e-ISSN : 2715-5064

## Desain Pembangkit Listrik Tenaga Hibrid Turbin Angin Dan Panel Surya  Untuk Keperluan Mesin Pembuat Es Batu di PPP Morodemak
Dedi Nugroho 1 , Ida Widihastuti Program Studi Teknik Elektro,  Universitas Islam Sultan Agung, Semarang Jln. Raya Kaligawe km. 04, Semarang, 50272, Indonesia email: 1 dedi.nugroho@unissula.ac.id, 2 ida_fti@unissula.ac.id
Abstract -- PPP Morodemak is a fishery and marine business center in Purworejo Village Bonang District, Demak Regency. The general need of the fishing community is ice cube which are used to preserve fresh fish. The problem faced by fisherman is that it is difficukt to get ice cuber, because there is no electricity available to operate the ice block machine in the village. To meet the electrical energy needs of the ice cube machine, a source of electrical energy is needed. This research aims to design a hybrid power plant sistem for solar panels and  wind  turbines  by  utilizing  the  potential  of  these  two  energy sources  so  that  the  production  cost  of  making  ice  cubes  becomes cheaper. The results of the research show that the potential for solar energy is quite large, with peak sun hour of 4.22 hours, while wind energy  is  relatively  low  because  the  wind  speed  is  only  3.11  m/s. Therefore, the design of hybrid power plant  focuses on solar panels, while wind turbines are used as an additional source of electrical energy. The need for electrical power reaches 10,733 kW, with the need for electrical energy reaching 239,863 kWh/day. Taking into account  the  potential  of  solar  energy  and  wind  energy,  the  solar panel design requires 150 PV modules, 50 strings which are grouped into  10  PV  arrays  with  an  output  voltage  of  dc  145.89  volts,  an output current of 514 A, a max power of 75 kW and  wind turbine design  is  3000  watts.  The  test  was  carried  out  through  sistem modeling with simulink, the simulation results showed that the solar panels  produced  499,1  A,  147  volts,  73,36  kW,  while  the  wind turbines were  20.43 A, 147 volts , 3002 watts.
Keywords:  solar panel, wind turbine,  hybrid power plant
Abstrak -- PPP Morodemak merupakan sentra bisnis perikanan dan kelautan di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Kebutuhan umum masyarakat nelayan adalah es batu yang digunakan untuk mengawetkan ikan segar. Permasalahan yang dihadapi nelayan adalah sulitnya mendapatkan es batu, karena belum tersedianya listrik untuk  mengoperasikan  mesin  es  balok  di  desa  tersebut.  Untuk memenuhi  kebutuhan  energi  listrik  dari  mesin  es  batu  diperlukan sumber energi listrik. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem pembangkit  listrik  hybrid  panel  surya  dan  turbin  angin  dengan memanfaatkan potensi kedua sumber energi tersebut sehingga biaya produksi  pembuatan  es  batu  menjadi  lebih  murah.  Hasil  penelitian menunjukkan  potensi  energi  matahari  cukup  besar,  dengan  jam matahari  puncak  4,22  jam,  sedangkan  energi  angin  relatif  rendah karena kecepatan angin hanya 3,11 m/s. Oleh karena itu, perancangan pembangkit  listrik  hybrid  berfokus  pada  panel  surya,  sedangkan turbin  angin  digunakan  sebagai  tambahan  sumber  energi  listrik. Kebutuhan  daya  listrik  mencapai  10.733  kW,  dengan  kebutuhan energi listrik mencapai 239.863 kWh/hari. Dengan mempertimbangkan  potensi  energi  matahari  dan  energi  angin, perancangan panel surya membutuhkan 150 modul PV, 50 string yang dikelompokkan  menjadi  10  array  PV  dengan  tegangan  keluaran  dc 145,89 volt, arus keluaran 514 A, daya maksimum sebesar 75 kW dan desain  turbin  angin  3000  watt.  Pengujian  dilakukan  melalui pemodelan  sistem  dengan  simulink,  hasil  simulasi  menunjukkan
panel surya menghasilkan 499,1 A, 147 volt, 73,36 kW, sedangkan turbin angin menghasilkan 20,43 A, 147 volt, 3002 watt.
Kata kunci: panel surya, turbin angin, PLTH, hibrid.

## I. PENDAHULUAN
Kesadaran  masyarakat  dunia  terhadap  dampak  pencemaran lingkungan  akibat  penggunaan  sumber  daya  fosil  telah mendorong  penggunaan  energi  terbarukan  yang  ramah lingkungan.  Beberapa contoh sumber energi terbarukan   yang memanfaatkan  sumber  daya  alam  ramah  lingkungan  secara langsung  seperti energi surya, energi angin, energi air, energi gelombang  laut,  dan  energi  panas  laut.  Beberapa  sumber penggunaan  energi  terbarukan  lainnya    seperti  biomassa, biogas, hydrogen , fuel cell , dan sebagainya.  Meskipun terdapat banyak  sumber  energi  terbarukan,  namun  peranannya  belum mampu  sepenuhnya  menggantikan  energi  fosil,  hal  ini disebabkan energi terbarukan memiliki beberapa kekurangan, misalnya  pada  energi surya hanya dapat memproduksi energi listrik  di  siang  hari  saja,    produksi  energi  listrik  dari  turbin angin sangat tergantung pada kecepatan angin, dan sebagainya. Untuk  mengatasi  kendala  tersebut  maka  diterapkan  sistem hibrid yaitu menggabungkan dua atau lebih pembangkit listrik energi terbarukan  agar dapat meningkatkan keandalan sistem. Bagian  terpenting  dalam  pemanfaatan  sumber  energi terbarukan  yang  berasal  dari  sumber  daya  alam  adalah mengetahui  seberapa  besar  potensi  sumber  energi  terbarukan yang ada di suatu tempat (wilayah), karena antara satu tempat dengan tempat lainnya sudah tentu berbeda.
Riset ini bertujuan untuk mendesain sistem pembangkit hibrid panel  surya  dan  turbin  angin  dengan  memanfaatkan  sumber daya  alam  yang  tersedia  di  wilayah  PPP  Morodemak kabupaten Demak. PPP Morodemak sendiri merupakan sentra perdagangan  ikan  hasil  tangkapan  nelayan  setempat.  Untuk pengawetan ikan diperlukan es batu yang didatangkan dari luar daerah.  Agar  es  batu  dapat  disediakan  sendiri  oleh  PPP Morodemak, maka diperlukan mesin pembuat es batu, dengan demikian  harga  es  batu  menjadi  murah.  Untuk  menghemat biaya  produksi  es  batu,  dan  juga  dalam  rangka  mewujudkan sumber energi listrik ramah lingkungan, maka perlu dirancang sistem pembangkit listrik hibrid
*) penulis korespondensi : Dedi Nugroho Email: dedi.nugroho@unissula.ac.id
e-ISSN : 2715-5064

