## PERENCANAAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH RUMAH TANGGA KOMUNAL PADA DAERAH PESISIR DI KELURAHAN METINA KECAMATAN LOBALAIN KABUPATEN ROTE-NDAO
Marthini S. Fanggi 1 ( Ilendarlene@gmail.com )
Sudiyo Utomo 2 ( diyotomo@gmail.com ) I Made Udiana 3 ( made_udiana@yahoo.com )

## ABSTRAK
Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal merupakan salah satu solusi bagi lingkungan  perkotaan  atau  pesisir  yang  padat.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan metode  kuisoner  dan  teknik  analisis  yang  digunakan  adalah  analisis  deskriptif kuantitatif yang memberikan gambaran dengan jelas dan benar makna dari indikator- indikator  yang  ada. Sampel penelitian adalah masyarakat di RT 07, 08, 09 /RW 03, dan  RT  10,  11/  RW  04  Kelurahan  Metina,  Kecamatan  Lobalain,  Kabupaten  Rote Ndao,  berjumlah  46  KK  dari  262  KK.  Skor  rerata  ideal  37,25  sampai  39,5 digolongkan  pada  kategori  cukup  baik  karena  modus  berada  pada  kategori  dua dengan  frekuensi  sebanyak  18  kali  atau  39,13  %..  Desain  bangunan  IPAL  komunal dengan  tahun  rencana  20  tahun.  Jumlah  penduduk  P( 2034 )  adalah  1330  orang, kebutuhan air bersih yaitu 80 L/orang/hari. Debit rata-rata air limbah adalah 64 liter / hari/ orang, debit puncak adalah 115,2 liter/hari/orang. Kapasitas pengolahan adalah 153,216  m 3 /hari.  Volume  bak  pemisah  lemak/minyak  3,192  m 3 ,  volume  bak ekualisasi  31,92 m 3 , volume bak pengendapan awal 19,152 m 3 , volume bak biofilter anaerob    34,47  m 3 ,volume  bak  biofilter  aerob  34,47  m 3 .  Volume  bak  pengendap Akhir 19,15 m 3 . Diameter pipa dari kloset dan air limbah non tinja adalah 100 mm. Diameter pipa utama adalah 150 mm.
Kata kunci : Sanitasi, IPAL

## ABSTRACT
Waste  Water  Treatment  Plant  (WWTP)  Communal  is  one  of  the  solutions  for  the urban environment or coastal solid. This study was conducted using questionnaires and  analysis  technique  used  is  quantitative  descriptive  analysis  gives  a  clear  and true picture of the significance of the existing indicators. Samples were people in RT 07,08,09 /RW 03 and RT 10,11 /RW 04 Metina Village, District Lobalain, Rote Ndao, totaling  46  families  of  262  families.  Ideal  mean  score  37,25  to  39,5  is  classified  in the category quite well because of the mode are in two categories with a frequency of 18  times  or  39,13%  .  The  building  design  communal  WWTP  with  the  20  year  plan. The  total  population  is  1330  people,  needs  clean  water  that  is  80  L/person/day. Average  discharge  of  waste  water  is  64  liter/day/person,  the  peak  discharge  was 115,2  liters/day/person.  Processing  capacity  is  153.216  m 3 /day.  Volume  tub  fat separator 3,192 m 3 , the volume of 31,92 m 3 equalization basin, the volume of 19,152 m 3 initial deposition bath, bath volume 34,47 m 3 biofilter anaerobic, aerobic biofilter volume of 34,47 m 3 . Final settling basin volume of 19,15 m 3 . Diameter pipe from the toilet and waste water non stool is 100 mm. The main pipe diameter is 150 mm.
Keywords: Sanitation, WWTP
1 Penamat dari Jurusan Teknik Sipil, FST Undana;
2 Dosen pada Jurusan Teknik Sipil, FST Undana;
3 Dosen pada Jurusan Teknik Sipil, FST Undana.

