## EVALUASI DESIGN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH PADA PT INDUSTRI MARMER INDONESIA TULUNGAGUNG, DESA BESOLE, KECAMATAN BESUKI, KABUPATEN TULUNGAGUNG
WASTEWATER TREATMENT EVALUATION DESIGN AT PT INDUSTRI MARMER INDONESIA TULUNGAGUNG, BESOLE VILLAGE, BESUKI DISTRICT, TULUNGAGUNG.
Okta Kurnia Sari 1 , Evi Kurniati 2 , Bambang Rahadi W 3 1,2,3 Program Studi Teknik Lingkungan – Fakultas Teknlogi Pertanian – Universitas Brawijaya Jl. Veteran – Malang 65145 Email Korespondensi: oktakurnias@gmail.com

## Abstrak
PT  Industri  Marmer  Indonesia  Tulungagung  merupakan  perusahaan  yang  bergerak  dalam bidang  pertambangan  marmer  di  daerah  Tulungagung.  Perusahaaan  ini  terletak  di  Desa  Besole, Kecamatan  Besuki,  Kabupaten  Tulungagung  yang  merupakan  perusahaan  pertambangan  pertama sekaligus  pertambangan  terbesar  yang  ada  di  Indonesia..  Industri  ini  berdiri  sejak  tahun  1962  dengan melayani permintaan produksi batu marmer di seluruh Indonesia. Penelitian mengenai evaluasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang ada di PT Industri Marmer Indonesia Tulungagung dilakukan mulai bulan  Desember 2016 sampai bulan  Februari 2017. Penelitian dimulai dengan  pengambilan  sampel dan analisis  kondisi  eksisting,  kemudian  dilakukan  pengujian  sampel.  Hasil  dari  pengujian  sampel  yang meliputi parameter pH, COD, TSS dan kesadahan  kemudian dilakukan  perhitungan dan  perbandingan dengan baku mutu menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur No.72 Tahun 2013 sehingga evaluasi kinerja unit  IPAL  dapat  dilakukan.  Hasil  penelitian  mengenai  evaluasi  IPAL  ini  didapatkan  didapatkan  data debit rata-rata pada unit bak sedimentasi sebesar 0,32 m 3 /s dan debit puncak  didapatkan sebesar 0,327 m 3 /s serta perhitungan debit maksimal pada bak sedimentasi didapatkan hasil sebesar 36 m 3 /s. Efisiensi removal  total  sebesar  93,21%  untuk  parameter  COD,  98,47%  untuk  parameter  TSS  dan  51,417%  untuk parameter kesadahan. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa outlet IPAL PT Industri Marmer Indonesia Tulungagung  tidak  melebihi  baku  mutu  Peraturan  Gubernur  Jawa  Timur  Nomor  72  Tahun  2013  tetapi hasil  evaluasi  menunjukkan  bahwa  bangunan  unit  IPAL  tersebut  tidak  sesuai  dengan  standar  kriteria rancangan,  sehingga  disarankan  dimensi  bangunan  diubah  menjadi  16  meter  untuk  panjang  unit,  16 meter untuk lebar unit dan 3,75 meter untuk kedalaman unit bak sedimentasi.
Kata Kunci : Evaluasi IPAL, Industri Marmer

## Abstract
PT Industri Marmer Indonesia Tulungagung is a company which engaged in marble mining in Tulungagung area.  This  company  is  located  in  Basole  village,  Besuki  district,  Tulungagung  regency.  PT  Industri  Marmer Indonesia is the first and the biggest mining company in Indonesia. This company was founded in 1962 by serving the production demand of marble stone in Indonesia. The research of wastewater treatment palnt evaluation at PT Industri  Marmer  Indonesia  was  conducted  since  December  2016  untill  February  2017.  The  research  began  with sampling and field analyzing to have accordance data with actual condition. The next was sample testing include pH, COD, TSS and hardness parameter and the step was calculating and compering the standards quality of East Java Governor Regulation No. 72 Year 2013 from the sample result of the test in order the researcher could work on the performance evaluation of wastewater treatment palnt evaluation unit. The results of wastewater treatment palnt evaluation was obtained data on average in the sedimentation basin unit of 0,32 m 3/ s and peak discharge is obtained of  0,327  m 3/ s  as  well  as  the  maximum  discharge  calculation  in the  sedimentation  basin  is  obtained  by  36  m3  /  s. removal efficiency Total of 93.21% for COD, 98.47% for TSS parameter and 51.417% for parameter. The results ofthis research showed that the wastewater treatment palnt evaluation outlet of PT Industri Marmer Indonesia in Tulungagung is not exceed the standards quality of East Java Governor Regulation No. 72 Year 2013 but the results of the evaluation showed that the wastewater treatment palnt evaluation unit building is not in accordance with the specified standards criteria until the dimention of unit changed into 16 meters for the length, 16 meters for the width and 3,75 meters for the depth of sedimentation unit.
Keywords: Marble Industry, Wastewater  treatment palnt evaluation.

