Modifikasi Jalur Pipa pada Keluaran Peralatan  Media Penyaring Bertingkat dengan Pemasangan Penyaring Tipe Y pada PLTU Sebalang
Modification of Pipelines at The Output of Strategic Filtering Media Equipment With Installation of Y-Type Filter at PLTU Sebalang
Muh Thohirin 1* , Agus Apriyanto 2
1,2 Program Studi Teknik Sipil Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Email : muhtohirin21@gmail.com 1 , agus.apriyanto89@gmail.com 2

## Abstrak
Pengoptimalan kinerja media penyaring membran dalam meminimalisir garam mineral pada air laut dengan modifikasi  jalur  pipa  pada  keluaran  peralatan  media  penuyaring  bertingkat  dengan  pemasangan  penyaring tipe Y pada PLTU Sebalang adalah suatu modifikasi pada  media penyaring bertingkat (MGF) dengan tujuan agar  pasir  tidak  lolos  sampai  ke  media  penyaring  membran  (SWRO),  sehingga  menyebabkan  kinerja  atau kemampuan  maminimalisir  garam  mineral  dari  media  penyaring  membran  (SWRO)  menjadi  turun. Modifikasi  dilakukan  dengan  pemasangan  spenyaring  tipe  Y  pada  jalur  keluaran  pipa  peralatan  media penyaring  bertingkat (MGF)  dengan  tujuan  media  filter  pasir  tertahan  pada  media  penyaring  Y,  sehingga tidak  merusak  membran  dan  mengembalikan  kinerja  membran.  Pengambilan  data  dilakukan  dengan percobaan  sebelum  dan  sesudah  modifikasi.  Analisis  data  dilakukan  dengan  membandingkan  jumlah  pasir yang  lolos  terhadap  kemampuan  minimalisir  media  penyaring  membran  (SWRO).  Didapatkan    pasir  yang lolos  pada  bulan  Mei,  Juni  dan  Juli  2020  adalah  sebanyak  5,05  gram,  4,73  gram  dan  4,75  gram  dengan kemampuan salt rejction membran SWRO sebelum modifikasi masing masing 93,75%, 93,66% dan 95,94%. Kemudian  setelah  dilakukan  modifikasi  didapatkan  pasir  yang  lolos  pada  bulan  Mei,  Juni  dan  Juli  2020 adalah  sebanyak 2,27  gram, 2,28 gram  dan  2,33 gram  dengan  kemampuan  salt  rejection setelah  modifikasi masing-masing 99,08%, 99,16% dan 99,10%.
Kata kunci: Reverse Osmosis, Media Penyaring Bertingkat, Penyaring tipe Y Salt Rejection

## Abstract
Optimizing  the  performance  of  the  membrane  filter  media  in  minimizing  mineral  salts  in  seawater  by modifying the pipeline at the output of the multilevel filter media equipment with the installation of a Y  type filter at the Sebalang PLTU is a modification of the multilevel filter media (MGF) with the aim that the sand does  not  pass  to  the  filter  media.  membrane  (SWRO),  thus  causing  the  performance  or  ability  to  minimize mineral salts from the membrane filter media (SWRO) to decrease. Modifications were made by installing a Y-type filter at the output line of the multilevel filter media equipment (MGF) with the aim that the sand filter media  was  stuck  on  the  Y  filter  media,  so  as  not  to  damage  the  membrane  and  restore  membrane performance.  Data  were  collected  by  experiment  before  and  after  modification.  Data  analysis  was  carried out by comparing the amount of sand that passed to the ability to minimize membrane filter media (SWRO). The  sand  that  passed  in  May,  June  and  July  2020  was  5.05  grams,  4.73  grams  and  4.75  grams  with  the ability  of  SWRO  membrane  salt  rejection  before  modification,  respectively  93.75%,  93.66%  and  95,  94%. Then after the modification, the sand that passed in May, June and July 2020 was 2.27 grams, 2.28 grams and 2.33 grams with salt rejection ability after modification of 99.08%, 99.16%, respectively. and 99.10%.
Keywords: Reverse Osmosis, Multilevel Filter Media, Y Salt Rejection Filter.

