## Analisa Efisiensi Alat Pendingin Bermesin Dual Energi Untuk Penanganan Pasca Panen
Efficiency Analysis of Dual Energy Engine Cooling Equipment for Post Harvest Handling
Satria Pinandita 1* , Supari 2 , Diah Aryati Puji Lestari 3 , Andhy Tri Adriyanto 4 , Jonathan Anugrah Lase 5
1,2 Program Studi Teknik Elektro, Universitas Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
3 Program Studi Teknik Sipil, Universitas Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
4 Program Studi Manajemen, Universitas Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
5 Pusat Penelitian Peternakan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia
Email : 1 satria_p@usm.ac.id

## Abstrak
Energi  listrik  dikatakan  sebagai  kebutuhan  pokok  bagi  masyarakat  pada  zaman  globalisasi  sekarang.  Akan tetapi tingkat kebutuhan Energi listrik masyarakat yang semakin tinggi ini nampaknya menimbulkan berbagai permasalahan baru seperti efisiensi biaya tagihan listrik. Pada penelitian ini bertujuan menganalisa efisiensi generator flywheel  dual energi  berbeban.  Alat  dan  bahan  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian  ini  :  2  buah Generator  1kW,  Motor  listrik  3 phase 1  Hp, Inverter 220  V  To  380  V, Automatic  Transfer  Switch (ATS), Flywheel 60 Kg, Fanbelt , dan Pulley . Hasil dari penelitian ini yaitu pembangkit dual energi terdiri dari motor listrik sebagai penggerak dengan spesifikasi daya 1 HP, tegangan 380 V, arus 2 A, dan kecepatan putaran 1390 rpm, flywheel yang  berfungsi  sebagai  penyimpanan  energi  dengan  massa  60  kg  dan  diameter  50  cm  dan generator berfungsi sebagai penghasil energi listrik dengan spesifikasi  daya 1 kW, tegangan 220 volt, arus 4,8 A, dan kecepatan putaran 2890 rpm. Generator dapat menghasilkan tegangan sesuai spesifik 226 volt dengan menggunakan diameter pulley pada flywheel sebesar 50 cm. Selain itu, generator dapat menghasilkan momen inersia sebesar 7,5 Kg m 2 . Daya yang dapat dihasilkan generator dalam kondisi stabil atau tidak ada perubahan adalah sebesar 2.990 Watt atau 2,9 kW dengan efisiensi dari generator dual energi sebesar 20%, dengan beban.
Kata kunci : Dual Energi, Flywheel , Generator

## Abstract
Electrical  energy  is  said  to  be  a  basic  need  for  society  in  the  current  era  of  globalization.  However,  the increasing level of public demand for electrical energy seems to give rise to various new problems such as efficiency in the cost of electricity bills. This study aims to analyze the efficiency of a dual engine energy cooler for post-harvest handling. Tools and materials needed in this study: 2 1kW Generators, 1 Hp 3 phase electric motor, 220 V To 380 V Inverter, Automatic Transfer Switch (ATS), 60 Kg Flywheel, Fanbelt, and Pulley. The results of this study consist of an electric motor as a driving force with a power specification of 1 HP, a voltage of 380 V, a current of 2 A, and a rotational speed of 1390 rpm, a flywheel which functions as energy storage with a mass of 60 kg and a diameter of 50 cm, and a generator. functions as a generator of electrical energy with a power specification of 1 kW, a voltage of 220 volts, a current of 4.8 A, and a rotational speed of 2890 rpm. The generator can produce a specific voltage of 226 volts by using a pulley diameter of 50 cm on the flywheel. In addition, the generator can produce a moment of inertia of 7.5 Kg m2. The power that can be generated by the generator in stable conditions or without change is 2,990 Watts or 2.9 kW with an efficiency of a dual energy generator of 20%, with a load.
Keywords: Dual Energy, Flywheel, Generator

