p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
Perencanaan Sistem Penyaluran Air Hujan di  Kawasan Pabrik Sepatu Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal
Eka Wardhani 1 , Hanif Khudzaifah Hapsa 2*
1,2 Jurusan teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Nasional, Jln. PPH.Mustopha No. 23- Bandung Indonesia 40124 * Koresponden email : hanifkhudzaifah@gmail.com Diterima: 1 Juli 2022 Disetujui: 24 Juli 2022

## Abstract
The construction of the factory will increase the amount of rainwater into runoff. This will cause an increase in flood inundation downstream. The purpose of this study is to plan an environmentally sound drainage channel in a shoe factory area of 16 hectares. The research location is in Lebasiu Village, Lebaksiu District. This research begins with conducting a hydrological analysis to obtain the most suitable rainfall intensity to  be  applied  at  the  activity  location.  The  maximum  daily  rainfall  data  comes  from  the  Pakubeureum, Kadipaten, Jatiwangi and Pesayangan Tegal rain observation posts. The calculation results show that the selected rainfall intensity is the Van Breen Method with the Talbot Equation approach. The calculation of the planned discharge is carried out using the Rational Method of 123.89 m3/second. The calculation of the channel dimensions is based on the Manning Equation, where the channel width is 1.5 m and the depth is 1 m. The width and depth of the planned channel is 1.5 m and the width is 1.5. Infiltration wells are planned at  PT.  X  is  a  form  of  corporate  responsibility  in  environmental  management  and  implementation  of environmentally sound development. The results of the calculation of the required infiltration wells are 17 units. The infiltration wells will be built scattered around the factory by taking into account the location and  suitability  of  the  factory  building  design.  Rainwater  from  each  factory  building  will  be  channeled through gutters to each of these infiltration wells.
Keywords: drainage, channel, Tegal, factory, infiltration well

## Abstrak
Pembangunan  pabrik  akan  meningkatkan  jumlah  air  hujan  menjadi  air  larian.  Hal  tersebut  akan menyebabkan peningkatan genangan banjir di bagian hilir. Tujuan dari penelitian ini adalah merencanakan saluran  drainase  yang berwawasan  lingkungan  di kawasan  pabrik  sepatu  seluas16  Ha.  Lokasi  penelitian berada di Desa Lebasiu, Kecamatan Lebaksiu. Penelitian ini diawali dengan melakukan analisis hidrologi untuk  memperoleh  intensitas  hujan  yang  paling  sesuai  diterapkan  di  lokasi  kegiatan.  Data  curah  hujan harian maksium berasal dari pos pengamatan hujan Pakubeureum, Kadipaten, Jatiwangi, dan Pesayangan Tegal.  Hasil  perhitungan  menunjukan  intensitas  hujan  yang  terpilih  adalah  Metode  Van  Breen  dengan pendekatan  Persamaan  Talbot.  Perhitungan  debit  rencana  dilakukan  dengan  menggunakan  Metode Rasional sebesar 123,89 m 3 /detik. Perhitungan dimensi saluran berdasarkan Persamaan Manning, dimana lebar saluran yaitu 1,5 m dan kedalaman 1 m.  Lebar dan kedalaman saluran yang direncanakan adalah 1,5 m  dan  lebarnya  sebesar  1,5.  Sumur  resapan  direncanakan  di  PT.  X  merupakan  bentuk  tanggung  jawab perusahaan  dalam  pengelolaan  lingkungan  dan  penerapan  pembangunan  berwawasan  lingkungan.  Hasil perhitungan  sumur  resapan  yang  diperlukan  sebanyak  17  unit.  Sumur  resapan  tersebut  akan  dibangun tersebar di sekitar pabrik dengan memperhatikan lokasi dan kesesuaian dengan desain bangunan pabrik. Air hujan dari setiap gedung pabrik akan dialirkan melalui talang ke masing-masing sumur resapan tersebut. Kata Kunci: saluran, drainase, Tegal, pabrik, sumur resapan

## 1. Pendahuluan
Kawasan pabrik sepatu direncanakan akan dibangun di Desa Lebaksiu, Kecamatan Lebaksiu di lahan kosong seluas ±165.007 m 2 atau ±16 Ha. Lokasi kegiatan terletak di pinggiran Kali Arca. Pembangunan pabrik ini meningkatkan tutupan lahan menjadi kawasan terbangun. Hal ini akan meningkatkan debit air larian yang berdampak pada peningkatan debit banjir di Kali Arca. Pabrik ini akan menerapkan eco drainase dengan cara membangun sumur resapan. Kegiatan ini merupakan kontribusi dan komitmen dari perusahaan dalam  pengelolaan  lingkungan  di  lokasi  operasional  pabrik.  Pembangunan  sumur  resapan  akan  mampu menurunkan debit banjir di Kali Arca dan mengurangi genangan air di bagian hilir.  [1] dan [2].
