## STUDI ANALISIS KEBUTUHAN AIR BERSIH MENGGUNAKAN SOFTWARE EPANET  (Restu – Andi - Irvan)

## STUDI ANALISIS KEBUTUHAN AIR BERSIH PEDESAAN SISTEM GRAVITASI MENGGUNAKAN SOFTWARE EPANET 2.0

## Oleh :
Restu Wigati 1) , Andi Maddeppungeng 2) , Irvan Krisnanto 3) , Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jln Jenderal Sudirman KM 3 Kota Cilegon Banten Indonesia andi_made@yahoo.com ; krisnanto.irvan@yahoo.co.id
Abstrak : Saat ini sebagian wilayah di desa Taman Sari belum mendapatkan air bersih walaupun terdapat  sumber  mata  air  yang  dapat  dipergunakan  oleh  masyarakat  untuk  kebutuhan  sehari- hari.  Masalah  yang  ada  yaitu  sistem  distribusi  untuk  menyalurkan  air  dari  sumber  mata  air sampai  ke  tempat  yang  mudah  di  jangkau  oleh  masyarakat.  Sistem  jaringan  air  bersih direncanakan  dapat  memenuhi  kebutuhan  air  bersih  di  wilayah  studi  sampai  tahun  2033. Kebutuhan  air  bersih  dihitung  berdasarkan  proyeksi  jumlah  penduduk  yang  pertumbuhannya dianalisis  dengan  menggunakan  analisa  regresi.  Dari  hasil  perhitungan  analisis  kebutuhan  air bersih di desa Taman Sari pada tahun 2033 dengan jumlah penduduk 3875 jiwa mencapai 3,245 liter/detik.  Sistem  distribusi  menggunakan  sistem  gravitasi,  dengan  hasil  perhitungan  manual didapat    diameter  pipa  distribusi  bervariasi  dari  2  inch  sampai  4  inch,  sedangkan  perhitungan Epanet 2.0 didapat 25 mm, 50 mm, 75 mm dan 100 mm. Untuk mendesain sistem penyediaan air bersih digunakan software EPANET 2.0.
Kata Kunci : air bersih, gravitasi, Epanet 2.0
Abstract : Currently some areas in the taman sari village not get clean water although there are a source of the springs can be used by the community for their daily needs. A problem is distribution system to channel water from springs up to place in reach by the community. A system of clean water network planned able to meet the need of clean water in the study areas until the year 2033. Clean water needs projections calculated based on population growth analyzed using regression analysis. From the calculation of the analysis clean water needs in Taman Sari village in the year 2033 with a population  of  people  3875  reached  3,245  liters/second.  Distribution  system  uses  a  gravitational system, by the calculation of manual acquired diameter pipe of varying from 2 inch to 4 inch, while calculation Epanet 2.0 they reached 25 mm, 50 mm, 75 mm, and 100 mm. To design a system of clean water supply used software Epanet 2.0.
Keywords : clean water, gravitational, Epanet 2.0

## 1. Pendahuluan
Air merupakan sumberdaya yang sangat diperlukan  oleh  makhluk  hidup  baik untuk memenuhi kebutuhannya maupun menopang  hidupnya  secara alami. Kegunaan  air  yang  sangat  bersifat universal  atau  menyeluruh  dari  setiapa aspek  kehidupan  menjadi  semakin berharganya air baik jika dilihat dari segi kuantitas  maupun  kualitasnya.  Semakin tinggi  taraf  kehidupan  seseorang,  maka kebutuhannya  akan  air  pun  akan meningkat (Unus S,1996).
Dengan  demikian  untuk  mengantisipasi masalah  air  bersih  di  Desa  Taman  Sari, maka perlu dicarikan sebuah solusi agar masalah  air  bersih  di  desa  tersebut dapat  teratasi  dengan  baik.  Dalam penelitian  ini  penulis  mengusulkan alternatif penanganan masalah air bersih dengan  merencanakan  sistem  distribusi air bersih yang dibantu dengan software Epanet  2.0.  Sistem  distribusi  akan dimodelkan  dalam  software  Epanet  2.0 untuk  mengetahui  apakah  sumber  air dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan sampai tahun yang direncanakan.