## PENDAHULUAN
Penduduk Kelurahan Metina khusus daerah pesisir yaitu RT 07,08 RW 03 dan RT 09,10,11 RW 04  memiliki  masalah  sanitasi  yang  buruk.  Berdasarkan  observasi  menunjukan  bahwa  sebagian penduduk  tersebut  belum  memiliki  septic  tank  atau  pembuangan  limbah  rumah  tangga  yang layak  sehingga  limbah  rumah  tangga  tersebut  ada  yang  di  alirkan  ke  laut  dan  yang  yang dibiarkan  tergenang.Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  kondisi  sanitasi  dan merancang  desain  bangunan  Instalasi  Penglahan  Air  Limbah  (IPAL)  Komunal  masyarakat pesisir  kelurahan  Metina.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  teknik  kuisoner  untuk  mengetahui kondisi  sanitasi  dan  perilaku  masyarakat  dengan  memberikan  pertanyaan-pertanyaan  terkait sanitasi masyarakat sehari-hari  yaitu kepemilikan sarana prasarana, keadaan lingkungan sekitar, dan kesehatan masyarakat dan teknik observasi untuk mengambil data pengukuran lokasi IPAL. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi sanitasi masyarakat pesisir di Kota Ba’a Kelurahan  Metina  dan  merancang  desain  bangunan  pengolahan  air  limbah  rumah  tangga komunal  pada  masyarakat  pesisir  di  Kota  Ba’a  Kelurahan  Metina  Kecamatan  Lobalain Kabupaten Rote Ndao

## TINJAUAN PUSTAKA Sanitasi
Sanitasi adalah usaha kesehatan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengawasan terhadap berbagai  faktor  lingkungan  yang  mempengaruhi  derajat  kesehatan  manusia,  jadi  lebih mengutamakan  usaha  pencegahan  terhadap  berbagai  faktor  lingkungan  sedemikian  rupa munculnya  penyakit  dapat  dihindari.  Usaha  sanitasi  berarti  suatu  usaha  untuk  menurunkan jumlah  bibit  penyakit  yang  terdapat  dalam  bahan-bahan  pada  lingkungan  fisik  manusia sedemikian rupa sehingga derajat kesehatan manusia dapat terpelihara (Daryanto,2004).

## Limbah
Limbah  adalah  buangan  yang  dihasilkan  dari  suatu  proses  produksi  baik    industri  maupun domestik  (  rumah  tangga,    yang  lebih  dikenal  sebagai  sampah),  yang  kehadirannya  pada  suatu saat  dan  tempat  tertentu  tidak  dikehendaki  lingkungan  karena  tidak  memilki  nilai  ekonomis. Sistem  pengelolaan  air  limbah  ada  dua  macam  sistem  yaitu  sistem  pembuangan  air  limbah setempat ( 0n site system) dan pembuangan terpusat (off site system) (Kodoaatie : 2008).

## Proyeksi Jumlah Penduduk
Metode Aritmatik Proyeksi jumlah penduduk untuk tahun 2015 dengan metode aritmatik dihitung dengan rumus :
Pn = Po + (n . q) Po (1) Di mana : Pn = jumlah penduduk tahun rencana Po = jumlah penduduk tahun awal
n = jumlah tahun rencana
q = laju pertumbuhan penpduduk
Metode geometrik Proyeksi jumlah penduduk untuk tahun 2015 dengan metode geometrik sebagai berikut :
Pn
= Po . (1 + q) n (2)
Di mana :
Pn = jumlah penduduk tahun rencana Po = jumlah penduduk tahun awal
n = jumlah tahun rencana
q = laju pertumbuhan penduduk
Metode eksponensial Proyeksi jumlah penduduk untuk tahun  2015 dengan metode eksponensial sebagai berikut :
Pn
= Po .e (n.q)
(3)
Di mana :
Pn = jumlah penduduk tahun rencana Po = jumlah penduduk tahun awal
n = jumlah tahun rencana q = laju pertumbuhan penduduk
e
= bilangan ekponensial (2,7182818)
Untuk  menentukan  nilai  q  maka  dicari  jumlah  persentase  selisih  nilai  kenaikan  dan  penurunan selama 10 (sepuluh) tahun dibagi dengan selisih tahun terhadap tahun dasar dan dapat dihitung dengan rumus (Djawa.2006) :
q = (4)
Standar deviasi dari ketiga metode :
(5)
Dimana :
S = Standar deviasi X i = Variabel independen (Jumlah penduduk)
n = Jumlah sampel (banyaknya data)

