] Bima,  Aditia  MS.  2013.  Aplikasi  RFID  untuk Sistem  Presensi  Mahasiswa  di  Universitas Brawijaya Berbasis Protokol Internet. Malang.
[3] Fadlur,  Rohman.  2016.  Implementasi  IOT Dalam  Rancang  Bangun  Sistem  Monitoring Panel Surya Berbasis Arduino. Kudus.
[4] Feri,  Djuandi.  2011.  Pengenalan  Arduino Tingkat Pemula.
[5] Harley,  Sebastian.  2016.  SIMPEG  Fakultas Teknik  Universitas  Halu  Oleo  Sub-Sistem Kepegawaian dan Riwayat Jabatan.
[6] Imam,  Santoso.  2008.  Sistem Monitoring Suhu Berbasis Web Dengan  Akuisisi  Data  Melalui Port Paralel PC.
[7] Medi,  Suhartanto.  2012.  Pembuatan  Website Sekolah  Menengah  Pertama  Negeri  3  Delanggu Dengan Menggunakan Php Dan MySQL.
[8] Nathaniel, Richard. 2014. Internet of Things dan Embedded System untuk Indonesia. Serpong.
[9] Pramana,  Edy.  2007.  Pembangunan  Aplikasi Web Untuk Pengukuran Suhu Berbasis Internet. Surakarta.
[10] Riny, Sulistyowati. 2012. Perancangan Prototype  Sistem  Kontrol  dan  Monitoring Pembatasan Daya Listrik Berbasis Mikrokontroler.