## PENDAHULUAN
Kabupaten  Tulungagung  merupakan salah  satu  kabupaten  yang  memiliki  sumber daya  alam  berupa  komoditi  batuan.  Salah satunya adalah batuan marmer yang menjadi peluang  komoditi  besar  baik  dalam  negeri maupun  luar  negeri.  Marmer  adalah  batuan kristalin  kasar  berasal  dari  batu  gamping yang  telah  mengalami  proses  metamorfosa, yaitu  suatu  proses  yang  diakibatkan  oleh adanya  kenaikan  temperatur  dan  tekanan atau  keduanya  yang  terjadi  dalam  tubuh bumi.  Batu  marmer  secara  kimiawi  tersusun dari  Kalsium  Karbonat  (Kesadahan)  dalam bentuk batuan yang jauh lebih keras dengan tekstur dan struktur yang berbeda dibandingkan batuan aslinya yaitu batu gamping ( Hunggrami, 2013 ). Tercatat pada Data Industri Kimia Kabupaten Tulungagung Tahun  2010  yang  diterbitkan  oleh  Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
(DISPERINDAG)  Kabupaten  Tulungagung, terdapat  48  industri  batu  marmer  dari  total 70  industri  yang  terdaftar  di  Kecamatan Besuki, Desa Besole ( Pikatan, 2013 ).
Lokasi  studi  yang  akan  dikaji  pada penelitian  ini  adalah  PT  Industri  Marmer Indonesia Tulungagung yang berada di Desa Besole,  Kecamatan  Campurdarat,  Kabupaten Tulungagung.  Pemilihan  lokasi  pada  PT Marmer  Indonesia  ini  karena  menjadi  pusat kegiatan  industri  pertambangan  marmer  di kawasan  tersebut,  sehingga  menjadi  tolok ukur bagi perusahaan lain dalam menjalankan usaha dan megolah limbah dari produk yang dihasilkan.
PT  Industri  Marmer  Indonesia Tulungagung sendiri merupakan perusahaan marmer  terbesar  yang  berkembang  dengan pesat  sehingga  tidak  menutup  kemungkinan dalam waktu yang akan datang produksi dan jumlah  tenaga  kerja  pada  perusahaan  ini meningkat  yang  juga  akan  berdampak  pada limbah yang dihasilkan. Peningkatan tersebut  akan  berdampak  secara  signifikan terhadap  peningkatan  beban  hidrolis  dan perubahan  karakteristik  limbah,  sehingga penurunan  kinerja  IPAL  pada  PT  Industri Marmer  Indonesia  Tulungagung  tidak  bisa dihindari.  Sehubungan  dengan  masalah tersebut,  perlu  dilakukannya  evaluasi  dari design IPAL yang ada di PT Industri Marmer
Indonesia  Tulungagung  untuk  menunjang kinerja IPAL pada tahun yang akan datang.

## METODE PENELITIAN

## Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian  dilakukan  pada  bulan November 2016 sampai bulan Februari 2017. Tempat  penelitian  berada  di  Jalan  Raya Gamping  popoh  Campurdarat,  Desa  Besole, Kecamatan  Besuki,  Kabupaten  Tulungagung yang  terletak  pada  koordinat  111°43’-112°07’ BT dan 7°51’-8°18’ LS

