Abstrak — Pada penelitian ini dilakukan proses filtrasi dengan menggunakan sand  filter sebagai  salah  satu  metode  dalam pengolahan  air  bersih.  Pada sand  filter proses  penyaringan terjadi  pada  media  filter  yang  sangat  halus,  seperti  media  filter pada  unit slow  sand  filter. Kecepatan  penyaringan  yang diinginkan pada sand filter ini adalah kecepatan seperti pada unit rapid  sand  filter .  Sehingga sand  filter ini  adalah  penggabungan antara  kelebihan  yang  dimiliki slow  sand  filter dan rapid  sand filter .  Variasi  pada  penelitian  ini  yaitu:  tebal  media  pasir  80  cm dengan rate filtrasi 5 m 3 /m 2 .jam, tebal media pasir 80 cm dengan rate  filtrasi 7,5  m 3 /m 2 .jam,  tebal  media  pasir  100  cm  dengan rate filtrasi 5 m 3 /m 2 .jam, tebal media pasir 100 cm dengan rate filtrasi 7,5  m 3 /m 2 .jam,  tebal  media  pasir  120  cm  dengan rate  filtrasi 5 m 3 /m 2 .jam  dan  tebal  media  pasir  120  cm  dengan rate  filtrasi 7,5 m 3 /m 2 .jam. Pada penelitian ini digunakan air baku yaitu air Kali Surabaya dengan nilai rata-rata total coliform 90.000 per 100 ml sampel  dan  nilai  rata-rata  kekeruhan  87,4  NTU.  Dihasilkan bahwa penyisihan total coliform pada variasi tebal media 120 cm dan rate  filtrasi 5  m 3 /m 2 /jam  dengan  nilai  efisiensi  sebesar  99% dan  kekeruhan  paling  baik  terjadi  pada  variasi  panjang  variasi tebal  media  100  cm  dan rate  filtrasi 5  m 3 /m 2 /jam  dengan  nilai efisiensi sebesar 98,27%.
Kata  Kunci — sand  filter , slow  sand  filter , rapid  sand  filter , total coliform , kekeruhan.

## I. PENDAHULUAN
ir  merupakan  sumber  daya  alam    yang  diperlukan  untuk hajat  hidup  orang  banyak,  bahkan  oleh  semua  makhluk hidup.  Oleh  karena itu, sumber daya air harus dilindungi agar  tetap  dimanfaatkan  dengan  baik  oleh  manusia  serta makhluk hidup yang lain.
Sejumlah  40  juta  mil-kubik  air  yang  berada  di  permukaan dan  di  dalam  tanah,  ternyata  tidak  lebih  dari  0,5%  (0,2  juta mil-kubik)  yang  secara  langsung  dapat  digunakan  untuk kepentingan manusia, 97% dari sumber air tersebut terdiri dari air laut, 2,5% berbentuk salju abadi yang baru dalam keadaan mencair  dapat  digunakan.  Keperluan  sehari-hari  terhadap  air, berbeda untuk tiap tempat dan untuk tiap tingkatan kehidupan. Semakin  tinggi  taraf  kehidupan  semakin  meningkat  jumlah keperluan akan air [1].
Penurunan kualitas air yang terjadi ada yang disebabkan tercemarnya  air  sumur  oleh  bakteri  golongan coliform yang diakibatkan  dari  kepadatan  penduduk,  buruknya  sistem pembuangan  limbah  masyarakat,  pembuatan wc,  septik  tank
dan sumur resapan yang kurang memenuhi persyaratan dengan baik  ditinjau  dari  kualitas  maupun  tata  letaknya  terhadap sumber  pencemar.  Bakteri coliform adalah  golongan  bakteri intestinal,  yaitu  hidup  dalam  saluran  pencernaan  manusia. Bakteri coliform merupakan  bakteri  indikator  keberadaan bakteri patogenik dan masuk dalam golongan mikroorganisme yang  lazim  digunakan  sebagai  indikator,  di  mana  bakteri  ini dapat menjadi sinyal untuk menentukan suatu sumber air telah terkontaminasi oleh patogen atau tidak.