## PENDAHULUAN
Peningkatan penggunaan energi listrik dapat dijadikan sebagai indikator meningkatnya kemakmuran suatu masyarakat[1].  Namun  pada  waktu  yang sama timbul masalah dalam upaya penyediaannya.  Energi  listrik  dikatakan sebagai  kebutuhan  pokok  bagi  masyarakat pada zaman globalisasi sekarang[2]. Semakin  berkembangnya  teknologi  maka semakin  tinggi  pula  kebutuhan  listrik  yang dibutuhkan  masyarakat  [3−4].  Akan  tetapi tingkat kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi  ini  nampaknya  tidak  diikuti  dengan ketersediaan  energi  listrik  yang  ada  [5−6]. Peternak  budidaya  ayam  broiler/pedaging untuk  penanganan  pasca  panen  ayam membutuhkan listrik.
Besarnya  biaya  operasional  yang berasal  dari  konsumsi  daya  listrik  menjadi permasalahan  tersendiri  bagi  para  peternak ayam  [7].  Salah  satu  cara  untuk  dapat menghemat biaya operasional dalam kegiatan  usaha  budidaya  perikanan  adalah dengan  cara  menghemat  biaya  pemakaian listrik [8], baik listrik untuk penaganan pasca panen  pada  mesin  blaster  dan  mesin pendingin.  Kedua  mesin  tersebut  dapat memperpanjang  umur  simpan  ayam  hingga satu tahun.
Peternak  bukan price  maker yang dapat  menentukan  harga  jual  ayam  [9]. Sampai  sekarang  para  peternak  masih bergantung  oleh  tengkulak  [10],  sehingga saat harga jual ayam dibawah HPP produksi ayam. Maka ayam tetap dipotong kemudian dilakukan  penaganan  pasca  panen  dengan cara membekukan daging ayam dengan suhu -38 0 C  dengan  metode blasting ,  selama  8 jam.  Kemudian  dipindahkan  ke  mesin pendingin  -18 0 C.  Proses  penanganan  pasca panen ini mampu menyimpan dan memperpanjang  umur  simpan  ayam  dalam waktu 6 bulan hingga 1 tahun. Namun pada waktu yang sama timbul masalah baru yaitu biaya  listrik  meningkat  dan  peternak  ayam
tak mau rugi. Sehingga untuk menekan biaya listrik ini membutuhkan inovasi baru untuk menghemat biaya listrik.
Mesin  pembangkit  yang  terdiri  dari motor  induksi  3  fasa  yang  mengkopel  dari flywheel .  Pada  dasarnya  menggunakan prinsip  kerja  konversi  energi  listrik  dari energi  mekanik  (energi  gerak)  yang tersimpan  pada flywheel dan  meneruskan energi  kinetik  tersebut  ke  2  buah  generator sehingga  menjadi  energi  listrik.  Selama motor  induksi  3  fasa  nya  mendapat  suplai yang  kontinyu  [11].  Oleh  karena  itu, dilakukan  desain  dan  realisasi  modifikasi generator  listrik  bebas  energi  (dual  energi generator)  menggunakan  motor  listrik sebagai  tenaga  penggerak flywheel yang berfungsi  sebagai  penyimpan  energi  [12] (energi  mekanik)  dan  2  buah  generator sebagai penghasil energi listrik.
Sumber  tenaga  penggerak  motor listrik  pada  pengoperasian  awal  masih menggunakan  sumber  tenaga  listrik  dari PLN  [13]  dan  setelah  generator  pertama menghasilkan  listrik  maka  sebagian  listrik yang  dihasilkan  oleh  generator  pertama tersebut  digunakan  untuk  menggerakkan motor  listrik,  kemudian  listrik  dari  sumber tenaga PLN dimatikan. Selanjutnya generator  pertama  tersebut  akan  berjalan dengan tenaga sendiri yang diputar/digerakkan oleh motor listrik dengan sumber pasokan listrik berasal dari generator pertama yang digerakannya. Sebuah penyimpan  energi  berupa  roda  gaya ( flywheel ) untuk penerus putaran digunakan untuk  membantu  mempertahankan  dan menstabilkan  putaran  generator  pertama pada  saat  berlangsungnya  proses  peralihan/ pergantian  sumber  tenaga  penggerak  dari sumber  listrik  PLN  ke  listrik  generator pertama sehingga generator pertama ini akan bergerak terus menerus dan bekerja dengan tenaga/energi  sendiri  yang  dibantu  oleh energi  dari  roda  penerus/ flywheel ( flywheel energy generator ).
Pada  generator  kedua  yang  dikopel
dengan flywheel , listrik yang dihasilkan akan digunakan  untuk  mensuplai  beban freezer yang digunakan untuk memperpanjang umur simpan daging ayam dengan cara dibekukan. Flywheel dual  energy  generator ini  akan bergerak terus menerus dan bekerja dengan tenaga/energi  sendiri  yang  dibentuk  oleh energi  dari flywheel yang  digerakan  oleh generator pertama.
Oleh karena itu dual  energi generator dapat  menjadi  alternatif  solusi  mengatasi permasalahan  yang  dialami  peternak  ayam broiler terutama mengenai biaya operasional listrik  [14]  saat  melakukan  penanganan pasca  panen.  Pada  penelitian  bertujuan menganalisa  efisiensi  generator flywheel dual energi berbeban.

