KAJIAN KELAYAKAN OPERASI PECAH BEBAN PENYULANG BETA (SJ-2) UNTUK KEHANDALAN SISTEM KELISTRIKAN KOTA BITUNG
Ilham Amu 1) , Yasin Mohamad 2) , Ade Irawaty Tolago 3)
123 Prodi Teknik Elektro Universitas Negeri Gorontalo E-mail : ilhamamu_angk14@gmail.com, yasinmohamad@ung.ac.id, adeirawty75@ung.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  berjudul  Kajian  Kelayakan  Operasi  Pecah  Beban  Penyulang  Beta  SJ-2  untuk Kehandalan  Sistem  Kelistrikan  Kota  Bitung,  kajian  ini  dilakukan  untuk  mengatasi  permasalahan kelistrikan yang terjadi pada penyulang beta (SJ-2) yang berada pada wilayah kelistrikan kota bitung, dimana Jatuh Tegangan ujung yang sudah mendekati batas minimum dari standar tegangan yang telah ditetapkan  oleh  PT  PLN  yakni  +5  dan  -10%  dengan  menggunakan  3 Alternatif pecah  beban yakni  : Overshock Jaringan, Uprating Jaringan Dan Pembanguana Jaringan Baru.
Kajian kelayakan operasi ini dibuat berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan di wilayah kerja  PT  PLN  (PERSERO)  Rayon  Bitung  dengan  cara  melakukan  pengukuran  pada  setia  arus  sisi sekunder yang ada trafo distribusi yang ada pada penyulang Beta (SJ-2). Setelah data terkumpul maka dilakukan simulasi dengan menggunakan Software Etap 12.6.
Berdasarkan  simulasi  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  3  alternatif  pecah  beban,  maka didapati  hasil  tegangan  ujung  yang  terbaik  dengan  menggunakan  alternatif  pembangunan  jaringan baru dengan nilai tegangan mencapai 19.053 KV dari nilai tegangan sebelum yakni 18.636 KV.
Kata Kunci : Kajian Kelayakan Operasi, Pecah Beban, Jatuh Tegangan .

## PENDAHULUAN
Listrik  merupakan salah satu kebutuhan  masyarakat  yang  sangat penting dan sebagai sumber daya ekonomis  yang  paling  utama  yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan. Seiring dengan  perkembangan  dan  kemajuan teknologi,pembangunan teknologi industri  berkaitan    erat    dengan  tenaga listrik  yangmerupakan  salah  satu  faktor penting yang sangat mendukung perkembangan pembangunan  khususnya sektor  industri.  P.T  PLN  (Persero) merupakan  BUMN  yang  menyediakan tenaga  listrik  bagi  seluruh  lapisan masyarakat  yang  semakin  hari  semakin dibutuhkan keberadaannya. Hal ini tidak
lepas  dari  kebutuhan  masyarakat  akan tenaga  listrik  yang  semakin  meningkat seiring  dengan  meningkatnya  kemajuan teknologi  dan  taraf  hidup  masyarakat pada umumnya.
Di  kota  Bitung  sendiri  saat  ini memiliki  9  penyulang  sebagai  jalur pendistribusian  tenaga  listrik  20  KV yang  disuplai  melalui  dua  gardu  induk, yakni  Gardu  Induk  Bitung  {70  KV} yang  menyuplai 6 penyulang  dan Gardu Induk  Tanjung  Merah  {150  KV}  yang menyuplai  3  penyulang.  Salah  satu penyulang  yang  disuplai  dari  Gardu Induk  Tanjung  Merah  yakni  penyulang Beta (SJ.2) saat ini berada dalam kondisi yang  hampir  kritis  yang  berarti  sudah
harus segera diperbaiki. Dimana tegangan  pada  ujung  penyulang  Beta (SJ-2)  ini  sudah  hampir  mencapai  batas kritis jatuh tegangan sebesar 10% sesuai SPLN- 72: 1987.