Selain  bakteri coliform ,  penurunan  kualitas  air  disebabkan pula  oleh  adanya  kekeruhan.  Kekeruhan  terjadi  disebabkan oleh  adanya  zat  tersuspensi  dalam  air.  Zat  tersuspensi  yang terdapat  dlam  air  terdiri  dari  berbagai  macam  zat,  misalnya lumpur,  pasir  halus,  lempung  dan  sebagainya.  Kekeruhan adalah  salah  satu  pertimbangan  penting  dalam  air  bersih karena dari segi estetika, kemampuan filtrasi dan desinfeksi.
Kualitas  air  yang  menjadi  sumber  air  bersih  bagi  makhluk hidup  harus  ditingkatkan.  Oleh  karena  itu  dibutuhkan teknologi  untuk  mengolah  air  tersebut  agar  kualitasnya meningkat.  Teknologi  yang dibutuhkan adalah teknologi yang sederhana,  murah  dan  mudah  dalam  pengoperasiannya.  Salah satu  teknologi  yang  cocok  untuk  mengatasi  masalah  tersebut adalah  dengan  menggunakan  unit  pengolahan  air sand  filter [2].
Menurut  SNI  3981:2008  [3] s aringan  pasir  lambat  adalah bak  saringan  yang  menggunakan  pasir  sebagai  media  filter dengan  ukuran  butiran  sangat  kecil,  namun  mempunyai kandungan kuarsa yang tinggi. Proses penyaringan berlangsung secara gravitasi, sangat lambat dan simultan pada seluruh  permukaan  media.  Proses  penyaringan  merupakan kombinasi  antara  proses  fisik  (filtrasi,  sedimentasi  dan adsorpsi), proses biokimia dan proses biologis [4].
Sedangkan rapid  sand  filter adalah  salah  satu  jenis unit  filtrasi  yang  mampu  menghasilkan  debit  air  yang  lebih banyak  dibandingkan slow  sand  filter ,  namun  kurang  efektif untuk mengatasi bau dan rasa yang ada pada air yang disaring. Selain  itu,  debit  air  yang  cepat  menyebabkan  lapisan  bakteri yang  berguna  untuk  menghilangkan  patogen  tidak  akan terbentuk  sebaik  apa  yang  terjadi slow  sand  filter ,  sehingga membutuhkan  proses  desinfeksi  yang  lebih  intensif  [5]. Ukuran  media  pasir  berkisar  antara  0,5-2  mm,  dengan  laju aliran  5-15  m/jam  dan  waktu  operasi  berkisar  antara  1-3  hari [6].

## Pengaruh Ketebalan Media dan Rate filtrasi

## pada Sand Filter dalam Menurunkan Kekeruhan dan Total Coliform
Deni Maryani , Ali Masduqi dan Atiek Moesriati Jurusan Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia e-mail : masduqi5@gmail.com
A
Kelemahan  yang  dimiliki slow  sand  filter kecepatan penyaringan  yang  rendah  sehingga  akan  membutuhkan ruangan  yang  cukup  luas  [7].  Kecepatan  penyaringan  pada slow  sand  filter berkisar antara 0,1-0,4 m/jam atau 20-50 kali lebih  lambat  dari  saringan  pasir  cepat  [8].  Untuk  mengatasi masalah  tersebut,  diperlukan  suatu  modifikasi  saringan  pasir lambat  dengan  tetap  mempertahankan  kemudahan  dalam penggunaannya.  Melihat rapid  sand  filter yang  memiliki kecepatan  penyaringan  yang  lebih  besar  maka  hal  tersebut dapat  digunakan  untuk  memadukan  kelebihan  antara rapid sand filter dan slow sand filter .