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
Penelitian  mengenai  konservasi  air  hujan  untuk  memperbaiki  kekritisan  air  tanah  telah  banyak dilakukan seperti dengan cara perencanaan saluran drainase berwawasan lingkungan  yang telah dilakukan diantaranya di Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor Provinsi Jawa Barat [3]. Analisis perencanaan saluran drainase di pemukiman dengan menggunakan sumur resapan di daerah Tasi-Tolu Kota Dili Timor Leste. Hasil penelitian menghasilkan data jumlah sumur resapan terhadap debit kala ulang 2 tahun dengan debit 57,07 m 3 /detik, membutuhkan 12 buah sumur resapan dengan kedalaman 2,5 m, membutuhkan 10 buah sumur resapan dengan kedalaman 3 m, membutuhkan 8 buah sumur resapan dengan kedalaman 3,5 m [4]. Penelitian penggunaan sumur resapan untuk mengurangi genangan air hujan di area Kampus Karangmalang Universitas Negeri Yogyakarta. saluran drainase yang terdapat di Kampus Universitas negeri Yogyakarta (UNY)  merupakan  saluran  drainase  buatan  yang  sistem  pengalirannya  dengan  sistem  jaringan  dengan konstruksinya terbuka dan saluran ini mengelilingi Komplek kampus tersebut.  Pengurangan debit limpasan di kampus tersebut perlu dibuat sumur resapan, yang direncanakan 20% dari seluruh kampus [5].
Penelitian  perencanaan  sistem  drainase  di  kawasan  industri  telah  dihitung  di  PT.  Indo Biofuels Energy  Plant Merak-Banten.  Metode  pengolahan  data  yang  digunakan  yaitu  perhitungan secara  manual sesuai dengan metode rasional untuk menghitung debit hujan dan rumus Manning untuk debit saluran. Hasil dari  perhitungan  didapatkan  dimensi  saluran  ekonomis  untuk  saluran  drainase  utama  1  dengan  dimensi lebar dan tinggi air masing-masing  0,290 m dan 0,189 m, saluran drainase utama 2 dengan dimensi lebar dan  tinggi  air  masing-masing  0,290  m  dan  0,251  m  dengan  penampang  melintang  saluran  berbentuk trapesium  [6].  Penelitian-penelitian  yang  telah  dilakukan  merupakan  ketertarikan  dan  kontribusi    dari peneliti untuk menanggulangi masalah yang sedang dihadapi di semua wilayah Indonesia yaitu kerentanan air tanah dan peningkatan debit banjir.
Manfaat penelitian ini yaitu berupa data teknis mengenai jumlah sumur resapan yang harus dibangun di  sekitar  pabrik  ini  sehingga  debit  air  larian  yang  masuk  ke  Kali  Arca  akan  berkurang  dan  terjadi peningkatan imbuhan air tanah di sekitar pabrik. Dampak peningkatan debit air tanah sangat penting untuk diperhatikan  mengingat  lokasi  Pulau  Jawa  sudah  termasuk  daerah  yang  terancam  krisis  ketersediaan  air tanah.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode perhitungan matematis dengan menggunakan data sekunder dan primer yang diperoleh di lokasi kegiatan. Hasil perhitungan dianalisis secara deskriptif sehingga diperoleh pembahasan hasil penelitian yang menyeluruh. Lokasi penelitian merupakan kawasan pabrik sepatu yang terletak di Kabupaten Tegal, Kecamatan Lebaksiu, Desa Lebaksiu Kidul. Data sekunder yang digunakan, yaitu:
a. Data curah hujan  yang berasal dari Balai Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tegal pada Tahun 2011- 2020. Data tersebut diperlukan untuk menentukan intensitas hujan yang merupakan komponen penting dalam perhitungan debit banjir rencana
b. Peta  topografi,  diperlukan  untuk  mengetahui  luasan  area  dan  elevasi  permukaan  tanah  dari  lokasi layanan saluran drainase sehingga dapat direncanakan saluran drainase yang mengalir secara gravitasi. Peta topografi didapatkan dari Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal.
c. peta  tata  guna  lahan  diperlukan  untuk  menentukan  nilai  koefisien  limpasan  (C)  air  hujan.  Nilai  C sangat  tergantung  dari  tata  guna  lahan  serta  nilai  parameter  ini  merupakan  parameter  kunci  dalam menghitung besar aliran permukaan yang harus dialirkan saluran drainase.