## II.PENELITIAN YANG TERKAIT
Beberapa  peneliti  telah  melakukan  kajian  secara  ekonomi terhadap  operasi  dan  desain    sistem  PLTH    yang  didasarkan pada nilai Net Present Value Cost (NPC) dan Cost Of Energy (COE) menggunakan perangkat lunak HOMER,  seperti pada beberapa kasus  diantaranya :
- PLTH Bayu Bantul merupakan PLTH proyek percontohan yang menggabungkan turbin angin dan panel surya dengan kapasitas terpasang 90 kW  sistem off grid yang digunakan untuk  beban  bangunan  PLTH  itu  sendiri.  Sistem pembebanan  terbagi  atas  4  grup  yang  masing  –  masing grup disuplai dari sumber daya berbeda. Kondisi ini dinilai tidak  ekonomis,  karena  distribusi  pembebanan  masing- masing  pembangkit  tidak  merata,  maka  untuk mengatasinya  dilakukan  rekonfigurasi  jaringan  .  Hasil riset  memperlihatkan  dengan  menggabungkan  ke  empat grup  beban  menjadi  satu  kesatuan  dan  menggabungkan unit-unit pembangkit dalam satu grid maka  menghasilkan biaya  operasi  yang  lebih  ekonomis  dan  meningkatkan keandalan sistem [1].
- Pulau  Semujur  yang  terletak  di  Kabupaten  Bangka Belitung,  selama  ini  energi  listrik  di  suplai  dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) 14 kW dengan operasi  3  jam/hari.  Mengingat  biaya  bahan  bakar  yang mahal  maka  dirancang  pemodelan  sistem  PLTH  panel surya  dan  diesel  untuk  mengurangi  biaya  operasinya. Hasil  simulasi  memperlihatkan  adanya  penurunan penggunaan  bahan  bakar  sebanyak  64,3%  untuk kebutuhan PLTD tersebut [2].
- Pulau Panjang terletak di teluk Banten Kabupaten Serang. Kebutuhan energi listrik di pulau ini hanya beroperasi 12 jam/hari yang disediakan oleh PLTD. Untuk meningkatkan  jam  operasi  menjadi  24  jam/hari  maka dilakukan desain pemodelan PLTH panel surya dan diesel yang optimal. Hasil simulasi memperlihatkan PLTH dapat beroperasi  selama  24  jam/hari  dengan  pembebanan optimal panel surya 63% dan diesel 37%. [3].
- Kapal Motor  Barcelona  memiliki generator diesel untuk menggerakkan  kapal  laut  tersebut  dan  memenuhi kebutuhan energi listrik pada peralatan – peralatan listrik lainnya. Pembebanan maksimal mencapai sekitar 20 kW, sementara kapasitas generator diesel  itu sendiri  200 kW. Memperhatikan  biaya  bahan  bakar  yang  mahal  dan kapasitas  generator  diesel  yang  relatif  besar,  maka dirancang    kapasitas  PLTH  panel  surya  –  diesel  yang optimal. Hasil simulasi memperlihatkan kapasitas optimal generator diesel 10 kW dan panel surya 58,6 kW [4].
- Pulau  Nyamuk  merupakan  bagian  dari  kepulauan Karimunjawa. Energi listrik masing mengandalkan PLTD, sehingga hanya bisa beroperasi 6 jam/hari. Memperhatikan  potensi  sumber  energi  terbarukan setempat  berupa  energi  matahari,  energi  angin  dengan kecepatan  4,75  m/s,  dan  ketersediaan  serbuk  kayu sebanyak  6  ton/hari,  maka  dirancang  desain  pemodelan PLTH dengan menggabungkan panel surya, turbin angin, biomassa,  dan  diesel  agar  suplai  energi  listrik  dapat berlangsung  selama  24  jam  /hari.  Hasil  simulasi memperlihatkan  Konfigurasi  kapasitas  PLTH  yang optimal adalah terdiri dari panel surya  kapasitas 40 kW, turbin  angin    berjumlah  70  unit  (2,5  kW  per  unit), gasifikasi biomassa 150 kWkW, dan diesel 200 kW [5].
- Desa Saik terletak di kabupaten Kuantan Singingi Riau. Kebutuhan  energi  listrik  diperkirakan  mencapai  180 kWh/hari  dengan  beban  puncak  25  kW.  Untuk menghemat  produksi  energi listrik dirancang pemodelan PLTH dengan memanfaatkan potensi  sumber daya alam yang tersedia berupa energi matahari dan energi kinetick air  sungai.  Berdasarkan  hasil  simulasi  maka  kapasitas optimal  diperoleh    dengan  kapasitas  panel  surya  5  kW, Daries Hydrokinetic Turbine 3 kW dan generator diesel 18 kW [6].
- Desa  Merden  Kabupaten  Kebumen  memiliki    PLTMH berkapasitas  2  x  200  kVA  yang  disuplai  dari  Waduk Wadaslintang. Pada musim kemarau PLTMH tidak dapat beroperasi. Berdasarkan hal tersebut dirancang pemodelan PLTH  panel  surya  dan  mikrohidro  yang  optimal.  Hasil simulasi menunjukkan bahwa konfigurasi optimal  terdiri dari kapasitas panel surya 15 kW dan mikrohidro 385 watt [7].
- PLTH  on-grid  yang  menggabungkan  beberapa  sumber energi  terbarukan  seperti  panel  surya,  turbin  angin  dan biomassa  digabungkan  ke  sistem  jaringan  umum  listrik (grid)  dinilai  lebih    efektif  dan  ekonomis  jika dibandingkan sistem of-grid. Hasil riset memperlihatkan sistem on grid memiliki banyak kelebihan, seperti biaya investasi  lebih murah, andal  dan kelebihan energi dapat disuplai ke sistem grid. Sistem ini lebih menguntungkan jika  dibangun  di  area  pedesaan  yang  memiliki  potensi energi terbarukan [8].
Peneliti lain melakukan riset melalui perhitungan teknis yang didasarkan  pada  ketersediaan  potensi  energi  terbarukan  yang ada didaerah setempat. Beberapa penelitian tersebut adalah : - Perancangan dan implementasi PLTH panel surya – turbin angin  untuk  skala  rumah  tangga  yang  didasarkan  pada potensi   iradiasi  matahari  berupa peak sun hour 4,6 jam dan  kecepatan  angin  3,5  m/s.  Kebutuhan  energi  listrik rumah tangga  160 WH/hari.  Hasil riset memperlihatkan kapasitas  panel  surya  40  Wp  dan  turbin  angin  dengan diameter 0,2 meter  hanya menghasilkan daya listrik 1,169 watt  [9].
- Perancagan PLTH panel surya – turbin angin untuk Desa Parangtritis  Kabupaten  Bantul.  Potensi  insolation matahari  berkisar  antara  5,08  –  6,56  kWH/m 2 /hari  dan kecepatan  angin  berkisar  antara  4,84  –  8,02  m/s. Kebutuhan energi listrik 890 kWh/hari dan daya maksimal 40 kW. Hasil riset memperlihatkan kapasitas panel surya 62,760 kW (120 wp x 523 modul PV) dan turbin angin 20 kW [10].
Sejumlah  peneliti  melakukan  kajian  terhadap  unjuk  kerja PLTH  melalui  sistem  pemodelan  dengan  perangkat  lunak Simulink Matlab diantaranya :
- Pemodelan PLTS, PLTB dan PLTH panel surya dan turbin angin untuk mengetahui tingkat efisiensi masing – masing pembangkit  tenaga  listrik  tersebut  diatas.  Hasil  simulasi memperlihatkan PLTH panel surya dan turbin angin lebih efisien dan andal jika dibandingkan PLTS dan PLTB yang beroperasi secara terpisah [11].
- Pemodelan  PLTH  panel  surya  dan  turbin  angin  yang mengkaji  pengaruh  perubahan  iradiasi  matahari, temperatur  dan  kecepatan  angin.  Berdasarkan  hasil
e-ISSN : 2715-5064
simulasi memperlihatkan bahwa penurunan iradiasi akan berdampak    pada  penurunan  daya  keluaran  panel  surya, begitu  pula  dengan  peningkatan  temperature  akan mengakibatkan daya arus dan daya keluaran panel surya mengalami  penurunan. Pada  kasus  penurunan  kecepatan angin  akan mengakibatkan penurunan kecepatan putaran generator dan daya keluaran turbin angin [12].
- Pemodelan  PLTH  panel  surya  dan  turbin  angin  dengan generator    sinkron  magnet  permanen  (PMSG)  dengan sistem  on-grid.  Sejumlah  model  peralatan  control  dan converter digunakan dalam pemodelan ini seperti rectifier untuk  menyearahkan  tegangan  keluaran  turbin  angin, MPPT  untuk  memaksimalkan  daya  keluaran,  boost converter untuk menaikkan tegangan ke tingkat tegangan DC bus, dan inverter untuk mengubah tegangan DC ke AC agar  terhubung  ke  sistem  grid.  Hasil  simulasi memperlihatkan keandalan sistem on grid meskipun salah satu komponen PLTH tidak beroperasi ataupun terjadinya perubahan kecepatan pada turbin angin [13].
Penelitian dengan sistem rancang bangun dan pengujian unjuk kerja  PLTH  panel  surya  dan  turbin  angin  dilakukan  untuk pengujian  efisiensi  PLTH  jika  dibandingkan  dengan pegoperasian  PLTS  dan  PLTB  secara  terpisah.  Hasil pengujuan memperlihatkan dengan sistem PLTH  panel surya – turbin angin  menghasilkan efisiensi  yang jauh lebih  tinggi dibandingkan jika PLTS dan PLTB  beroperasi secara terpisah atau sendiri-sendiri [14].