## Pengumpulan Data
Data  yang  harus  dikumpulkan  pada tahap ini adalah berupa data primer dan data sekunder. Data primer meliputi data kualitas air  limbah,  data  dimensi  IPAL  PT  Industri Marmer  Indonesia  Tulungagung,  data  debit air  limbah  PT  Industri  Marmer  Indonesia Tulungagung  dan  data  pemakaian  air  bersih PT Industri Marmer Indonesia Tulungagung. Sedangkan  data  penunjang  lainnya  yaitu data  administrasi  PT  Industri  Marmer Indonesia  Tulungagung.  Pengumpulan  data juga  meliputi  tahap  dokumentasi  untuk memperlengkap data yang ada.
a. Pengolahan data Pengolahan  data  yang  akan  dilakukan pada  data  yang  sudah  terkumpul  meliputi proses  pengujian  sampel  yang  diambil  pada IPAL  PT  Industri  Marmer  Indonesia Tulungagung  untuk  mengetahui  kadar parameter  kualitas  air  yang  meliputi  COD, TSS  dan  Kesadahan.  Selanjutnya  dilakukan tahap  perhitungan  debit  dan  prediksi  debit serta  perhitungan  dan  analisis  dimensi bangunan IPAL PT Industri Marmer Indonesia Tulungagung. Berikut ini merupakan penjelasan lebih rinci dari proses pengolahan data yang akan dilakukan:
1. Perhitungan Debit Debit  adalah  laju  aliran  air  (dalam bentuk  volume  air)  yang  melewati  suatu penampang  melintang  sungai  per  satuan waktu.  Berikut  ini  merupakan  persamaan untuk pehitungan debit aliran:
Q = V x
A
Dimana : Q adalah Debit aliran (m/s 3 ) V adalah kecepatan aliran (m/s) A adalah luas penampang (m 2 )
Pengukuran  debit  pada  PT  Industri Marmer  Indonesia  Tulungagung  dilakukan dengan  pengukuran  debit  dengan  metode pelampung.  Metode  ini  dipilih  karena langkah  dan  prosesnya  yang  sederhana  dan menghasilkan hasil yang cukup akurat.
2. Pengambilan Sampel dan Pengukuran Dimensi IPAL Pengambilan   sampel   air   limbah dilakukan  dengan  metode grab  sampel atau sampel  sesaat,  hal  ini  dilakukan  dalam  satu waktu untuk masing-masing unit. Unit yang diambil  sampel  air  limbahnya  yaitu  pada saluran outlet pabrik marmer, unit pengendapan dan saluran inlet. Sampel yang diambil ini kemudian dilakukan pengujian di Laboratorium Kualitas Air Perum Jasa Tirta I, Kota Malang.
3. Perhitungan Efisiensi Pengurangan Parameter Melakukan perhitungan
efisiensi pengurangan  parameter  yang  digunakan yaitu  COD,  TSS  dan  Kesadahan  dengan persamaan sebagai berikut:
Ƞ kadar = − x 100%
Dimana :
Kadar inlet = Kadar parameter pada inlet Kadar outlet =Kadar parameter pada outlet
4. Perbandingan Hasil Penelitian dengan Kriteria Desain Kualitas  air  limbah  dapat  diketahui dengan pengujian sampel yang telah diambil, kemudian dilakukan perbandingan parameter  kualitas  air  limbah  yang  meliputi COD, TSS dan Kesadahan dengan baku mutu air  limbah  yang  telah  ditetapkan  dalam Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  No.5 Tahun 2014 mengenai baku mutu air limbah industri  keramik.  Langkah  selanjutnya adalah  dilakukan  evaluasi  apakah  terdapat ketidaksesuaian  antara  hasil effluent air limbah  PT  Industri  Marmer  Indonesia Tulungagung  dengan  baku  mutu  yang  telah ditetapkan.  Perbandingan  hasil  penelitian dengan  kriteria  desain  dilakukan  setelah hasil pengujian sampel di lakukan. Hasil kemudian dicocokkan apakah hasil pengujian  sudah  memenuhi  kriteria  desain yang  ada.  Berikut  ini  merupakan  kriteria desain  dari  unit  yang  diambil  sampel  air limbahnya.
Tabel 1 Kriteria Desain Bak Pengendap
Parameter Nilai Nilai Range Tipikal BP I yang diikuti secondary treatment : 1.  Waktu detensi, jam 1.5-2.5 2 2.  Over flow rate, m 3 /m 2 .hari  Average flow 32.56- 48.84 Parameter Nilai Nilai Range Tipikal  Peak hourly flow 81,4- 101.75 122,1 3.  Weir loading, m 2 /m.hari 124-496 248
5. Penyelesaian
Proses  penyelesaian  ini  dilakukan dengan proses pengerjaan tugas akhir dalam bentuk laporan tertulis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Profil dan sejarah PT Industri Marmer Indonesia Tulungagung
PT  Industri  Marmer  Indonesia Tulungagung  merupakan  perusahaan  yang bergerak  dalam  bidang  pertambangan  dan industri  marmer  di  daerah  Tulungagung. Perusahaaan  ini  terletak  di  Desa  Besole, Kecamatan  Besuki,  Kabupaten  Tulungagung yang  merupakan  perusahaan  pertambangan pertama  sekaligus  pertambangan  terbesar yang ada di Indonesia.
Perusahaan  marmer  PT  Industri Marmer  Indonesia  Tulungagung  merupakan aset  masyarakat  dan  pemerintah  daerah Kabupaten  Tulungagung  yang  diresmikan oleh  menteri  perindustrian  rakyat  pada tanggal  27  Januari  1962  dengan  kepala proyek  H.S  Moerdani  dan  pada  tanggal  25 maret  1994  stasus  kepemilikannya  berubah menjadi swasta.

