## Elektriese: Jurnal Sains dan Teknologi Elektro
Volume 12, Number 02, Oktober 2022 e-ISSN: 2830-3512X https://doi.org/10.47709/elektriese.v12i2.1853

## Analisa Pentahanan Netral dengan Tahan Menggunakan Sistem TN-C
Author: Ayu Bintari 1 , Urip Mudjiono 2 , Anggara Trisna
Nugraha 3

## Afiliation:
Marine Electrical
Engineering,
Shipbuilding Institute
of Polytechnic Surabaya
Corresponding email a yubintari01@studentp pns.ac.id urip@ppns.ac.id anggaranugraha@ppns. ac.id
Histori Naskah: Submit: 2022-11-10
Accepted: 2022-11-11
Published: 2022-11-16 This is an Creative Commons
License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

## Abstrak :
Grounding  System  adalah  seperangkat  alat  yang  digunakan  untuk mengalirkan  arus  berlebih  ke  tanah,  sehingga  melindungi  manusia  dari sengatan  listrik.  Pemakaian  sistem  TN-C  terhadap  Neutral  Grounding Resistance  untuk  melihat  optimalisasi  dari  penggunaan  tersebut  terhadap transformator  dengan  melihat  nilai  pentanahan.  Setelah  dilakukan penelitian  didapatkan  hasil  bahwa  tidak  ada  laju  penurunan  nilai  tahanan pentanahan menggunakan sistem pentanahan dengan tahanan menggunakan media resistansi. Tahapan penyusunan tugas akhir ini adalah dengan mengidentifikasi masalah berdasarkan masalah yang sering timbul dilapangan.  Tahap  kedua  adalah  studi  literatur  mengenai  transformator, gangguan  kelistrikan,  sistem  proteksi  kelistrikan,  sistem  proteksi kelistikan,  sistem  pentahanan,  dan  jenis-jenis  sistem  pembumian.  Lalu terdapat  tahapan  penyusunan  laporan,  penyiapan  bahan  dan  material seperti  mempersiapkan  jaringan  sistem  TN-C,  pengukuran  dan pengambilan  data  dan  yang  terakhir  adalah  tahapan  dalam  analisa  serta pembuatan  data.  Hasil  pengukuran  pentanahan  tanah  tanpa  media resistansi pada lokasi 1 dan lokasi 2 sudah cukup baik untuk pemasangan grounding  dengan  nilai  resistivitas  sebesar  30  Ω.m  dan  100  Ω.m,  hasil pengukuran menggunakan media resistansi garam 30% air 70% di lokasi 1 dan  lokasi  2  sudah  cukup  baik,  dibawah  ketetapan  yang  berlaku  yaitu dibawah  5  Ω,  hasil  pengukuran  menggunakan  menggunakan  media resistansi variasi garam 50%, air 50% dan garam 70%, air 30% pada lokasi 1 dan lokasi 2 variasi sudah sesuai dengan nilai ketentuan yang disepakati yaitu dibawah 5 Ω.
Kata kunci : Analisa; Pentahanan; Netral; Tahan; Sistem; TN-C

## Pendahuluan
Kebutuhan manusia terhadap listrik setiap hari kian meningkat membuat diperlukannya peralatan  yang banyak  sesuai  kebutuhan.  Kebutuhan  listrik  akan  meningkat  setiap  harinya,  sehingga  diperlukan  suatu jaringan  untuk  menyalurkan.  Gangguan  listrik  adalah  gangguan  yang  membuat  sistem  dari  kelistrikan mengalami gagal fungsi sehingga tidak dapat mengoperasikan dengan baik dan dapat merusak perangkat yang digunakan. Sistem proteksi merupakan pengaman listrik pada sistem tenaga listrik yang terpasang pada  sistem  distribusi  tenaga  listrik,  transformator  tenaga,  transmisi  tenaga  listrik  dan  generator  listrik yang  dipergunakan  untuk  mengamankan  sistem  tenaga  listrik  dari  gangguan  listrik  atau  beban  lebih,

## Elektriese: Jurnal Sains dan Teknologi Elektro
Volume 12, Number 02, Oktober 2022 e-ISSN: 2830-3512X https://doi.org/10.47709/elektriese.v12i2.1853
dengan  cara  memisahkan  bagian  sistem  tenaga  listrik  yang  terganggu.  (Febrianti,  2019).  Sistem distribusi  tenaga  listrik  dari  pembangkit  didistribusikan  ke  konsumen  terbagi  menjadi  dua  yaitu distribusi  primer  dan  distribusi  sekunder.  Distribusi  primer  yaitu  jaringan  distribusi  yang  dimulai  dari Jaringan  Transmisi  (JTM)  yang  menurunkan  tegangan  menjadi  Tegangan  Menengah  (TM)  20  kV  di Gardu  Induk  (GI),  kemudian  disalurkan  ke  pelanggan  di  lokasi  pembangkit,  tegangan  trafo  kemudian diturunkan  di  panel  distribusi  dan  didistribusikan  ke  pelanggan.  Selanjutnya,  yaitu  sistem  distribusi sekunder merupakan distribusi yang menyalurkan daya ke pelanggan dalam klasifikasi tegangan rendah 220V  atau  380V.  Sebagian  besar  pelanggan  menggunakan  tegangan  rendah  ini  karena  menggunakan daya yang tidak terlalu besar. Jaringan dari gardu induk disebut JTR (Jaringan Tegangan Rendah) dan dipisahkan  dari  JTR  untuk  menuju  ke  rumah  pelanggan.  Jalur  masuk  dari  JTR  ke  rumah  pelanggan disebut sambungan rumah (SR).
Transformator  atau  yang  biasa  disebut  trafo  merupakan  salah  satu  peralatan  yang  digunakan  untuk mendistribusikan  sistem  kelistrikan.  Trafo  mempunyai  peran  tinggi  dalam  mendistribusikan  listrik karena  dapat  dipergunakan  untuk  menaikkan  dan  menurunkan  tegangan.  Salah  satu  contoh  dari gangguan  sistem  kelistrikan  yang  terjadi  pada  trafo  yaitu  hubungan  singkat,  terkena  sambaran  petir, kegagalan proteksi, dan kegagalan dalam isolasi. Hal tersebut dikarenakan system grounding yang masih kurang baik untuk sistem proteksi pada trafo. Grounding System adalah seperangkat alat yang digunakan untuk mengalirkan arus berlebih ke tanah, sehingga melindungi manusia dari sengatan listrik. Selain itu, grounding system juga  digunakam  untuk  melindungi komponen  perangkat  lain dari  tegangan  eksternal dan  bahaya  arus.  Tujuan  dari grounding  system adalah  mengamankan  perangkat  kelistrikan  agar  tidak terjadi kerusakan dan dapat dioperasikan dengan baik. Menurut Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. RI No. 02/MEN/1989 menyatakan bahwa besar tahanan maksimum  yang disyaratkan adalah sebesar < 5Ω.  Tahanan  jenis  tanah  sendiri  tergantung  pada  beberapa  faktor  yaitu  sifat  geologi  pada  tanah, komposisi zat kimia dalam tanah, kandungan air tanah (kelembaban), dan temperatur pada tanah. Oleh karena itu, pentingnya sistem pembumian ini untuk menjaga daya listrik ke konsumen.