## III.METODE PENELITIAN
Desain PLTH hibrid panel surya dan turbin angin memerlukan data-data berupa :  insolation ( incoming solar radiation ) yaitu radiasi  surya  yang  dapat  diterima  dipermukaan  bumi, kecepatan angin dan kebutuhan energi listrik di tempat lokasi riset.  Data –  data tersebut  digunakan untuk  menggali potensi energi surya dan energi angin, sehingga dapat ditentukan lama penyinaran maksimum surya ( Peak Sun Hours ) dan kecepatan nominal  turbin  angin.  Data  kebutuhan  energi  listrik  berupa daya  listrik  mesin  pembuat  es  batu,  pompa  air  listrik  dan penerangan  digunakan  sebagai  dasar  untuk  menentukan rancangan kapasitas panel surya dan turbin angin. Metode riset diawali  dengan  pengambilan  dan  pengamatan  data-data  riset berupa : data insolation  tahunan,  kecepatan angin tahunan dan data kebutuhan  energi listrik.  Berdasarkan data-data tersebut diatas,  dapat  ditentukan  nilai peak  sun  hours ,  kecepatan nominal  angin dan kebutuhan energi listrik. Selanjutnya dapat ditentukan  alokasi  pembebanan  panel  surya  dan  turbin  angin dengan mempertimbangkan ketersediaan  potensi energi surya dan  energi  angin.  Tahapan  berikutnya  adalah  menentukan kapasitas panel surya, jumlah modul PV, tegangan  bus DC , jumlah  string  PV,  kapasitas  tegangan  kontrol,    kapasitas maksimum  pengisian  batere,    jumlah  konfigurasi  grup  array PV,  dan  simulasi  melalui  pemodelan  panel  surya  untuk mengetahui  unjuk  kerja  sistem  panel  surya.    Tahapan penentuan kapasitas turbin angin meliputi perhitungan  radius bilah  rotor    ,    luas  sapuan  rotor  turbin  angin  ,  dan  simulasi melalui pemodelan turbin angin untuk mengetahui unjuk kerja sistem  turbin  angin.    Desain  pembangkit  listrik  hibrid dilakukan dengan menggabungkan  panel surya dan turbin angi melalui bus DC dan inverter.  Tahapan akhir adalah melakukan pemodelan pembangkit listrik tenaga hibrid untuk mengetahui unjuk kerja sistem tersebut.