## Proses Produksi Marmer
Proses  produksi  marmer  mejadi produk  yang  yang  siap  dipasarkan  dibagi menjadi dua tahapan yaitu proses penambangan  dan  proses  pengolahan. Tahapan proses produksi dapat dilihat dalam diagram  proses  produksi  yang  ada  pada diagram alir 1 berikut ini

## Produksi  Marmer  PT  Industri  Marmer Indonesia Tulungagung
Pabrik  pengolahan  marmer  pada umumnya  memproduksi  marmer  sebesar 48,706 ton/hari dengan  jumlah batu  marmer yang  siap  dipasarkan  adalah  sebesar  40,633 ton/hari.  Sedangkan  total  limbah  yang dihasilkan  adalah  sebesar  2,381  ton  dalam bentuk  padatan  dan  5,69  ton  limbah  cair. Dalam  produksi  10  tahun  terakhir,  PT Industri Marmer Indonesia Tulungagung mengalami penurunan yang cukup signifikan dari  tahun  2006  sampai  tahun  2015.  Berikut ini  merupakan  produksi  slab  marmer  PT Industri  Marmer  Indonesia  Tulungagung dalam  10  tahun  terakhir  dapat  dilihat  pada Tabel 2
Tabel  2 Produksi  Slab  Marmer  PT  Industri Marmer  Indonesia  Tulungagung  dalam  10
Tahun Terakhir Tahun Produksi (ton/tahun) 2006 57.250 2007 51.300 2008 54.800 2009 45.600 2010 44.400 2011 47.200 2012 42.000 2013 38.400 2014 31.200 2015 25.350
Sumber  :  PT  Industri  Marmer  Indonesia Tulungagung, 2016
Instalasi  Pengolahan  Air  Limbah  PT Industri Marmer Indonesia Tulungagung Instalasi pengolahan air limbah (ipal) PT  Industri  Marmer  Indonesia  Tulungagung menggunakan  pengolahan  fisik  tanpa pengolahan  biologis  dan  kimia  dan menggunakan  pompa  untuk  penggeraknya, hal  ini  dikarenakan  limbah  cair  yang dihasilkan  pada  PT  Industri  Marmer Indonesia Tulungagung lebih banyak mengandung  kesadahan  atau  zat  kapur dengan sedimen yang tinggi. Unit IPAL yang ada  pada  PT  Industri  Marmer  Indonesia Tulungagung  diantaranya  adalah  kolam inlet, bak sedimentasi dan kolam indikator.
Saluran inlet PT  Industri  Marmer Indonesia  Tulungagung  mempunyai  lebar berukuran  60  centimeter  dengan  kedalaman saluran  50  centimeter  dan  dengan  jarak menuju kolam pengolahan selanjutnya sejauh 7 meter. Dimensi kolam sedimentasi pada PT Industri  Marmer  Indonesia  Tulungagung  ini memiliki  ukuran  6x6  meter  dengan kedalaman kolam 1,5 meter dan jarak antara kolam  sedimentasi  dengan  kolam  indikator PT  Industri  Marmer  Indonesia  Tulungagung adalah 7 meter. Proses terakhir pada IPAL di PT  Industri  Marmer  Indonesia  Tulungagung adalah air limbah hasil pengolahan pada bak sedimentasi akan masuk ke kolam indikator.
Debit  Air  Limbah  PT  Industri  Marmer Indonesia
Pengukuran  debit  dilakukan  pada inlet , bak sedimentasi dan bak indikator IPAL
PT Industri Marmer Indonesia Tulungagung. Pengukuran  dilakukan  pada  pagi,  siang  dan sore  hari.  Berikut  ini  merupakan  hasil pengukuran debit air limbah yang ada di PT Industri  Marmer  Indonesia  Tulungagung dapat dilihat pada Tabel 3
Tabel  3 Debit  Air  Limbah  PT  Industri
Marmer Indonesia Tulungagung
No Waktu Inlet Bak Pengukuran (m 3 /s) Sedimentasi (m 3 /s) 1. Pagi 0,135 0,309 2. Siang 0,135 0,327 3. Sore 0,117 0,324 Rata-rata 0,129 0,32

## Sumber : Hasil Pengukuran
Hasil  pengukuran  debit  dilakukan  pada pagi,  siang  dan  sore  hari.  Debit  pada inlet didapatkan  nilai  sebesar  0,135  m 3 /s  pada pagi  hari,  0,135  m 3 /s  pada  siang  hari  dan 0,117 m 3 /s pada sore hari dengan debit rata- rata  sebesar  0,129  m 3 /s.  Perbedaan  hasil pengukuran  debit  pada  pagi,  siang  dan  sore hari  disebabkan  oleh  jam  produksi  pada  PT Industri  Marmer  Indonesia  yang  lebih  padat pada  waktu  pagi  dan  siang  hari  sedangkan pada  sore  hari  produksi  pada  industri  ini menurun sehingga mempengaruhi debit hasil pengukuran.
Debit  pada  unit  sedimentasi  didapatkan hasil  pengukuran  sebesar  0,309  m 3 /s  pada pagi  hari,  0,327  m 3 /s  pada  siang  hari  dan 0,324  m 3 /s  pada  sore  hari  dengan  rata-rata debit sebesar 0,32 m 3 /s. Perbedaan nilai debit pada inlet dan  bak  sedimentasi  dipengaruhi oleh  adanya  endapan  yang  ada  pada  kolam sedimentasi  sehingga  akan  berpengaruh terhadap  kecepatan  aliran  pada  unit pengolahan.  Nilai  pengukuran  debit  pada pagi  hari  lebih  tinggi  daripada  debit  pada siang  hari  dan  sore  hari,  hal  ini  dipengaruhi oleh jam produksi pada PT Industri Marmer Indonesia.
Nilai  debit  yang  didapat  bervariasi tergantung produksi yang dilakukan pada PT Industri  Marmer  Indonesia  Tulungagung. Tingkat keakuratan data yang didapat juga dipengaruhi beberapa faktor dalam pengambilan data diantaranya adalah
keterbatasan  peneliti  dalam  melakukan pengukuran  yang  ada  dimasing-masing  unit serta  volume  air  yang  digunakan  dalam proses  produksi  pada  jam-jam  tertentu tidak sama.  Namun,  pada  metode  area velocity memiliki  keakuratan  yang  tinggi  dan tergolong representatif. Debit yang diperoleh dilakukan  konversi  satuan  pengukuran  dari m 3 /detik ke m 3 /jam dan m 3 /hari yang kemudian digunakan untuk proses perhitungan  dalam  evaluasi  IPAL  di  PT Industri Marmer Indonesia Tulungagung. Hasil konversi satuan pengukuran didapatkan  hasil  1152  m 3 /jam  dan  27648 m 3 /hari untuk nilai debit rata-rata dan 1177,2 m 3 /jam  serta  28252,8  m 3 /hari  untuk  debit puncak.