## Studi Literatur

## Transformator
Transformator adalah suatu alat listrik yang dapat bergerak mengubah energi listrik dari satu atau lebih sirkuit  listrik.  Berdasarkan  prinsipnya,  melalui  kopling  magnet  lain.  Transformator  induksi elektromagnetik  banyak  digunakan  di  kedua  bidang  peralatan  listrik  dan  elektronik.  Transformator merupakan  alat  listrik  yang  dapat  memindahkan  dan  mengubah  energi  listrik  dari  satu  atau  lebih rangkaian  listrik  ke  rangkain  listrik  lainnya  melalui  gandengan  magnet  (Zuhal,  1988).  Transformator adalah  suatu  alat  elektromagnet  yang  dapat  mengubah  taraf  tegangan  AC  tinggi  ke  taraf  tegangan  AC rendah  dengan  frekuensi  yang  sama.  Contoh  dari  cara  kerja  tersebut  adalah  transformator  dapat menaikan  tegangan  dari  110  VAC  ke  220  VAC  dan  dapat  menurunkan  tegangan  dari  220VAC  ke  12 VA. Adapun kontruksi transformator tiga fasa yaitu inti besi, minyak trafo, bushing, alat pernapasan, tap changer, pendingin trafo. Prinsip kerja Prinsip kerja dari transformator berupa electromagnet yang hanya bekerja  pada  arus  bolak-balik(AC).  Transformator  terdiri  dari  dua  lilitan  kumparan  kawat,  yaitu kumparan  primer  dan  kumparan  sekunder.  Terdapat  inti  besi  atau  yang  sering  disebut  sebagai  core.

## Elektriese: Jurnal Sains dan Teknologi Elektro
Volume 12, Number 02, Oktober 2022 e-ISSN: 2830-3512X https://doi.org/10.47709/elektriese.v12i2.1853
Kumparan kawat dililitkan pada inti besi (core). Kumparan kawat primer yang teraliri oleh arus bolak- balik (AC), maka akan mengakibatkan fluks magnetik disekitarnya. Besarnya arus yang mengalir akan mengakibatkan kekuatan medan magnet. Semakin besar arus yang dihasilkan maka semakin besar juga medan magnetnya.
Flukstuasi medan magnet yang terjadi di sekitar kumparan primer akan menginduksi Gaya Gerak Listrik (GGL)  yang  berada  di  dalam  kumparan  sekunder.  Selain  itu,  daya  ditransfer  dari  kumparan  primer  ke kumparan  sekunder.  Taraf  tegangan  berubah  dari  tegangan  rendah  ke  tegangan  tinggi  dan  sebaliknya dari tegangan tinggi ke tegangan rendah. Inti besi yang terdapat dalam sebuah transformator umumnya merupakan  kumpulan  pelat  besi  tipis  yang  berinsulasi.  Lempengan  besi  ini  membantu  memfasilitasi lewatnya fluks magnet yang dihasilkan oleh arus dalam kumparan. Ini juga membantu mengurangi aliran panas yang dihasilkan. Transformator tiga fasa memiliki dua fungsi yaitu menaikkan tegangan (step-up) dan menurunkan tegangan (step-down). Step-up pada sistem dimana tegangan keluarannya lebih tinggi dari  pada  tegangan  masukannya.  Sedangkan  menurunkan  tegangan  (step-down)  pada  sistem  dimana tegangan keluarannya lebih rendah dari pada tegangan masukannya.
Gambar 1. Prinsip Kerja Trafo (Media, 2022)

## Gangguan Sistem Kelistrikan
Gangguan sistem kelistrikan merupakan kejadian yang membuat sistem kelistrikan tidak berjalan dengan baik  salah  satunya  adalah  hubung  singkat.  Terjadinya  hubung  singkat  mengakibatkan  timbulnya lonjakan  arus  dengan  magnitude  lebih  tinggi  dari  keadaan  normal  dan  tegangan  ditempat  tersebut menjadi  sangat  rendah  yang  dapat  mengakibatkan  kerusakan  pada  isolasi,  kerusakan  mekanis  pada konduktor, bunga api listrik, dan keadaan terburuk yaitu kegagalan operasi sistem 8 secara keseluruhan (Farid Hermanto, 2013). Berdasarkan ANSI/IEEE Std. 100-1992 gangguan didefinisikan sebagai suatu kondisi  fisis  yang  disebabkan  kegagalan  suatu  perangkat,  komponen,  atau  suatu  elemen  untuk  bekerja sesuai  dengan  fungsinya.  Gangguan  hampir  selalu  ditimbulkan  oleh  hubung  singkat  antar  fase  atau hubung  singkat  fase  ke  tanah.  Suatu  gangguan  hampir  selalu  berupa  hubung  langsung  atau  melalui impedansi.  Adapun  macam-macam  gangguan  listrik  3  phasa  yaitu  gangguan  shunt,  ganggyan  seri  atau hubungan terbuka, dan gangguan simultan.