## PENDAHULUAN
PLTU Sebalang adalah salah satu unit pembangkit  yang  berada  di  bawah  lingkup PT. PLN (persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan Sektor Pembangkitan
Sebalang.  PLTU  Sebalang  merupakan PLTU  dengan  boiler  tipe Circulating Fluidized  Bed  (CFB) yang  termasuk kedalam Fast Track Program (FTP) 10.000 MW  tahap  1  yang  di  desain  oleh  PT. JINAN  (Perusahaan  asal  Tiongkok)  dan mulai dioperasikan oleh PT. PLN (Persero) Sektor  Pembangkitan  Sebalang  pada  tahun 2016.
Boiler PLTU tipe CFB menggunakan bed material berupa limestone (kapur), inert bed (pasir  kuarsa)  yang  digunakan  sebagai media  transfer  panas  di  dalam furnace (ruang  bakar)  dan  air  laut  sebagai  bahan dasar  yang  diolah  untuk  menjadi  air  demin yang  akan  menjadi  uap  untuk  memutar turbin [1]
Pengoperasian PLTU Sebalang
menggunakan  air  demin  sebagai  bahan penggerak  turbin,  dimana  air  demin tersebut  dipanaskan  sampai  menjadi  uap kering  yang  bertekanan.  Air  demin  yang dipakai  berasal  dari  air  laut  yang  diolah menjadi  air  murni  pada  suatu  sistem  yaitu reverse  osmosis (RO),  yaitu  dengan penghilangan  kadar  garam  (Salitnitas) menggunakan membrane vessel [2].
Dalam proses pengolahan nya, air laut disaring/dipisahkan  kotoran  atau impurity nya  menggunakan  peralatan  filtrasi  yaitu media  penyaring  bertingkat  (MGF).  Media penyaring  bertingkat  (MGF)  merupakan suatu  peralatan  filtrasi  yang  memiliki tingkatan  bed  material  seperti  batu-batuan ( Pebbles ),  batu  kerikil,  pasir  halus  ( Fine Sand ).  Permasalahan  yang  dialami  pada sistes  reverse  osmosis  PLTU  sebalang  ini yaitu  lolos  atau  keluarnya bed  material pasir  halus  ( Fine  Sand )  pada  peralatan media  penyaring  bertingkat  (MGF)  yang pada  ujungnya  menimbulkan  masalah rusaknya  ukuran  pori  membran  sehingga
turun nya kinerja atau kemampuan meminimalisir  garam  mineral  pada  media penyaring membran (SWRO) dan turun nya kualitas air yang dihasilkan menjadi kurang baik.  Dikarenakan  sering  lolos  nya  pasir padasistem  media  penyaring  bertingkat (MGF)  dengan  kondisi  yang  harus  selalu beroperasi maka perlu dilakukan modifikasi yang tepat dan efektif pada peralatan media penyaring  bertingkat  (MGF)  yaitu  dengan memodifikasi  jalur  pipa  keluaran  media penyaring bertingkat (MGF) dengan memasang  media  penyaring  tipe  Y  yang dapat  mencegah  lolosnya  pasir  pada  media penyaring  bertingkat  (MGF)  yang  dapat menurunkan  kinerja  dari  media  penyaring membran (SWRO). [1].
Penelitian  ini  dirasa  penting  untuk dilakukan  dalam  meminimalisir  lolosnya pasir  pada  peralatan  media  penyaring bertingkat  (MGF)  serta  mengoptimalkan kemampuan  meminimalisir  garam  mineral pada media penyaring membrane (SWRO).

## Sistem Pengolahan Air PLTU Sebalang
Gambar 1. Sistem Pengolahan Air di PLTU

## Sebalang
Proses  pengolahan  air  pada  PLTU Sebalang adalah seperti Gambar 1. di atas, air  laut  sebagai  bahan  baku  diolah  menjadi raw  water hingga  menghasilkan  air  demin pada  unit  pengolahan  air  melalui  beberapa proses sebagaimana berikut:
1) Proses Pre – Treatment
Proses  ini  merupakan  proses  awal, dimana  air  laut  diinjeksi  bahan  kimia
chlorine dengan  tujuan  air  laut  yang  akan menjadi umpan tidak memiliki kontaminasi mikroorganisme,
sehingga tidak membentuk biofilm dan mengganggu efisiensi  membran.  Air  laut  sebagai  umpan yang  memiliki conductivity antara  50.000 uS/cm  sampai  52.000  uS/cm  di  pompa dengan  menggunakan sea  water  supply pump (SWP)