## A. Perhitungan Kebutuhan Air Bersih
Dalam  perhitungan,  kebutuhan  air didasarkan pada kebutuhan air rata-rata. Kebutuhan air rata-rata dapat dibedakan menjadi  2  (dua),  yaitu  kebutuhan  air rata-rata  harian  dan  kebutuhan  harian maksimum. Kebutuhan air total dihitung berdasarkan  jumlah  pemakai  air  yang telah diproyeksikan
20 tahun mendatang  dan  kebutuhan  rata-rata setiap  pemakai  setelah  ditambah  30  % sebagai faktor kehilangan
air (kebocoran). Kebutuhan total ini dipakai untuk mengecek apakah sumber air yang dipilih  dapat  memenuhi  kebutuhan  air baku yang direncanakan.
Kebutuhan  Air  Rata-rata  Harian  (Q rh ) adalah  banyaknya  air  yang  dibutuhkan selama satu hari.
Q rh = P x q (1)
dengan :
P = Jumlah penduduk (jiwa) q = Kebutuhan air
penduduk (liter/detik)
Kebutuhan  Air  Maksimum  (Q hm )  adalah banyak  yang  dibutuhkan  terbesar  pada satu hari.
Q hm = F hm x Q rh (2) dengan :
F hm =  Faktor  kebutuhan  air harian maksimum (1,05-1,15) Q rh =  Kebutuhan  air  rata-rata (liter/detik)
Besarnya kebutuhan air harian maksimum ini digunakan untuk menentukan dimensi pipa induk distribusi.  Analisis  kebutuhan  air  dapat dilakukan  dengan  memperhitungkan jumlah penduduk dan kebutuhan lainnya. Kebutuhan air domestik (berdasarkan  jumlah  penduduk)  dapat diproyeksikan dengan beberapa metode, adapun  metode  yang  digunakan  yaitu Metode Regresi Linier. Rumus yang digunakan adalah : y = a + bx
(3)
dengan:
y =  jumlah  penduduk  yang diproyeksikan a,b = konstanta x = pertambahan tahun yang di proyeksikan
a = (4) b = (5) dengan korelasi menggunakan persamaan berikut: r = dengan : n = jumlah data r = koefisien korelasi X = selisih jumlah penduduk pengambilan data dengan hasil perhitungan metode Y = Proyeksi
jumlah penduduk

## B. Analisis Hidrolika
Dalam  perencanaan  sistem  penyediaan air  baku  dengan  perpipaan,  analisis hidraulika terutama dimaksudkan untuk menentukan  dimensi  bangunan  dan fasilitas yang direncanakan.
a. Prinsip Dasar Aliran Dalam pipa Menurut  Triatmojo  (2008)  aliran  dalam pipa merupakan aliran tertutup di mana air  kontak  dengan  seluruh  penampang saluran.  Jumlah  aliran  yang  mengalir melalui  lintang  aliran  tiap  satuan  waktu disebut  debit  aliran,  yang  secara matematis dapat ditulis sebagai berikut :
Q = A x V ( m 2 x m/det = m 3 / det) (6)
1) Persamaan kontinuitas
Pada  setiap  aliran  di  mana  tidak ada kebocoran maka untuk setiap penampang  berlaku  bahwa  debit setiap potongan selalu sama.
V 1 x A 1 = V 2 x A 2 atau, (7) Q= A x V = Konstan (8)
Gambar 1. Saluran Pipa Dengan Diameter Berbeda
Sumber : Triatmodjo, 1995
Menurut  Triatmojo  (2008)  untuk  pipa bercabang berdasarkan persamaan kontinuitas,  debit  aliran  yang  menuju titik  cabang  harus  sama  dengan  debit yang  meninggalkan  titik  tersebut,  yang secara  matematis  dapat  ditulis  sebagai berikut :
Q 1 = Q 2 + Q 3 atau, (9) A 1 x V 1 = A 2 x V 2 + A 3 x V 3 (10)
dengan :
Q = Debit aliran (m 3 /detik) A = Luas penampang (m 2 ) V = Kecepatan aliran (m/s)