## II. ALAT DAN BAHAN
Peralatan yang akan digunakan pada penelitian ini adalah: 1.Reaktor
Rangkaian reaktor disusun secara tertutup. Reaktor terbuat dari pipa berbahan PVC jenis AW dengan diameter 20 cm. terbuat dari  pipa  PVC  jenis    AW  diameter  20  cm  dengan  ketinggian total  165  cm  (kedalaman  free  broad  10  cm,  kedalaman  air diatas  media  10  cm,  ketebalan  media  pasir  80  cm,  ketebalan media penyangga 15 cm, dan kedalaman under drain 10 cm. 2. Inlet terbuat dari pipa PVC yang dipasang pada bagian atas dengan  dilengakapi  manometer  sebagi  alat  ukur  tekanan, Bagian  inlet  ini  dilengkapi  dengan  penahan  cucuran  air  baku diatas media pasir supaya tidak merusak permukaan pasir. 3.  Outlet  dilengkapi  dengan  manometer  untuk  mengukur tekanan  yang  hilang  akibat  penyaringan.  Pada  bagian    outlet dilengkapi  dengan  bak  penampung  air  hasil  penyaringan dengan  muka  air  diatas  permukaan  media  penyaring  yaitu  5 cm, hal ini dilkaukan agar media filter selalu teredam air. 4.  Bak  pengisi  air  dengan  volume  100  liter  yang  dilengkapi dengan pompa yang selalu mengisi air pada bak. 5. Pompa sentrifugal untuk mengalirkan air dari bak pengisi air ke filter.
6.  Media  yang  digunakan  adalah  media  pasir.  Media  yang sudah  dilakukan  penelitian  pendahuluan  kemudian  diisikan pada  filter.  Ketebalan  media  pasir  sesuai  dengan  kriteria desain  menurut  Schluz,  1984  bahwa  kedalaman  pasir  antara 1,0-1,4 m.

## III. METODE DAN PROSEDUR PENELITIAN
Penelitian  ini  terdiri  atas  tahap  yaitu  tahap  penelitian pendahuluan,  pelaksanaan  penelitian,  analisa  data  penelitian dan pembahasan serta penarikan kesimpulan.

## A. Penelitian Pendahuluan
Penelitian  pendahuluan  bertujuan  untuk  mengetahui jenis  dan  spesifikasi  media  filter  yang  akan  digunakan  pada penelitian.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian pendahuluan adalah sebagai berikut:
1. Analisa ayakan media
Dari  analisa  ayakan  media  yang  dilakukan  di  Laboratorium Mekanika  Tanah  Jurusan  Teknik  Sipil  didapatkan  diameter pasir sebesar 0,2-0,35 mm. Hal tersebut sesuai dengan kriteria desain  yang  untuk  nilai Effektive  Size (ES)  pada  media  pasir unit slow  sand  filter yaitu  sebesar  0,15-0,35  mm.  Dari  hasil perhitugan didapatkan besarnya nilai Uniform Coefficient yaitu
sebesar  4,5  sedangkan  yang  dianjurkan  dalam  kriteria  desain nilai UC yang dianjurkan adalah kurang dari 5.
2. Pengkuran porositas media
Dari  hasil  pengukuran  porositas  media  didapatkan  besar porositas media pasir yaitu:
Volume pasir awal  = 100 ml Volume pasir akhir  = 94 ml Volume air        = 35 ml
Porositas media    =  (Volume  air  /  Volume  pasir  akhir)  x 100% = (35 ml / 94 ml) x 100% = 37% Jadi didapatkan porositas media pasir sebesar 37%. 3. Pengujian ketahanan media
Hasil  pengujian  ketahanan  medai  pasir  didapatkan  setelah merendam  media  pasir  didalam  HCL  selama  24  jam.  Media pasir  sebelum  direndam  seberat  25  gram,  selanjutnya  setelah media  pasir  direndam  dalam  larutan  HCl  selam  24  jam beratnya  menjadi  23,5  gram.  Maka  terjadi  pengurangan  berat tidak lebih dari 2%.
4. Pengukuran densitas media
Berat media pasir yang dimasukkan dalam gelas ukur  100 ml adalah  100  gram.  Kemudian  terjadi  peningkatan  volume sebear  56  ml,  sehingga  didapatkan  densitas  media  pasir sebesar 1800 kg/m 3 .