## Elektriese: Jurnal Sains dan Teknologi Elektro
Volume 12, Number 02, Oktober 2022 e-ISSN: 2830-3512X https://doi.org/10.47709/elektriese.v12i2.1853

## Sistem Proteksi Kelistrikan
Sistem  proteksi  merupakan  pengaman  listrik  pada  sistem  tenaga  listrik  yang  terpasang  pada  sistem distribusi  tenaga  listrik,  transformator  tenaga,  transmisi  tenaga  listrik  dan  generator  listrik  yang dipergunakan untuk mengamankan sistem tenaga listrik dari gangguan listrik atau beban lebih, dengan cara  memisahkan  bagian  sistem  tenaga  listrik  yang  terganggu  (Febrianti,  2019).  Sistem  proteksi mempunyai fungsi yang sangat tinggi untuk sistem kelistrikan karena untuk menghindari kerusakan pada akibat  dari  gangguan  sistem  kelistrikan.  Berfungsi  pula  untuk  melokalisir  dari  gangguan  sistem kelistrikan.

## Sistem Pertanahan
Sistem  pentanahan  adalah  suatu  tindakan  pengamanan  dalam  jaringan  distribusi  yang  langsung rangkaiannya ditanahkan dengan cara mentanahkan badan peralatan instalasi yang diamankan, sehingga bila  terjadi  kegagalan  isolasi,  terhambatlah  atau  bertahannya  tegangan  sistem  karena  terputusnya  arus oleh  alat-alat  pengaman  tersebut  (Jumari,  2019).  Sistem  pentanahan  jaringan  berfungsi  sebagai perlindungan langsung terhadap Peralatan dan orang-orang jika terjadi kegagalan tanah Atau arus bocor karena  isolasi  yang  buruk  dan  tegangan  lebih  dari  peralatan  jaringan  distribusi.  Sambaran  Petir  dapat menghasilkan arus dan tegangan gangguan dimana interferensi dapat disalurkan ke tanah dengan sistem grounding .
Syarat agar sistem pertanahan dapat bekerja secara efektif, antara lain sebagai berikut (1) membuat jalur impedansi  rendah  ketanah  untuk  pengamanan  personil  dan  peralatan  menggunakan  rangkaian  yang efektif,  (2)  dapat  melawan  dan  menyebarkan  gangguan  berulang  dan  arus  akibat  surja  hubung (surgecurrent), (3) menggunakan bahan tahan terhadap korosi terhadap berbagai kondisi kimiawi tanah. Untuk meyakinkan kontiniutas penampilan sepanjang umur peralatan yang dilindungi, (4) menggunakan sistem mekanik yang kuat namun mudah dalam pelayanannya.
Tujuan  dari  sistem  pentanahan  antara  lain  mengalirkan  arus  gangguan  ke  dalam  tanah  baik  arus gangguan yang berasal dari surya hubung maupun surya petir, melindungi manusia dari peralatan yang dalam keadaan normal tidak dialiri arus tetapi berpotensi mengalirkan arus saat terjadi gangguan, sistem pentanahan  juga  berfungsi  untuk  membatasi  tegangan  dari  fasa–fasa  yang  tidak  terganggu  bila  terjadi gangguan, dan menjaga tingkat kinerja peralatan sehingga sistem dapat berjalan dengan baik.

## Sistem Pentanahan Netral
Sistem  pentanahan  netral  sangat  penting  pada  saat  ini.  Sistem  yang  sudah  demikian  besar  dengan jangkauan yang luas dan tegangan yang tinggi. Penatanaha netral dilakukan pada sistem distribusi listrik dan transformator daya di gardu induk dan stasiun distribusi. Terdapat beberapa jenis sistem pertanahan diantaranya  sistem  pentanahan  netral  tidak  diketanahkan  dan  pentanahan  netral  langsung,  pentanahan netral  dengan  tanahan,  pentanahan  netral  dengan  rektansi.  Pada  sistem  pentanahan  netral  ridak diketanahkan arus Ictg yang mengalir dari fasa yang tergangu ketanah, yang mana mendahului tegangan fasa  aslinya  kenetral  dengan  sudut  90ᵒ.  Akan  terjadi  busur  api  (arcing)  pada  titik  ganguan  karena

## Elektriese: Jurnal Sains dan Teknologi Elektro
Volume 12, Number 02, Oktober 2022 e-ISSN: 2830-3512X https://doi.org/10.47709/elektriese.v12i2.1853
induktansi  dan  kapasitansi  dari  sistem.  Tengangan  fasa  yang  sehat  akan  naik  menjadi  tegangan  line (fasa-fasa) atau 3 kali tegangan fasa, bahkan sampai 3 kali tegangan fasa  (Ginting, et al., 2019). Akan tetapi dalam pentanahan netral langsung apabila tegangan seimbang, juga kapasitasi fasa ke tanah sama, maka  arus  -  arus  kapasitansi  fasa  tanah  akan  menjadi  sama  dan  saling  berbeda  fasa  120ᵒ  satu  sama lainnya. Titik netral dari impedansi adalah pada potensial tanah dan tidak ada arus yang mengalir antara netral impedansi terhadap netral trafo tenaga (Ginting, et al., 2019).
Sedangkan pentanahan netral dengan tahanan dalam membatasi arus gangguan tanah, alat pembatas arus dipasang antara titik netral dengan tanah.Salah satu dari pembatas arus ini adalah tahanan dan tahanan ada dua yaitu metalik dan cair (liquid). Besar dan hubungan fasa arus gangguan IFTG tergantung pada - pada  harga  reaktansi  urutan  nol  dari  sumber  daya  dan  harga  tahanan  dan  pentanahan.  Arus  gangguan dapat dipecah menjadi dua komponen yaitu yang sefasa dengan tengangan ke netral dari fasa terganggu yang lain ketinggalan 90ᵒ (Ginting, et al., 2019).   Dan yang terakhir pertanahan netral dengan raktansi dengan ketiga tegangan fasa yang dipasang seimbang arus dari masing- masing impedansi akan menjadi sama dan saling berbeda fasa 120ᵒ satu sama lainnya. Secara konsekuen tidak ada perbedaan pontensial antara titik netral dari suplai trafo tenaga. (Ginting, et al., 2019).