Penyulang  Beta  (SJ-2)  ini  terletak pada sisi  bagian barat Kota Bitung  yang mencakup 3 Kecamatan, yakni : Matuari,  Ranowulu  dan  Girian  dengan panjang  jaringan  mencapai ±53.64 KMc dengan  jalur  pendistribusian  {150  KV} melalui  Gardu  Induk  Paniki  yang kemudian  di  distribusikan  ke  pelanggan yang  tersebar  pada  Penyulang  Beta  (SJ- 2) melalui Transformator yang ada pada Gardu  Induk  Tanjung  Merah  dengan kapasitas  {30  MVA}.  Penyulang  Beta (SJ-2)  ini  mempunyai  beban  5.864  MW dan  beban  4.048  MVAr  dengan  117 Gardu  distribusi  yang  tersebar  dalam Penyulang  Beta  (SJ-2),  dari  117  Gardu Distribusi  tersebut,  terdapat  34  unit Gardu  Distribusi  yang  sudah  mendekati batas  kritis  tegangan  –  (kurang)  atau biasa  disebut  dengan  jatuh  tegangan  10 %  atau  2  Kv  dari  Tegangan  Jaringan Distribusi  {20  Kv}  sesuai  SPLN-  72: 1987.

## TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI
Penelitian ini dilakukan
berdasarkan dengan fakta yang
ditemukan oleh penulis langsung dilapangan  pada  saat  penulis  sedang melakukan  kerja  praktek  dan  juga  di dukung  dengan  data  pada  penyulang Beta  (SJ.2)  yang  diambil  di  PT.  PLN (Persero)  Rayon  Bitung  dan  juga  data beban puncak serta Single Line Diagram penyulang  Beta  (SJ-2)  yang  diambil  di Gardu Induk (GI) Tanjung Merah.
Penelitian yang hampir serupa juga dilakukan  oleh  Rifqi  Fakhrusy  Ilman dengan  judul  Simulasi  Dan  Analisa Pemotongan  Beban  Penyulang  Ayu  GI Cikande,  dimana  masalah  yang  dialami adalah  kepadatan  beban  yang  tergolong tinngi, dimana pelanggan penyulang ayu ini  mengalami  lama  padam  rata-rata selama  29,28  jam  /  tahun,  dimana standarnya  adalah  hanya  12,8  jam  / pertahun  (SPLN  No  68-2  Tahun  1986 Standar  LPR  yaitu  12,8  jam  per  tahun). Oleh  Karena  itu  diperlukan  pemotongan beban dimana penulis memilih menggunakan 2 alternatif yang memungkinkan untuk dilakukannya pemotongan  beban  yakni,  penarikan jaringan  baru  yang  menghasilkan  nilai susut  daya  dan  teganngan  ujung  yang lebih  baik,  sedangkan  alternative  yang lainnya  adalah  interkoneksi  dengan penyulang  Mila  yang  mana  sama-sama
dapat  mengurangi  lama  padam  rata-rata dan juga investasi yang lebih murah.
Penelitian  tentang  pecah  beban  ini juga  pernah  dilakukan  oleh  Redho  Akbar Rineldy  Tentang  Analisa  perbaikan  susut tegangan dengan cara pemecahan beban di PT.  PLN  (PERSERO)  Rayon  Sekayu Penyulang Burgo GI Betung Berbasis Etap menyimpulkan  bahwa  Untuk  mengurangi susut tegangan di jaringan dan meningkatkan kehandalan jaringan, pemecahan beban dilakukan pada penyulang  burgo  ini.Pemecahan  beban  ini dilakukan  dengan  memasang  SUTM murni  pada  outgoing  penyulang  burgo sampai  incoming GH Babat sejauh 33 km menggunakan  penghantar  A3CS  150 mm2.  Dengan  menggunakan  sotware ETAP  12.6,  pensimulasian  pemecahan beban  dilakukan  dengan  menggambar single  line  diagram  penyulang  burgo  dan mengintegrasikan  data  di  lapangan  ke dalam  software  ETAP.  Hasil  analisa jaringan penyulang burgo sebelum pemecahan  beban  dengan  menggunakan software ETAP 12.6 didapat nilai tegangan  pada  beban  Air  Balui  sebesar 5.833  kV.  Sedangkan  setelah  pemecahan beban  didapat  nilai  tegangan  meningkat pada beban Air Balui sebesar 7.541 kV.
Sistem  Tenaga  Listrik  dikatakan sebagai kumpulan / gabungan yang terdiri  dari  komponen-komponen  atau
alat-alat listrik seperti generator, transformator, saluran transmisi, saluran  distribusi  dan  beban  yang saling  berhubungan  dan  merupakan satu  kesatuan  sehingga  membentuk suatu sistem. Didalam dunia kelistrikan sering timbul persoalan-persoalan teknis,  dimana  tenaga  listrik  pada umumnya  dibangkitkan  pada  tempat- tempat tertentu yang jauh dari kumpulan pelanggan, sedangkan
pemakai  tenaga  listrik  atau  pelanggan tenaga  listrik  tersebar  disegala  penjuru tempat, Dengan demikian maka penyampaian  tenaga  listrik  dari  tempat dibangkitkannya  yang  disebut  pusat tenaga listrik  sampai  ke  tempat pelanggan memerlukan berbagai penanganan teknis.

