## ANALISA PENGARUH ROBEK DECK SEAL PADA TRANSFORMATOR DISTRIBUSI DENGAN MANAJEMEN TRAFO DI PT. PLN (PERSERO) ULP KUTA
I Made Sajayasa 1 , IN Sunaya 2 , ING Sangka 3 , IGS Widharma 4
1234 Jurusan Teknik Elektro, Politeknk Negeri Bali Kampus Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali 80364 e-mail: msajayasa@pnb.ac.id, nghsunaya@pnb.ac.id, kmgsangka@pnb.ac.id, suputra@pnb.ac.id
Abstrak – Listrik merupakan salah satu kebutuhan utama bagi seluruh masyarakat. Hampir disetiap sektor  kegiatan  masyarakat  membutuhkan  energi  listrik  untuk  menjalankan  kehidupan  sehari-hari. Untuk itu baik secara kualitas, kuantitas, dan kontinuitas, perusahaan listrik negara PT PLN (Persero) diharapkan  mampu  untuk  menyediakan  dan  menyalurkan  energi  listrik  bagi  pelanggan  dan masyarakat.  Seiring  bertambahnya  penduduk  dan  berkembangnya  teknologi  serta  pariwisata,  maka penggunaan  energi  listrik  sangatlah  penting  dalam  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari,  di  Bali  Selatan khususnya.  Salah  satu  material  utama  jaringan  distribusi  untuk  menyalurkan  tenaga  listrik  ke pelanggan  adalah  gardu  distribusi  yang  di  dalamnya  terdapat  transformator.  Transformator  sebagai alat  penyaluran  energi  listrik  rentan  mengalami  gangguan.  Sebuah  metode  yang  dapat  dilakukan untuk  menindaklanjuti  gangguan  tersebut  adalah  manajemen  trafo.  Pada  penulisan  laporan  tugas akhir ini menganalisa tiga gardu distribusi yang mengalami gangguan akibat robek pada bagian deck seal yaitu pada gardu KA 3796 (penyulang camplung tanduk), KA 1643 (penyulang dewa ruci) dan KA 2273 (penyulang kedonganan). Kemudian didapat analisa bahwa kondisi ketiga transformator tersebut dalam kondisi buruk dimana pada bagian deck seal robek dan terdapat rembesan atau tetesan pada oli transformator tersebut. Lalu untuk nilai persentase pembebanan ketiga transformator didapat hasil masing-masing sebesar 3,74%, 3,32% dan 37,67%. Keuntungan yang didapat dalam kajian finansial dengan  menggunakan  metode  manajemen  trafo  ini  yaitu  sebesar  Rp.  120.617.324  Untuk  biaya pemulihan  gangguan  transformator.  Pada  ketiga  gardu  yang  mengalami  gangguan  tersebut  dapat diatasi dengan waktu penyelesaian dibawah 180 menit dan gangguan yang dialami PT. PLN (Persero) ULP Kuta semakin berkurang sehingga kinerja operasi yang dimiliki menjadi meningkat.
Kata kunci : Transformator; Manajemen Trafo; Penyulang; Jaringan Distribusi.
Abstract  - Electric is one of the main need for all people. Almost in every people activity sector nee electric power to living day by day. For this purpose, both of quantity and quality also continuity in PT PLN wished can be provides and distributes electric power to consumers and all of people. One of the main  materials  of  the  distribution  network  to  distribute  electric  power  to  customers  is  the  distribution substation in which there is a transformer. Transformer as a means of distribution of electrical energy is  susceptible  to  interference.  A  method  that  can  be  used  to  follow  up  on  these  disturbances  is transformer  management.  In  writing  this  final  report,  we  analyzed  three  distribution  substations  that were disturbed due to tearing in the deck seal, namely at the KA 3796 (camplung  tanduk feeder), KA 1643 (dewa ruci feeder) and KA 2273 (kedonganan feeder) substations. Then it was analyzed that the condition of the three transformers was in bad condition where the deck seal was torn and there was seepage  or  drops  in  the  transformer  oil.  Then  for  the  percentage  value  of  the  loading  of  the  three transformers,  the  results  were  respectively  3.74%,  3.32%  and  37.67%.  The  profit  obtained  in  the financial  study  using  this  transformer  management  method  is  Rp.  120.617.324  For  transformer  fault recovery costs. In the substation that have been got the disturbance can be solving with solving time is under 180 minutes and all of disturbance in PLN ULP Kuta more decrease so that operational can be decrease.