## METODE PENELITIAN
Waktu  pengerjaan  peneltian  dimulai dari  bulan  September  2022  sampai  Januari 2023. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium  Konversi  Energi  Universitas Semarang. Sebelum  dilakukan  Analisa  data, maka  diperlukan  pengambilan  data  terlebih dahulu  yang  meliputi  kecepatan  putar flywheel dan  motor  listrik  dengan  terhadap  besarnya momen inersia dan energi kinetik [15−16]. serta daya  yang  dihasilkan  2  buah  generator.  Dalam penelitian  ini  secara  sederhana  prosedur
penelitian  ini  dapat  didiagramkan  sebagai berikut:
Gambar 1 . Diagram Alir Prosedur Penelitian
Objek  Rekayasa  Pembangkit  Listrik berbasis Flywheel
Pembangkit  Listrik  Berbasis Flywheel adalah  pembangkit  yang  mengandalkan energi  kinetik  dari flywheel menghasilkan energi listrik [17].
Gambar 2. Diagram blok sistem pembangkit listrik berbasis dual energi generator.
Ide dari pembangkit listrik dual energi seperti pada Gambar 2 adalah bahwa pada awalnya  ATS  menghubungkan  ke  jala-jala PLN tertutup. Jadi motor memutar flywheel
dan flywheel memutar generator pertama dan generator  kedua  hingga  generator  pertama membangkitkan tegangan. Ketika ATS pada jala-jala  PLN  terbuka  dan  ATS  pada generator pertama ditutup maka diharapkan bahwa  energi  sisa  yang  tersimpan  di flywheel akan  masih  cukup  untuk  memutar generator,  sehingga  generator  pertama mempunyai  tegangan  yang  cukup  untuk mensuplai motor.
Motor akan kembali mensuplai flywheel dengan torsi yang cukup.
Sedangkan pada generator kedua mempunyai  tegangan  yang  cukup  untuk mensuplai beban Freezer . Demikian seterusnya  sampai  berlangsung  proses pembangkitan  listrik  yang  cukup  di generator  pertama  dan  kedua  secara  terus menerus  dan  proses  pembangkitan  energi mekanik  yang  cukup  di  motor  inilah  yang dinamakan  pembangkit  listrik  berbasis flywheel dual energi.