Pengolahan  data  dimulai  dengan  Analisis  Hidrologi.  Analisis  ini  dimulai  dengan  tahap  persiapan yang meliputi melengkapi data curah hujan yang hilang, analisis  intensitas, dan homogenitas data curah hujan harian maksimum. Data yang sudah lengkap dan memenuhi syarat kualitas dan kuantitas diolah untuk memperoleh frekuensi curah hujan maksimum. Analisis frekuensi curah hujan maksimum bertujuan untuk mengetahui  jumlah  frekuensi  curah  hujan  dalam  satuan  waktu  pada  periode  ulang  hujan  tertentu  [7]. Perhitungan  ini  menggunakan  tiga  metode  untuk  menghitung  frekuensi  curah  hujan  yaitu  Gumbel,  Log Pearson Tipe III dan Distribusi Normal. Metode terpilih yang paling sesuai dengan data di lokasi kegiatan di uji kecocokan dengan menggunakan uji Chi-Kuadrat. Uji ini mampu menentukan apakah persamaan dari tiga metode ini dapat mewakili distribusi statistik sampel data yang dianalisis. Data hasil analisis frekuensi terpilih  dilanjutkan  untuk  menentukan  intensitas  hujan.  Analisis  intensitas  hujan  dilakukan  dengan menggunakan tiga metode yaitu, Hasper Der Weduwen, Van Breen, dan Bell Tanimoto [7].
Metode  tersebut  akan  dipilih  perumusan  yang  tepat  dengan  menggunakan  pendekatan  persamaan Talbot, Sherman, dan Ishiguro [7]. Setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan ketiga persamaan tersebut, penentuan metode intensitas hujan dipilih dari nilai yang memiliki selisih paling kecil. Hasil akhir dari analisis hidrologi berupa penggambaran kurva Intensity, Duration, Frequency (IDF). Metode analisis
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
curah  hujan  yang  sama  telah  dipergunakan  untuk  menganalisis  saluran  drainase  di  wilayah  Aerocity Provinsi Jawa Barat [8] dan di Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor [1].
Pengolahan data  selanjutnya  yaitu  perhitungan  limpasan  ( run-off )  dengan  rumus  rasional  (Q  dalam satuan m 3 /detik) seperti disajikan pada persamaan 1. Rumus ini memperhitungkan nilai koefisien air larian yang  ditentukan  oleh  tata  guna  lahan,  luas  daerah  tangkapan  air  dan  intensitas  hujan  yang  berasal  dari analisis hidrologi. Perhitungan ini juga bertujuan untuk memperhitungkan kuantitas air limpasan yang akan timbul pada suatu wilayah Berikut merupakan tahapan perhitungan debit limpasan banjir.
1. Menentukan zona pelayanan, ditentukan dari luas lahan di kawasan pabrik tersebut.
2. Menghitung  luas  daerah  tangkapan  ( catchment  area ),  ditentukan  berdasarkan  fungsi  lahan  pada kawasan pabrik tersebut, sehingga akan mempengaruhi nilai koefisien limpasan di daerah tangkapan
3. Menghitung  koefisien  limpasan,  mengacu  pada  fungsi  lahan  dan  nilai  koefisien  untuk  daerah penelitian ditentukan sebesar 0,95 [7].
4. Menghitung  debit  rencana  dengan  menggunakan  rumus  yang  disajikan  pada  persamaan  1-6.  Waktu Hujan (te)
Q = 1 360 × C r × A × I ................................................................................................................... (1)
Dimana Q merupakan debit limpasan dalam satuan m 3 /detik, Cr adalah koefisien limpasan, A adalah luas tangkapan air hujan (km 2 ), dan I adalah intensitas hujan (mm/jam). Pengolahan data selanjutnya adalah penentuan jumlah sumur resapan yang diperlukan untuk mengurangi debit limpasan. Prinsip perhitungan jumlah sumur resapan adalah dengan memperhatikan debit limpasan yang timbul, kemampuan tanah untuk meresapkan air, porositas tanah, dan tata guna lahan. Prinsip kerja sumur resapan adalah dengan menangkap air hujan dari talang yang disalurkan ke sumur resapan. Air hujan tidak disalurkan ke saluran drainase tetapi dimasukkan ke sumur resapan untuk dikumpulkan dan diberikan kesempatan untuk meresap dan mengisi cadangan air tanah [9].
Limpasan air hujan yang berlebihan dapat menyebabkan kerugian seperti terjadinya bencana banjir, oleh karena itu salah satu cara untuk mengelola limpasan permukaan tersebut dengan membangun fasilitas penahan air hujan yang bertujuan memperbesar masuknya air ke dalam tanah sebagai air resapan ( Infiltrasi ) seperti sumur resapan, sehingga air akan lebih banyak masuk ke dalam tanah dan sedikit yang mengalir sebagai aliran permukaan ( run off ) [9]. Menghitung sumur resapan membutuhkan beberapa parameter yang diperhitungkan  diantaranya  luas  area  tangkapan,  intensitas  hujan,  dan  permeabilitas  tanah  dengan persamaan disajikan pada persamaan 2 dan 3. Perhitungan diawali dengan menentukan kedalaman sumur resapan  (H),  dimana  nilai  H  ditentukan  oleh jumlah  debit  limpasan  yang  terjadi  di  lokasi  kegiatan  hasil perhitungan dengan menggunakan persamaan 1.