## Karakteristik Air Limbah
Proses  analisis  air  limbah  dilakukan  dengan pengambilan  sampel  dengan  metode grab sampel  atau  sampel  sesaat  pada  masing- masing  unit  IPAL,  kemudian  dilakukan proses  analisis  kualitas  air  limbah  dengan empat  parameter  yaitu  pH,  COD,  TSS  dan kesadahan.  Berikut  ini  merupakan  hasil analisa  sampel  parameter  pada  tiap  unit pengolahan dapat dilihat pada Tabel 4
Tabel 4 Hasil Analisa Air Limbah PT Industri Marmer Indonesia Tulungagung
Param  Satu Inl Bak Bak Ba
eter
an
et
Sedime  Indik ku ntasi ator Mu tu pH - 8,4 8,2 8,2 6-9 COD mg 408 968,1 27,72  100 /l ,4 TSS mg 292 4009 44,7 300 /l 4 Kesada  mg 247 568 120 500
han
/l
Sumber : Hasil Pengujian Laboratorium
Hasil  analisa  sampel  menunjukan bahwa pada inlet didapatkan hasil pengujian parameter pH sebesar 8,4, pada bak sedimentasi pH bernilai 8,2 dan bak indikator sebesar  8,2.  Nilai  parameter  pH  yang  dinilai tidak  terdapat  perbedaan  yang  cukup signifikan pada masing-masing unit pengolahan  karena  tidak  adanya  zat tambahan dari proses pengolahan produksi
marmer  di  PT  Industri  Marmer  Indonesia, sehingga  tingkat  asam  dan  basa  yang  ada pada  air  limbahpun  cenderung  tidak mengalami  kenaikan  atau  penurunan  yang signifikan  dan  masih  memenuhi  baku  mutu yang  ditetapkan.  Hasil  pengujian  parameter COD  pada  saluran inlet menunjukkan  nilai sebesar  408,4  mg/l,  968,1  mg/l  pada  bak sedimentasi  dan  22,72  mg/l  pada  bak indikator.  Hasil  pengujian  parameter  COD ini  menunjukkan  penurunan  yang  cukup signifikan  dari  bak  sedimentasi  ke  bak indikator. Penurunan nilai parameter ini juga dipengaruhi  oleh  waktu  detensi  pada  unit sedimentasi. Menurut
Yanitra (2016), semakin  kecil  nilai  HRT  atau  waktu  detensi pada unit pengolahan, maka akan mempengaruhi kinerja dari unit tersebut sehingga kualitasnyapun
juga
akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
Nilai  parameter  TSS  pada inlet menunjukkan  hasil  sebesar  2924  mg/l  dan TSS pada bak sedimentasi sebesar 4009 mg/l, sedangkan  pada  bak  indikator,  parameter TSS  didapatkan  hasil  pengujian  sebesar  44,7 mg/l.  Penurunan  yang  cukup  signifikan  ini masih  dipengaruhi  oleh  waktu  detensi  dari unit pengolahan tersebut. Besarnya nilai HRT akan mempengaruhi kualitas air limbah hasil pengolahan,  Sedangkan  pada  parameter kesadahan  didapatkan  hasil  pengujian  pada inlet sebesar 247 mg/l dan 568 mg/l pada bak sedimentasi  serta  120  mg/l  pada  bak indikator.
Hasil pengujian pada unit bak indikator sudah  menunjukkan  bahwa  IPAL  yang  ada pada  PT  Industri  Marmer  Indonesia Tulungagung sudah berfungsi secara optimal dengan  menunjukkan  hasil  pengujian parameter yang tidak melampaui baku mutu yang  telah  ditetapkan  pada  masing-masing parameter  yang  diuji.  Air  limbah  hasil pengolahan  kemudian  akan  dipompa  dan disalurkan  kembali  melalui  pipa-pipa  untuk kemudian  digunakan  kembali  pada  proses produksi batu marmer.