## Proses Konversi Energi Listrik

## Energi Kinetik
Energi  kinetik  adalah  energi  yang dimiliki  benda  karena  geraknya.  Makin besar kecepatan benda bergerak makin besar energi kinetiknya dan semakin besar massa benda  yang  bergerak  makin  besar  pula energi kinetik yang dimilikinya [18]. Untuk menghitung  energi  kinetik  sebuah  benda maka digunakan persamaan :
𝐸𝑘  =  ½𝐼  2
Dimana: Ek = Energi kinetik (J), I  = Momen inersia flywheel (kg.m2),
 = kecepatan sudut flywheel (rad/s)
Flywheel merupakan  benda  yang memiliki  massa  dan  dapat  berputar  maka dari  itu flywheel memiliki  energi  kinetik rotasi  [19],  selain  itu flywheel memiliki kemampuan untuk masih menyimpan energi ketika suplai diputuskan [20], maka dari itu energi  kinetik  yang  tersimpan  tersebut  bisa
dikonversi menjadi energi listrik.

## Energi listrik
Energi  listrik  adalah  salah  satu  jenis energi  utama  yang  digunakan  untuk menghidupkan  peralatan-peralatan  listrik [21].  Sedangkan  daya  listrik  adalah  energi listrik  per satuan waktu.  Untuk mengetahui besaran  daya  listrik  maka  digunakan persamaan :

## 𝑃 =  𝑉. 𝐼
Dimana : P  = Daya (W),
V = Tegangan (V), I   = Arus (A)
Dalam satuan SI satu watt didefinisikan  sebagai  satuan  yang  sama dengan kerja yang dilakukan pada satu joule setiap  sekon  [22].  Untuk  mengkonversi energi  mekanik  menjadi  energi  listrik dibutuhkan  sebuah  peralatan  yang  disebut dengan generator listrik.

## Komponen  Pembangkit  Listrik  Berbasis Flywheel Dual Energi
Perancangan  dimulai  dengan  melakukan observasi  dan  studi  literatur  terkait  model generator  dual  energi.    Pembangkit  listrik berbasis flywheel terdiri  dari  :  motor, flywheel , dan  generator  yang  terkopel  satu  sama  lain dengan  menggunakan transmisi  mekanik. Transmisi  mekanik  yang  digunakan  pada pembangkit listrik berbasis flywheel terdiri atas beberapa komponen antara lain : poros, bantalan, dan puli transmisi. Rangkaian pembangkit listrik berbasis flywheel dapat dilihat pada gambar 3 .
Gambar 3. Desain Flywheel Dual Energi Generator

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Objek Rekayasa
Objek  rekayasa  ini  adalah  Sistem Peningkatan Energi Listrik Alternatif dengan Flywheel Generator dengan spesifikasi sebagai berikut :
Tabel 1. Spesifikasi Flywheel Generator

## Uraian
Motor Listrik 1 HP , 1390 Rpm Alternator (generator) 1000 Watt, 2890 Rpm Alternator (generator) 1000 Watt, 2890 Rpm Diameter Poros Transmisi : 80 mm Diameter Poros Flywheel : 40 mm Diameter Poros Motor Listrik : 15 mm Diameter Poros Alternator : 20 mm Alternator – Poros Flywheel : 50 inchi Motor listrik – Poros Transmisi : 50 inchi Flywheel – Poros Transmisi : 50 inchi

## Instrumen Rekayasa
Tachometer

## Panel Kontrol
Panel Kontrol digunakan untuk
memantau  hasil  enegi  listrik  yang  diterima oleh motor listrik dan listrik yang dihasilkan oleh Flywheel Generator
MCB C40 (40A) Lampu Indikator Merah, Kuning Dan Hijau ODA AmpereMeter input : 0 – 10 A AmpereMeter output : 0 – 15 A VoltMeter : 0 – 500 V VoltMeter : 0 – 500 V

## Motor Listrik
Motor listrik adalah mesin listrik yang mampu  mengubah  energi  listrik  menjadi energi mekanik yang berupa tenaga putar.
Merek : ADK Tipe : Y3-80B-4 Tegangan : 380 V Arus : 2 A Daya : 1 HP Kecepatan : 1390 rpm