## 2) Proses RO (Reverse Osmosis)
Salah  satu  teknologi  yang  dapat diterapkan  untuk  mengolah  air  asin  atau payau  menjadi  air  tawar  adalah  dengan sistem Reverse  Osmosis (RO).  Pengolahan dengan  menggunakan Reverse  Osmosis merupakan  pengolahan  proses  fisika  yang dilakukan  dengan  memberikan  tekanan untuk  menahan  semua  ion  dan  melepaskan air  murni  dan  membuang  air  kotor  berupa mineral-mineral  garam  yang  tertahan. Keuntungan  menggunakan  proses  ini  ialah zat  organik,  bakteri,  pirogen  serta  koloid dapat  dihilangkan  karena  adanya  struktur pori Reverse  Osmosis yang  mampu menahan  dan  berfungsi  sebagai  penyaring zat-zat tersebut [3]

## 3) Klasifikasi Membran
Membran  didefinisikan  sebagai  suatu media berpori, berbentuk film tipis, bersifat semipermiabel yang berfungsi untuk memisahkan partikel dengan ukuran molekuler  (spesi)  dalam  suatu  sistem larutan.  Spesi  yang  memiliki  ukuran  yang lebih besar dari pori membran akan tertahan sedangkan  spesi  dengan  ukuran  yang  lebih kecil  dari  pori  membran  akan  lolos menembus  pori  membran  [4].  Proses pemisahan  dengan  membran  dapat  terjadi karena  adanya  perbedaan  ukuran  pori, bentuk,  serta  struktur  kimianya.  Membran demikian  biasa  disebut  sebagai  membran semipermiable, artinya dapat menahan spesi tertentu,  tetapi  dapat  melewatkan  spesi yang  lainnya.  Fasa  campuran  yang  akan dipisahkan  disebut  umpan  ( feed ),  hasil pemisahan disebut sebagai permeat [5]
4) Prinsip Kerja Membran
Proses Pemisahan dengan menggunakan media membran dapat terjadi karena membran mempunyai sifat selektifitas yaitu kemampuan untuk memisahkan suatu partikel dari campurannya.  Hal  ini  dikarenakan  partikel memiliki  ukuran  lebih  besar  dari  pori membran.  Untuk  lebih  jelasnya  mengenai proses  pemisahan  dengan  menggunakan membran  dapat  dilihat  pada Gambar  2. berikut :
Gambar 2. Proses pemisahan dengan membran [6]
Pengoptimalan  kemampuan  membran dalam  meminimalisir  garam  mineral  pada air  laut  dengan  modifikasi  jalur  pipa  pada keluaran  peralatan  penyaring  tipe  saringan bertingkat  dengan  pemasangan  penyaring tipe  Y  ini  adalah  dengan  melakukan percobaan sebelum  dan  sesudah  dilakukan modifikasi.

## Media Penyaring Membran (SWRO)
Air  laut  sebelum  memasuki  membran terlebih  dahulu  di  injeksi  dengan  bahan kimia  berupa Sodium  Metha  Bisulphite (SMBS)  dengan  tujuan  agar  kandungan chlorine tidak berlebihan sebelum memasuki  membran,  injeksi  ini  dilakukan agar  meminimalisir  penyebabkan  membran menjadi  getas.  Selanjutnya  air  laut  juga diinjeksi  dengan  bahan  kimia  berupa Anti Scalant ,  injeksi  bahan  kimia  ini  bertujuan agar  melunakkan  air  laut  yang  akan dijadikan umpan untuk masuk ke membran. Kemudian  selanjutnya  diinjeksi  dengan HCl dengan tujuan agar pH yang masuk ke membran  sesuai  dengan  batas  range  yang telah  ditentukan. Air  laut  yang  telah
memiliki  kualitas  yang  dipersyaratkan kemudian melewati vessel yang berisi suatu media  filter  berupa catridge yang  bernama Micron  Catridge  Filter (MCF)  dengan tujuan  agar  suspensi  terlarut  dan  unsur  Fe didalam  air  dapat  tertahan  di catridge , sehingga  air  laut  memiliki  kualitas  yang bagus sebelum memasuki membran reverse osmosis [7].
Gambar 3. Unit Media Penyaring Membran (SWRO) di PLTU Sebalang