Keyword : Transformer; Trafo Management; Feeder; Distribution Network.

## PENDAHULUAN
Listrik merupakan salah satu kebutuhan utama bagi seluruh  masyarakat. Hampir disetiap sektor kegiatan  masyarakat  membutuhkan  energi  listrik untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Untuk itu baik  secara  kualitas,  kuantitas,  dan  kontinuitas, perusahaan  listrik  negara  PT  PLN  (Persero) diharapkan  mampu  untuk  menyediakan  dan menyalurkan  energi  listrik  bagi  pelanggan  dan masyarakat.  Seiring  bertambahnya  penduduk  dan berkembangnya  teknologi  serta  pariwisata,  maka penggunaan  energi  listrik  sangatlah  penting  dalam memenuhi  kebutuhan  sehari-hari,  di  Bali  Selatan khususnya  wilayah  Kuta.  Akan  tetapi  bersamaan dengan  hal  tersebut,  bahwa  masih  terdapat beberapa  masalah  dan  kendala  yang  harus dihadapi  di  lapangan  untuk  menjamin  kontinuitas dalam  hal  penyaluran  tenaga  listrik  ke  pelanggan dan  masyarakat.  Salah  satu  material  utama jaringan  distribusi  untuk  menyalurkan  tenaga  listrik ke  pelanggan  adalah  gardu  distribusi  yang berfungsi untuk menyalurkan energi listrik.
Energi  listrik  disalurkan  melalui  gardu  distribusi yang di dalamnya terdapat transformator. Transformator  sebagai  alat  untuk  menurunkan tegangan  listrik  dari  tegangan menengah  20  kV  ke tegangan rendah 230/400 V. Apabila transformator mengalami gangguan maka menyebabkan terganggunya  proses  pendistribusian  energi  listrik ke pelanggan sehingga pemadaman akibat gangguan pun tidak dapat dihindari.
Untuk  itu  PLN  memiliki  tantangan  untuk  dapat mengatasi gangguan salah satunya adalah transformator  di  tahun  2021  ini,  sekaligus  sebagai salah satu indikator kinerja gangguan transformator agar  nihil.  Yang  mana  ditahun  sebelumnya,  yaitu tahun 2019 dan 2020 kinerja gangguan transformator  nihil  ini  tidak  pernah  tercapai  di  PLN ULP  Kuta.  Berdasarkan  data  bagian  teknik  di  PT PLN  (Persero)  ULP  Kuta,  menunjukkan  bahwa penyebab  gangguan  transformator  yang  paling sering  terjadi  pada  tahun  2021  ini  adalah disebabkan  karena  robek  pada  karet  deck  seal transformator  sehingga  tidak  dapat  dilakukan treatment  pada  transformator  dan  perlu  dilakukan penggantian transformator.

## METODE PENELITIAN
Dengan maksud dan tujuan ingin mengetahui gangguan  transformator  distribusi  20  kV yang  terjadi  di  PT  PLN  (Persero)  ULP  Kuta disebabkan oleh robeknya deckseal transformator dan memanajemen trafo
terhadap transformator yang sudah mengalami robek pada deckseal di gardu KA 3796 (penyulang camplung tanduk), KA 1643 (penyulang  dewa  ruci)  dan  KA  2273 (Penyulang  kedonganan),  maka  penulis mencoba  melakukan  analisis  manajemen trafo terhadap robek deckseal tersebut.