## Generator Pertama & Kedua
Generator merupakan sebuah alat yang mampu menghasilkan arus listrik Merek : CORMALL A/S Tipe : Altenator Tegangan : 220 V Arus : 4,8A Kecepatan : 2890 rpm Daya : 1 KW

## Moment Inersia Flywheel
Diketahui : M = Massa flywheel ( kg ) = 60kg
R = Jari-jari ( 50 cm )
= 0,5 m Ditanya : I = Moment inersia ( Kg m2 ) Jawab : I    = ½ MR 2
= ½ 60Kg . 0,25m = 7,5 Kg m 2
Nilai  moment  inersia  tetap  karena dimensi flywheel tidak berubah-ubah.

## Torque Flywheel Rpm 2200 Motor Listrik
1HP
Diketahui :
Rpm   = Kecepatan rotasi penggerak awal π = 22/7 atau 3,14 60 = Waktu ( s ) Ditanya : ῳ = rad/s Jawab : 1 . Rpm = 1 . 2 . π / 60 = 1400 . 2 . 22/7 : 60 = 146,66 rad /s

## Percepatan Sudut Flywheel
Diketahui : ∆ῳ  = 146,66 rad/s ∆t   = 60 s
Ditanya :   α   = Percepatan sudut (rad/s 2 ) Jawab : α   = ∆ῳ : ∆t (4) = 146,66 rad/s : 120 s = 1,2221 rad / s 2

## Torque Flywheel
Diketahui :   I   = Momen inersia ( kg m 2 ) = 2,401 kg m 2 α   = Percepatan sudut (rad/s 2 )
= 1,2221 rad / s 2 Ditanya : T  = Torsi ( Nm ) Jawab : T  = I . α (5) = 7,5 . 1,2221 = 9,1657 Nm
Daya yang di hasilkan flywheel dengan satuan watt Diketahui : T = Torque ( Nm ) = 9,1657 Nm Rpm  = Kecepatan rotasi flywheel (Rpm)
= 2200 Rpm 60 000 = Nilai konstanta Ditanya : P = Daya ( Watt ) Jawab : P  = T . 2 π . RPM / 60000 (6) = 9,1657 . 2 . 3,14 . 2200 / 60000 = 2,11 Kw = 2,11 Kw x 1000 = 2110Watt+P motor listrik 880w = 2.990 Watt
Efisiensi generator dual energi dengan beban:
𝐼 = 𝑃 𝑉 𝑥 cos 𝑝ℎ𝑖 = 260 220 𝑥 0,85 𝐼 = 1 𝐴 𝑃 = 220 𝑥 1 𝑥 0,85
= 187 𝑊𝑎𝑡𝑡 𝑅𝑢𝑔𝑖 − 𝑟𝑢𝑔𝑖 𝑑𝑎𝑦𝑎 = 260 𝑥 − 187 = 73 𝑊𝑎𝑡𝑡 𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 = 721,82 351,18 𝑥 100% = 20%
Efisiensi  pada  generator  dual  energi 1kW  dengan  beban  260  Watt,  dihasilkan efisiensi 20%.