## Perencanaan Debit Air Limbah:
Tabel 1. Kriteria Perencanaan Air Bersih dan Standar Kebutuhan Air Domestik
Sumber : Kriteria Perencanaan Ditjen Cipta Karya Dinas PU, 1996.
>1.000.000 500.000 s/d 1.000.000 100.000 s/d 500.000 20.000 s/d 100.000 < 20.000 Kota Metropolitan Kota Besar Kota Sedang Kota Kecil Desa 1.15 - 1.25 1.15 - 1.25 1.15 - 1.25 1.15 - 1.25 1.15 - 1.25 * harian * harian * harian * harian * harian 1.75 - 2.0 1.75 - 2.0 1.75 - 2.0 1.75 - 2.0 1.75 - 2.0 * hari maks * hari maks * hari maks * hari maks * hari maks 5 Jumlah jiwa per SR (Jiwa) 5 5 5 5 5 6 Jumlah jiwa per HU (Jiwa) 100 100 100 100 - 200 200 7 Sisa tekan di penyediaan distribusi (meter) 10 10 10 10 10 8 Jam operasi (jam) 24 24 24 24 24 9 Volume reservoir (% max day demand ) 15 - 25 15 - 25 15 - 25 15 - 25 15 - 25 10 SR : HU 50 : 50 s/d 80 : 20 50 : 50 s/d 80 : 20 80 : 20 70 : 30 70 : 30 20 - 40 20 - 40 3 Faktor hari maksimum 4 Faktor jam puncak 2 Konsumsi Unit Hidran Umum (HU) (ltr/org/hari) 20 - 40 20 - 40 20 - 40 No URAIAN / KRITERIA KATEGORI KOTA BERDASARKAN 1 Konsumsi Unit Sambungan Rumah (SR) (ltr/org/hari) > 150 150 - 120 90 - 120 80 - 120 60 - 80

## Jumlah Prosentase
n - 1 1) - (n n X X n S n 1 i 2 n 1 i i 2 i ∑ ∑ = =       − =
Debit Rata-Rata Air Limbah dapat dihitung dengan menggunakan rumus : Q rata-rata air limbah  = (70-80) % X Q air minum (6) Dimana : Q air minum = 6 0-80 liter/ orang/ hari ( Tabel 2) Debit Puncak( Q peak)  dapat menggunakan rumus : Qpeak air limbah = 1,8 X Q rata-rata air limbah (7) Untuk menghitung debit minimum air limbah (Q min) air limbah dapat menggunakan rumus : Qmin air limbah = 0,5 X Q rata-rata air limbah (8) Sistem Jaringan Perpipaan
Jaringan Pipa Sambungan Rumah Jaringan pipa sambungan rumah dapat ditentukan berdasarkan : Pipa  dari  kloset  (black  water)  :  diameter  pipa  minimal  75  mm,  bahan  dari  PVC,  asbes  semen, kemiringan pipa (1-3)%.
Pipa untuk pengaliran air limbah non tinja (grey water) : Diameter pipa minimal 50 mm, bahan dari PVC atau asbes semen, kemiringsn (0,5-1) %, khusus air limbah dari dapur harus dilengkapi dengan unit perangkap lemak (grease trap).
Perencanaan Teknis Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal (IPAL Komunal) Kapasitas IPAL Biofilter Kapasitas IPAL yang direncanakan yaitu : Kapasitas IPAL =  Q peak X Pn
(9) Di mana : Q peak = debit Puncak Pn = jumlah penduduk tahun rencana

## Perhitungan Desain
Perhitungan desain IPAL biofilter yaitu : ( Ratnawati, 2015 ) Desain bak pemisah lemak /minyak Volume = ℎ (10) Di mana : Retention time = ± 30 menit Desain bak ekualisasi/ bak penampung air limbah
Volume yang diperlukan : = x Kapasitas pengolahan (11)
Di mapna : HRT  = waktu tinggal dalam bak (4-8) jam Bak pengendapan awal Kriteria  perencanaan menurut standart JWWA dalam said (2006) adalah : Waktu tinggal (retention time ) rata-rata = 3-5 jam Beban permukaan (surface loading) = 20 -50 m 3 /m 2 . hari
Volume bak = +,-./ .0122,3 4,3,5 6,- x Kapasitas pengolahan
(12) Reaktor Biofilter Anaerob Volume yang diperlukan  = 789 :; < = >? ?@A;  B >;@ CDE F,12 402/1,-,1 (13)
Bak Pengendap Akhir
Bak  pengendapan  akhir  terbuat  dari  pasangan  batu  dan  tertutup  dilengkapi  lubang  kontrol, bentuk  bak  persegi  panjang  dengan  pipa  inlet  dan  outlet  secara  gravitasi.  Bak  ini  berfungsi sebagai pengendap akhir sesuai kebutuhan dan air limpasan masuk ke bak. Kriteria perencanaan menurut standart JWWA dalam Said, (2006) adalah : Waktu tinggal (retention time ) rata-rata = 2-5 jam Beban permukaan = 20 – 50 m 3 /m 2 .hari
Volume bak = +,-./ .0122,3 4,3,5 6,- x Kapasitas pengolahan
(14)