## Proses Pengolahan IPAL Bak Sedimentasi
Bak  sedimentasi  pada  PT  Industri Marmer  Indonesia  Tulungagung  berfungsi sebagai  pemisah  padatan  yang  terapung, mengendapkan padatan yang tersuspensi,
meratakan  aliran  dan  menghomogenkan limbah.
Bak  sedimentasi  yang  ada  pada  PT Industri  Marmer  Indonesia  Tulungagung juga  tidak  dilapisi  semen  atau  cor  sehingga kemungkinan  adanya  infiltrasi  air  limbah melalui  tanah  juga  akan  terjadi  pada perumahan disekitar pabrik marmer tersebut yang  jaraknya  kurang  lebih  sekitar  5  meter disamping IPAL. Berikut ini merupakan data bak  sedimentasi  yang  ada  di  PT  Industri Marmer Indonesia Tulungagung dan kriteria desain  pada  unit  bak  sedimentasi  bentuk rectangular dapat dilihat pada Tabel 5
Tabel 5 Kriteria Desain Bak Sedimentasi dan kondisi Eksisting No. Kriteria Bak Persegi Kondisi Aliran eksisting Horizontal 1. Kedalaman (m) 3-6 1,5 2. Waktu   Tinggal 1,5-3 0,013 (jam) 3. Lebar/panjang >1/5 6 4. Bilangan <2000 79400 Reynold 5. Bilangan Fraude >10 -5 1,908X10 -3

## Sumber : SNI 6774:2008

## Evaluasi Kinerja
Evaluasi  yang  dilakukan  pada  bak sedimentasi  atau  kolam  pengendapan dimulai  dengan  perhitungan  proses evaluasi dari kinerja bak sedimentasi yang mencakup perhitungan  waktu  detensi  (HRT), Over  flow rate  ( OFR),  NRe,  Bilangan Froud  ( NFr), Velocity  Scouring  ( Vsc),  pH,  parameter  COD, TSS dan kesadahan beserata efisiensi removalnya, kemudian dibandingkan dengan  kriteria  desain  standar  dari  referensi yang  ada.  Berikut  merupakan  hasil  kinerja bak  sedimentasi  yang  dibandingkan  dengan kriteria desain standar, dapat dilihat pada Tabel 6
Tabel 6 Evaluasi Kinerja Bak sedimentasi N Paramete  Stan Hasil Keteran o. r dar gan 1. HRT 1,5- 0,013 Tidak (jam)* 2,5 Sesuai 2. OFR Q ave 25-30  768 Tidak
(m 3 /m 2
.h Sesuai ari)* 3. OFR 50-70  784,7 Tidak Q peak Sesuai (m 3 /m 2 .h ari)*
4. Nre <200  79400 Tidak 0 Sesuai 5. NFr >10 -5 1,908X  Sesuai 10 -2 6. Vsc > 3 x  0,0301  Sesuai (m/dt)* 10 -3 7. pH** 6-9 8,2 Sesuai Efisiensi Removal* * 8 COD (%)  50-65  93,21 Tidak sesuai
9. TSS (%)30-40   98,47    Tidak sesuai
10  Kesadaha  30-40  51,42
Tidak
. n (%) sesuai Keterangan: *
: Metcalf & Eddy (1991)
**: Qasim (1986)
Waktu  detensi  (HRT)  standar  pada  bak sedimentasi  menurut  Metcalf  &  Eddy  (2004) adalah  sebesar  1,5-2,5  jam,  namun  pada kondisi  eksisting  didapatkan  hasil  sebesar 0,013  jam,  hal  ini  sangat  jauh  dari  standar yang  telah  ditetap  oleh  prosedur  yang  ada. HRT  yang  berlebih  pada  bak  sedimentasi menyebabkan efisisensi removal yang
melebihi  standar  sehingga bak  indikator yang keluar lebih bagus, oleh sebab itu dalam bak sedimentasi  ini  mengalami  efisiensi  removal secara  maksimal. Over  flow  rate (OFR)  pada debit  rata-rata  dan  debit  maksimal  eksisting masih dibawah dari standar (Yanitra, 2016).
Evaluasi  pada  bak  sedimentasi  PT Industri  Marmer  Indonesia  Tulungagung didapatkan nilai HRT sebesar 0,013 jam yang tidak  sesuai  standar  yang  telah  ditetapkan yaitu  sebesar  1,5-2,5  jam.  Nilai  OFR  debit rata-rata  pada  kondisi  eksisting  didapatkan hasil  sebesar  768  m 3 /m 2 .hari  dan  OFR  debit puncak  sebesar  784,7  m 3 /m 2 .hari  dengan standar  masing-masing  sebesar  25-30  untuk OFR debit rata-rata dan 20-70 OFR pada OFR debit  puncak.  Nilai  Vsc  pada  kondisi eksisting  sudah  sesuai  dengan  standar  yang ditetapkan  yaitu  >3x10 -6 ,  nilai  yang didapatkan  dari  hasil  penelitian  adalah 0,0301  sedangkan  NFr  kodisi  eksisting  <  10 -5 yakni  dengan  nilai  1,908X10 -2 sehingga menimbulkan aliran singkat ( short circuit ), untuk mengoptimalkan kinerja bak sedimentasi maka perlu menjaga aliran tetap laminer,  sehingga  perlu  dibuat perforated baffle .
Komponen perforated baffle yang digunakan  pada  PT  Industri  Marmer Indonesia  Tulungagung  meliputi  jarak  dari muka inlet sebesar  1,5  meter,  lebar baffle 20 meter,  tinggi baffle sebesar  1,5  meter  dengan diameter  lubang  0,060  meter  dan  luas  tiap lubang sebesar 0,00785 m 2 , untuk luas baffle yang terendam sebesar 30 m 2 dan luas lubang sebesar  12  m 2 .  Perencanaan  dimensi  bak sedimentasi  juga  diperhitungkan  dengan panjang  dan  lebar  bak  sedimentasi  masing- masing  sebesar  16  meter  dan  tinggi  bak sebesar 3,75 meter yang sebelumnya panjang, lebar dan tinggi bak sedimentasi unit masing- masing  sebesar  6  meter  untuk  panjang  ,  6 meter  untuk  lebar  bak  dan  1,5  meter  untuk kedalaman  bak,  hal  ini  tidak  sesuai  dengan kriteria design menurut  Metclaff  dan  Eddy (1979)  yaitu  3,05-4,6  meter  untuk  kedalaman dan 3,05-24,4 untuk lebar bak dan 15,24-91,44 untuk  panjang  bak  sedimentasi,  sedangkan untuk waktu pengurasan dari endapan pada bak  sedimentasi  dilakukan  apabila  tinggi endapan  sudah  1/3  dari  kedalaman  bak sedimentasi  yaitu  pada  kondisi  eksisting endapan  dikuras  apabila  tinggi  endapan sebesar 1,25 meter.