Persyaratan teknis yang harus dipenuhi sebelum menerapkan rencana pembangunan sumur resapan diantaranya: kedalaman air tanah > 2 m; permeabilitas tanah harus mempunyai nilai koefisien permeabilitas tanah > 2 cm/jam; sumur resapan ditempatkan di daerah yang relatif datar dengan kemiringan maksimal 2%; periode ulang hujan yang digunakan untuk perencanaan 2 tahun; dan jarak penempatan sumur terhadap bangunan terdapat pada Tabel 1 .
Kedalaman sumur resapan (H) = Q ω×π×r×K ……………………………………………………(2)
Jumlah sumur resapan (n) = H Hm …………………………………………………………….…(3)
Kedalaman air tanah menjadi perhatian dalam pembangunan sumur resapan karena kedalaman sumur yang akan dibangun sampai pada kedalaman 5  meter, jadi jika kedalaman air tanah kurang dari 2 meter maka  akan  sia-sia  proses  pembangunan  sumur  resapan  ini.  Permeabilitas  tanah  harus  mempunyai  nilai koefisien permeabilitas tanah > 2 cm/jam, artinya jenis tanah di lokasi kegiatan harus mampu meloloskan air hujan sehingga dapat menambah imbuhan air tanah. Berdasarkan Tabel 1 jarak minimal sumur resapan dengan pondasi bangunan/tangki septik yaitu 1 meter, dengan bidang resapan/sumur resapan tangki septik yaitu  5  meter,  dan  sumur  air  bersih  3  meter.  Jarak  tersebut  diatur  untuk  menghindari  kontaminasi  zat pencemar  khususnya  dari  limbah  rumah  tangga  yang  berasal  dari  tangki  septik  terhadap  air  tanah. Pengaturan jarak ini akan mencegah penyebaran pencemaran air tanah domestik ke sumur penduduk atau ke lapisan air tanah yang lebih luas.
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
Tabel 1 . Jarak minimum sumur resapan terhadap bangunan Jenis Bangunan Jarak Minimal (m) Pondasi Bangunan/Tangki Septik 1 Bidang Resapan/Sumur Resapan Tangki Septik 5 Sumur Resapan Air Hujan/Sumur Air Bersih 3 Sumber: [9]

## 3. Hasil dan Pembahasan
Data curah hujan yang digunakan merupakan data curah hujan harian maksimum selama 30 tahun terakhir  dari  Tahun  1988-2017  yang  diperoleh  dari  pos  hujan  Pakubeureum,  Kadipaten,  Jatiwangi,  dan Pesayangan Tegal. Hasil dari kelengkapan data curah hujan dapat dilihat pada Tabel 2 . Proses melengkapi data  curah  hujan  yang  hilang  dilakukan  perhitungan  metode  rata-rata  Aljabar.  Berdasarkan  hasil perhitungan, perbedaan curah hujan tahunan antara  stasiun pembanding dengan stasiun yang kehilangan data sebesar 5,76% kurang dari 10% maka dilakukan dengan menggunakan metode tersebut.
Tabel 2 . Data curah hujan No. Tahun Curah Hujan Maksimum (mm) Pos Pakubeureum Kadipaten Jatiwangi Pesayangan Tegal* 1. 1988 50 150 50 83 2. 1989 50 150 50 83 3. 1990 49 147 49 82 4. 1991 30 91 30 50 5. 1992 170 116 130 139 6. 1993 176 75 187 146 7. 1994 170 104 187 154 8. 1995 145 98 125 123 9. 1996 74 146 128 116 10. 1997 96 105 84 95 11. 1998 112 90 134 112 12. 1999 127 126 113 122 13. 2000 74 72 125 90 14. 2001 130 131 87 116 15. 2002 104 207 71 127 16. 2003 108 75 135 106 17. 2004 202 75 195 157 18. 2005 118 119 120 119 19. 2006 166 55 55 92 20. 2007 32 32 95 53 21. 2008 102 75 60 79 22. 2009 108 74 91 91 23. 2010 118 76 126 107 24. 2011 96 76 95 83 25. 2012 25 76 25 102 26. 2013 38 38 114 105 27. 2014 69 71 145 79 28. 2015 72 56 94,6 102 29. 2016 60 78 173,16 83 30. 2017 103 223 173,16 106 Jumlah 2974 3007 3246,92 3102 Ni 99,13 100,23 108,23 103,41 Sumber: [8] dan [10]
Data curah hujan yang telah lengkap seperti disajikan pada Tabel 2 selanjutnya di uji konsistensi dan homogenitas  datanya.  Kedua  uji  ini  untuk  membuat  data  memenuhi  secara  kualitas.  Data  yang  akan dipergunakan harus memiliki pola yang sama dan seragam. Uji konsistensi dilakukan dengan analisis kurva massa  ganda  menggunakan  data  akumulasi  hujan  tahunan  [7].  Tahapan  uji  konsistensi  adalah  sebagai berikut [7]:
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
1. Rata-ratakan secara aritmetika dan akumulasikan data curah hujan pada setiap stasiun dasar dan utama.
2. Dibuat kurva antara stasiun utama dengan stasiun pembanding. Stasiun utama yaitu Pesayangan Tegal, tiga stasiun lainnya menjadi stasiun pembanding. Uji konsistensi ini hasil akhirnya berupa faktor koreksi untuk memperbaiki data curah hujan yang polanya tidak sama dengan pola yang terbaru. Berdasarkan hasil  perhitungan  faktor  koreksi  yang  diperoleh  sebesar  1,06.  Data  curah  hujan  yang  mengalami perubahan  pola  kemudian  dikalikan  dengan  faktor  koreksi,  sehingga  diperoleh  data  baru  yang merupakan data yang telah terkoreksi sehingga konsisten atau memiliki pola yang sama.
Uji homogenitas bertujuan untuk membuat data curah hujan yang seragam dan berdekatan dengan nilai  rata-ratanya.  Uji  homogenitas  dilakukan  pada  data  curah  hujan  dari  stasiun  utama  yaitu  stasiun Pesayangan Tegal, dengan data yang telah dikoreksi. Uji ini mencari standar deviasi dari data stasiun utama dan  diplotkan  dengan  jumlah  data  ke  dalam  kurva  homogenitas  [7].  Data  curah  hujan  yang  digunakan adalah data  curah hujan selama 20 tahun dengan nilai R 0 dan R 5 yang didapatkan adalah 91 dan 130,65 kemudian di plotkan ke dalam Grafik Gumble, sehingga menghasilkan nilai TR yaitu 3,2. Kemudian nilai T R di plotkan ke dalam kurva homogenitas. Hasil yang didapatkan adalah H (20; 4,1043), hasil dari plot titik  tersebut  berada  di  dalam  cekungan  grafik  homogenitas  yang  menunjukkan  bahwa  data  tersebut homogen, sehingga dapat dilanjutkan untuk mencari analisa frekuensi curah hujan.
Langkah berikutnya data yang telah memenuhi secara kualitas dan kuantitas tersebut dipergunakan untuk  menghitung  frekuensi  curah  hujan.  Metode  yang  digunakan  untuk  melakukan  analisis  frekuensi diantaranya  Metode  Gumbel,  Log Pearson  III  dan  Metode  Distribusi  Normal. Tabel  3 merupakan  tabel rekapitulasi  dari  perhitungan  analisa  frekuensi.  Pemilihan  ketiga  metode  ini karena  pertimbangan  lokasi kegiatan berada di Pulau Jawa dan banyak penelitian yang menggunakan ketiga metode ini.
Tabel 1 . Rekapitulasi analisa frekuensi PUH CHHM (mm/24 Jam) Gumbel Log Pearson Distribusi Normal 2 98,62 ± 7,38 102,17 101,87 5 122,14 ± 14,29 120,97 120,40 10 137,72 ± 19,84 130,30 130,10 25 157,40 ± 27,12 139,68 138,35 50 171,99 ± 32,61 145,36 147,08 100 186,49 ± 38,09 150,18 153,26 Sumber: Hasil perhitungan (2022)
Data  hasil  analisa  frekuensi  untuk  setiap  metode  dilakukan  pengujian  metode  yang  paling  tepat dengan  data  di  lokasi  pabrik.  Uji  pemilihan  metode  terpilih  menggunakan  Metode  Chi-Kuadrat. Berdasarkan tabel nilai peluang setiap metode menyatakan bahwa seluruh metode dapat diterima namun tetap dipilih salah satu sebagai metode terbaik. Pemilihan metode ini digunakan untuk perhitungan analisis intensitas hujan, sehingga Metode Distribusi Normal menjadi metode yang dipilih menjadi metode terbaik karena menurut hasil dari nilai Chi-Kuadrat nilai x 2 pada Metode Distribusi Normal memiliki nilai terkecil [7]. Berdasarkan hasil perhitungan metode terpilih yaitu Gumbel.
Langkah  selanjutnya  yaitu  mengolah  data  hasil  frekuensi  curah  hujan  dengan  metode  Gumbel menjadi intensitas hujan. Proses ini menggunakan tiga metode yaitu Metode Van Breen, Bell Tanimoto dan Metode  Hasper  Der  Weduwen.  Setelah  dilakukan  perhitungan  intensitas  hujan  menggunakan  masing- masing metode dilakukan pemilihan metode intensitas hujan menggunakan persamaan Talbot, Sherman, dan Ishiguro [7]. Nilai intensitas hujan dari analisa curah hujan didistribusikan ke dalam persamaan Talbot, Sherman, dan Ishiguro. Penentuan metode terpilih didasarkan pada perbandingan antara data yang terukur dengan perkiraan yang menghasilkan nilai  selisih terkecil. Berdasarkan hasil perhitungan bahwa Metode Van Breen dengan Persamaan Talbot merupakan nilai terkecil sehingga dalam perencanaan sistem drainase ini nilai intensitas hujan dengan menggunakan Metode Van Breen dengan persamaan Talbot terpilih.