## Jenis-Jenis Sistem Pembumian
Berdasarkan International Electrotechnical Commission (IEC) menyatakan bahwa sistem distribusi daya dibagi menjadi tiga jenis menurut metode pentanahan yang berbeda, yaitu sistem TN, TT, dan TI. Dalam sistem pembumian TN terdiri dari TN-S, TN-C, dan TN-CS. Pada sistem TT di pelanggan kawat netral dan  grounding  tidak  tersambung,  sedangkan  kawat  grounding  digunakan  untuk  pengaman  dan disambung langsung pada box alat pengukur dan pembatas. Sistem ini masih digunakan oleh perusahaan PLN  dan  banyak  ditemui  pada  konsumen  listrik.  Dan  dalam  pengaturan  pembumian  TI,  tidak  ada pembumian  di  suplai,  atau  dilakukan  melalui  sambungan  impedansi  tinggi.  Jenis  pembumian  ini  tidak digunakan  untuk  jaringan  distribusi  tetapi  sering  digunakan  di  gardu  induk  dan  untuk  sistem  yang disuplai generator independen.

## Metode Penelitian
Gambar 2. Sistem pembumian TT
Gambar 3. Sistem pembumian IT

## Elektriese: Jurnal Sains dan Teknologi Elektro
Volume 12, Number 02, Oktober 2022 e-ISSN: 2830-3512X https://doi.org/10.47709/elektriese.v12i2.1853

## Earth Tester
Earth  tester ini  digunakan  untuk  mengukur  tahanan  elektroda  pada  saat  elektroda  ditanah  ke  dalam tanah.  Kemudian  seperangkat  earth  tester  juga  dilengkapi  dengan  dua  buah  elektroda  batang  yang ukuranya  pendek  dan  tiga  buah  kabel,  masingmasing  kabel  berbeda  warna  dan  berbeda  nama.  Untuk yang  hijau  yaitu  namanya  anoda,  sedangkan  untuk  yang  berwarna  merah  dan  yang  berwarna  kuning yaitu  katoda.  Dua  buah  batang  elektroda  bantu  yang  ukuranya  pendek,  elektroda  bantu  ini  juga  untuk menyambungkan  antara  kabel  warna  merah  dan  kabel  warna  kuning.  Kabel  warna  merah  ini  bias panjangnya  dua  kali  panjang  dari  kabel  yang  berwarna  kuning  dan  biasanya  disebut  dengan  kabel katoda.  Kabel  katoda  warna  kuning  ini  tempatnya  diantara  kedua  buah  elektroda  atau  biasa  dibilang ditengah-tengah  antar  kabel  warna  hijau  dan  kabel  warna  merah,  dan  panjang  kabek  kuning  ini  lebih pendek  dari  pada  kabel  yang  berwarna  merah.  Kabel  hijau  digunakan  untuk  menjepit  elektroda  yang akan  diukur  dengan  menggunakan  Earth  Tester,  untuk  panjang  kabel  ini  sendiri  lebih  pendek  dari panjang kabel warna kuning, dan kabel ini disebut dengan Anoda.

## Gambar 4. Earth Tester

## Elektoda Pentanahan
Elektroda pentanahan adalah suatu komponen kelistrikan yang berbahan dari tembaga, besi atau tabung yang  ditancapkan  ke  tanah  sehingga  arus  gangguan  dapat  tenggelam  ke  tanah.  Elektroda  pembumian memiliki  jenis  yang  berbeda  tergantung  pada  kondisi  tanah.  Berdasarkan  peraturan  umum  tentang elektroda pentanahan menurut PUIL 2011 elektroda  – elektroda pembumian  dibagi atas elektroda pita, elektroda batang.

## Metode Penelitian
Untuk  memudahkan  perencanaan  dan  pelaksanaan  penelitian  ini,  penyusunan  tugas  akhir  ini memerlukan gambaran yang sistematis. Metode penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi masalah. Dalam penelitian ini penulis mengambil judul analisa sistem TN-C dalam Penerapan Pentanahan Netral dengan  Tahanan.  Dengan  adanya  ini  diharapkan  dapat  mengetahui  optimalisasi  penerapan  pentanahan netral  dengan  resistansi  menggunakan  sistem  TN-C.  Untuk  mendukung  hasil  penelitian  peneliti menambahkan  studi  literatur  dengan  mengumpulkan  data  dan  informasi  yang  berkaitan  dengan penelitian  ini  sebagai  referensi.  Studi  literatur  tersebut  berupa  transformator,  gangguan  kelistrikan, sistem proteksi kelistrikan, sistem pentanahan dan jenis-jenis sistem pembumian. Penelitian selanjutnya

## Elektriese: Jurnal Sains dan Teknologi Elektro
Volume 12, Number 02, Oktober 2022 e-ISSN: 2830-3512X https://doi.org/10.47709/elektriese.v12i2.1853
ialah  penyiapan  alat  dan  bahan  yang  dilakukan  untuk  proses  perancangan  penelitian  serta  peralatan pengujian.  Alat  dan  bahan  tersebut  adalah  satuset  alat  ukur  yaitu  earth  tester,  trafo,  batang  elektrode pentanahan, kabel BC, plat tembaga, pasir dan garam.
Sebelum melakukan pengambilan data peneliti perlu melakuakn perancangan pengujian yaitu pembiatan pentanahan dengan resistansi, perancangan sistem jaringan, melakukan penanaman elektroda pentanahan dan  pengukuran  nilai  tahanan  pertanahan.  Dalam  mengutur  tersebut  dibantu  dengan  alat  ukur  earth tester.  Langkah  selanjutnya  adalah  pengambilan  data,  yang  mana  dalam  studi  ini  ada  beberapa  data oenting  yang  diperlukan  untuk  mendukung  proses  analisis  sistem  TN-C  dalam  penerapan  pentanahan netral  dengan  tahanan  adalah  jenis  trafo,  spesifikasi  earth  tester  dan  elektroda  batang.  Setelah  tahap pengujian  selesai  maka  didapatkan  suatu  hasil  dengan  tujuan  yang  diharapkan.  Pada  tahap  ini  akan melakukan pengumpulan data-data yang telah dikumpulkan berdasarkan hasil pengujian. Data-data dari hasil  pengumpulan  tersebut  didapatkan  data  karakteristik  kemampuan  dari  variasi-variasi  yang diperoleh.  Setelah  data  terkumpul,  selanjutnya  akan  dilakukan  analisis  dari  data-data  yang  telah didapatkan.    Setelah  semua  tahapan  selesai  dilakukan  maka  akan  mendapatkan  hasil  dan  akan  ditarik kesimpulan.