## Efisiensi Removal Total
Efisiensi  removal  total  ini  didapatkan dari  persamaan  hasil  pengujian  kualitas  air limbah inlet dikurangi  hasil  pengujian kualitas air limbah bak indikator dibagi hasil pengujian  kualitas inlet dikalikan  seratus persen.  Berikut  ini  merupakan  perhitungan efisiensi removal yang dapat dilihat pada Tabel 7
Tabel 7 Tabel Efisiensi Removal Total COD TSS Kesadahan (%) (%) (%) Hasil 93,21 98,47 51,42 Perhitungan Standar 50-65 30-40 30-40
efisiensi Sumber : Hasil perhitungan dan Qosim (1986)
Hasil  perhitungan  menunjukkan bahwa  efisiensi  removal  total  pada  IPAL  PT Industri  Marmer  Indonesia  tidak  memenuhi standar  efisiensi  masing-masing  parameter. Nilai efisiensi removal total COD adalah sebesar
93,21%
sedangkan standar efisiensinya adalah sebsar 50%-65%. Efisiensi removal  total  untuk  parameter  TSS  sebesar 98,47%  dengan  standar  30%-40%  dan kesadahan  sebesar  51,42%  dengan  standar efisiensi removal total sebesar 30%-40%.

## Efisiensi Kualitas Bak Indikator
Analisis Kualitas bak indikator dilakukan  dengan  cara  membandingkan antara hasil pengujian kualitas air limbah PT Industri  Marmer  Indonesia  Tulungagung dengan  standar  yang  telah  ditetapkan. Pengujian  kualitas  air  limbah  tersebut mencakup  parameter  pH,  COD,  TSS  dan kesadahan  dengan  standar  atau  Peraturan Gubernur  Jawa  Timur  no.  72  tahun  2013 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri dan/atau Kegiatan Usaha Lainnya serta
Peraturan Menteri Kesehatan No.416/Men.Kes/Per./IX/1990 mengenai air
sumur . Hasil pengujian tersebut dapat dilihat pada Tabel 8 berikut
Tabel 8 Hasil Pengujian Parameter pada Bak indikator Parameter Satuan Bak Baku Indikator Mutu pH - 8,2 6-9 COD Mg/l 27,72 100 TSS Mg/l 44,7 300 Kesadahan Mg/l 120 500
Sumber : Hasil Pengujian Laboratorium
Menurut  hasil  pengujian  hasil  yang diperoleh  telah  memenuhi  baku  mutu  yang telah  ditetapkan  baik  dalam  Peraturan Gubernur  Jawa  Timur  no.  72  tahun  2013 Tentang  Baku  Muru  Air  Limbah  Bagi Industri dan/atau Kegiatan Usaha Lainnya serta peraturan Menteri
Kesehatan No.416/Men.Kes/Per./IX/1990 mengenai air sumur.