Nilai intensitas hujan dengan menggunakan Metode Van Breen terdapat pada Tabel 4 . Berdasarkan tabel  tersebut  dapat  dibuat  kurva Intensity,  Duration,  and  Frequency (IDF).  Tabel  4  menjelaskan  nilai intensitas hujan berdasarkan enam periode ulang hujan yaitu 2, 5, 10, 25, 50, dan 100 dengan durasi hujan dari 5 sampai dengan 240 menit. Penentuan batas maksimal 240 menit atau 4 jam berdasarkan penelitian bahwa  hujan  akan  terkonsentrasi  pada  empat  jam  pertama  [7]  Hubungan  antara  intensitas,  durasi  dan frekuensi hujan terdapat pada Gambar 1 .
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
Berdasarkan pedoman penyusunan pembangunan sumur  resapan pekarangan intensitas hujan yang dipergunakan yaitu PUH 2 sebesar 101,87 mm/jam dan dibulatkan menjadi 102 mm/jam. Intensitas hujan dengan PUH 2 tersebut menjadi dasar dalam penentuan jumlah sumur resapan.  Prinsip kerja dari sumur resapan adalah menyalurkan air hujan dari daerah tangkapan air ke dalam sumur sehingga tertampung dan memiliki waktu tinggal lebih lama untuk meresap  sedikit demi sedikit air ke dalam tanah dan menambah volume air tanah di sekitar lokasi sumur. Semakin banyak sumur resapan yang dibangun berkorelasi dengan peningkatan  volume  air  tanah  [8].  Perhitungan  sumur  resapan  di  wilayah  perencanaan  mengacu  kepada peraturan SNI 8456 Tahun 2017 tentang Sumur Resapan dan Parit Resapan Air Hujan, Tabel 5 merupakan hasil rekapitulasi perhitungan sumur resapan.
Tabel 4 . Intensitas hujan metode Van Breen Durasi (Menit) Periode Ulang Hujan (Tahun) 2 5 10 25 50 100 R 1 R 2 R 3 R 4
R 5 R 6 101,87 120,40 130,10 138,35 147,08 153,26 5 170,24 177,59 181,12 183,98 186,91 188,92 10 149,77 158,83 163,13 166,59 170,10 172,49 20 120,73 131,12 136,09 140,10 144,17 146,94 40 87,00 97,20 102,21 106,30 110,48 113,36 60 68,00 77,23 81,83 85,63 89,56 92,27 80 55,81 64,06 68,23 71,70 75,30 77,80 120 41,08 47,78 51,21 54,09 57,11 59,22 240 22,93 27,10 29,29 31,15 33,11 34,50 Sumber: Hasil perhitungan (2022)
Gambar 1 . Kurva IDF
Sumber: Hasil perhitungan (2022)
Tabel 5 . Hasil rekapitulasi perhitungan sumur resapan Jenis Tanah K (m/detik) A (Ha) I (mm/jam) Q (m 3 /detik) H (m) Jumlah Sumur Alluvial 0,036 16,22 102 123,89 5 17
Sumber: Hasil perhitungan, (2022)
Perencanaan  pembangunan  sumur  resapan  air  hujan  dibangun  di  wilayah  perencanaan  dapat dilakukan.  Jenis  tanah  di  lokasi  kegiatan  yaitu  tanah  aluvial.  Kedalaman  muka  air  tanah  di  wilayah perencanaan sebesar 20 meter sehingga sudah memenuhi syarat teknis pembangunan sumur resapan karena > 2 m. Koefisien permeabilitas tanah (K) jenis aluvial sebesar 0,036 m/jam mengacu kepada karakteristik jenis  tanah  pada  SNI 8456  Tahun  2017. Sumur  resapan  akan  menerima  air  dari  talang  hujan  dari  setiap daerah  yang  terbangun,  luas  lahan  terbangun  pada  wilayah  perencanaan  yang  mempunyai  jenis  tanah
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 0 50 100 150 200 250 300 In te n si ta s C ur ah Huj an ( m m /j a m ) Durasi (menit)
Intensitas Curah Hujan (mm/jam) 2 R1
Intensitas Curah Hujan (mm/jam) 5 R2
Intensitas Curah Hujan (mm/jam) 10 R3 Intensitas Curah Hujan (mm/jam) 25 R4 Intensitas Curah Hujan (mm/jam) 50 R5 Intensitas Curah Hujan (mm/jam) 100 R6
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
aluvial  adalah  16,22  Ha  atau  sebesar  162.208  m 2 berdasarkan  hasil  perhitungan.  Intensitas  hujan menggunakan durasi hujan (t) 2 jam dan curah hujan (R) PUH 2 tahun sebesar 102 mm/jam berdasarkan hasil perhitungan analisis Hidrologi. Hasil intensitas hujan pada PUH 2 tahun sebesar 66,27 mm/jam. Hasil perhitungan debit air limpasan adalah 123,89 m 3 /detik. Sumur resapan yang direncanakan memiliki jari- jari (r) sebesar 1 m dan terbuat dari sumur kosong berdinding porus ( 𝜔 =5). Kedalaman sumur resapan (Hm) direncanakan yaitu sebesar 13 m, sehingga jumlah sumur resapan yang diperlukan sebanyak 17 buah.