## B. Pelaksanaan Penelitian
Penelitian  dilakukan  selama  30  menit.  Air  sampel  yang digunakan  adalah  air  baku  Kali  Surabaya.  Variabel  yang digunakan pada penelitian ini adalah:
1. Besarnya rate filtrasi
2. Ketebalan media
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  6  pasangan variabel tebal media pasir dan rate filtrasi yaitu:
1. Tebal media pasir 80 cm dan rate filtrasi 5 m 3 /m 2 /jam 2. Tebal media pasir 80 cm dan rate filtrasi 7,5 m 3 /m 2 /jam 3. Tebal media pasir 100 cm dan rate filtrasi 5 m 3 /m 2 /jam 4. Tebal media pasir 100 cm dan rate filtrasi 7,5 m 3 /m 2 /jam 5. Tebal media pasir 120 cm dan rate filtrasi 5 m 3 /m 2 /jam 6. Tebal media pasir 120 cm dan rate filtrasi 7,5 m 3 /m 2 /jam

## C. Analisis Data
Analisa data dan pembahasan dilakukan terhadap data yang diperoleh dari hasil analisa yang meliputi data nilai kekeruhan dan  kandungan  nilai coliform. Adapun  parameter  yang  diuji adalah:
1. Coliform Bakteri coliform merupakan  bakteri  indikator  di  dalam  air untuk  mengetahui  adanya  pencemaran  tinja  dalam  analisis kualitas air. Keberadaan coliform dalam air dapat menunjukkan  adanya  pencemaran  oleh  mikrooganisme patogen  penyebab  penyakit.  Menurut  Peraturan  Menteri Kesehatan  Nomor  492/Menkes/Per/IV/2010)  [9].,  kehadiran bakteri coliform tidak  diharapkan  dalam  air  minum  dengan kadar  yang  diijinkan  adalah  sebesar  50  MPN/100  ml  sampel. Penentuan  jumlah  bakteri coliform menggunakan  metode MPN,  dimana  Tabel  Hopkins  sebagai  acuan  dalam menentukan jumlah kandungan bakteri coliform dalam sampel air.

## 2. Kekeruhan
Kekeruhan  di  dalam  air  disebabkan  oleh  adanya  air tersuspensi,  seperti  lempung,  lumpur,  zat  organik,  plankton dan  zat-zat  halus  lainnya.  Kekeruhan  merupakan  sifat  optis suatu  larutan,  yaitu  hamburan  dan  absorpsi  cahaya  yang melaluinya  [10].  Kekeruhan  pada  penelitian  ini  dengan menggunakan  Turbidimeter.  Kekeruhan  pada  air  dapat menurunkan  kualitas  air  dari  segi  estetika.  Oleh  sebab  itu, menurut
Peraturan
Menteri
Kesehatan
Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010)  kekeruhan  yang  diperbolehkan untuk  air  bersih  maksimal  sebesar  25  NTU.  Analisis kekeruhan dilakukan pada inlet dan effluen sand filter setiap 5 menit,  10  menit,  15  menit,  20  menit,  25  menit  dan  30  menit. Analisia dilakukan di Laboratorium Teknik Lingkungan FTSP ITS.

## IV. METODE DAN PROSEDUR PENELITIAN
Pada  penelitian  ini,  akan  dipakai  1  bak sand  filter yang memiliki  diameter  20  cm.  Dari  diameter  bak sand  filter yang dipakai  didapatkan  luas  permukaan  bak sand  filter adalah 0,0314 m 2 . Persamaan di bawah ini dapat digunakan untuk mendapatkan debit filtrasi, perhitungannya sebagai berikut: Rate filtrasi = 5 m/jam Diameter SF           = 0,2 m Luas SF             = ¼ π d 2 = ¼ × 3,14 × (0,2) 2

## = 0,0314 m 2
Debit Inlet           = rate filtrasi × Luas SF = 5 m/jam × 0,0314 m 2 = 0,157 m 3 /jam
= 0,157 m 3 /jam × 1000 / 60 = 2,6 liter/menit Jadi debit inlet yang akan masuk sand filter adalah sebesar 2,6 liter/menit.