## Hasil
Penelitian dilaksanakan di dua lokasi. Lokasi pertama di Perumahan Srikaton Desa Kaligunting Saradan Kabupaten  Madiun  dan  lokasi  kedua  di  Desa  Mundu  Gemarang  Kabupaten  Madiun.  Pada  lokasi  1 mempunyai  kondisi  tanah  jenis  tanah  rawa  yang  memiliki  nilai  resistansi  pentanahan  sebesar  30  ohm meter.  Kondisi  lokasi  1  yaitu  bekas  tanah  persawahan  mempunyai  kadar  air  yang  tinggi.  Dilakukan penggalian  tanah  sedalam  2.75  meter  untuk  melihat  tekstur  tanah.  Tekstur  tanah  pada  lapisan  awal dengan  kedalaman  1  meter  bewarna  coklat  gelap,  untuk  lapisan  kedua  bewarna  abu-abu  tua  pekat. Kondisi lokasi 2 yaitu tanah ladang mempunyai kadar air yang lebih kecil dari lokasi 1. Tekstur tanah pada  lapisan  awal  dengan  kedalaman  1  meter  bewarna  coklat  cerah,  bercampur  pasir  basah  dan  batu kerikil kecil. Untuk lapisan kedua bewarna coklat tua lebih pekat.
Gambar 5. Kondisi tanah lokasi 1 dan lokasi 2 Tabel 1. Nilai Tahanan Pentanahan Tanpa Perlakuan Lokasi 1

## Elektriese: Jurnal Sains dan Teknologi Elektro
Volume 12, Number 02, Oktober 2022 e-ISSN: 2830-3512X https://doi.org/10.47709/elektriese.v12i2.1853
Tabel 2. Nilai Tahanan Pentanahan dengan Perlakuan Lokasi 1 Menit Variasi Garam dan Air Nilai Media Resistansi (Ω) Nilai Tahanan Pentanahan (Ω) 3 Garam 30 % Air 70% 0.3 0 6 0 9 0 12 0 15 0 18 0 21 0 24 0 27 0 30 0 Rata-rata 0 3 Garam 50% Air 50% 1 0 6 0 9 0 12 0 15 0 18 0 21 0 Menit Nilai Tahanan Pentanahan (Ω) 3 0.0 6 0.0 9 0.0 13 0.0 15 0.0 18 0.0 21 0.0 24 0.0 27 0.0 30 0.0

## Elektriese: Jurnal Sains dan Teknologi Elektro
Volume 12, Number 02, Oktober 2022 e-ISSN: 2830-3512X https://doi.org/10.47709/elektriese.v12i2.1853
24 0 27 0 30 0 Rata-rata 0 3 Garam 70% Air 30% 3 0
6
0 9 0 12 0 15 0 18 0 21 0 24 0 27 0 30 0 Tabel 3. Nilai Tahanan Pentanahan Tanpa Perlakuan Lokasi 2 Menit Nilai Tahanan Pentanahan (Ω) 3 0.68 6 0.66 9 0.62 12 0.68 15 0.68 18 0.68 21 0.66 24 0.63 27 0.68 30 0.68
Tabel 4. Nilai Tahanan Pentanahan dengan Perlakuan Lokasi 2
Menit Variasi Garam dan Air Nilai Media Resistansi (Ω) Nilai Tahanan Pentanahan (Ω) 3 Garam 30 % Air 70% 1 0.68 6 0.68

## Elektriese: Jurnal Sains dan Teknologi Elektro
Volume 12, Number 02, Oktober 2022 e-ISSN: 2830-3512X https://doi.org/10.47709/elektriese.v12i2.1853
9 0.63 12 0.66 15 0.62 18 0.66 21 0.66 24 0.68 27 0.66 30 0.68 Rata-rata 0.5
3
Garam 50% Air 50% 2 0.68 6 0.68 9 0.66 12 0.62 15 0.62 18 0.66 21 0.68 24 0.66 27 0.68 30 0.68 Rata-rata 0.66
3
Garam 70% Air 30% 5 0.68 6 0.68 9 0.68 12 0.66 15 0.68 18 0.64 21 0.66 24 0.63 27 0.68 30 0.68 Rata-rata 0.66

## Pembahasan
Media  resistansi  dibuat  di  media  drum  yang  berisi  garam,  air,  pasir  dan  tembaga.  Untuk  sistem  TN-C menggunakan panel gardu distribusi yang telah terhubung dengan trafo distribusi 1000 Watt. Elektroda

## Elektriese: Jurnal Sains dan Teknologi Elektro
Volume 12, Number 02, Oktober 2022 e-ISSN: 2830-3512X https://doi.org/10.47709/elektriese.v12i2.1853
pentanahan  ditanam  sedalam  2.75  meter  menggunakan  elektroda  batang  dengan  klam  cincin  untuk penghubung dengan kabel BC.Media resistansi yang digunakan sebagai sistem pentanahan netral dengan tahanan.  Media  resistansi  pertama  di  lokasi  1  diawali  dengan  pencampuran  pada  wadah  drum  yaitu garam 30%, air 70%, pasir 5 kg dan lempengan tembaga. Media resistansi pertama menghasilkan nilai ukur resistan 0.3 Ω. Media resistansi kedua di lokasi 1 pencampuran pada wadah drum yaitu garam 50%, air 50%, pasir 6 kg dan lempengan tembaga. Media resistansi kedua menghasilkan nilai ukur resistansi 1 Ω. Media resistansi ketiga di lokasi 1 dengan kombinasi garam 70%, air 30%, pasir 7 kg dan lempengan tembaga. Media resistansi ketiga menghasilkan nilai ukur resistansu 3 Ω.
Pada lokasi 2 media resistansi pertama di buat dengan pencampuran garam 30%, air 70%, pasir 5 kg dan lempengan tembaga. Media resistansi pertama menghasilkan nilai ukur resistansi 1 Ω. Media resistansi kedua,  melakukan  pencampuran  pada  drum  yaitu  50%,  air  50%,  pasir  6  kg  dan  lempengan  tembaga. Media resistansi kedua menghasilkan nilai ukur 2 Ω. Pembuatan media resistansi ketiga pencampuran pada  drum  yaitu  70%  garam,  air  30%,  pasir  7  kg  dan  lempengan  tembaga.  Media  resistansi  ketiga menghasilkan  nilai  ukur  resistansi  3  Ω.  Data-data  yang  ada  dalam  penelitian  tugas  akhir  ini  ditulis berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan.  Penelitian  dilakukan  untuk  mengetahui  pengaruh  dari media  resistansi  dalam  penerapan  sistem  pentanahan  netral  dengan  tahanan  menggunakan  jenis pembumian TN-C.