## Gambar 2. Persamaan Kontinuitas Pada
Pipa Bercabang (Sumber : Triatmodjo, 1995)

## 2) Persamaan Bernoulli
Menurut Bernoulli Jumlah tinggi tempat, tinggi  tekan  dan  tinggi  kecepatan  pada setiap titik dari aliran air selalu konstan. Persaman  Bernoulli  dapat  dipandang sebagai  persamaan  kekekalan  energi mengingat, z = energi potensial cair tiap satuan berat.
≈ (11)
≈  Tenaga  potensial  tekanan  zat  cair
≈ p ≈ (12) = Tenaga kinetik ≈ (13)
Dengan neraca massa energi yang masuk sama  dengan  yang  keluar  energi  di  A  = energi di B sehingga,
H = z +   + (14) Z 1 + +   + hf = z1 +   +   + hf (15)
3) Persamaan Hazen-Williams V= 0,3545 x C x D 0,63 x S 0,
(16) dengan :
V = Kecepatan aliran (m/det)
C = Koefisien kekasaran D = Diameter pipa (m) S = Slope pipa = beda tinggi/panjang pipa (m/m)
Tabel 1. Nilai Koefisien C Hazen Williams No  Jenis Pipa Nilai C 1. New Cast Iron 130 – 140 2. Concrrete  or  Concrete lined 120 – 140 3. Galvanized Iron 120 4. Plastic 140 – 150 5. Stell 140 – 150 6. Vetrivield Clay 110 Sumber : Epanet 2, User manual C. Aplikasi  EPANET  2.0  Dalam Sistem Penyediaan Air Bersih
EPANET adalah program komputer yang menggambarkan  simulasi  hidrolis  dan kecenderungan kualitas air yang mengalir  di  dalam  jaringan  pipa. Jaringan  itu  sendiri  terdiri  dari  Pipa, Node (titik koneksi pipa), pompa, katub, dan  tangki  air  atau  reservoir.  EPANET menjajaki  aliran  air  di  tiap  pipa,  kondisi tekanan  air  di  tiap  titik  dan  kondisi konsentrasi  bahan  kimia  yang  mengalir di  dalam  pipa  selama  dalam  periode pengaliran.  Sebagai  tambahan,  usia  air ( water age ) dan pelacakan sumber dapat juga  disimulasikan.  EPANET  di  design sebagai  alat  untuk  mencapai  dan mewujudkan pemahaman tentang pergerakan  dan  nasib  kandungan  air minum  dalam  jaringan  distribusi.  Juga dapat  digunakan  untuk  berbagai  analisa berbagai  aplikasi  jaringan  distribusi. Sebagai contoh untuk pembuatan design, kalibrasi  model  hidrolis,  analisa  sisa khlor,  dan  analisa  pelanggan.  EPANET dapat  membantu  dalam  memanage
strategi  untuk  merealisasikan  qualitas air  dalam  suatu  system.  Semua  itu mencakup :
a. Alternatif  penggunaan  sumber dalam  berbagai  sumber  dalam satu sistem
b. Alternatif pemompaan dlm penjadwalan
pengisian/pengosongan tangki.
c. Penggunaan  treatment,  misal khlorinasi pada tangki penyimpan
d. Pen-target-an  pembersihan  pipa dan penggantiannya.
Dijalankan  dalam  lingkungan
windows,  EPANET  dapat  terintegrasi untuk melakukan editing dalam
pemasukan  data, running simulasi  dan melihat  hasil running dalam  berbagai bentuk  (format),  Sudah  pula  termasuk kode-kode  yang  berwarna  pada  peta, tabel data-data, grafik, serta citra kontur.
1) Kelebihan Epanet 2.0
Fasilitas  yang  lengkap  serta pemodelan  hidrolis  yang  akurat adalah salah satu langkah yang efektif dalam membuat  model  tentang pengaliran serta kualitas air. EPANET adalah  alat  bantu  analisis  hidrolis yang didalamnya terkandung kemampuan seperti : a) Kemampuan  analisa  yang  tidak terbatas pada penempatan jaringan.
b) Perhitungan  harga  kekasaran pipa  menggunakan  persamaan Hazen-Williams, Darcy Weisbach, atau Chezy-Manning.
c) Temasuk  juga  minor  head  losses untuk bend, fitting, dsb.
d) Pemodelan  terhadap  kecepatan pompa  yang  konstant  maupun variable
e) Menghitung  energi  pompa  dan biaya ( cost ).
f) Pemodelan  terhadap  variasi  tipe dari valve termasuk shitoff, check, pressure  regulating,  dan  flow control valve.
g) Tesedia tangki penyimpan dengan  berbagai  bentuk  (seperti diameter yang bervariasi terhadap tingginya).
h) Memungkinkan  dimasukkannya kategori  kebutuhan  ( demand ) ganda pada node, masing-masing dengan  pola  tersendiri  yang bergantung pada variasi waktu.
i) Model pressure yang  bergantung pada  pengeluaran  aliran  dari emitter ( Sprinkler head ).
j) Dapat dioperasikan dengan system dasar pada tangki sederhana  atau  kontrol  waktu, dan  pada  kontrol  waktu  yang lebih kompleks.