Berikut  merupakan  gambar  struktur  jaringan sistem  tenaga  listrik  yang  menggambarkan sistem  kelistrikan  dalam  kondisi,  suatu sistem  yang  terdiri  dari  beberapa  komponen berupa  pembangkitan,  transmisi,  distribusi dan  beban  yang  saling  berhubungan  dan bekerja  sama  untuk  melayani  kebutuhan tenaga listrik bagi pelanggan sesuai kebutuhan.  Sistem  distribusi  ini  berguna untuk menyalurkan tenaga listrik dari sumber daya listrik besar sampai ke konsumen. Jadi fungsi distribusi tenaga listrik adalah pembagian atau  penyaluran  tenaga  listrik  ke beberapa  tempat  (pelanggan),  dan  sub sistem tenaga listrik yang langsung berhubungan  dengan  pelanggan,  catu  daya pada pusat-pusat beban (pelanggan) dilayani langsung melalui jaringan distribusi. [3]
Pengambilan  data  yang  dilakukan  oleh penulis adalah melakukan wawancara kepada  pihak  stakeholder,  manager  ULP Kuta,  supervisor  Teknik  ULP  kuta,  tenaga yang melakukan pekerjaan, pengawas vendor  dari  pekerjaan  serta  para pegawai  di kantor  UP3  Bali  Selatan.  Dalam  metode observasi, penulis melakukan kegiatan pengamatan  langsung  terhadap  pekerjaan yang dilakukan oleh PT ASR didampingi oleh pengawas  pekerjaan  dari  ULP  Kuta.  Selain itu  penulis  juga  melakukan  inspeksi  jaringan terhadap  ketiga  penyulang  tersebut  dan melakukan  pengukuran  tegangan  dan  arus. Pengukuran dilakukan sebelum dan sesudah dilakukannya pemeliharaan trafo.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Wilayah  kerja  PT.  PLN  (Persero)  Rayon  Kuta meliputi  wilayah  Kuta  dan  Nusa  Dua.  Total penyulang  di  wilayah  kerja  PT.  PLN  (Persero) Rayon Kuta yang masuk dalam pemeliharaan yaitu 96 penyulang.   Sistem distribusi PT PLN (Persero) ULP  Kuta  disuplai  dari  5  Gardu  Induk  (GI)  yaitu Gardu  Induk  Padang  Sambian,  Gardu  Induk  Nusa
Dua,  Gardu  Induk  Pesanggaran,  Gardu Induk  Pemecutan  Kelod,  dan  GIS  Bandara. Dari  5  Gardu  Induk  ini,  tenaga  listrik didistribusikan  melalui  Jaringan  Tegangan Menengah  (JTM)  ke  sejumlah  transformator distribusi  yang  selanjutnya  akan  disalurkan ke Pelanggan Tegangan Rendah (TR).
Gambar 1 Struktur Jaringan Distribusi Sumber : PT PLN (Persero), 2020
Gambar 2. Kurva Grafik Gangguan Trafo ULP Kuta
Gambar 3. Diagram Gangguan Trafo Wilayah ULP Kuta Berdasarkan Umur
Gambar 4. Grafik Gangguan Transformator Wilayah ULP Kuta
Menurut penjelasan dari pegawai dan supervisor  bagian  teknik  tentang  jumlah  trafo dengan kapasitas dan erk yang berbeda di ULP Kuta seperti ditunjukan pada Tabel 1. Gangguan trafo  ini  disebabkan  oleh  beberapa  faktor  yang disebabkan  oleh  robeknya  bagian  karet  pada deck seal Transformator sehingga menyebabkan  minyak  pada  rongga  pada transformator dan mengakibatkan kondisi transformator menjadi tidak baik yang menyebabkan  gangguan  pada  transformator, sehingga perlu dilakukan perencanaan penurunan gangguan transformator.
Berdasarkan  perhitungan  yang  telah  dlakukan maka nilai arus (I) rata-rata pada Transformator lama  di  Gardu  KA  3796  penyulang  camplung tanduk  sebesar  35,3A.  Sementara  berdasarkan perhitungan yang telah dlakukan maka nilai arus (I)  rata-rata  pada  Transformator  baru  di  Gardu KA  3796  penyulang  camplung  tanduk  sebesar 13,5A, yaitu sebagai berikut.
Tabel 1. Data Jumlah Trafo Dengan Kapasitas dan Merk Berbeda Di ULP Kuta
Berdasarkan  hasil  perhitungan  diatas,  dapat dianalisa  bahwa  persentase  pembebanan  trafo terhadap  kapasitas  trafo  pada  gardu  KA  3796 dengan  kondisi  beban  sebelum  dilakukan pemeliharaan dan sesudah dilakukan pemeliharaan  secara  berturut  adalah  12,22  % dan 3,74 %.