## METODOLOGI PENELITIAN

## Lokasi  dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di RT 07, 08, 09/RW 03 dan RT 10, 11/ RW 04 Kelurahan Metina, Kecamatan  Lobalain,  Kabupaten  Rote  Ndao,  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur.  Penelitian dilaksanakan mulai bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juni 2015.
Teknik  Pengambilan Data Teknik kuisoner, teknik observasi, dokumentasi.

## Teknik Analisa Data
Teknik analisa data kuisoner : Teknik  analisa  data  kuisoner  yang  digunakan  adalah  analisis  data  deskriptif  kuantitatif  untuk mencari persentasi keadaan sanitasi masyarakat dengan menggunakan skor rerata ideal (Mi) dan skor simpangan baku ideal (Sbi) sebagai kriterianya. Tingkat persentase dibagi dalam 4 ( empat ) kategori  dimana  masing-masing  berjarak  1,5  Sbi,  penentuan  ini  berdasarkan  pada  distribusi normal yang secara teoritis berjarak 6 Sbi ( Jambak dalam Migel, 2012) sebagai berikut : (Mi + 1,5 Sbi) ke atas
= Sangat Baik Mi sampai (Mi + 1,5 Sbi) = Baik (Mi – 1,5 Sbi) sampai Mi = Cukup Baik (Mi – 1,5 Sbi ) ke bawah
= Kurang Baik
Interval  kategori  didasarkan  pada  skor  tertinggi  dan  terendah    dari  masing-masing  kelompok, kemudian dicari Mi dan Sbi dengan rumus sebagai berikut : Mi = (1/2) (skor tertinggi + skor terendah ) Sbi = (1/6) (skor tertinggi – skor terendah ) Teknik analisa data perencanaan Menghitung  data  jumlah  penduduk  untuk  mendapatkan  proyeksi  jumlah  penduduk  pada  tahun rencana yaitu menggunakan rumus (1), (2), (3), (4), (5)
Menentukan debit air minum atau air bersih. Untuk kebutuhan air bersih dapat dilihat pada tabel 1 dengan kriteria komsumsi unit sambungan rumah (SR) dengan kategori kota berdasarkan desa dapat ditentukan yaitu 60-80  liter/orang/hari.
Menghitung debit rata-rata air limbah ( Q air limbah rata-rata) menggunakan rumus (6) Menghitung debit puncak air limbah ( Q peak air limbah ) menggunakan rumus (7). Menghitung debit minimum air limbah ( Q min air limbah ) menggunakan rumus (8). Menentukan diameter pipa dari kloset (black water) sesuai dengan standar teknis. Menentukan  diameter  pipa  untuk  pengaliran  air  limbah  non  tinja  (grey  water)  sesuai  dengan standar teknis.
Membuat rencana desain jalur pipa dari sambungan tiap-tiap rumah. Menghitung  desain konstruksi IPAL menggunakan rumus (9), (10), (11), (12), (13),(14). Hasil desain digambar menggunakan software Autocad

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisa hasil penelitian kondisi sanitasi masyarakat Tabel 2. Kategori Skor Ideal Kondisi Sanitasi Masyarakat Di Lokasi Penelitian
No. Urut Variabel Skor Ideal Kategori 1 Kondisi  Sanitasi  Masyarakat Pesisir di KelurahanMetina > 41,75 ke atas Sangat Baik >39,5 – 41,75 Baik
No. Urut Variabel Skor Ideal Kategori >37,25 – 39,5 Cukup Baik 37,25 ke bawah Kurang Baik
Berdasarkan  hasil  rekapan  Hasil  penilaian  kondisi  sanitasi  masyarakat  pada  Tabel  2 menunjukkan  kondisi  sanitasi  masyarakat  di  RT  07,  08,  09/RW  03  dan  RT  10,  11/RW  04 Kelurahan  Metina  Kabupaten  Rote  Ndao  tergolong  kategori  cukup  baik  karena  modus  18  kali dengan bobot 39,13 %.