Berdasarkah hasil perhitungan untuk mengurangi debit air limpasan diperlukan 17 sumur resapan. Sumur resapan tersebut akan ditempatkan di sekitar lokasi pabrik dengan luas 16,22 Ha. Kedalaman sumur resapan yaitu 5 meter akan mampu menambah resapan air tanah di lokasi kegiatan. Pembangunan sumur resapan  merupakan  salah  satu  cara  melakukan  konservasi  lingkungan  khususnya  peningkatan  debit  air tanah yang saat ini terus mengalami penurunan di beberapa tempat di Pulau Jawa  [11]. Penurunan debit limpasan  air  hujan  dengan  adanya  pembangunan  sumur  resapan  dapat  mencegah  dampak  negatif  dari kegiatan alih fungsi lahan pembangunan pabrik ini.
Penelitian  ini  akan  memperkaya  kajian  di  lokasi  lainnya  di  Indonesia  terkait  konservasi  air. pengelolaan  air  bekas  wudhu  Jamaah  Mesjid  Jamik  Lambaro  Kabupaten  Aceh  Besar  [12].  Masyarakat mendukung  proses  pembuatan  sumur  resapan  di  lokasi  pembangunan  pabrik  karena  akan  menambah cadangan air tanah di rumahnya. Hal tersebut senada dengan hasil penelitian mengenai analisis persepsi masyarakat  dalam  penerapan  sumur  resapan  di  Desa  Blang  Tambeu  Kecamatan  Simpang  Mamplan Kabupaten  Bireuen  [13].  Kedua  penelitian  dilakukan  di  daerah  Aceh  membuktikan  bahwa  eco  drainase harus mulai diterapkan di seluruh Indonesia. Konservasi air tanah baik kualitas dan kuantitas harus terus dilakukan  mengingat  air  tanah  telah  berkurang  debitnya  dan  kualitasnya  sudah  mengalami  penurunan seperti terjadi di Kota Cimahi [14], di Kabupaten Pidie Jaya [15] dan di Kecamatan Baiturrahman-Banda Aceh [16]. Proses konservasi air tanah selain dilakukan di calon lokasi industri dilakukan pula di perumahan seperti pada Kawasan Hunian Pantai Indah Kapuk [17] dan pada rumah susun  [18] dan apartemen [19], [20].  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  dan  perbandingan  dengan  studi  literatur  dapat disimpulkan bahwa saat ini diperlukan perencanaan sistem penyaluran air hujan yang ramah lingkungan

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  perhitungan  alih  fungsi  lahan  pertanian  dan  ilalang  menjadi  industri  dapat meningkatkan air larian. Dampak tersebut diantisipasi dengan merencanakan sistem penyaluran air hujan yang  berwawasan  lingkungan.  Konsep  eco  drainase  yang  diterapkan  yaitu  dengan  membangun  sumur resapan.  Berdasarkan  hasil  perhitungan  untuk  luas  lahan  pabrik  16,2  Ha  akan  menghasilkan  air  larian sebesar 123,89 m 3 /detik. Perhitungan debit limpasan tersebut menggunakan intensitas hujan sebesar 102 mm/jam. Debit limpasan yang timbul akan diresapkan ke 17 sumur resapan yang harus dibangun di sekitar lokasi  pabrik.  Pembangunan  sumur  resapan  tersebut  selain  menurunkan  debit  air  larian  juga  dapat meningkatkan resapan air tanah sehingga dapat menanggulangi dampak penurunan debit air tanah akibat dari pembangunan pabrik ini.

## 5. Referensi
[1]  S.  A.  Fajriyah  dan  E.  Wardhani,  “Analisis  Hidrologi  untuk  Penentuan  Metode  Intensitas  Hujan  di Wilayah Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor,” J. Serambi Engineering , Vol. 5, No. 2, Hal. 900-913, 2020.