## KESIMPULAN
1. Efisiensi  Removal  total  yang  didapatkan dari  hasil  penelitian  sebesar  93,21% untuk  parameter  COD,  98,47%  untuk parameter  TSS  dan  51,417  %  untuk parameter kesadahan
2. Design unit  IPAL  belum  memenuhi kriteria  design  yang  telah  ditetapkan meliputi  kriteria  dimensi  bangunan, HRT, OFR, NRe, NFr dan Vsc

## DAFTAR PUSTAKA
Aji.,  Dunung  Waksito.  2013. Evaluasi Perencanaan Ulang Sistem Pengolahan  Air  Limbah  RSUD  Dr.
Harjono . Teknik Sipil.
Alaerts,G.  dan  Santika,SS.1987. Metode penelitian Air. Usaha Nasional. Surabaya
Bangun, AD  .2014. Sedimentasi  pada Waduk .  Universitas  Sumatera  Utara.
Medan
Chandra, Budiman. 2007. Pengantar Kesehatan Lingkungan . Penerbit Buku Kedokteran EGC. Jakarta Dewati,  Retno.  2008. Kinetika Reaksi Pembuatan  Kalsium  Karbonat  dari Limbah  Marmer  dengan  Natrium Karbonat ..Teknik Kimia 2(2): 161-169
Gunawan, Santoso. 2010. Studi Potensi Air Sebagai  Energi  Primer  Pembangkit Mikro Hidro Di Kabupaten Pekalongan . Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Semarang.
Hermana, Joni. 2007 . Buku Ajar Perencanaan Bangunan  Pengolahan  Air  Buangan (PBPAB). Institut  Teknologi  Sepuluh Nopembe. Surabaya
Hunggurami,
Elia.  2013. Pemanfaatan Limbah  Serbuk  Batu  Marmer  dari Gunung Batu Naitapan Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Campuran Paving Block. Teknik Sipil
2(1) :38
Hanitiyo.2015 . Pengolahan air limbah .
Universitas Diponegoro. Semarang
Metcalf  &  Eddy,
1991. Wastewater
Engineering: Treatment, Disposal, and Reuse (4 th Edition) . McGraw Hill Book Co. New York
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Baku Mutu Air Limbah  Bagi  Industri  Dan  /Atau Kegiatan Usaha Lainnya.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  416 Tahun 1990 Tentang Baku Mutu Air Sumur
Peraturan   Menteri   Negara   Lingkungan Hidup. 2014. Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Keramik. Jakarta
Pikatan, Glad Maida. 2013. Graha Kerajinan Batu  Marmer
di  Tulungagung.
eDimensi Arsitektur 1(2): 98-100
Ramasari, Asri. 2015. Tugas Besar Perencanaan Bangunan Unit Pengolahan Air Limbah . Universitas Brawijaya. Malang
Rodhiani,  Zaroh.  2016. Analisis Sebaran Debu  Penambangan  dan  Industri Marmer  di  Kabupaten  Tulungagung . Universitas Brawijaya. Malang
Said, Nusa Idaman, 2016 . Instalasi
Pengolahan Air Limbah Rumah Sakit.
Kelompok  Tehnologi  Pengolahan  Air Bersih dan Air Limbah, Pusat Pengkajian dan Penerapan Lingkungan , BPPT, Jakarta.
SNI. 2004. Air dan Air Limbah Bagian 12: Cara  Uji  Kesadahan  Total  Kalsium dan Magnesium (Mg) dengan Metode Titrimetri.
Siregar, Sakti. 2005. Instalasi Pengolahan Air Limbah. Kanisius. Yogyakarta
Sugiharto.  2014 . Dasar-dasar Pengelolaan Air Limbah . UI Press. Jakarta
Sugiono. 2006. Teknik Penelitian . Pines. Yogyakarta
Utami,  Sri.  2010. Pemanfaatan  Limbah Marmer  untuk  Pembuatan  Paving Stone. Neutron 10(2). 54-59
Qasim,  S.  A.  1985. Wastewater  Treatment Plants  :  Planning,  Design,  and Operations .  McGraw  Hill  Book  Co. New York
Wahyudi,  Sony.  2009. Tugas  Perencanaan Bangunan  Pengolahan  Air  Buangan. Surabaya: ITS
Yanitra, Fahmi Alpha. 2016. Evaluasi Kinerja Instalasi Pengolahan Air Limbah PT Surabaya Industrial Estate Rungkut – Management  of  Pasuruan Industrial Estate  Rembang (PT  SIER – PIER). Universitas Brawijaya. Malang.
Yazied, Naufal. 2009. Analisis Limbah pada Instansi Pengolahan Air Limbah di Rumah Sakit Islam Siti Hajar Mataram . Universitas
Brawijaya.
Malang.