## Analisa  Penelitian Desain IPAL Komunal
Proyeksi Jumlah Penduduk
Tabel 3.Rekapitulasi Perhitungan Standar Deviasi Dari Ketiga Metode Pada Lokasi Penelitian
No  Metode StandarDeviasi (S) 1 Aritmatik 113,33992 2 Geometrik 113,3399 3 Eksponensial 114,5591
Dari  hasil  perhitungan  standar  deviasi  dari  ketiga  metode  tersebut,  maka  diperoleh  standar deviasi  terkecil  yaitu  metode  aritmatik  dan  metode  geometrik.  Metode  yang  digunakan  dalam perhitungan  kapsitas  IPAL  adalah  hasil  proyeksi  penduduk  dari  metode  aritmatik  yaitu  dengan jumlah penduduk 965 orang.
Perhitungan Debit Air Limbah ( Q peak ) P (2034) = 1330 orang Q air bersih = 80 L/ orang / hari Q air limbah = 64 liter / orang / hari Q peak air limbah =115, 2 liter / orang/ hari Kapasitas air limbah   = 106,4 liter/menit Tabel 4. Rekapitulasi Dimensi IPAL No Nama Bak Vol. yg diperlukan (m 3 ) Dimensi bak Tinngi ruang bebas (m) Vol. efektif (m 3 ) P (m) L(m) T(m) 1. Bak Penampung Lemak/minyak 3,192 3,0 1,2 1,0 0,5 3,6 2. Bak equalisasi 31,92 4,0 4,0 2,0 0,5 32,0 3. Bak Pengendapan awal 19,152 2,5 4,0 2,0 0,5 20,0 4. Biofilter Anaerob 34,47 7,0 4,0 2,0 0,5 56,0 5. Biofiler Aerob 4,134 a. Ruang Aerasi 2,0 4,0 2,0 0,5 35,2 b. Ruang Bed Media 2,4 4,0 2,0 0,5 6. Bak pengendapan Akhir 19,15 2,5 4,0 2,0 0,5 20

## Sistem Jaringan Pipa sambungan rumah
Diameter pipa yang digunakan untuk pipa dari dari kloset (black water) adalah 100  mm, Bahan dari PVC, Diameter pipa yang digunakan untuk pipa pengaliran air limbah non tinja (grey water) adalah  100  mm,  bahan  dari  PVC.Diameter  pipa  yang  digunakan  untuk  pipa  utama  adalah  150 mm.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian  yang telah diulas pada bab hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Kondisi  sanitasi  masyarakat  pesisir  kelurahan  Metina  digolongkan  pada  kategori  cukup baik  karena  skor  rerata  ideal  (Mi)  berada  pada  37,25  –  39,50  modusnya  berada  pada kategori 2 (dua) dengan frekuensi sebanyak 18 kali atau 39,13 %.
2. Desain  bangunan  instalasi  pengolahan  air  limbah  komunal  dengan  tahun  rencana  20 tahun. Jumlah penduduk P( 2034 ) adalah 1330 orang, kebutuhan air bersih dengan kriteria konsumsi  unit  sambungan  rumah  dengan  kategori  kota  sedang  yaitu  80  L/orang/hari. Debit  rata-rata  air  limbah  adalah  64  liter/hari/orang,  debit  puncak  air  limbah  adalah 115,20  liter/hari/orang.  Kapasitas  pengolahan  air  limbah  adalah  153,21  m 3 /hari.  Desain bak  pemisah  lemak/minyak  mempunyai  volume  3,19  m 3 ,  desain  bak  ekualisasi/  bak penampung air limbah mempunyai volume 31,92 m 3 , bak pengendapan awal mempunyai volume  19,15  m 3 ,  biofilter  anaerob  mempunyai  volume    34,47  m 3 ,  biofilter  aerob mempunyai volume 1,29 m 3 bak pengendap Akhir mempunyai volume 19,15 m 3 . Untuk media pembiakan mikroba, media filter yang digunakan adalah media dari bahan plastik yang  ringan,  tahan  lama,  mempunyai  luas  spesifik  yang  besar,  ringan  serta  mempunyai volume rongga yang besar sehingga resiko kebutuhan media sangat kecil.  Diameter pipa yang  digunakan  untuk  pipa  dari  dari  kloset  (black  water)  adalah  100    mm,  Bahan  dari PVC,  Diameter  pipa  yang  digunakan  untuk  pipa  pengaliran  air  limbah  non  tinja  (grey water) adalah 100 mm, bahan dari PVC.Diameter pipa yang digunakan untuk pipa utama adalah 150 mm.