Debit  inlet  yang  akan  masuk  ke  dalam sand  filter ini didapatkan  dari rate  filtrasi (kecepatan  filtrasi)  yang  akan dipakai. Jadi besarnya rate filtrasi yang akan masuk ke dalam sand  filter ini  didasarkan  pada  kriteria  desain  untuk rate filtrasi  rapid  sand  filter yaitu  sebesar  5  m/jam  –  15  m/jam. Selanjutnya dipilih rate filtasi minimal rapid sand filter yaitu 5 m/jam dan rate filtrasi 7,5 m/jam. Pada penelitian ini akan digunakan penerapan pengoperasian sand  filter seperti rapid  sand  filter dan  desain seperti slow sand filter . Desain sand filter disesuaikan dengan kriteria desain slow sand filter dan rapid sand filter konvensial dan  juga  di  luar  kriteria  desain  yang  ada.  Gambar    sketa  unit sand filter dapat dilihat pada Gambar 1. Dimana dimensi sand filter yang digunakan adalah diameter  20  cm,  tinggi  165  cm dan freeboard 10 cm. Pada  unit sand  filter ini  yang  digunakan  sebagai  alat penelitian  ini,  ketebalan  media  pasir  yang  digunakan  adalah 120  cm,  100  cm  dan  80  cm.  Diameter  media  pasir  yang digunakan adalah sebesar 0,2–0,4 mm. Media penyangga yang digunakan adalah kerikil diameter 10–20 mm dengan tebal 10 cm dan kerikil diameter 3-4 mm dengan tebal 5 cm
Gambar.1.  Sketsa Unit Sand Filter
A. Pengaruh  Variasi  Tebal  Media  Pasir  dan  Rate  filtrasi Terhadap Effisiensi Penurunan Jumlah Coliform
Pengaruh besarnya variasi tebal media pasir dan rate filtrasi terhadap  penurunan  jumlah coliform .  Sehingga  dapat dibandingkan  efisiensi  kinerja sand  filter akibat  tebal  media pasir  dan rate  filtasi .  Dari  setiap  pasang  variasi  akan didapatkan  tabel  hasil  anaisis  coliform  dan  grafik  penurunan jumlah  coliform.  Dari  hasil  analisis  tersebut  dapat  dihitung efisiensi sand filter dalam menurunkan jumlah coliform. Sampel  diambil  secara  steril  pada  bagian  inlet  dan  outlet berturut-turut setiap 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, 25 menit  dan  30  menit.  Selanjutnya  dapat  dibandingkan  masing- masing  besarnya  penyisihan total  coliform .  Penentuan  jumlah bakteri Coliform menggunakan  metode  MPN,  dimana  Tabel Hopkins sebagai acuan dalam  menentukan jumlah kandungan bakteri coliform dalam  sampel  air.  Analisis  dilakukan  di Laboratorium Teknik Lingkungan FTSP ITS.
Grafik mengenai hasil analisis Coliform untuk dapat dilihat pada  Gambar  2,  Gambar  3,  Gambar  4,  Gambar  5,  Gambar  6 dan Gambar 7.
Gambar.  2.  Jumlah  Coliform  dengan  Variasi  Tebal  Media  Pasir  80  cm  dan Rate filtrasi 5 m 3 /m 2 /jam
Gambar.  3.  Jumlah  Coliform  dengan  Tebal  Media  Pasir  80  cm  dan Rate filtrasi 7,5 m 3 /m 2 /jam
Gambar.  4.    Jumlah  Coliform  dengan  Tebal  Media  Pasir  100  cm  dan Rate filtrasi 5 m 3 /m 2 /jam
Gambar.  5.  Jumlah  Coliform  dengan  Tebal  Media  Pasir  100  cm  dan Rate filtrasi 7,5 m 3 /m 2 /jam
Penambahan rate  filtrasi dari  5  m 3 /m 2 /jam  menjadi  7,5 m 3 /m 2 /jam akan berpengaruh terhadap besarnya aliran air yang masuk  ke  dalam sand  filter .  Besarnya  kecepatan    ini  akan berpengaruh  pada  proses  filtrasi.  Semakin  tinggi  kecepatan aliran  maka  akan  menyebabkan  partikel-partikel  yang  terlalu halus  akan  mudah  lolos.  Pergerakan  butiran  media  akan menutup  lubang  pori  sehingga  akan  mempercepat  terjadinya clogging .