## 2) Kegunaan Epanet 2.0
Kegunaan  program  Epanet  2.0 dalam simulasi sistem penyediaan air bersih antara lain :
a) Didesain sebagai alat untuk mengetahui  perkembangan  dan pergerakan  air  serta  degradasi unsur  kimia  yang  ada  dalam  air pipa distribusi.
b) Dapat  digunakan  sebagai  dasar analisa  dan  berbagai  macam sistem  distribusi,  detail  desain, model  kalibrasi  hidrolik,  analisa sisa  khlor  dan  berbagai  unsur lainnya.
c) Dapat membantu menentukan alternatif strategis manajemen dan sistem  jaringan  pipa  distribusi  air bersih seperti :
1) Sebagai  penentuan  alternatif sumber  /  instalasi,  apabila terdapat  banyak  sumber  / instalasi.
2) Sebagai simulasi dalam menentukan alternatif pengoperasian  pompa  dalam melakukan  pengisian  reservoir maupun injeksi  ke  sistem distribusi.
3) Digunakan sebagai pusat
treatment  seperti  dalam  hal melakukan  proses  khlorinasi,

## STUDI ANALISIS KEBUTUHAN AIR BERSIH MENGGUNAKAN SOFTWARE EPANET  (Restu – Andi - Irvan)
baik  di  instalasi  maupun  dalam sistem jaringan.
4) Dapat digunakan sebagai penentuan  prioritas  terhadap pipa  yang  akan  dibersihkan  /
diganti
3) Input  dan  Output  Data  dalam Epanet 2.0 Dalam operasi Epanet 2.0
dibutuhkan  data  masukan  (input  data) yang  digunakan  untuk  simulasi  jaringan air  bersih.  Data  ini  sangat  penting artinya  dalam  memulai  analisa  jaringan air bersih dan mendapatkan output data yang diinginkan. Adapun input data yang dibutuhkan  adalah  peta jaringan, node / junction / titik dari komponen distribusi, elevasi,  panjang  pipa,  diameter  pipa, jenis  pipa  yang  digunakan,  umur  pipa, jenis  sumber  (mata  air,  sumur  bor,  IPA, dan  lain  –  lain),  spesifikasi  pompa  (bila menggunakan  pompa),  bentuk  dan ukuran  reservoir,  beban  masing  – masing node (besarnya  tapping),  faktor fluktuasi pemakaian air, dan konsentrasi khlor  pada  sumber.  Sedangkan  output data  yang  dihasilkan  adalah  hidrolik head masing-masing  titik,  tekanan  dan kualitas air.
2. Metodologi Penelitian

## A. Pengolahan Data
Pengolahan  data  pada  penelitian  ini berisi  tentang  perhitungan  data  yang akan  digunakan  dalam  penelitian  yaitu mencakup  data  jumlah  penduduk,  data kebutuhan air masyarakat dan data-data lainnya  yang  mendukung  penelitian  ini. Data-data tersebut diolah untuk menganalisis  kebutuhan  air  bersih  di perdesaan jangka panjang dari beberapa mata  air  lalu  di  buat  sistem  jaringan  air bersih  untuk  distribusinya  dengan menggunakan software EPANET 2.0.