## Hasil Pengukuran Pentanahan Tanah Tanpa Media Resistansi

## Lokasi 1
Hasil pengukuran pentanahan tanah tanpa media resistansi di lokasi 1 (Perumahan Srikaton, Kaligunting Saradan)  dan  di  lokasi  2  (Mundu,  Gemarang)  terdapat  pada  tabel  4.1  dan  tabel  4.3.  Pengukuran dilakukan pada batang elektroda yang telah ditancapkan sepanjang 2.75 meter. Earth tester merupakan alat  ukur  yang  digunakan  untuk  melakukan  pengukuran  nilai  pentanahan  tanah.  Dilakukan pengamplasan  pada  batang  elektroda  agar  mempermudah  aliran  listrik  yang  ada,  setelah  dilakukan pengamplasan  maka  ditancapkan  kabel  E  pada  earth  tester  dihubungkan  pada  elektroda.  Pada  lokasi  1 (Perumahan Srikaton, Kaligunting Saradan) memiliki nilai yang pentanahan tanah yang stabil yaitu 0 Ω. Nilai pentanahan di lokasi 1 sudah sesuai dengan nilai ketentuan yang disepakati. Untuk membuktikan nilai laju penurunan dari percobaan tersebut maka dapat dilakukan perhitungan secara matematis:
Diketahui R1 = 0 Ω R2 = 0 Ω Ditanya: R ? Dijawab:
𝑅 = (R1−R2) R1 𝑥 100%
𝑅 = (0−0) 0 x 100% R = 0 Ω
Nilai  laju  penurunan  tahanan  pentanahan  tanpa  perlakuan  pada  lokasi  1  yaitu  di  Perumahan  Srikaton, Kaligunting Saradan sebesar 0 Ω. Nilai tahanan pentanahan di area tersebut sudah sangat baik, dibawah

## Elektriese: Jurnal Sains dan Teknologi Elektro
Volume 12, Number 02, Oktober 2022 e-ISSN: 2830-3512X https://doi.org/10.47709/elektriese.v12i2.1853
ketetapan yang berlaku. Area tersebut yaitu jenis rawa yang mengandung kadar air cukup tinggi. Tanpa perlakuan  apa  pun  (media  resistansi)  nilai  tahanan  pentanahan  tersebut  sudah  cukup  baik  untuk pemasangan grounding dengan nilai resistivitas sebesar 30 Ω.m.

## Lokasi 2
Pada lokasi 2 (Mundu, Gemarang) memiliki nilai yang pentanahan tanah yang tidak stabil stabil seperti pada  grafik  diatas.  Nilai  pentanahan  di  lokasi  2  sudah  sesuai  dengan  nilai  ketentuan  yang  disepakati. Untuk  membuktikan  nilai  laju  penurunan  dari  percobaan  tersebut  maka  dapat  dilakukan  perhitungan secara matematis:
Diketahui:
R1 = 0.68 Ω R2 = 0.68 Ω Ditanya: R  ? Dijawab:
𝑅 = (R1 − R2)
R1 𝑥 100%
𝑅 = (0.68−0.68)
0 𝑥 100%

## R = 0 Ω
Nilai  laju  penurunan  tahanan  pentanahan  tanpa  perlakuan  pada  lokasi  2  yaitu  di  Mundu  Gemarang sebesar  0  Ω.  Nilai  tahanan  pentanahan  di  area  tersebut  sudah  cukup  baik,  dibawah  ketetapan  yang berlaku. Area tersebut yaitu jenis tanah ladang yang kadar airnya lebih sedikit daripada lokasi 1. Tanpa perlakuan  apa  pun  (media  resistansi)  nilai  tahanan  pentanahan  tersebut  sudah  cukup  baik  untuk pemasangan grounding dengan nilai resistivitas sebesar 100 Ω.m.

## Hasil Pengukuran Menggunakan Media Resistansi Garam 30% Air 70%

## Lokasi 1
Pengukuran  pada  percobaan  ini  grounding  diberi  perlakuan  menggunakan  media  resistansi.  Elektroda batang  sebelum  dihubungkan  dengan  PEN  terlebih  dahulu  dihubungkan  dengan  media  resistansi. Selanjutnya satu sisi dari media resistansi yang tidak terhubung dengan grounding,  maka dihubungkan dengan PE N sesuai skema pada gambar yang dilakukan percobaan pada lokasi 1 yang termasuk dalam jenis rawa. Media resistansi yang pertama dibuat adalah campuran daru 30% garam, 70% air, 5 kg pasir dan tembaga.

## Elektriese: Jurnal Sains dan Teknologi Elektro
Volume 12, Number 02, Oktober 2022 e-ISSN: 2830-3512X https://doi.org/10.47709/elektriese.v12i2.1853
Gambar 6. Perbandingan Garam 50% dan Air 70%
Nilai pentanahan di lokasi 1 dengan menggunakan  media resistansi variasi garam 30%, air 70% sudah sesuai dengan nilai ketentuan yang disepakati. Untuk membuktikan nilai laju penurunan dari percobaan tersebut maka dapat dilakukan perhitungan secara matematis:
𝑅 = (R1 − R2) R1 𝑥 100%
𝑅 = (0−0) 0 x 100% R = 0 Ω Nilai laju penurunan tahanan pentanahan menggunakan media resistansi garam 30% air 70% di lokasi 1 sebesar  0  Ω.  Nilai  hasil  percobaan  tersebut  sama  halnya  dengan  nilai  awal  tanpa  perlakuan  apa  pun. Nilai  tahanan  pentanahan  di  area  tersebut  sudah  cukup  baik,  dibawah  ketetapan  yang  berlaku  yaitu dibawah 5 Ω.