## A. Panel Surya
Panel  surya  sering  dikenal  sebagai  pembangkit  listrik tenaga  surya  (PLTS)  yang  berfungsi  untuk  mengubah  energi surya menjadi  energi  listrik.  Panel  surya terdiri  dari  modul  – modul Photovoltaic (PV)  yang  disusun  dengan  konfigurasi seri, paralel dan kombinasi membentuk array PV. Modul surya sendiri terdiri dari sejumlah sel – sel surya yang disusun secara seri  dalam  sebuah frame .  Ada  dua  jenis  modul  surya  yaitu Monocrystalline dan Polycristalline .  Untuk  mendesain  panel surya ini , hal terpenting adalah menentukan kebutuhan energi listrik  dan    lama    penyinaran  maksimum  surya  ( Peak  Sun Hours ) yang didasarkan dari data insolation tahunan. Peak Sun Hours (PSH) dapat ditentukan sebagai berikut :
PSH = Insolation (watt Hours/m 2 ) Iradiasi (watt /m 2 ) (hours) (1)
Untuk menentukan produksi  energi listrik dari panel  surya E pv ,  perlu  diketahui  terlebih  dahulu  kebutuhan  energi  listrik beban    E load .  Besarnya  energi  listrik  yang  diproduksi  panel surya ditentukan dengan persamaan   berikut ini :
E PV = 1,3 x E Load (2)
Kapasitas sistem PV dihitung sebagai berikut :
Kapasitas sistem PV = 𝐸 𝑃𝑉 𝑃𝑆𝐻 (3)
Jumlah  modul  PV    yang  diperlukan  dapat  ditentukan  dengan persamaan berikut :
Jumlah Modul = Kapasitas sistem PV Kapasitas modul PV (4)
Tegangan  keluar  sistem  operasi  PV  dapat  ditentukan  dengan cara merangkai secara seri modul PV. Jumlah modul PV seri adalah :
N PV_seri = Tegangam sistem PV
Tegangan  modul PV (5)
Jumlah String  panel PV  adalah :
N PV_string = Jumlah total Modul PV sistem Jumlah Modul terhubung seri (6)
Dengan  demikian  dapat  ditentukan  jumlah  kebutuhan  modul PV  sebagai berikut :
N PV =   N PV_seri x  N PV_string (7)
Kontroler  PV  panel    berfungsi  untuk  mengatur  sistem pengisian  arus  listrik  batere.  Kapasitas  arus    maksimal  dapat ditentukan sebagai berikut :
I max  _controller = 1,25 x I sc_PVmodul (8)
Dengan I SC_PVmodul adalah arus hubung singkat modul PV

## B. Turbin Angin
Turbin  angin  atau  dikenal  sebagai  Pembangkit  Listrik Tenaga  Bayu  (PLTB)  ,  berfungsi  untuk  mengubah  energi
e-ISSN : 2715-5064
kinetik  angin menjadi energi listrik. Komponen – komponen utama terdiri atas bilah, rotor turbin dan generator listrik. Ada dua proses konversi energi yaitu energi kinetik angin menjadi energi  mekanik  putaran  dan  energi  mekanik  putaran  menjadi energi  listrik.  Dalam  merancang  turbin  angin,  hal  terpenting adalah besarnya kecepatan angin yang tersedia di suatu daerah, hal  ini  disebabkan  antara  satu  daerah  dengan  daerah  lain memiliki karakteristik kecepatan angin yang berbeda-beda.
Gambar 1. Prinsip kerja turbin angin
Daya Angin yang masuk  ke area luas tangkapan  rotor turbin angin adalah:
P w = 1 2 . ρ. A. V 3 (9)
Besarnya  daya  mekanik  yang  dihasilkan  oleh  turbin  angin sangat tergantung pada koefisien daya C p .
P m = C p x P W (10)
Daya listrik yang dihasilkan oleh turbin angin bergantung pada efisiensi generator
P e = ƞ × P m (11)
Keterangan:
P w = Daya angin (watt)
 = Kerapatan  udara (1,225 kg/m 3 ) A = Luas area sapuan (m 2 ) V    =  Kecepatan angin (m/s) Cp  =  Koefisien daya P m =  Daya mekanik (watt) Pe   =  Daya listrik (watt)

## C. PLTH Hibrid
PLTH hibrid ini merupakan gabungan dari panel surya dan turbin  angin.  PLTH  seperti  ini  memiliki  keunggulan dibandingkan penggunaan PLTS sendiri,  karena energi angin dapat  diperloleh  juga  pada  malam  hari.  Keberadaan  turbin angin  akan    membantu  meningkatkan  keandalan  sistem penyediaan daya listrik.
.
D. Batere
Batere  sangat  diperlukan  untuk  sistem  pembangkit  PLTH jenis Standalone ( off grid ) , karena berguna  untuk menyimpan hasil  produksi  energi  listrik.    Untuk  menghitung  kapasitas batere  yang  diperlukan  dalam  sistem  PLTH  menggunakan persamaan berikut ini:
𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑡𝑒𝑟𝑒  = 𝐸 𝑏𝑎𝑡  𝑏𝑎𝑡 𝑥  𝑉 𝑥  𝐷𝑂𝐷 𝑥 𝑁 𝐴 (AH)      (12)
Dengan  :
E bat = Energi batere harian (Wh)
V       = Sistem Tegangan batere (volt) DOD  = Depth of Discharge N A = Jumlah hari otonomi (hari)  bat = Efisiensi batere  ( 0,8 – 0,95 )
Untuk meningkatkan tegangan sistem, maka batere dihubungkan secara seri, jumlah batere terhubung seri adalah :
𝑁 𝑏𝑎𝑡_𝑠𝑒𝑟𝑖 = 𝑉 𝑑𝑐 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚 𝑉 𝑑𝑐(𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑒) (13)
Untuk meningkatkan kapasitas sistem batere, maka rangkaian batere dihubungkan secara paralel.
𝑁 𝑏𝑎𝑡_𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙 = 𝐾𝑎𝑝𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑒 (14)
Untuk  mengubah  tegangan  DC  batere  ke  AC  digunakan inverter. Kapasitas inverter umumnya adalah 125% dari beban puncak  untuk faktor keamanan.
𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑟 = 1,25 𝑥 𝑃𝑒𝑎𝑘 𝑙𝑜𝑎𝑑 (15)

## E. Data –Data Riset
Data – data insolation  dan kecepatan angin tahunan didapat dari NASA  Surface  Meteorology  and  solar  energy  database, (2022)  dengan  menitik  koordinatkan  obyek  penelitian  di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Morodemak.  Berdasarkan pengambilan  data  –  data  tersebut  diatas   diperoleh  hasil  data Insolation  dan kecepatan angin tahunan yang bervariasi seperti diperlihatkan dalam tabel 1.
Tabel 1.