## KESIMPULAN
Pembangkit  dual  energi  terdiri  dari motor  listrik  sebagai  penggerak  dengan spesifikasi daya 1 HP, tegangan 380 V, arus 2  A  dan  kecepatan  putaran  1390  rpm, flywheel yang berfungsi sebagai penyimpanan  energi  dengan  massa  60  kg
dan diameter 50 cm, dan generator berfungsi sebagai  penghasil  energi  listrik  dengan spesifikasi  daya 1 KW, tegangan 220, arus 4,8 A, dan kecepatan putaran 2890 rpm.
Generator dapat menghasilkan
tegangan  sesuai  spesifik  226  V  dengan menggunakan diameter pulley pada flywheel  sebesar  50  cm.  Selain  itu, Generator  dapat  menghasilkan  momen inersia sebesar 7,5 Kg m2. Daya yang dapat dihasilkan  Generator  dalam  kondisi  stabil atau  tidak  ada  perubahan  adalah  sebesar 2990 Watt atau 2,9 KW dengan memperhitungkan  efisiensi  dari  Generator listrik sebesar 20%.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Dalam penyusunan jurnal ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada  PT. Zara Propertifarm Indonesia yang telah mendukung  dan  membiayai  sepenuhnya untuk  penelitian  Dosen  Pemula  Universitas Semarang.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] P. Harahap, I. Nofri, F. Arifin, and M. Zuhrizal Nasution, “Sosialisasi
Penghematan dan Penggunaan Energi Listrik  Pada  Desa  Kelambir  Pantai Labu,” Journal.Umsu.Ac.Id ,  vol.  1, no. 1, pp. 235–242, 2019.
[2] dan S. Y. . T. Rahel Arema Putri, Ita Pingkan F. Rorong, “Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan,” Jurnal  Berkala  Ilmiah Efisiensi vol.  23,  no.  1,  pp.  133–144, 2023.
[3] A.  C.  Koloay,  H.  Tumaliang,  and  M.
Pakiding, “Perencanaan Dan
Pemenuhan Kebutuhan Energi Listrik Di Kota Bitung,” J.  Tek.  Elektro  dan Komput. ,  vol.  7,  no.  3,  pp.  285–294, 2018.
[4] A. S. F. Rajagukguk, M. Pakiding, and