## Media Penyaring Membran (BWRO)
Prodak  atau permeate dari  media penyaring  membran  (SWRO)  adalah feed media  penyaring  membran  (BWRO)  yang ditampung didalam brackish tank , kemudian feed media  penyaring  membran (BWRO) ini dipompa dengan high  pressure  pump media  penyaring membran  (BWRO)  pada  tekanan  10  bar untuk diolah  pada media  penyaring membran  (BWRO  )  untuk  mendapatkan nilai konduktivitas hingga ≤10 µS/cm.
Prodak  dari  BWRO  kemudian  diolah kembali  pada  suatu  unit vessel degasifier yang  berfungsi  untuk  menghilangkan  gas gas  terlarut  didalam  air  yang  bisa menyebabkan  korosi  didalam  air.  Keluaran dari degasifier ini  disebut  dengan raw water .
Gambar 4. Unit Media Penyaring Membran (BWRO) di PLTU Sebalang

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  PLTU Sebalang  Kecamatan  Katibung  Lampung Selatan.  Pengumpulan  data  dilakukan dengan cara mengabil data aktual pada saat sebelum  dilakukan  nya  modifikasi  dan setelah  dilakukannya  modifikasi.  Data operasi  didapatkan  dari  DCS  ( Distributed Control  System ),  data  desain  yang  didapat dari manual  book pada  arsip  bagian Balance of Plant (BOP).
Setelah  melakukan  percobaan  pada kondisi  sebelum  dan  sesudah  modifikasi, selanjutnya  dilakukan  pengolahan  data untuk  dilakukan  analisa  data  dan  di bandingkan  pada  saat  kondisi  sebelum  dan sesudah modifikasi. Berikut format perhitungan nya adalah sebagai berikut :
Keterangan :
E.C Feed        : Kondaktifitas masuk media penyaring membrane (SWRO) E.C Permeate : Kondaktifitas keluaran media penyaring membran (SWRO)
Tahapan  penelitian  dapat  dilihat  pada bagan alir berikut.
Gambar 5. Diagram Alir Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pemasangan Penyaringan Tipe Y
Penyaring tipe Y merupakan terobosan untuk  mencegah  lolosnya  pasir  dari peralatan media penyaring bertingkat (MGF)  yang  masuk  ke  sistem  media penyaring membran (SWRO ) yang di nilai mudah pemasangannya dan efisien. Pemasangan penyaring  tipe  Y  pada peralatan  media  penyaring  bertingkatt (MGF)  ini  tidak  mengganggu  kinerja produksi  air  untuk  kebutuhan  unit  yang dituntut harus beroperasi. Visualisasi sesudah  pemasangan  saringan  tipe  Y  dapat dilihat  pada Gambar  6 yang  merupakan dokumentasi saringan tipe Y yang digunakan  pada  peralatan  media  penyaring bertingkat (MGF).
Saringan  tipe  Y  pada  peralatan  media penyaring  bertingkat  (MGF)  menggunakan model transparan untuk monitoring impurity  atau  pasir  media  penyaring bertingkat (MGF) yang lolos.
Gambar 6. Pemasangan Penyaring Tipe Y di PLTU Sebalang
Modifikasi Bulan Mei 2020
Gambar 7. Massa pasir lolos sebelum dan sesudah modifikasi pada bulan Mei 2020
Gambar  8.  Salt  Rejection sebelum  dan  sesudah modifikasi pada bulan Mei 2020
Line Outlet
Product MGF Mio MGF dengan Y-Strainer
Berdasarkan Gambar 7 dan Gambar 8 di  atas  dapat  dianalisa  bahwa  pada  bulan Mei 2020 dengan kondisi sebelum modifikasi didapatkan rata - rata pasir yang keluar  atau  lolos  adalah  sebanyak  5,05 gram,  namun  setelah  dilakukan  modifikasi dengan  pemasangan  saringan  tipe  Y didapatkan hasil pasir yang lolos rata - rata nya adalah 2,27 gram.
Berdasarkan Gambar 7 dan Gambar 8 di  atas  juga  dapat  dianalisa  bahwa  pada bulan  Mei  2020  dengan  kondisi  sebelum modifikas didapatkan rata - rata kemampuan  minimalisir  garam  mineral pada  media  penyaring  membran  (SWRO) adalah  sebesar  93,75%  nilai  ini  jauh  sekali bila  dibandingkan  dengan  kemampuan minimalisir  garam  rata  -  rata  sesudah dilakukan modifikasi yaitu 99,08%.