Dengan perhitungan sebagai berikut.
Dari  hasil  perhitungan  di  atas  diperoleh persentase pembebanan trafo setelah perbaikan adalah  sebesar  3,74%.  Merujuk  Surat  Edaran Direksi PT. PLN (Persero) No. 0017.E/DIR/2014 tentang  Metode  Pemeliharaan  Trafo  Distribusi Berbasis  Kaidah  Manajemen  Aset  halaman  8 bagian 6.6.2.6  Matriks  online Assessment  tier-1 pada  trafo  distribusi  menetapkan  acuan  Load
Reading and  Profiling Persentase  Pembebanan Trafo Terhadap Kapasitas Trafo seperti ditunjukkan  oleh  tabel  3.4  diatas  maka  nilai persentase  pembebanan  yang  dimiliki  oleh gardu  KA  3796  penyulang  camplung  tanduk dapat dikatakan bagus.
Demikian  juga  berdasarkan  hasil  perhitungan diatas,  dapat  dianalisa  bahwa  persentase pembebanan  trafo  terhadap  kapasitas  trafo pada  gardu  KA  1643  dengan  kondisi  beban sebelum  dilakukan  pemeliharaan  dan  sesudah dilakukan  pemeliharaan  secara  berturut  adalah 6,20  %  dan  3,32  %.  Demikian  juga  dapat dianalisa  bahwa  persentase  pembebanan  trafo terhadap  kapasitas  trafo  pada  gardu  KA  2273 dengan  kondisi  beban  sebelum  dilakukan pemeliharaan dan sesudah dilakukan pemeliharaan  secara  berturut  adalah  47,02  % dan  37,67  %.    Dengan  merujuk  pada  Surat Edaran Direksi PT. PLN (Persero)  No. 0017.E/DIR/2014 tentang Metode Pemeliharaan Trafo  Distribusi  Berbasis  Kaidah  Manajemen Aset  halaman  8  bagian  6.6.2.6  Matriks  online Assessment tier-1 pada trafo distribusi menetapkan  acuan  Load  Reading  and  Profiling Persentase Pembebanan Trafo Terhadap Kapasitas  Trafo  seperti  ditunjukkan  oleh  tabel 3.4  diatas  maka  nilai  persentase  pembebanan
yang  dimiliki  oleh  gardu  KA  2273  penyulang kedonganan dapat dikatakan bagus. Sementara berdasarkan  Keuntungan  Finansial  dari  segi anggaran  biaya  yang dikeluarkan  oleh PT. PLN (Persero)  dapat  dilihat  dengan  perbandingan berikut, yaitu:
Penghematan Biaya = Biaya pergantian transformator – Biaya Manajemen Transformator
= Rp.128.510.184 – 7.892.860 = Rp. 120.617.324
Gambar 5. Dagram Gangguan Trafo Berdasarkan Merk Pada Wilayah ULP Kuta

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  analisis  di  atas,  maka  dapat disimpulkan  dan  sekaligus  menjadi  bahan pertimbangan kepada pihak terkait beberapa hal sebagai berikut:
1.  Health  indeks  trafo  berdasarkan  visual inspection  kondisi  fisik  trafo  existing  gardu KA  3796,  KA  1643,  KA  2273  tergolong kategori  buruk  mengacu  pada  standar  Surat
Edaran  Direksi  PT.  PLN  (Persero)  No. 0017.E/DIR/2014  dan  langkah  pemeliharaan yang  dapat  diambil  adalah  melakukan pergantian trafo.
2.  Health  indeks  trafo  berdasarkan  visual inspection  kebocoran  minyak  trafo  existing pada gardu KA 3796, KA 1643 dan KA 2273 tergolong  kategori  buruk  mengacu  pada standar  Surat  Edaran  Direksi  PT.  PLN (Persero)  No.  0017.E/DIR/2014  dan  langkah pemeliharaan  yang  dapat  diambil  adalah mengikuti jadwal pemeliharaan periodik yang telah ditentukan.