## M.  Rumbayan,  “Kajian  Perencanaan
Kebutuhan  dan  Pemenuhan  Energi
Listrik  di  Kota  Manado,” J.  Tek. Elektro dan Komput. , vol. 4, no. 3, pp. 1–11, 2015.
[5] K. Trianisa, E. P. Purnomo, and A. N. Kasiwi,  “Pengaruh  Industri  Batubara
Terhadap Polusi Udara dalam Keseimbangan  World  Air  Quality Index  in  India,” J.  Sains  Teknol. Lingkung. , vol. 6, no. 2, pp. 156–168, 2020, doi: 10.29303/jstl.v6i2.154.
[6] G. Pradnyana,
“Pemenuhan
Kebutuhan  Energi  dalam  rangka Mewujudkan Ketahanan Nasional,” J. Maksipreneur  Manajemen,  Koperasi, dan Entrep. , vol. 5, no. 2, p. 67, 2016, doi: 10.30588/jmp.v5i2.165.
[7] R.  Apriyadi  and  D.  M.  Hutajulu,
“Pengaruh  Harga  Komoditas  Pangan Hewani Asal Ternak Terhadap Inflasi Di Provinsi D.I. Yogyakarta,”
Ecobisma  (Jurnal  Ekon.  Bisnis  Dan Manajemen) , vol. 7, no. 2, pp. 52–71, 2020, doi: 10.36987/ecobi.v7i2.1774.
[8] A.  Gunawan  and  M.  A.  Sekamdo, “Inovasi  Teknologi  Budidaya  Ikan Yang  Berkelanjutan  Di  Provinsi Sumatera Utara,” pp. 301–308.
[9] B.  Oktavianti,  “Pemetaan  struktur pasar dan pola distribusi telur ayam ras penyumbang  inflasi  daerah  serta implikasinya terhadap kebijakan pengendalian  harga,” J.  Akuntabel , vol. 10, no. 1, pp. 34–43, 2013.
[10]  K.  Huda  and  A.  Mukti  Wibowo, “Peran  Perempuan  Kapuk  Dalam Perekonomian Suku Samin Tapelan,”
PALASTREN  J.  Stud.  Gend. ,  vol.  11, no. 1, p. 107, 2018, doi: 10.21043/palastren.v11i1.2589.
[11]  J.  P.  Adityo  Yudistira,  Rusdhianto Effendi  AK,  “Perancangan  dan Implementasi  Pengaturan  Kecepatan Motor Tiga Fasa Pada Mesin Sentrifugal  Menggunakan  Metode Sliding  Mode  Control  (  SMC  ),” J.
Tek. Pomits , vol. 3, no. 1, pp. 151–156,
2014.
[12]  C.  Z.  Pratiwi  and  D.  B.  Sasongko,
“Rancang Bangun Prototipe Generator Bebas Energi Menggunakan Flywheel,” Chanos  Chanos ,  vol.  19,
no. 1, p. 135, 2021, doi: 10.15578/chanos.v19i1.9616.
[13]  E.  Prianto,  “Pengembangan  Solar Panel  Dan  Inverter  Sebagai  Alat Untuk  Charging  Baterai  Pada  Sepeda Listrik,” J. Edukasi Elektro , vol. 1, no.
2, pp. 148–156, 2017, doi: 10.21831/jee.v1i2.17419.
[14]  S.  A.  P.  B.  Ariffaiuddin,  “Dugaan Terjadinya  Integrasi  Vertikal  Dalam Usaha Peternakan Ayam Pada Uu No. 18  Tahun  2009  Tentang  Peternakan Dan Kesehatan Hewan,” no. 18, pp. 1– 14, 2017.
[15]  R.  Razali  and  S.  Stephan,  “Rancang Bangun  Mesin  Pembangkit  Listrik Tanpa  Bbm  Berkapasitas  3000  Watt Dengan Memanfaatkan Putaran
Flywheel,” J. Media Elektro , vol. VI, no.  2,  pp.  45–48,  2017,  doi: 10.35508/jme.v0i0.585.
[16]  M. A. Jaya, H. Hamri, F. Habib, and R. Efendi,  “Perencanaan  Pembangkit Listrik  Berbasis  Flywheel  Ganda,” J. Mekanova Mek. Inov. dan Teknol. , vol. 8,  no.  1,  p.  36,  2022,  doi: 10.35308/jmkn.v8i1.4126.
[17]  J.  Sumarjo,  S.  S.  Purnomo,  I.  A. Bangsa, and D. B. Santoso,
“Implementasi  Teknologi  Kinetik Turbin Sebagai Penunjang Kebutuhan Energi Di Desa Tirtasari,”
SELAPARANG  J.  Pengabdi.  Masy. Berkemajuan ,  vol.  4,  no.  2,  p.  393, 2021, doi: 10.31764/jpmb.v4i2.4459.
[18]  R. Rumiati, R. D. Handayani, and I. K. Mahardika,  “Analisis  Konsep  Fisika Energi  Mekanik  Pada  Permainan Tradisional  Egrang  Sebagai  Bahan Pembelajaran  Fisika,” J.  Pendidik. Fis. ,  vol.  9,  no.  2,  p.  131,  2021,  doi:
10.24127/jpf.v9i2.3570.
[19]  Y.  E.  Prawatya et  al. ,  “Analisis efektifitas pemanfaatan,” 2016.
[20]  Rahmawati  and  M.  A.  Fajri,  “Desain Pembangkit  Listrik  Tenga  Pikohidro Menggunkan  Program  Arduino  UNO Pada  Penambahan  Variasi  Aliran  Air dan Flywheel,” J. AVoER , vol. 11, pp.
23–24, 2019.
[21]  Balisranislam,  P.  Harahap,  and  S. Lubis,  “Perancangan  Alat  Inverator Energi Listrik Menggunakan Simulink Matlab,” J. Rekayasa Mater. Manufaktur dan Energi , vol. 4, no. 2, pp. 91–98, 2021.
[22]  B.  G.  Melipurbowo,  “Pengukuran Daya  Listrik  Real  Time  Dengan Menggunakan Sensor Arus Acs.712,”
Orbith , vol. 12, no. 1, pp. 17–23, 2016.