## Modifikasi Bulan Juni 2020
Gambar 9. Massa pasir lolos sebelum dan sesudah modifikasi pada bulan Juni 2020
Gambar 10. Salt Rejection sebelum dan sesudah modifikasi pada bulan Juni 2020
Berdasarkan Gambar  9 dan Gambar 10 diatas dapat dianalisa bahwa pada bulan Juni 2020 dengan kondisi sebelum modifikasi didapatkan rata - rata pasir yang keluar  atau  lolos  adalah  sebanyak  4,73
gram,  namun  setelah  dilakukan  modifikasi dengan  pemasangan  saringan  tipe  Y didapatkan hasil pasir yang lolos rata - rata nya adalah 2,28 gram.
Berdasarkan Gambar  9 dan Gambar 10 di  atas  juga  dapat  dianalisa  bahwa  pada bulan  Juni  2020  dengan  kondisi  sebelum modifikasi didapatkan rata - rata kemampuan  minimalisir  garam  mineral pada  media  penyaring  membran  (SWRO) adalah sebesar 93,66%. Nilai ini jauh sekali bila  dibandingkan  dengan  kemampuan minimalisir  garam  rata  -  rata  sesudah dilakukan modifikasi yaitu 99,16%.

## Modifikasi Bulan Juli 2020
Gambar 11. Massa pasir lolos sebelum dan sesudah modifikasi pada bulan Juli 2020
Gambar 12. Salt Rejection sebelum dan sesudah modifikasi pada bulan Juli 2020
Berdasarkan Gambar 11 dan Gambar 12 di atas dapat dianalisa bahwa pada bulan Juni 2020 dengan kondisi sebelum modifikasi didapatkan rata - rata pasir yang keluar  atau  lolos  adalah  sebanyak  4,75 gram,  namun  setelah  dilakukan  modifikasi dengan  pemasangan  saringan  tipe  Y didapatkan hasil pasir yang lolos rata - rata nya adalah 2,33 gram. Turun nya pasir yang lolos pada saat sesudah modifikasi disebabkan  karena  pasir  yang  keluar
tertahan  pada  penyaring  tipe  Y,  dimana pasir  dengan  ukuran  5  mesh  tertahan  pada penyaring  tipe  Y  yang  berukuran  20  mesh, sehingga  menyebabkan  jumlah  pasir  yang lolos  menjadi  sedikit  dan  berdampak  pada naiknya  kemampuan  minimalisir  garam pada membran SWRO
Berdasarkan Gambar 11 dan Gambar
12 di  atas  juga  dapat  dianalisa  bahwa  pada bulan  Juni  2020  dengan  kondisi  sebelum modifikas didapatkan rata - rata kemampuan  minimalisir  garam  mineral pada  media  penyaring  membran  (SWRO) adalah  sebesar  95,94%.    Nilai  ini  jauh sekali bila dibandingkan dengan kemampuan  minimalisir  garam  rata  -  rata sesudah dilakukan modifikasi yaitu 99,10%.  Naiknya  kemampuan  minimalisir garam  tersebut  karena  efek  dari  berkurang nya  pasir  yang  lolos  sampai  ke  membran SWRO,  sehingga  menyebabkan  pori  pori pada  membran  SWRO  menjadi  tidak tersumbat karena pasir dan proses penyaringan berjalan dengan baik.
Berdasarkan  kejadian  di  atas  yaitu sebelum  dilakukan  modifikasi  dan  setelah dilakukan  modifikasi  dapat  disimpulkan bahwa  dengan  jumlah  pasir  yang  lebih sedikit  dapat  menyebabkan  kerusakan  pada pori  pori  membran  menjadi  lebih  di minamalisir, sehingga proses semipermeable  pada  membran  membaik dan  menyebabkan  salt  rejection  membran meningkat.  Hal  ini  selaras  dengan  terori bahwa  pemisahan  dengan  membran  dapat terjadi  karena  adanya  perbedaan  ukuran pori,  bentuk,  serta  struktur  kimianya. Membran  demikian  biasa  disebut  sebagai membran  semipermiable,  artinya  dapat menahan  spesi  tertentu,  tetapi  dapat melewatkan  spesi  yang  lainnya.  Fasa campuran  yang  akan  dipisahkan  disebut umpan  ( feed ),  hasil  pemisahan  disebut sebagai permeat [5] .