## Lokasi 2
Pengukuran  pada  percobaan  lokasi  2  grounding  diberi  perlakuan  menggunakan  media  resistansi. Elektroda  batang  sebelum  dihubungkan  dengan  PEN  terlebih  dahulu  dihubungkan  dengan  media resistansi.  Selanjutnya  satu  sisi  dari  media  resistansi  yang  tidak  terhubung  dengan  grounding,  maka dihubungkan  dengan  PE  N  sesuai  skema  pada  gambar  yang  dilakukan  percobaan  pada  lokasi  2  yang termasuk dalam jenis tanah ladang.
Nilai pentanahan di lokasi 2 dengan menggunakan  media resistansi variasi garam 30%, air 70% sudah sesuai  dengan  nilai  ketentuan  yang  disepakati  yaitu  dibawah  5  Ω.  Untuk  membuktikan  nilai  laju penurunan dari percobaan tersebut maka dapat dilakukan perhitungan secara matematis:
𝑅 = (R1 − R2) R1 𝑥 100%
𝑅 = (0.68−0.68)
0 𝑥 100%

## R = 0 Ω
Nilai laju penurunan tahanan pentanahan menggunakan media resistansi garam 30% air 70% di lokasi 2 sebesar  0  Ω.  Nilai  hasil  percobaan  tersebut  sama  halnya  dengan  nilai  awal  tanpa  perlakuan  apa  pun. Nilai  tahanan  pentanahan  di  area  tersebut  sudah  cukup  baik,  dibawah  ketetapan  yang  berlaku  yaitu dibawah 5 Ω.
Hasil Pengukuran Dengan Media Resistansi Garam 50% Air 50%

## Lokasi 1
Media  resistansi  yang  pertama  dibuat  adalah  campuran  daru  50%  garam,  50%  air,  6  kg  pasir  dan tembaga.

## Elektriese: Jurnal Sains dan Teknologi Elektro
Volume 12, Number 02, Oktober 2022 e-ISSN: 2830-3512X https://doi.org/10.47709/elektriese.v12i2.1853
Gambar 6. Perbandingan Garam 50% dan Air 50%
Nilai pentanahan di lokasi 1 dengan menggunakan  media resistansi variasi garam 50%, air 50% sudah sesuai dengan nilai ketentuan yang disepakati. Untuk membuktikan nilai laju penurunan dari percobaan tersebut maka dapat dilakukan perhitungan secara matematis:
𝑅 = (R1−R2) R1 𝑥 100%
𝑅 = (0−0) 0 𝑥 100%

## R = 0 Ω
Nilai laju penurunan tahanan pentanahan menggunakan media resistansi garam 50% air 50% di lokasi 1 sebesar  0  Ω.  Nilai  hasil  percobaan  tersebut  sama  halnya  dengan  nilai  awal  tanpa  perlakuan  apa  pun. Nilai  tahanan  pentanahan  di  area  tersebut  sudah  cukup  baik,  dibawah  ketetapan  yang  berlaku  yaitu  di bawah 5 Ω.

## Lokasi 2
Nilai pentanahan di lokasi 2 dengan menggunakan  media resistansi variasi garam  50%, air  50% sudah sesuai  dengan  nilai  ketentuan  yang  disepakati  yaitu  dibawah  5  Ω.  Untuk  membuktikan  nilai  laju penurunan dari percobaan tersebut maka dapat dilakukan perhitungan secara matematis:
R=((R1-R2))/R1  x 100%
R=((0.68-0.68))/0 x 100%

## R = 0 Ω
Nilai laju penurunan tahanan pentanahan menggunakan media resistansi garam 50% air 50% di lokasi 2 sebesar  0  Ω.  Nilai  hasil  percobaan  tersebut  sama  halnya  dengan  nilai  awal  tanpa  perlakuan  apa  pun. Nilai  tahanan  pentanahan  di  area  tersebut  sudah  cukup  baik,  dibawah  ketetapan  yang  berlaku  yaitu dibawah 5 Ω.

## Elektriese: Jurnal Sains dan Teknologi Elektro
Volume 12, Number 02, Oktober 2022 e-ISSN: 2830-3512X https://doi.org/10.47709/elektriese.v12i2.1853
Hasil Pengukuran Menggunakan Media Resistansi Garam 70% Air 30%

## Lokasi 1
Media  resistansi  yang  pertama  dibuat  adalah  campuran  daru  70%  garam,  30%  air,  7  kg  pasir  dan tembaga.
Nilai pentanahan di lokasi 1 dengan menggunakan  media resistansi variasi garam  70%, air  30% sudah sesuai dengan nilai ketentuan yang disepakati. Untuk membuktikan nilai laju penurunan dari percobaan tersebut maka dapat dilakukan perhitungan secara matematis:
𝑅 = (R1 − R2) R1 𝑥 100%
𝑅 = (0−0) 0 x 100%

## R = 0 Ω
Nilai laju penurunan tahanan pentanahan menggunakan media resistansi garam 70% air 30% di lokasi 1 sebesar  0  Ω.  Nilai  hasil  percobaan  tersebut  sama  halnya  dengan  nilai  awal  tanpa  perlakuan  apa  pun. Nilai  tahanan  pentanahan  di  area  tersebut  sudah  cukup  baik,  dibawah  ketetapan  yang  berlaku  yaitu dibawah 5 Ω.