## B. Penyajian Hasil Pengolahan Data
Dalam  merealisasikan  tahapan  yang direncanakan,  maka  perlu  dibuat  bagan alir (flowchart) yang menunjukan langkah-langkah  dalam  melaksanakan
penelitian. Gambar berikut ini merupakan bagan alir penelitian :
Gambar 3 . Bagan Alir Penelitian Sumber: Analisis Penulis, 2014
3. Analisis dan Pembahasan A. Survei dan Analisis

## Perkembangan Penduduk
Jumlah  penduduk  Desa  Taman  Sari  di dapat  dari  BPS  (Badan  Pusat  Statistik) yang  ada  di  Kabupaten  Serang.  Untuk melakukan  proyeksi  jumlah  penduduk dibutuhkan  data-data  dari  tahun-tahun sebelumnya.  Data  yang  dipakai  untuk mengetahui  proyeksi  jumlah  penduduk 20 tahun yang akan datang di pakai data proyeksi  yang  sudah  dilakukan  BPS kabupaten Serang dari tahun 2012-2020 dan analisis tambahan hingga 2033. Untuk memproyeksikan jumlah pertumbuhan  penduduk  Desa  Taman Sari  sampai  Tahun  2033  digunakan Analisis  Regresi  Linier.  Proyeksi  jumlah penduduk  Desa  Taman  Sari  dari  tahun 2013  sampai  tahun  2033  yang  dihitung menggunakan  persamaan  Y=  a  +  bx  = 2642,833  +  56x,  dapat  dilihat  pada Gambar 4.
Gambar 4. Pertambahan jumlah penduduk sampai tahun 2033 (Sumber : Analisis Penulis, 2014)

## B. Analisis Kebutuhan Air Bersih
Dari  hasil  survey  akan  dapat diketahui karakteristik Desa Taman Sari serta  taraf  hidup  masyarakat  sehingga besarnya  kebutuhan  air  bersih  rata-rata perkapita dapat diprediksi.
Tabel 2. Analisa Kebutuhan Air Bersih
Qhm  = Fhm x Qrh = 1,15 x 3,245 liter/detik =3,732 liter/det≈ 4 liter/detik

## C.   Desain  Sistem  Penyediaan  Air Bersih
Sistem  penyediaan  air  bersih  dalam perencanaannya  sangat  dibutuhkan  desain atau  pola  sebagai  gambaran  agar  sumber air  yang  tersedia  dapat  di  gunakan semaksimal
mungkin dalam pelaksanaanya.
a. Jika  tidak  sangat  terpaksa,  pada pipa  utama  jangan  dibuat  berbelok tajam  (90º),  karena  hal  ini  akan menambah head lost (tinggi hilang)
b. Tinggi  hilang  akibat  lubang  inlet dan  outlet  serta  sambungan  pipa dari  rumus  kehilangan  tenaga akibat gesekan (Hazen-Williams) c. Perhitungan  dimensi  pipa  dengan asumsi pipa dianggap lurus: 1) Bak  Penangkap  mata  air  (A) sampai sambungan (B) Pipa utama : tinggi elevasi hulu : 226 m tinggi elevasi hilir : 220 m beda tinggi : 6 m diameter pipa : 4 inch debit rencana(Q 3875) : 4 liter/detik
Kontrol  untuk  mengetahui  apakah  pipa yang direncanakan dapat mengalirkan debit air sesuai  yang di tentukan. Berikut adalah perhitungannya :
L = 600 m
D = 4” = 0,1016 m Q = 4 liter/det = 0,004 m3/det = 140 = x = x  600 = 1,689 m Kontrol, Hf < H H = 6 m (beda tinggi elevasi hulu dan hilir) 1,689 m < 6 m ... ok! V= 0,3545 x x x = = = 0,00282 V  =  0,3545 140
= 0,492 m/det
Q  =  V  x  A  =  0,492  x  (3,14  x  0,0508 2 )  = 3,987 x 10 -3 m 3 /det
Q total =  3,987  x  10 -3 x  (60x60x24)  = 344,4678 m 3 /hari
= 344467,8 l /hari
Untuk  3875  orang,  didapat  =  344467,8  : 3875 = 88,897 l/o/h (ok)
Dari hasil analisis, pipa yang direncanakan dengan  diameter  4  inch  dari  sumber  air  ke sambungan  (C)  mampu  untuk  mengalirkan air  sebesar  4  liter/det  dan  mampu memenuhi  kebutuhan  yang  di  perlukan  60 l/o/h.