## DATA – DATA INSOLATION DAN KECEPATAN ANGIN
Bulan Insolation (kWh/m 2 /hari) Kecepatan Angin (m/s) Januari 4,22 4,12 Februari 4,53 4,25 Maret 5,43 3,11 April 5,52 3,38 Mei 5,50 4,79 Juni 5,27 5,47 Juli 5,73 6,20 Agustus 6,41 6,13 September 6,80 5,12 Oktober 6,40 3,91 November 5,33 3,34 Desember 4,61 3,21 III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Kebutuhan Energi Listrik
Energi listrik diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan satu unit mesin pembuat es batu, pompa air listrik dan penerangan.
Tabel 2.
e-ISSN : 2715-5064
Peralatan listrik Daya listrik (watt)
W
aktu Operasi (jam)
Energi Listrik (kWh/hari) Mesin  Pembuat es batu 8800 24 211,2 Pompa air 1 HP (Effisiensi 80%) 932,5 5 4,663 Penerangan 1000 24 24
Berdasarkan  tabel  2  dapat  dihitung  kosumsi  daya  listrik mencapai 10,733 kW dengan kebutuhan energi listrik sebesar 239,863 kWh/hari.

## B. Potensi Energi Surya dan Angin
Berdasarkan  data  pada  tabel  1  terlihat  bahwa  insolation tahunan berkisar antara 4,22 sampai dengan 6,8 kWh/m 2 /hari, oleh  karena  itu  diambil  nilai  yang  terendah  yaitu  4,22 kWh/m 2 /hari  agar  menjamin  produksi  energi  listrik  dapat terpenuhi sepanjang tahun.
Potensi energi angin berkisar antara 3,11 m/s sampai 6,2 m/s. Agar turbin angin dapat memproduksi energi listrik sepanjang tahun,  maka  desain  turbin  angin  diambil  untuk  kecepatan angin  terendah  yaitu  3,11  m/s.      Kecepatan  ini  dianggap sebagai  kecepatan  nominal  turbin  angin.    Memperhatikan data-data kecepatan angin yang relatif  rendah, maka potensi terbesar  berasal  dari  energi  surya.  Berdasarkan  hal  tersebut maka  panel  surya  dirancang    untuk  memenuhi  kebutuhan utama  energi  listrik,    sedangkan  energi  angin  digunakan sebagai  energi  listrik  tambahan. Alokasi  pembebanan PLTH terdiri  atas  pembebanan  panel  surya  dan turbin  angin. Panel surya  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  energi  listrik utama  sebesar  239,863  kWh/hari.  Turbin  angin  digunakan untuk  menyediakan  energi  listrik  tambahan  lainnya  dengan kapasitas  yang  direncanakan  sebesar  3000  watt,  hal  ini didasarkan  pada  pertimbangan    potensi  energi  angin  yang cukup rendah.
Tabel 3

## ALOKASI PEMBEBANAN PANEL SURYA DAN TURBIN ANGIN
Pembangkit listrik Produksi energi  listrik (kWh/hari) Panel Surya 239,863 Turbin angin 72 Hibrid  (gabungan) 311,863
Jika  diasumsikan    turbin  angin    beroperasi  24  jam,  maka dihasilkan  energi  listrik  berasal  dari  turbin  angin  sebesar  72 kWh/hari. Tabel 3 memperlihatkan alokasi pembebanan panel surya dan turbin angin.

## A. Desain Panel Surya
Energi yang diproduksi panel surya :
E PV = 1,3 x  239,863 kWh /hari=  311,82 kWh/hari
Peak  Sun Hours adalah :
PSH = 4220  Wh/m 2 1000  w/m 2 = 4,22 jam
Kapasitas panel surya dihitung sebagai berikut :
Kapasitas sistem PV = 311,82 4,22 = 73,89 kW
Kapasitas  modul  PV    yang  direncanakan  adalah  500  watt dengan spesifikasi diperlihatkan pada tabel 4.
Tabel 4.