## Lokasi 2
Nilai pentanahan di lokasi 2 dengan menggunakan  media resistansi variasi garam  70%, air 30% sudah sesuai  dengan  nilai  ketentuan  yang  disepakati  yaitu  dibawah  5  Ω.  Untuk  membuktikan  nilai  laju penurunan dari percobaan tersebut maka dapat dilakukan perhitungan secara matematis :
𝑅 = (R1 − R2) R1 𝑥 100%
𝑅 = (0.68−0.68)
0 𝑥 100%

## R = 0 Ω
Nilai laju penurunan tahanan pentanahan menggunakan media resistansi garam 70% air 30% di lokasi  2 sebesar  0  Ω.  Nilai  hasil  percobaan  tersebut  sama  halnya  dengan  nilai  awal  tanpa  perlakuan  apa  pun. Nilai  tahanan  pentanahan  di  area  tersebut  sudah  cukup  baik,  dibawah  ketetapan  yang  berlaku  yaitu dibawah 5 Ω.

## Kesimpulan
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  yang  disampaikan  oleh  peneliti    bahwa  hasil  pengukuran  pentanahan tanah tanpa media resistansi pada lokasi 1 dan lokasi 2 sudah cukup baik untuk pemasangan grounding dengan nilai resistivitas sebesar 30 Ω.m dan 100 Ω.m, hasil pengukuran menggunakan media resistansi garam  30%  air  70%  di  lokasi  1  dan  lokasi  2  sudah  cukup  baik,  dibawah  ketetapan  yang  berlaku  yaitu

## Elektriese: Jurnal Sains dan Teknologi Elektro
Volume 12, Number 02, Oktober 2022 e-ISSN: 2830-3512X https://doi.org/10.47709/elektriese.v12i2.1853
dibawah  5  Ω,  hasil  pengukuran  menggunakan  menggunakan  media  resistansi  variasi  garam  50%,  air 50%  dan  garam  70%,  air  30%  pada  lokasi  1  dan  lokasi  2  variasi  sudah  sesuai  dengan  nilai  ketentuan yang disepakati yaitu dibawah 5 Ω. Maka, dapat disimpulkan tidak ada laju penurunan nilai tanahanan pentanahan  saat  menggunakan  media  resistansi  dari  uji  coba  yang  dilakukan  2  tempat  dengan  kondisi yang berbeda.

## Referensi
Badan Standarisasi Nasional, Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011
Zakariz, Naufal Praska, Anggara Trisna Nugraha, And Khongdet Phasinam. "The Effect Of Inlet Notch Variations In Pico-Hydro Power Plants With Experimental Methods To Obtain Optimal Turbine Speed." Journal Of Electronics, Electromedical Engineering, And Medical Informatics 4.1 (2022): 35-41.
Farid  Hemanto,  K.  S.,  2013.  Analisis  Jatuh  Tegangan  Dan  Arus  Hubung  Singkat  Pada  Jaringan Tegangan Menengah Pt Rumfarid. Transient, Vol.2 , 4 Desember, P. 4.
Realdo, Adam Meredita, Anggara Trisna Nugraha, And Shubhrojit Misra. "Design And Development Of Electricity Use Management System Of Surabaya State Shipping Polytechnic Based On Decision Tree Algorithm."  Indonesian  Journal  Of  Electronics,  Electromedical  Engineering,  And  Medical  Informatics 3.4 (2021): 179-184.
Febrianti,  A.  A.  D.  I.  K.,  2019.  Analisis  Sistem  Proteksi  Arus  Lebih  Pada  Penyulang  Cendana  Gardu Induk Bungaran. Jurnal Ampere, P. 2.
Nugraha,  Anggara  Trisna,  Et  Al.  "Design  Of  Charger  Controller  On  Wind  Energy  Power  Plant  With Arduino  Uno  Based  On  Pi  Controller."  Indonesian  Journal  Of  Electronics,  Electromedical Engineering, And Medical Informatics 3.4 (2021).
J.,  Ginting,  Y.  &  Tamba,  P.,  2019.  Sistem  Pentanahan  Pada  Jaringan  Distribusi  Di  Pt.Pln  (Persero) Rayon Medan Helvetia. Jurnal Teknologi Energi Uda,, Pp. 81-86.
Ruddianto,  Ruddianto,  Et  Al.  "The  Experiment  Practical  Design  Of  Marine  Auxiliary  Engine Monitoring  And  Control  System."  Indonesian  Journal  Of  Electronics,  Electromedical Engineering, And Medical Informatics 3.4 (2021): 148-155.
Jumari,  Y.  G.  P.  T.,  2019.  Sistem  Pentanahan  Pada  Jaringan  Distribusi  Di  Pt.Pln  (Persero). Jurnal Teknologi Energi Uda, Pp. 81-86.
Utomo,  Agung  Prasetyo,  And  Anggara  Trisna  Nugraha.  "Speed  Adjustment  On  Variable  Frequency Induction  Motor  Using  Plc  For  Automatic  Polishing  Machine."  Indonesian  Journal  Of Electronics, Electromedical Engineering, And Medical Informatics 3.2 (2021): 70-75.
Media,
S., 2022. Penerapan Induksi Elektromagnetik:Transformator. [Online] Available At: Https://Arsyadriyadi.Blogspot.Com/2015/02/Penerapan-Induksi-
Elektromagnetik.Html [Accessed 18 Januari 2022].

## Elektriese: Jurnal Sains dan Teknologi Elektro
Volume 12, Number 02, Oktober 2022 e-ISSN: 2830-3512X https://doi.org/10.47709/elektriese.v12i2.1853
Priyambodo,  Dadang,  And  Anggara  Trisna  Nugraha.  "Design  And  Build  A  Photovoltaic  And  Vertical Savonious  Turbine  Power  Plant  As  An  Alternative  Power  Supply  To  Help  Save  Energy  In Skyscrapers."  Journal  Of  Electronics,  Electromedical  Engineering,  And  Medical  Informatics 3.1 (2021): 57-63.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Trasmigrasi Ri No. 02/Men/1989
Syahid,  Ahmad  Dan  Annas  Singgih.  2019. Praktikum  Instalasi  Listrik  Ii. Surabaya:Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
Wenzhou  Arrester  Electric  Co.,  L.,  2022. Sistem  Catu  Daya  (Tn-C,  Tn-S,  Tn-Cs,  Tt,  It). [Online] Available At: Https://Www.Lsp-International.Com/Id/Power-Supply-System/ [Accessed 18 Januari 2022].
Zuhal, 1988. Dasar Teknik Tenaga Listrik Dan Elektronika Daya.. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.