[2]  E.  Wardhani  dan  A.  Rufina,  “Evaluasi  Saluran  Drainase  Di  Kecamatan  Bogor  Selatan,” J.  Reka Lingkungan , Vol. 10, No. 2, Hal. 113-124, 2022.
[3]  F. N Rahman and E. Wardhani, “Pemilihan Prioritas Penanganan Banjir di Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor Provinsi Jawa Barat,” J. Serambi Engineering , Vol. 5, No. 2, Hal. 1034-1042, 2020.
[4]   A. D. J. Soraes, Analisis Kapasitas Saluran Drainase dengan Menggunakan Sumur Resapan (Studi Kasus di Daerah Tasi Tolu-Kota Dili) . Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2020
[5]   A.D. S Lutjio dan D. Purwanto. “Penggunaan Sumur Resapan untuk Mengurangi Genangan Air Hujan di Kampus Karangmalang Universitas Negeri Yogyakarta”. INERSIA, Vol. IX, No. 1 . 2015
[6]    I. M. Utami, F. S. P. Pangesti, dan A. Ariesmayana. “Perencanaan Sistem Drainase di PT Indo Biofuels Energy Plant Merak-Banten”. Jurnal In Tent, Vol. 1, No. 1 . 2018
[7]   M.M. Hardjosuprapto. Penyaluran Drainase (Vol. 1). Bandung: Institut Teknologi Bandung. 1998
[8]   L. A. Febriani, E. Wardhani, dan N. Halomoan. “Analisa Hidrogi untuk Penentuan Metode Intensitas Hujan di Wilayah Aerocity X”. Jurnal Proteksi. Vol. 1 No. 2 . 2019
[9]   SNI 8456. (2017). Sumur dan Parit Resapan Air Hujan. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
[10]   Badan Pusat Statistik. “Kabupaten Tegal dalam Angka Tahun 2018”. Tegal: BPS Kabupaten Tegal. 2018
[11]   B. W. Ranadipura, dan E. Wardhani, "Water Conservation Planning at Telkom University Landmark Tower  Bandung  Campus,"  Jurnal  Presipitasi:  Media  Komunikasi  dan  Pengembangan  Teknik Lingkungan, vol. 18, no. 2, pp. 219-230, Jul. 2021.
[12]   Bahagia, B., & Nizar, M. “Analisis Pengelolaan Air Bekas Wudhu’ Jamaah Mesjid Jamik Lambaro Kabupaten Aceh Besar”. Jurnal Serambi Engineering. Vol.3 No.1. 2018
[13]  T.M. Rafsanjani, Rahmayani, S. Bahri, S. Rosita, A. Nuzula. “Persepsi Masyarakat Dalam Penerapan Sumur  Resapan  Di  Desa  Blang  Tambeu  Kecamatan  Simpang  Mamplan  Kabupaten  Bireuen”. Serambi Akademica. Jurnal Pendidikan, Science dan Humaniora Vol. 8 No. 3. 2020
[14]   E. Wardhani, dan L. O. L.  Putri. “Analisis Kualitas Air Tanah Dangkal untuk Keperluan Air Minum di Kota Cimahi”. Jurnal Serambi Engineering. Volume 6 No 3. 2021
[15]   M. Gufran dan Mawardi. “Dampak Pembuangan Limbah Domestik terhadap Pencemaran Air Tanah di Kabupaten Pidie Jaya”. Serambi Engineering, Volume IV, No.1, hal 416-425. 2019
[16]     Y.D.  Safrida,  Thaharah.  “Identifikasi  Bakteri  Escherichia  Coli  Pada  Es  Kristal  Di  Rumah Makan Kecamatan Baiturrahman-Banda Aceh”. Serambi Engineering, Volume V, No. 3, Juli 2020. hal 1137- 1145. 2019
[17]    Alfianabila  Yusfiaka,  Etih  Hartati,  M.  Candra  Nugraha  (2020).  Hubungan  Perubahan  Tata  Guna Lahan  dengan  Debit  Air  Limpasan  pada  Kawasan  Hunian  Pantai  Indah  Kapuk  2.  Jurnal  Serambi Engineering, Volume V, No. 1
[18]   A. Rahman, E. Wardhani, N. Halomoan (2021) Perencanaan Sistem Plambing Air Bersih dan Air Buangan di Rusunami X dengan Aspek Konservasi Air. Jurnal Serambi Engineering, Volume 6, No. 3
[19]    F.  Muhamad,  E.  Wardhani  (2021)  Studi  Penghematan  Air  pada  Sistem  Plambing  Air  Bersih  di Apartemen Menara Cibinong Tower Mahoni Jurnal Serambi Engineering, Volume 6, No. 4
[20]    E. Wardhani, and W. S. Putri, (2022) "Application of Water Conservation Concept in X Apartment Bogor Regency," Jurnal Presipitasi: Media Komunikasi dan Pengembangan Teknik Lingkungan, vol. 19, no. 1, pp. 137-147, Mar. 2022