## SPESIFIKASI  MODUL PV
Parameter Rating Daya Maksimum 500  watt Tegangan Maksimum 48,63 volt Arus Maksimum 10,28 Ampere Arus hubung singkat 10,87 Ampere Tegangan  terbuka 59.01 volt Effisiensi 19,51 %
Jumlah modul PV yang diperlukan adalah :
Jumlah Modul = 73,89 𝑥1000
500 = 148 modul
Tegangan bus DC yang direncanakan adalah : V PV = 3 x 48,63  = 145,89  volt
Hal  ini    berarti  3  buah  modul  surya  dihubung  seri  untuk memenuhi besarnya  tegangan bus DC tersebut.
Jumlah  PV string adalah :
Jumlah PV string  = 148 3 = 49.34
Nilai  tersebut dibulatkan  sehingga  jumlah PV string menjadi 50  string.    Sebelum  menentukan  konfigurasi  susunan    PV array, maka dipilih terlebih dahulu kapasitas kontroler MPPT yang terdapat dipasaran.
Kapasitas tegangan kontroler dihitung sebagai berikut :
𝑉 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 =
1,25 𝑥  𝑉 𝑜𝑐_𝑃𝑉𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑖
V control = 1,25 x  59.01 x 3 = 221,3 volt
Dengan demikan dipilih kontroler MPPT pengisian batere  250 volt, 70 Ampere. Untuk menentukan konfigurasi array PV agar tidak  melebihi  kapasitas  arus  pengisian  batere,  maka  sistem array harus dibagi menjadi beberapa grup PV. Setiap grup PV terdiri atas beberapa string PV dengan arus total keluaran grup PV  tersebut  tidak  melebihi  kapasitas  kontroler.  Berdasarkah hal  tersebut  maka    batasan  limit  maksimum  arus  pengisian batere    dijadikan  acuan  untuk  penentuan  jumlah  string PV dalam setiap grup PV array.
Kapasitas  maksimum  untuj  arus  pengisian    ( name  plate  of controller ) adalah 70 Ampere.
I max  _control = 1,25 x I sc_PVmodul x jumlah string
Jumlah string = 70 10,87 x 1,25 =  5,15 = 5
e-ISSN : 2715-5064
Jadi satu buah kontroler melayani 5 buah string. Setiap grup array akan terdiri dari : 3 x 5 = 15 buah modul PV Jumlah total modul PV = 148 buah Jumlah  grup  array  :    148/15  =  9,87  ,  dibulatkan  menjadi  10 buah  grup  array,    dengan  demikian  jumlah  modul  PV  yang diperlukan dalam desain ini perlu ditambah   menjadi : 15 x 10 = 150 buah modul PV, hal ini dilakukan  agar tegangan bus DC setiap string sama besar yaitu 145,89 volt
Gambar 2.  Desain group PV array  3 x 5 modul PV
Tegangan keluaran panel surya adalah : 145,89 volt
Arus keluaran panel surya adalah I pv =  10 x 51,4 = 514 A
Total Daya keluaran  sistem PV adalah P PV =  10 x 7499 = 74990 Watt. = 75 kW.
Berdasarkan  hasil  –  hasil  perhitungan  tersebut  diatas  maka desain  panel  surya   terdiri  atas 150 modul PV  yang terbagi atas 10 array PV. Setiap array PV terdiri atas 15 buah modul PV yang terbagi atas 5 buah string, dan setiap string terdiri atas 3  buah  modul  PV  terhubung  seri.  Jadi  panel  surya  memiliki jumlah  50  string  PV.  Kapasitas  panel  surya  adalah  75  kW dengan  arus  keluaran  maksimum  mencapai  514  A.    Untuk mengetahui kinerja panel surya dilakukan dengan pemodelan panel  surya  melalui  simulink-Matlab,    seperti  diperlihatkan dalam gambar 3.
Gambar 3.  Pemodelan dan pengujian panel surya
Skenario pengujian pertama adalah pengujian dengan iradiasi standar 1000 watt/m 2 dan temperatur standar 25 o C. Pengujian dilakukan    dalam  keadaan  tanpa  beban  dan  dalam  keadaan berbeban.
Berdasarkan hasil simulasi terlihat bahwa pada kondisi tanpa beban,  arus  yang    diproduksi  panel  surya  sebesar  493,3  A, seluruhnya  dikirimkan  ke  batere.  Pada  saat  dilakukan pembebanan dengan R load = 1 ohm, arus yang diproduksi oleh panel surya terbagi atas arus pengisian batere sebesar 345 A, dan  arus  yang  ditarik  beban  sebesar  148,3  A  ,  seperti diperlihatkan dalam gambar 4.
Gambar 4.  Grafik perubahan beban panel surya terhadap arus pengisian  batere
Gambar 5.  Grafik perubahan iradiasi panel surya terhadap arus keluaran panel surya
Skenario  kedua  adalah  pengujian  dengan    cara  mengubah- ubah tingkat iradiasi yaitu : 800 watt/m 2 , 1000 watt/m 2 , 500 watt/m 2 dan  300  watt/m 2 .  Hasil  simulasi  memperlihatkan bahwa perubahan iradiasi secara signifikan  mempengaruhi arus  keluaran  panel  surya,  seperti  diperlihatkan  dalam gambar  5.  Terlihat  bahwa  terjadi  perubahan  arus  keluaran panel  PV  yaitu  :  388,2  A  (800  watt/m 2 ),  493,3  A  (1000 watt/m 2 ), 231,7 A (500 watt/m 2 ),  dan 127,3 A (300 watt/m 2 ).

## B. Desain Turbin Angin
Alokasi    kapasitas  turbin  angin  adalah  3000  watt. Memperhatikan kecepatan angin yang rendah, maka dengan kapasitas  3000  watt  memerlukan  bilah  turbin  berukuran besar.    Berdasarkan  hal  tersebut,    maka  dalam  desain  ini digunakan    turbin  angin  100  watt,  sehingga  jumlah  turbin angin adalah :
𝑁 𝑊𝑇 = 3000 100 = 30 𝑏𝑢𝑎ℎ 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛 𝑎𝑛𝑔𝑖𝑛
Jika  efisiensi  turbin  angin  diasumsikan  0,9  ,  maka  daya mekanik turbin angin adalah :
𝑃 𝑚 = 100 0,9 = 111 𝑤𝑎𝑡𝑡
e-ISSN : 2715-5064
Desain  turbin  angin  merupakan  turbin    sumbu  horizontal dengan jumlah bilah ( blade ) sebanyak 3 buah. Dimensi radius bilah ditentukan sebagai berikut
𝑅  = √ 2 𝑃 𝑚 𝐶 𝑝 𝜋𝜌𝑉 3 = √ 2 (111)
0,48 𝜋 (1,225)(3,11) 3 = 2 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
Diameter rotor turbin  D = 2 x 2 = 4 m 2 Luas sapuan turbin angin :
𝐴 =   ( 𝐷 2 ) 2 𝜋 = ( 4 2 ) 2 𝜋 = 12,56 𝑚 2
Kecepatan  sudut angular rotor  pada kecepatan angin konstan 3.11 meter/detik  untuk tip ratio  = 8,1  :
𝜔 =  𝑉 𝑅 = 8,1( 3,11) 2 =  12,595 𝑟𝑎𝑑
𝑠
Gambar 6. Model turbin angin 100 watt
Untuk  mengetahui  unjuk  kerja  desain  turbin  100  watt dilakukan  simulasi  melalui  pemodelan  turbin  angin  seperti diperlihatkan dalam gambar 6. Hasil pengujian memperlihatkan turbin angin mampu menghasilkan daya 100,1 watt, dan arus keluaran 3,87A pada kecepatan angin  3,11 m/s.