## METODE PENELITIAN
Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan  data  pada  penyulang jaringan  tegangan  menengah  yang disuplay  dari  pembangkit  GI  Tanjung Merah  serta  melakukan  pengukuran arus  pangkal  dan  arus  ujung  yang diukur  lewat  gardu  distribusi  sisi sekunder  pada  penyulang.  Setelah  data terkumpul maka dilakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai jatuh tegangan  pada  tiap-tiap  trafo  saluran JTM  sistem  distribusi  tenaga  listrik
Penyulang  Beta  (SJ-2)  PT  PLN
(PERSERO) Rayon Bitung yang kemudian  akan  dilakukan  pengkajian penentuan  Alternatif  terhandal  dengan melakukan  simulasi  pada  Software ETAP 12.6 berdasarkan data yang telah diambil  pada  PT  PLN  (PERSERO) Rayon Bitung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
PT PLN (Persero) Wilayah SULUTTENGGO  Rayon  Bitung  Area Manado  merupakan  BUMN  yang menyediakan tenaga listrik bagi seluruh lapisan  masyarakat  yang  semakin  hari semakin  dibutuhkan  keberadaannya. Hal  ini  tidak  lepas  dari  kebutuhan masyarakat  akan  tenaga  listrik  yang semakin  meningkat  seiring  dengan meningkatnya  kemajuan  teknologi  dan taraf hidup masyarakat pada umumnya. PT  PLN  (Persero)  Rayon  Bitung  Area Manado  secara  sistem  terinterkoneksi dengan  sistem  SULUTGO  melalui Gardu  Induk  Bitung  dan  Gardu  Induk Tanjung Merah. Unit PT PLN (Persero) Rayon  Bitung  Area  Manado  dengan wilayah  kerja  meliputi  Kecamatan Bitung  Timur,  Bitung  Tengah,  Bitung Barat,  Maesa,  Girian,  Ranowulu  dan Matuari.
PT  PLN  (PERSERO)  Rayon Bitung sendiri dalam upaya menyediakan,  mendistribusikan  dan menjaga  kestabilan  kontinuitas  tenaga litrik  bagi  seluruh  lapisan  masyarakat memiliki  9  penyulang  yang  disuplai melalui  2  Gardu  Induk,  yakni:  Gardu Induk  Bitung  yang  memiliki  2  buah Trafo  {20  dan  30  MVA}  yang menyuplai 6 penyulang (SI-1, SI-2, SI- 3, SI-4, SI-5 dan SI-6) kemudian Gardu Induk  Tanjun  Merah  {30  MVA}  yang Menyuplai  penyulang  (Alfa,  Beta  dan Charli).

## Keadaan Awal Penyulang Beta (SJ-2)
Berdasarkan  pada  data  yang diambil oleh penulis sewaktu melaksanakan  penelitian  di  wilayah system kelistrikan PT PLN (PERSERO) Rayon Bitung dengan cara mengukur  arus  yang  ada  di  sisi sekunder Trafo distribusi pada
penyulang  Beta  (SJ-2)  ini,  yang kemudian di simulasi dengan menggunakan Software ETAB  12.0 dapat  memperoleh  Nilai Voltage  Drop sebesar:
Berdasarkan hasil simulasi bahwasanya  ada  34  Gardu  yang  sudah melewati  batas  minimun  -5  %  untuk Tegangan  Jaringan  Menengah.  Drop
Tegangan  pada  penyulang  Beta  (SJ-2) ini  terjadi  pada  mulai  dari  titik  gardu MBG-84  (Danaudu)  hingga  ke  gardu ujung  pada  MBG-117  (Pinilih  II)  dan gardu  ujung  pada  MBG-93  (Sisipan Dua  Sudara).  Berdasarkan  data  ini dapat  disimpulkan  bahwa  total  34 gardu  tersebut  sudah  mendekati  batas toleransi  yang  diijinkan  sesuai  standar PLN  yakni  +5%  dan  -10%  dan  sudah harus segera diperbaiki sebelum masuk kedalam masa kritis.