## STUDI ANALISIS KEBUTUHAN AIR BERSIH MENGGUNAKAN SOFTWARE EPANET  (Restu – Andi - Irvan)

## D. Simulasi  Distribusi  Air  dengan
EPANET 2.0
Simulasi  distribusi  air  dengan  Epanet  2.0 digunakan untuk mengetahui dan membandingkan hasil dari sistem distribusi air bersih yang sudah direncanakan dengan perhitungan  manual.  Sehingga  perbedaan dari  besar  atau  kecilnya  pipa  yang  efektif dapat di ketahui.
Gambar 5. Simulasi Distribusi Air bersih dengan Epanet 2.0 (Sumber : Analisis Penulis, 2014)
1. Data  yang  dihasilkan  dari  setiap junction, tanks dan reservior
a) Debit air
b) Pressure
c) Kualitas  Air  (analisis  khlor secara kimia)
Gambar 6. Output debit, hidrolik head dan kualitas air  dengan Epanet 2.0
(Sumber : Epanet 2.0, 2014)
Gambar 7. Grafik perbandingan kebutuhan air, perhitungan manual dengan Epanet 2.0
(Sumber : Analisis Penulis, 2014)
Debit  yang  dihasilkan  dari  program Epanet  2.0  menyatakan  bahwa  sumber mata  air  cikaludan  dapat  memenuhi kebutuhan  air  masyarakat  yang  di bandingkan dengan perhitungan manual.
Tabel 3. Perbandingan kecepatan air pada
pipa distribusi Node Hasil Manual Hasil Epanet 2.0 Kecepatan Air (V) Kecepatan Air (V) l /det l /det A 10,000 14,020 B 0,492 4,000 C 0,250 1,130 D 0,313 1,470 E 0,307 1,400 F 0,175 0,800
U
C1 0,153 0,470 C2 0,153 0,470 C3 0,153 0,470 C4 0,153 0,570 D1 0,153 0,750 D2 0,153 0,750 D3 0,153 0,750 D4 0,153 0,750 D5 0,153 0,750 E1 0,153 0,800 E2 0,153 0,800 F1 0,140 0,370 F2 0,140 0,370 F3 0,140 0,370 Sumber : Epanet 2.0 dan Analisis Penulis, 2014
Kecepatan  air  yang  di  hasilkan  Epanet 2.0  lebih  besar  dibandingkan  dengan perhitungan  manual  yang  berarti  air yang mengalir pada pipa dapat mengalirkan  air  yang  dapat  memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Tamn Sari.
2. Data  yang  dihasilkan  dari  pipa distribusi air bersih
a) Debit air
b) Kecepatan air
c) Tinggi hilang ( headloss)
Gambar 8. Output debit, hidrolik head dan kualitas air  pada pipa (Sumber : Epanet 2.0, 2014)
Gambar 9. Grafik perbandingan kecepatan air pada pipa, perhitungan manual dengan Epanet 2.0 (Sumber : Epanet 2.0, 2014)
Kecepatan  air  yang  dihasilkan  dari program  Epanet  2.0  menyatakan  bahwa pipa  dapat  mengalirkan  air  dari  sumber mata  air  sampai  ketempat  masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan air di Desa Taman Sari.

## E. Analisa Kualitas Air
Tabel 4. Hasil pengujian sampel air
Parameter Unit Result Standar Peraturan Menteri Kesehatan Tahun 2010 Bau Tidak berbau Tidak berbau TDS mg/L  95 500 pH 7,5 5,5 - 8,5 Kesadahan (Ca 2+ ) mg/L  77 300 Besi (Fe 2+ ) mg/L  0,18 0,3 Nitrat (NO 3 ) mg/L  11,2 50 Sumber : Lab.Teknik Kimia Untirta, 2014 4. Kesimpulan Dan Saran A. Kesimpulan 1. Potensi  ketersediaan  air  yang terdapat  di  Desa  Taman  Sari  yaitu mata  air  Cikaludan  dengan  debit sesaat  sebesar  10  liter/det  dan jarak terdekat yang mampu memenuhi  kebutuhan  masyarakat Desa Taman Sari.
2. Kebutuhan  air  bersih  untuk  Desa Taman  Sari  meningkat  dari  2,315 liter/det pada Tahun 2013 menjadi 3,245 liter/det pada Tahun 2033.