## C. Pengujian Desain Turbin Angin 3000 Watt
Untuk  mengetahui  kinerja  turbin  angin  3000  watt,  maka dilakukan  pemodelan  sistem  seperti  diperlihatkan  dalam gambar  7.  Skenario  pengujian  pertama  adalah  turbin  angin beroperasi tanpa  beban untuk beberapa saat, setelah itu sebuah beban  dihubungkan  paralel  dengan  batere.  Berdasarkan  hasil simulasi terlihat bahwa pada kondisi tanpa beban, turbin angin menghasilkan  arus  116,1  A  pada  tegangan  24,24  volt.  Arus tersebut  seluruhnya dikirimkan untuk pengisian  batere. Pada saat turbin angin diberikan beban R load = 1 ohm, arus pengisian turun   menjadi  91,87  A ,  karena  beban  menarik  arus  sebesar 24,24 A, seperti diperlihatkan pada gambar 8.
Gambar 7. Model turbin angin 3000 watt
Gambar 8. Grafik perubahan beban turbin angin terhadap arus pengisian  batere
Skenario  kedua  adalah  dengan  mengubah-ubah  kecepatan angin dari 3,11 m/s, 2,75 m/s, 2,5 m/s dan 2 m/s. Berdasarkan hasil      simulasi  terlihat  bahwa  arus  mengalami  penurunan masing – masing dari 116,2 A, 90,79A, 75,03 A dam 48,02 A,  seperti diperlihatkan dalam gambar 9.
Gambar 9.Grafik perubahan kecepatan angin terhadap arus keluaran turbin angin .
Dengan  demikian  jelas  bahwa  perubahan  kecepatan  angin secara signifikan mempengaruhi arus keluaran turbin angin

## F.  Kapasitas Batere
Kapasitas  batere  ditentukan  berdasarkan  kapasitas  total produksi  energi  listrik  yang  bersumber  dari    panel  surya  dan turbin angin Energi panel surya : E PV = 1,3 x  239,863 kWh /hari =  311,82  kWh/hari Energi turbin angin : E WT =  1,3 x 72 kWh/hari  =  61,93 kWh/hari Total Energi batere = 311,82 + 93.6 = 405,4 kWh/hari
e-ISSN : 2715-5064
Tegangan Batere Sistem  PLTH direncanakan  144  Volt Kapasitas    per unit batere  :  400 AH, 12 volt, dengan asumsi DOD = 70%
Kebutuhan energi listrik : 405,4 kWh Hari otonomi  N A diasumsikan 1  hari.
Kapasitas batere = 405400 144 𝑥0,7 𝑋 1 = 4022 𝐴𝐻
Jumlah batere  terhubung seri  :
Tegangan sistem Tegangan individu batere = 144 12 = 12 buah
Jumlah batere terhubung paralel  :
Kapasitas total sistem kapasitas individu batere = 4022 400 = 10,06 = 10 buah
Jadi total kebutuhan batere adalah :

## 12 x 10 = 120 buah

## G.  Desain dan Pengujian  PLTH  Hibrid
Hasil  akhir  rancangan  PLTH  hibrid  adalah  dengan menggabungkan panel surya dan turbin angin melalui  DC bus 144 Volt.   Panel surya dapat secara langsung dihubungkan ke DC  bus,  karena  tegangan  keluarannya  dapat  mencapai  147 volt. Pada turbin angin diperlukan rangkaian untuk menaikkan tegangan  menjadi  144  volt  dengan  menggunakan  DC  –  DC converter. Selanjutnya Bus DC ini dihubungkan dengan batere untuk  menyimpan  energi  listrik.    Untuk  melayani  beban  – beban  AC,  maka  tegangan  batere  diubah  menjadi  tegangan AC melalui inverter 3 fasa, sehingga dihasilkan tegangan AC 380/220  volt.  Gambar  10  memperlihatkan  skema  desain PLTH hibrid.   Untuk mengetahui unjuk kerja PLTH ini,  maka dilakukan  simulasi  melalui  pemodelan  PLTH  hibrid  dengan menggabungkan model panel surya dan turbin angin  seperti diperlihatkan dalam gambar 11.
Gambar 10.  Desain PLTH panel surya dan turbin angin
Pengujian dilakukan pada kondisi standar dengan iradiasi 1000 watt/m 2 pada  temperatur  sel  surya  25 o C.  dan  turbin  angin dengan  kecepatan  nominal  3,11  m/s.  Hasil  pengujian  seperti terlihat  dalam  gambar  12  yang  memperlihatkan  bahwa  arus keluaran  panel  surya  499,1  A  dan  turbin  angin  20,43  A, sehingga arus pengisian batere menjadi 519,6 A.  Daya turbin pada kecepatan nominal adalah : 3002 Watt (desain 3000 watt),
dan  daya  keluaran  panel  surya  adalah    73,36  kW  (desain  75 kW).
Gambar 11.  Pemodelan dan  pengujian PLTH
Untuk melayani beban AC, maka tegangan 147 volt DC batere  diubah  melalui  inverter  3  fasa  ( DC  to  AC Converter ),  kemudian  dinaikkan  oleh  transformator penaik  tegangan  ( step  up  transformer )    ke  tingkat tegangan  380  volt.    Gambar  12  memperlihatkan  model rangkaian simulasi tersebut.