## Saran
1. Perlu  diadakan  penelitian  lanjutan  tentang  Rencana  Anggaran  Biaya  untuk  perencanaan IPAL Komunal agar diketahui rencana biaya pembangunan IPAL Komunal.
2. Perlu dilanjutkan penelitian yang lebih spesifik tentang jenis limbah yang dihasilkan agar dapat ditentukan jenis bangunan IPAL yang cocok digunakan.
3. Bagi  pemerintah  daerah  yang  terkait  agar  memperhatikan  dan  membantu  perbaikan sanitasi masyarakat melalui penyediaan prasarana pengolahan air limbah.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonimous.2009. Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Perlindungan Kawasan Pantai Terhadap Kerusakan Lingkungan.
http://bphn.go.id/data/documents/penelitian_hukum_tentang-perlidungan-kawasan-pantai- terhadap-kerusakan-lingkungan.pdf. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2014
Anonimous.  2010.  Dinas  PU.  Tim  SLBM  DAK  2010  tentang  Buku  Panduan  Pelatihan  Asisten dan Supervisor/Mandor SLBM DAK 2010. Banjarmasin.
Anonimous.  2012.  Dinas  PU.  Pelatihan  TFL  DAK  SANITASI  Teknologi  Sanitasi  Tentang Teknologi Pengolahan Air Limbah Komunal-IPAL Komunal. Kupang
Benu  J.H.  2013.  Studi  Pengembangan  Penyediaan  Air  Bersih  Di  kecamatan  Kupang  Timur Kabupaten Kupang. Universitas Nusa Cendana. Kupang
Daryanto, Drs.2004. Masalah Pencemaran. Bandung : Tarsito.
Djawa  D.R.  2011.  Analisis  Kehilangan  Energi  Pada  Pipa  Penyaluran  Sarana    Air  Bersih Menggunakan Pompa Hidraulik di BTN Kolhua. Universitas Nusa Cendana. Kupang
Hermana,J.2012.  Penyusunan  Master  Plan  dan  FS  Sistem  Pengolahan  Air  Limbah.  Materi Kuliah Fakultas Teknis Sipil dan Perencanaan ITS Surabaya, Surabaya.
Karyadi,L.2010.  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Program  Instalasi  Pengolahan  Air  Limbah (IPAL) Komunal Di RT 30 RW 07 Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta .Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta
Kodoati, R.J. dan Sjarief,  R. 2008. Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu. Yogyakarta: Andi

## Muradi D. 2005.  Pemanfaatan Terminal Angkutan Umum Regional Terkait Dengan Kebijakan
Pengembangan Wilayah Kota Pengkal Pinang,. Universitas Diponegoro. Semarang
Ndaumanu,  Migel.2012.  Efektivitas  Bimbingan  Tugas  Akhir  Skripsi  Mahasiswa  Prodi Pendidikan Teknik Bangunan JPTK FKIP Undana. Universitas Nusa Cendana, Kupang.
Nur’arif,  M.2008.  Pengelolaan  Air  Limbah  Domestik  (Studi  Kasus  Di  Kota  Praya  Kabupaten Lombok Tengah). Tesis Universitas Diponegoro, Semarang
Pello,Esa. 2014. Keadaan Penduduk Kelurahan Metina Tahun 2014. Kelurahan Metina. Rote Pello, Esa. 2014. Laporan Akhir Tahun Pelaksanaan Program/ Kegiatan Bidang Pemerintahan,
Pembangunan, dan Sosial, Kemasyarakatan tahun 2013 . Kelurahan Metina. Rote
Ratnawati  R,  dkk.  2015.  Desain  Instalasi  Pengolahan  Air  Limbah  (IPAL)  Biofilter  Untuk Mengolah  Air  Limbah  Poliklinik  UNIPA  Surabaya.  Jurnal  Lingkungan  Universitas  PGRI Adibuana. Surabaya
Ricki M., Mulia,2005. Kesehatan Lingkungan. Jakarta : Graha Ilmu
Uliya.A.2014.Perencanaan  SPAL  dan  IPAL  Komunal  Di  Kabupaten  Ngawi  (Studi  Kasus Perumahan Karang Tengah). Jurnal. Institut Teknologi Sepuluh November. Surabaya.