## STUDI ANALISIS KEBUTUHAN AIR BERSIH MENGGUNAKAN SOFTWARE EPANET  (Restu – Andi - Irvan)
3. Dari hasil analisis diperoleh menggunakan perhitungan manual,
dengan rumus Hazen-Williams didapat ukuran pipa utama yaitu 2 inch,  3 inch dan  4  inch. Sedangkan dengan  menggunakan  software Epanet  2.0  didapat  ukuran  pipa yang  bervariasi  yaitu  25  mm,  50 mm, 75 mm dan 100 mm.

## B. Saran
Sistem  penyediaan  air  bersih  yang direncanakan  akan  dapat  berfungsi dengan  baik  apabila  operasi  dan pemeliharaan instalasi dilakukan dengan baik. Untuk itu perlu dilakukan langkah- langkah sebagai berikut :
1. Harus dilakukan usaha perlindungan  terhadap  sumber  air melalui upaya konservasi di kawasan sumber air tersebut.
2. Harus  diadakan  lembaga  pengelola sistem  penyediaan  air  baku  untuk air  bersih  dan  kepada  pengurusnya diberi  pelatihan  manajemen  dan teknik  operasi  dan  pemeliharaan instalasi.
3. Serta dapat dijadikan sebagai penghasil  air  minum  kemasan kedepannya jika point 1 dan 2 dapat terlaksana dengan baik.
4. Sebaiknya  dapat diberikan  tindakan alternatif  untuk  air  yg  terus mengalir saat hidran umum penuh,seperti  menambah  hidran umum  baru,  penampungan  air (bak),  atau  bisa  juga  di  alirkan  ke sistem irigasi.

## 5. Daftar Pustaka
Badan Standardisasi Nasional. 2006. SNI 19- 6728.1-2002 ( Penyusunan  neraca sumber  daya  –  Bagian  1:  Sumber daya air spasial ). Hal 10-14
BPS  (Balai  Pusat  Statistik)  Kabupaten Serang.  Data  penduduk    Desa Taman Sari tahun 2013. Direktorat Jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum.
1987. Buku  Utama  Sistem  Jaringan
Pipa .  Badan  Penerbit  Departemen
Pekerjaan Umum. Jakarta. Direktorat Jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum. 1998. Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan,  Pembangunan  dan Pengelolaan  Sistem  Penyediaan  Air Bersih  Perdesaan .  Badan  Penerbit
Departemen Pekerjaan Umum.
Jakarta.
Fredik S, Marvy. 2013. Sistem Penyediaan Air  Bersih  di  Kelurahan  Tinoor. Jurnal  Tugas  Akhir.  Universitas Sam Ratulangi.
Linsley,R.K  dan  Fransini,  J.B,  1991,
Teknik  Sumber  Daya  Air  jilid  1  &
2 , Erlangga, Jakarta
Naway,  Ridwan.  2013. Pengembangan Sistem  Pelayanan  Air. Jurnal Tugas  Akhir.  Universitas  Sam Ratulangi.
Pedoman/Petunjuk  Teknik  Dan  Manual Bagian  6:  Air  Minum  Perkotaan,
Kimpraswil
Sutrisno,  Totok.C.  Suciastuti,  Eny,  1987,
Teknologi  Penyediaan  Air  Bersih , Bina Aksara, Jakarta Sudirman,  Andry.  2012. Analisa  Pipa Jaringan  Distribusi  Air  bersih  Di Kabupaten Maros Dengan Menggunakan  Software  Epanet 2.0. Jurnal   Tugas   Akhir.  Universitas
Hasanuddin.
Triatmodjo,  Bambang.  2008. Hidraulika
II . Beta offset. Yogyakarta.
Triatmadja,  Radianta,  2007, Sistem Penyediaan Air Minum Perpipaan ,
Yogyakarta