## Gambar 12. Model PLTH Hibrid dengan keluaran tegangan AC
Hasil  simulasi  memperlihatkan  bentuk  keluaran  tegangan inverter  merupakan    gelombang  tegangan  AC  kotak,  seperti diperlihatkan dalam gambar 13, oleh sebab itu diperlukan filter agar  bentuk  tegangan  menjadi  sinusoida  murni  .  sebelum tegangan  dinaikkan  oleh  transformator  penaik  tegangan  ke tingkat tegangan 380 volt.
e-ISSN : 2715-5064
Gambar 13.  Bentuk tegangan AC keluaran inverter 3 fasa
Gambar 14.  Bentuk tegangan AC keluaran transformator
Pada gambar 14 memperlihatkan bentuk gelombang sinusoida murni  keluaran dari  transformator. Tegangan rms adalah 380 volt sedangkan tegangan maksimumnya antar fasa  adalah  3 x 380 = 658 volt.
.
IV. KESIMPULAN
Kebutuhan energi listrik untuk mesin pembuat es batu, pompa air listrik dan panel mencapai  239,863 kWh/hari.  Berdasarkan pertimbangan potensi energi surya dan energi angin yang ada, maka alokasi pembebanan utama bertumpu pada panel surya, sedangkan turbin angin digunakan untuk menyediakan  energi listrik tambahan. Kapasitas desain panel surya adalah 75 kW, sedangkan turbin angin  3000 watt.   Desain panel surya  terdiri atas 150 buah modul PV (kapasitas per modul PV 500 Wp) , yang  dibagi  menjadi  10  grup  aray  PV.  Setiap  grup  array  PV terdapat  15 modul PV yang  tersusun atas 5 buah string, dan setiap  string  terdiri  atas  3  modul  PV  terhubung  seri.    Panel surya  memiliki  kapasitas  75  kW,  dengan  arus  keluaran maksimum 514 A dan tegangan DC 145,89 volt. Desain turbin angin adalah 3000 watt, yang terdiri atas 30 buah turbin angin berkapasitas  100  watt.  Desain  PLTH  dilakukan  dengan menggabungkan panel surya dan turbin angin melalui bus DC 144  volt  yang  terhubung  dengan  batere  untuk  menyimpan energi listrik.  Tegangan DC ini diubah melalui inverter guna menghasilkan  teganga  AC  380  volt.  Hasil  pengujian  melalui pemodelan sistem memperlihatkan bahwa arus keluaran panel surya  499,1  A,  dan  turbin  angin  20,43  A,    dengan  demikian keluaran  PLTH  mencapai  519,5  A.  Tegangan  keluaran  147 volt.   Daya keluaran panel surya adalah 73,36 kW  , dan turbin angin 3002 watt .

## DAFTAR PUSTAKA
[1]     J.  Pradityo, B. Winardi, A. Nugroho, “ Evaluasi dan Optimasi Sistem Off  Grid Pembangkit Listrik Tenaga Hibrid (PLTH) Bayu Baru, Bantul, D.I. Yogyakarta,” Transien t, Vol.4, No. 3, September 2015.
[2]      D.sukma,  W.  Sunanda,  R.  F.  Gusa,    “  Pemodelan  Sistem  Pembangkit Listrik Hibrid Diesel Generator Dan Photovoltaic Array Menggunakan Perangkat  Lunak  Homer  (Studi  Kasus  di  Pulau  Semujur  Kabupaten Bangka Tengah),” Jurnal Ecotipe , Volume2, Nomor 2, Oktober 2015.
[3]   A. Suherman, W. T.  Priane, A. Salmah, R. Rosdianyah, “Studi kelayakan pembangkit  listrik  tenaga  hibrida  di  Pulau  Panjang,” Gravity , Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Fisika ., vol. 3, no. 1, 2017.
[4]      O.A. Jaya, H. S. Kolibu, V. A. Suoth, “Desain Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid Diesel Generator - PV Menggunakan Software Homer (Studi Kasus : KM Barcelona 1 di Pelabuhan Manado) “, Jurnal Mipa Unsrat Online , 8 (2) 63-66, Agustus 2019.
[5]     L. Sinaga,   Hermawan,   A.  Nugroho , “ Optimasi Sistem Pembangkit Listrik  Hibrida  Tenaga  Surya,  Angin,  Biomassa,  dan  Diesel Di  Pulau Nyamuk Karimunjawa Jawa Tengah Dengan Menggunakan Perangkat Lunak,” Transient , Vol.4, No. 4, Desember 2015.
[6]        Kunaifi,  “Program  Homer  Untuk  Studi  Kelayakan  Pembangkit  Listrik Hibrida di Provinsi Riau,” Seminar Naional Informatika, UPN Veteran , Mei 2010.
[7] A. N. Azizah ,       S.  Purbawanto , “       Perencanaan  Pembangkit Listrik  Tenaga  Hibrid  (PV  dan  Mikrohidro)  Terhubung  Grid  (Studi Kasus : Desa Merden, Kecamatan Padureso, Kebumen) “, Jurnal Listrik, Instrumentasi dan Elektronika Terapan , Vol. 2, No. 1, April 2021.
[8]     R. sahu, B.Das, R.R. Sabat, M. K. Swain (2013), “Hybrid Power Model Of  Renewable  Energy  Sources  For  On  Grid  Power  Supply”, International Journal of Advanced Research in Electrical,  Electronics and Instrumentation Engineering , Vol.2, November 2013.
[9]      G.A. Setia, Sutriyadi, N. Winanti, F. Haz, H.R. Iskandar, “Desain Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid (Solar Cell dan Wind Turbine) untuk Beban  Perumahan,  “Esilon  , Journal  of  Electrical  Engineering  and Information Technology , Vol. 19.  No. 2, pp. 33-39, Agustus 2021.
[10]     S. Saodah,, R. Amalia  “Perancangan Pembangkit Hibrid Angin-Surya Di Desa Parangtritis Yogyakarta,“ Jumal  Teknik  Energi .  Vol 3  No.  2 ,Oktober 2013.
[11]  A. Rana, M. Ilyas, “ Implementation of a Wind/PV Hybrid Using Matlab Simulink, “ International Journal of Advanced Research in Electrical, Electronics and Instrumentation Engineering ”, Vol. 4, Issue 7 pp.5941- 5948,  July 2015.
[12]   M. Y.  Allani,    M.  Jomaa,    D.  Mezghani,    A.  Mami “Modelling and Simulation of  the hybrid sistem PVWind with Matlab/Simulink”, The 9th International Renewable Energy Congress , (IREC 2018).
[13]    T.  A.  Cardoso,  R.R.  Riehl,  “  Modeling  and  Simulation  of  Hybrid PV/Wind Distributed Generation Sistem Under Different Power Input Scenarios,” The  12 th Latin  American  Congress  on  Electricity Generation and Transmission , Clagtee ,2017.
[14]    D.  Hidayanti,  G.    Dewangga,    P.  Yoreniko,      “  Rancang  Bangun Pembangkit  Hibrid  Tenaga  Angin  dan  Surya  Dengan  Penggerak Otomatis Pada Panel Surya, ” Eksergi  Jurnal Teknik Energi Vol 15 No. 3, pp. 93-101, September 2019