3.  Pada ketiga gardu yang mengalami gangguan  tersebut  dapat  diatasi  dengan waktu  penyelesaian  dibawah  180  menit  dan gangguan  yang  dialami  PT.  PLN  (Persero) ULP  Kuta  semakin  berkurang  sehingga kinerja operasi yang dimiliki menjadi meningkat.

## Ucapan Terima Kasih
Dengan  terpublikasinya  artikel  ini,  Penulis mengucapkan  terima  kasih  kepada  redaktur Jurnal  Vastuwidya  dan  pihak  PT  PLN  (Persero) Distribusi Bali atas bantuan data pendukungnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Baykuni W.S. 2019. Evaluasi Perhitungan Susut Daya  Listrik  Pada  Jaringan    Distribusi Penyulang  JJR-7  Gardu  Induk  Jajar .
Sekrepsi diterbitkan. Univeristas Muhammadiyah Surakarta.
Faridah.  2016.  “Evaluasi  Sistem  Pembumian Penyulang  Gontang  Gardu  Induk  Tanjung Bunga Makasar.” ILTEK, Volume 11, Nomor 02, Oktober 2016. ISSN: 1907- 0772. Laginda, Tumaliang dan Silimang. 2018. Perbaikan Kualitas Tegangan Pada Jaringan  Distribusi  Primer  20  KV  Di  Kota Tahuna . Jurnal Teknik Elektro dan
Komputer. Vol  7,  no  2 . Universitas  Sam Ratulangi Manado.
Permana  Kadek  Adi.  2021. Analisis  Simulasi Perencanaan Rekonfigurasi Penyulang Ponjok  Batu  untuk  Meningkatkan  Efisiensi penyaluran  daya  listrik  dan  Kualitas Tegangan .  Tugas  Akhir  tidak  diterbitkan.
Politeknik Negeri Bali.
Peukasa  D.  2014. Analisa  Jatuh  Tegangan
Jaringan  Distribusi  20  kV  Pada  Feeder
Syiah  Kuala  PT.PLN  (Persero)  UPT  Tragi Banda Aceh. Sekrepsi diterbitkan . Universitas Syiah Kuala. PT  PLN  (Persero).  1987. SPLN  72:  1987 Spesifikasi Desain untuk
Jaringan Tegangan  Menengah  (JTM)  dan  Jaringan
Tegangan Rendah (JTR). Jakarta Selatan.
Shokooh Farrokh. 1986. ETAP (Electric
Transient  and  Analysis  Program)  software .
Irvin California.
Simon  Patabang,  Sistem  Pentanahan,  Fakultas Teknik  Jurusan  Teknik  Elektro  Universitas Atma Jaya Makassar, 2016.
Sunaya, IN, IGS Widharma, IM Sajayasa. 2017. Analisis Posisi Recloser Terhadap Keandalan  Kinerja  Penyulang  Sempidi
Berbasiskan Software ETAP Power Sation .
Logic vol 17 (3).
Surat  Edaran  Direksi  PT  PLN  (Persero)  No.
0017.E/DIR/2014,  Metode  Pemeliharaan Trafo Distribusi Berbasis Kaidah Manajemen Aset, PT PLN (Persero), 2014. Widharma,  IGS,  IN  Sunaya,  Arka,  IGP,  IM Sajayasa. 2017. Effect of using ground wire to  lightning  surge  interference  at  20  KV medium  voltage  distribution  system  based on genetics algorithm. IRJEIS vol 3 (3).
Yosua  Seto  Dwi  Nugroho,  Proteksi  Trafo Distribusi 20 kV terhadap Bahaya Sambaran  Petir  dengan  Menggunakan Lightning  Arrester  di  Gardu  Distribusi  MB 053  PT  PLN  (Persero)  Rayon  Tuban  Jawa Timur, 2015.
Yuntyansyah,  Wibawa  dan  Utomo,  2015.  Studi Perkiraan  Susut  Teknis  dan  Alternatif Perbaikan pada Penyulang Kayoman Gardu Induk  Sukorejo. Jurnal  Mahasiswa  Teknik Elektro . Universitas Brawijaya Malang