Berdasarkan  hasil  analisis  efisiensi  pada  variasi  tebal  media pasir  100  cm  dan rate  filtrasi 7,5  m 3 /m 2 /jam  didapatkan kenaikan  efisiensi  penurunan  jumlah coliform ,  hal  ini
dikarenakan  tebalnya  media  akan  mempengaruhi  lamanya pengaliran  dan  besarnya  daya  saring.  Media  pada  variasi  ini setebal 100 cm memilik waktu pengaliran yang lebih lama dan daya  saring  lebih  besar.  Kontak  antara  air  baku  yang mengandung  bakteri  dan  media  pasir  lebih  lama  sehingga penyisihan bakteri coliform lebih baik.
Gambar.  6.  Jumlah  Coliform dengan  Variasi  Tebal  Media  Pasir  120  cm dan Rate filtrasi 5 m 3 /m 2 /jam
Gambar.  7.  Jumlah  Coliform  dengan  Tebal  Media  Pasir  120  cm  dan Rate filtrasi 7,5 m 3 /m 2 /jam
Berdasarkan  grafik    diatas  dapat  diketahui  bahwa  untuk efisiensi penurunan bakteri coliform dalam penelitian ini pada unit sand  filter yang  paling  besar  adalah  pada  variasi  tebal media  120  cm  dan rate  filtrasi 5  m 3 /m 2 /jam  hal  ini  dapat dikarenakan  penambahan  media  pasir  akan  menyebabkan aliran  air  baku  yang  mengandung  bakteri  menjadi  lebih  lama sehingga  bakteri  semakin  banyak  yang  menempel  pada media pasir. Tebalnya media akan mempengaruhi lamanya pengaliran dan  besarnya  daya  saring.  Media  pada  variasi  ini  setebal  120 cm memiliki waktu pengaliran yang lebih lama dan daya saring lebih  besar.  Kontak antara air baku yang mengandung bakteri dan  media  pasir  lebih  lama  sehingga  penyisihan  bakteri coliform lebih baik.
Tebal  media  pasir  yang  digunakan  tiap  variasi  semakin bertambah, semakin tebal media pasir maka penyisihan bakteri semakin  besar  pula.  Tempat  hidup  yang  dimiliki  oleh mikroorgnisme  semakin  bertambah  yaitu  media  pasir  itu sendiri.  Sehingga  mengakibatkan  penambahan  tebal  media pasir akan meningkatkan pula penurunan bakteri coliform . Pemberian  kecepatan  pada  unit sand  filter ini  akan memberikan  besar  kecepatan  yang  berbeda  pula.  Kecepatan
yang  rendah  dapat  meningkatkan  waktu  penyisihan  bakteri patogen , selain itu bakteri patogen dapat tertahan pada media pasir.  Kecepatan  yang  tinggi  akan  menyebabkan  penurunan debit  effluen  yang  terjadi  sewakatu  penelitian,  hal  tersebut dapat  disebabkan  karena  padatan  tersuspensi  yang  mulai mengisi  pori-pori  atau  celah  pada  media  keriki  dan  pasir sehingga  aliran  yang  terjadi  pada  celah  media  menuju  pipa outlet menjadi lebih lambat.
Efisiensi  penurunan  bakteri coliform juga  dipengaruhi  oleh waktu  tinggal  air  yang  berada  di  dalam  filter  saat  dilakukan pengambilan  sampel  untuk  air  effluen sand  filter .  Air  sampel pada  effluen  unit sand  filter ini  memiliki  waktu  tinggal sehingga  proses  filtrasi  dapat  berlangsung.  Hal  ini mengakibatkan  kualitas  air  effluen  menjadi  lebih  baik dibandingkan air inlet yang belum melalui proses filtrasi.