## Analisa Sebelum dan Sesudah Modifikasi
Tabel  1. Evaluasi  data  sebelum  dan  sesudah modifikasi bulan Mei, Juni dan Juli 2020
Berdasarkan Tabel  1. di  atas  dapat  di analisa bahwa dengan dilakukannya modifikasi  pada line produk multi  grade filter  ( MGF)  sangat  berpengaruh  baik  pada nilai  pasir  yang  lolos  setelah  dilakukan modifikasi  dengan y-strainer ,  dimana jumlah  pasir  yang  lolos  berkurang  dan menyebabkan  kinerja  membran sea  water reverse osmosis (SWRO) menjadi meningkat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan dan analisa di atas,  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai berikut :
1. Dengan  modifikasi  saringan  tipe  Y terjadi  pengurangan  jumlah  pasir  yang lolos  pada  peralatan  media  penyaring bertingkat  (MGF),  dimana  pada  bulan Mei  2020  sebelum  modifikasi  rata  rata pasir  yang  lolos  adalah  sebesar  5,05 gram menjadi turun menjadi 2,27 setelah modifikasi dengan kemampuan minimalisir  garam  naik,  dari  93,75% menjadi 99,08%
2. Dengan  modifikasi  saringan  tipe  Y terjadi  pengurangan  jumlah  pasir  yang lolos  pada  peralatan  media  penyaring bertingkat  (MGF),  dimana  pada  bulan Juni  2020  sebelum  modifikasi  rata  rata pasir  yang  lolos  adalah  sebesar  4,73 gram menjadi turun menjadi 2,28 setelah modifikasi dengan kemampuan minimalisir  garam  naik,  dari  93,66% menjadi 99,16%
3. Dengan  modifikasi  saringan  tipe  Y terjadi  pengurangan  jumlah  pasir  yang
Kondisi Mei 2020 Juni 2020 Juli 2020 Pasir yang lolos Salt Rejection Pasir yang lolos Salt Rejection Pasir yang lolos Salt Rejection Sebelum
Modifikasi 5,05 93,75 4,73 93,66 4,75 95,94 Sesuda Modifikasi 2,27 99,08 2,28 99,16 2,33 99,10
lolos  pada  peralatan  media  penyaring bertingkat  (MGF),  dimana  pada  bulan Juli  2020  sebelum  modifikasi  rata  rata pasir  yang  lolos  adalah  sebesar  4,75 gram menjadi turun menjadi 2,33 setelah modifikasi
dengan kemampuan minimalisir  garam  naik,  dari  95,94% menjadi 99,10%

## DAFTAR PUSTAKA
[1] P.  Manurung,  “Studi  Pembangkit
Listrik Tenaga Uap dengan Menggunakan Bahan Bakar Biomassa  (Aplikasi  PT.  Growth Asia),” Repos. Univ. HKBP Nommensen , 2016.
[2] I.  G.  depertemen  teknik  kimia  I.
Wenten, “Teknologi Membran
Dalam  Pengolahan  Air  Dan  Limbah Industri,” vol. lim, no. January 2004, p. 283, 2014.
[3] I.  Kyrychuk,  Y.  Zmievskii,  and  V. Myronchuk,  “Treatment  of  dairy effluent  model  nanofiltration  and reverse  osmosis  solutions  by,”
Process.  Equip.  Food  Prod. ,  vol.  3,
no. 2, pp. 280–287, 2014.
[4] P.  T.  P.  Aryanti,  S.  R.  Joscarita,  A. K.  Wardani,  S.  Subagjo,  D.  Ariono, and I. G. Wenten, “The influence of
PEG400  and  acetone  on  polysulfone membrane  morphology  and  fouling behaviour,” J.  Eng.  Technol.  Sci. , vol. 48, no. 2, pp. 135–149, 2016.
[5] H. Pratomo, “Pembuatan dan
Karakterisasi  Membran  Komposit Polisulfon  Selulosa  Asetat  untuk
Proses  Ultrafiltrasi,” Pendidik.  Mat. dan Sains , vol. 3, no. 8, pp. 168–173,
2019.
[6] A.  S.  MICHAELS,  “SYNTHETIC
POLYMERIC MEMBRANES: PRACTICAL APPLICATIONS—
PAST,  PRESENT  AND  FUTURE,”
H.  B.  T.-M.  C.  Eisenberg,  Ed.
Pergamon, 1977, pp. 193–204.
[7] M. Vourch, B. Balannec, B. Chaufer,
and G. Dorange, “Treatment of dairy industry  wastewater  by  reverse osmosis for water reuse,”
Desalination ,  vol.  219,  no.  1–3,  pp. 190–202, 2008.