## Kajian Kelayakan Operasi Pecah
Beban Penyulang Beta SJ-2)
Kajian Kelayakan Operasi adalah suatu  langkah  yang  dilakukan  sebelum melaksanakan  suatu  pekerjaan  guna meminimalisir kerugian atau kegagalan saat  pengoperasian  pekerjaan  yang dilakukan.  Pada  penyulang  Beta  (SJ-2) ini  akan  dilaksanakan  pemecahan beban  guna  menanggulangi Voltage Drop atau Tegangan Jatuh  yang terjadi dengan cara membagi beban penyulang menjadi  2  wilayah  atau  Meng Uprating kapasitas  penghantar  jaringan  dengan cara  mengganti  kawat  penghantar  ke penampang  yang  lebih  besar  daya hantar Arusnya. Semua alternatif konstruksi  akan  dimulai  dari  Gardu Hubung (GH) Manembo-nembo.
Berdasarkan  hasil  simulasi  setelah dilakukan  pecah  beban  pada  penyulang Beta (SJ-2) dengan menggunakan Alternatif Overshock jaringan,  dapat disimpulakn  bahwa  pada  awalnya  gardu yang  mengalami  Drop  tegangan  yang melebihi  5  %  mencapai  34  unit berkurang  menjadi  15  unit  yang  berarti Alternatif  Overshock  Jaringan  dapat memperbaiki  19  unit  gardu  distribusi yang mendekati batas kritis.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan pada BAB sebelumnya tentang mengatasi  permasalahan Drop  Voltage (Tegangan  Jatuh)  pada  penyulang BETA  (SJ-2)  dengan  menggunakan tiga Alternatif yakni Overshock, Uprating  dan  Pembangunan  Jaringan Baru.  Dengan  cara  di  simulasikan dalam Software ETAP  12.6  maka penulis mengambil kesimpulan yakni:
1. Berdasarkan  hasil  kajian  dengan menggunakan Software ETAP  12.6 maka didapati hasil untuk menanggulangi  tegangan  yang  sudah mendekati  zona  kritis  (Critical)  yang ada  pada  penyulang  BETA  (SJ-2)  ini dengan  menggunakan  Alternatif  ke pertama  yaitu Overshock Jaringan dengan  keadaan  tegangan  ujung
mencapai  18.861  KV  pada  gardu distribusi MBG-117 (Desa Pinilih II)
2. Berdasarkan  hasil  kajian  dengan
menggunakan Software ETAP  12.6
maka didapati hasil untuk
menanggulangi  tegangan  yang  sudah mendekati  zona  kritis  (Critical)  yang ada  pada  penyulang  BETA  (SJ-2)  ini dengan  menggunakan  Alternatif  ke kedua yaitu Uprating Jaringan dengan keadaan  tegangan  ujung  mencapai 18.871  KV.  Pada  gardu  distribus MBG-117 (Desa Pinilih II)
3. Berdasarkan  hasil  kajian  dengan menggunakan Software ETAP  12.6
maka didapati hasil untuk
menanggulangi tegangan yang
sudah mendekati zona kritis
(Critical)  yang  ada  pada  penyulang BETA (SJ-2) ini dapat
menggunakan Alternatif  ke  Tiga yaitu  Pembangunan  Jaringan  Baru dengan  keadaan  tegangan  ujung mencapai  19.053  KV.  Pada  gardu distribusi MBG-117 (Desa Pinilih II)

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Bachari  E.P  Yuzlizar,  2017, “Analisis  Jatuh  Tegangan  Dan Rugi - Rugi Daya Pada Penyulang Tegangan Menengah 20 Kv Sistem Distribusi  Area Kotamobagu  Yang Disuplay Dari Pltd Kotamobagu”
[2]    Erifur  Aranny  Zaikal,  8008027  –
Z, 2015, “Pembuatan  Kajian KelayakanTeknik Untuk Interkoneksi  SUTM  20  KV  PLTM Buleleng  –  Sub  Rayon  Laveu  – Kecamatan Bahodopi Dalam Melayani Kelistrikan Dan Sambung Baru Masyarakat Kecamatan  Bahodopi”. Laporan
Project  Assigment,  PLT  Manajer Rayon Bungku.
[3]  Hilman  Fakhruzi  Rizki, 2015, “Simulasi Dan Analisa Pemotongan Beban Penyulang Ayu  GI  Cikande” Jurnal  Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Mercubuana [4]  Rineldy  Akbar  Redho, 2015, “Analisa Perbaikan Susut Tegangan Dengan Cara Pemecahan  Beban  Di  Pt.  Pln (Persero) Rayon Sekayu Penyulang Burgo Gi Betung Berbasis  Etap” Teknik Elektro
Program  Studi  Teknik  Listrik,
Politeknik Negeri Sriwijaya.