## B. Pengaruh  Variasi  Tebal  Media  Pasir  dan  Rate  filtrasi Terhadap Effisiensi Penurunan Kekeruhan
Berdasarkan  hasil  analisa didapatkan nilai kekeruhan sampel  air  baku  (inlet)  dan  effluen  unit sand    filter tiap  5 menit,  10  menit,  15  menit,  20  menit,  25  menit  dan  30  menit. Kekeruhan  di  dalam  air  disebabkan  oleh  adanya  air tersuspensi,  seperti  lempung,  lumpur,  zat  organik,  plankton dan  zat-zat  halus  lainnya.  Kekeruhan  merupakan  sifat  optis suatu  larutan,  yaitu  hamburan  dan  absorpsi  cahaya  yang melaluinya  [8].  Kekeruhan  pada  penelitian  ini  dengan menggunakan  Turbidimeter.  Kekeruhan  pada  air  dapat menurunkan  kualitas  air  dari  segi  estetika.  Oleh  sebab  itu, menurut
Peraturan
Menteri
Kesehatan Nomor
492/Menkes/Per/IV/2010).  Kekeruhan  yang  diperbolehkan untuk  air  bersih  maksimal  sebesar  25  NTU.  Analisis kekeruhan dilakukan pada inlet dan effluen sand filter setiap 5 menit,  10  menit,  15  menit,  20  menit,  25  menit  dan  30  menit. Analisia dilakukan di Laboratorium Teknik Lingkungan FTSP ITS. Penurunan nilai kekeruhan dengan tebal media pasir dan rate filtrasi tiap pasang variable dapat dilihat pada Gambar .8, Gambar.  9,  Gambar.  10,  Gambar.  11,  Gambar.  12  dan Gambar. 13.
Gambar. 8. Grafik Penurunan Nilai Kekeruhan Tebal Media Pasir 80 cm dan Rate filtrasi 5 m 3 /m 2 /jam
Gambar. 9. Grafik Penurunan Nilai Kekeruhan Tebal Media Pasir 80 cm dan Rate filtrasi 7,5 m 3 /m 2 /jam
Gambar.10.  Grafik  Penurunan  Nilai  Kekeruhan  Tebal  Media  Pasir  100  cm dan Rate filtrasi 5 m 3 /m 2 /jam
Gambar.  11.    Grafik  Penurunan  Nilai  Kekeruhan  Tebal  Media  Pasir  100  cm dan Rate filtrasi 7,5 m 3 /m 2 /jam
Hasil  analisa  didapatkan  nilai  kekeruhan  sampel  air  baku (inlet) dan effluen unit rapid sand filter tiap 5 menit, 10 menit, 15  menit,  20  menit,  25  menit  dan  30  menit.  Sebelum  proses filtrasi  dilakukan  sebelumnya  dilakukan  pencucian  terhadap media pasir. Pencucian dilakukan untuk mendapatkan kualitas media pasir sama seperti digunakan sebelum penyaringan.
Gambar.  12.  Grafik  Penurunan  Nilai  Kekeruhan  Tebal  Media  Pasir  120  cm dan Rate filtrasi 5 m 3 /m 2 /jam
Gambar.  13.  Grafik  Penurunan  Nilai  Kekeruhan  Tebal  Media  Pasir  120  cm dan Rate filtrasi 7,5 m 3 /m 2 /jam
Berdasarkan data-data pada grafik sebelumnya menunjukkan  bahwa  efisiensi  penurunan  kekeruhan  untuk variasi tebal media 80 cm dan rate filtrasi 5 m 3 /m 2 /jam; tebal media pasir 80 cm dan rate filtrasi 7,5 m 3 /m 2 /jam; tebal media pasir  100  cm  dan rate  filtrasi 5  m 3 /m 2 /jam;  tebal  media  pasir 100 cm dan rate filtrasi 7,5 m 3 /m 2 /jam; tebal media pasir 120 cm  dan  tekanan rate  filtrasi 5  m 3 /m 2 /jam;  tebal  media  pasir 120  cm  dan rate  filtrasi 7,5  m 3 /m 2 /jam    yang  paling  baik adalah  untuk  pasangan  variasi  tebal  media  100  cm  dan rate filtrasi 5 m 3 /m 2 /jam.
Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tebal media maka  semakin  besar  pula  penurunan  kekeruhannya.  Hal  ini disebabkan oleh banyak dan lamanya air melewati media pasir sehingga semakin tebal media pasir maka semakin banyak pula zat-zat  penyebab  kekeruhan  yang  tersaring  pada  media  pasir. Saat  proses  adsorbsi  terjadi  pengurangan  partikel  yang  lebih kecil  dan  partikel  tersuspensi  seperti  partikel  koloid  dan partikel terlarut. Dari hasil analisis diketahui bahwa penurunan kekeruhan telah terjadi pada pertama dilakukan sampling. Hal ini  disebabkan  adanya  proses  adsorpsi  selama  melalui  media penyaring  akibat  perbedaan  muatan  permukaan  media  dengan partikel  tersuspensi  dan  koloidal  di  sekitarnya.  Bahan-bahan inorganik  yang  ada  dalam  air  sampel  akan  teradsorpsi  pada media  penyaring.  Karena  bahan  organik  memiliki  muatan negatif,  maka  pada  awal  pengoperasian  belum  terjadi pengurangan  bahan  organik  melalui  proses  adsorbsi.  Setelah proses  filtrasi  berjalan  dan  banyak  partikel  bermuatan  positif
yang  tertahan  di  permukaan  media, maka terjadi pengurangan bahan organik melalui proses adsorpsi [11].

## V. KESIMPULAN/RINGKASAN
Kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari  hasil  analisa  dan pembahasan dalam penelitian ini adalah:
1.  Penurunan  bakteri Coliform yang  paling  efektif  pada  unit sand  filter adalah  pada  variasi  tebal  media  120  cm  dan rate filtrasi 5 m 3 /m 2 /jam dengan nilai efisiensi sebesar 99%.
2.  Penurunan  kekeruhan  yang  paling  efektif  pada  unit sand filter adalah pada variasi tebal media 100 cm dan rate filtrasi 5 m 3 /m 2 /jam dengan nilai efisiensi sebesar 98,27%.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Dalam penyusunan artikel ilmiah ini ini, penulis menyampaikan  ucapan  terima  kasih  kepada  Bapak  Dr.  Ali Masduqi, ST, MT selaku dosen pembimbing dan Ibu Ir. Atiek Moesriati,  M.Kes  selaku  dosen  co-pembimbing  yang  telah membimbing  dan  memberikan  masukan  kepada  penulis  serta memeberikan biaya untuk penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Raini,  Dina.  1995,  Ketahanan  Air  Nasional,  UII Yogyakarta
[2] Said,  1999.  Jurnal  Ilmiah  Teknik  Lingkungan.  Unhas, Makasar.
[3] SNI 3981:2008. Saringan Pasir Lambat
[4] Josephinne,  Marieanna.  2008.  Evaluasi  Single  Stage  Dry Slow  Sand  Filetr  Dalam  Menyisihkan  Beberapa  Polutan Fisis Dari Air Permukaan. Bandung.
[5] Astari, Safira dan Rofiq Iqbal. 2007. Kehandalan Saringan Pasir  Lambat  Dalam  Pengolahan  Air.  ITB,  Bandung  W.- K.  Chen, Linear  Networks  and  Systems (Book  style) .
Belmont, CA: Wadsworth (1993) 123–135.
[6] Herlambang,  Arie.  2008.  Modifikasi  dan  Peningktan Kinerja  Unit  Sarpalam  Kapasitas  5  Liter/Detik  di  Desa Somba  kecamatan  Sendana  Kabupaten  Majene  Sulawesi Selatan. BPPT, Jakarta.
[7] Chen,  J.  Paul.  (2005).  Gravity  Filtration.  Handbook  of Environmental  Engineering,  Vol.  3:  Physicochemical Treatment Processes, halaman 501-504.
[8] Schulz,  C.r,  dan  D.A.  Okun.  1984.  Surface  Water Treatment  for  Communities  in  Developing  Countries’, John Wiley and Sons, Inc., New York.
[9] Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010)
[10] Sumestri,  1984,  Evaluation  Of Roughing And Slow Sand Filters  For  Water  Treatment,  Water,  Air,  and  Soil Pollution, 120: 21–28.
[11] Huisman.,  1974,  Slow  Sand  Filter  for  Small  Water Treatment Systems, J. Environ. Eng. Sci 1, pages : 339  – 348