Penyediaan Air Bersih Sistem Kolektif: Analisis Kebutuhan Air Bersih Domestik pada Perumahan Klaster
Wahyu Buana Putra 1 , Nitih Indra Komala Dewi 2 , Tjahyani Busono 2
1 Program Studi Arsitektur, Fakultas Arsitektur dan Desain, Institut Teknologi Nasional Bandung
2 Departemen Pendidikan Teknik Arsitektur, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung
Email: wbputra@itenas.ac.id 1

## ABSTRAK
Air  bersih  merupakan  kebutuhan  dasar  di  lingkungan  hunian.  Penyediaan  air  bersih  kota  dikelola  oleh Perusahaan  Daerah  Air  Minum  (PDAM).  Akan  tetapi  tidak  semua  wilayah  terjangkau  dan  terlewati  jalur distribusi air minum kota. Pada perumahan sistem klaster yang berada di luar jalur distribusi air minum kota, suplai air bersih dan sistem distribusi yang efisien dan efektif menjadi tantangan tersendiri. Klaster perumahan The Sariwangi Village terletak di wilayah yang tidak terjangkau oleh pelayanan dari jaringan induk PDAM, oleh karena  itu  penyediaan air  bersih  disediakan  oleh  pengembang perumahan  ini dan  dikelola  secara  independen oleh warga. lingkungan ini mengandalkan sumber air tanah dalam dan mata air. Perumahan ini memiliki 100 kavling  dengan  94  unit  hunian  sudah  terbangun.  Terdapat  dua  sistem  penyediaan  air  yang  diterapkan  pada perumahan  ini,  31  unit  memiliki  sumber  air  tanah  secara  mandiri  melalui  sumur  bor  yang  dilengkapi  dengan pompa hisap. Sedangkan sistem penyediaan air bersih pada 63 unit hunian menerapkan sistem kolektif dengan sistem  tangki  tekan.  Distribusi  air  bersih  dari  tangki  induk  menuju  setiap  unit  hunian  dengan  memanfaatkan gravitasi. Jaringan air bersih yang dibangun oleh pengembang, seringkali mengalami permasalahan terutama pada  kecukupan  debit  air  yang  terdistribusi  ke  setiap  hunian.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis kebutuhan  air  bersih  dalam  skala  perumahan  pada  saat  beban  puncak.  Berdasarkan  hasil  analisis  dengan perkiraan jumlah penghuni 252 jiwa, perhitungan pemakaian kebutuhan air per hari  30.240 liter/ hari dengan pemakaian air pada jam puncak  4,86 m3/jam. Kecukupan kebutuhan air bersih per hari, diperlukan kapasitas efektif  tangki  atas  sebesar  4,8  m3  dengan  laju  aliran  pompa  81  liter  per  menit.  Berdasarkan  hasil  analisis, diperlukan penambahan titik sumber air tanah dalam untuk memenuhi kebutuhan debit air bersih sistem kolektif.
Kata kunci : Sistem Tangki Tekan, Beban Puncak, Kapasitas Efektif Tangki, Kapasitas Pompa Pengisi.

## ABSTRACT
Domestic water supply and distribution is a basic need in a residential environment. Water supply in the city is managed by the Regional Water Supply Company (PDAM). However, some areas are not covered by the city's water supply distribution channels. In cluster system housings outside urban water distribution channels, the efficiency of water supply and effective distribution systems is a challenge. The Sariwangi village housing cluster  is  located  in  an  area  unreachable  by  the  PDAM  pipeline  installation,  therefore  the  water  supply  is provided  by  this  housing  developer  and  managed  independently  by  residents.  There  are  two  water  supply systems  implemented  in  this  housing  complex,  31  units  have  independent  groundwater  sources  through boreholes equipped with suction pumps. Whereas the clean water supply system in 63 residential units applies a collective system of water supply with a pressure tank system. Distribution of clean water from the main tank to  each  residential  unit  by  using  gravity.  The  clean  water  network  built  by  developers  often  experiences problems,  especially  in  the  adequacy  of  water  discharges  distributed  to  each  dwelling.  This  study  aims  to analyze the need for clean water on a housing scale at peak times. The results of the analysis, the projected number of inhabitants is 252 occupants, the calculation of the use of water needs per day is 40,320 liters/day with an average usage of 4.03 m3/hour. Adequate need for clean water per day, an effective tank capacity of 5.4  m3  is  required  with  a  pump  flow  rate  of  2.7  m3  per  minute.  Based  on  the  results  of  the  analysis improvements are needed to the addition of groundwater sources for a collective system clean water.
Keywords: Press Tank System, Peak Load, Effective Tank Capacity, Filling Pump Capacity.

## Wahyu Buana Putra, dkk.

## 1. PENDAHULUAN
Pemenuhan kebutuhan air bersih di lingkungan hunian merupakan prioritas utama. Penyediaan air bersih di kota dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan memanfaatkan air baku. Air baku bersumber dari air tanah, air permukaan, air hujan, dan mata air. Pemanfaatan air tanah sebagai suplai air bersih terutama di daerah yang tidak terjangkau oleh pelayanan jaringan induk PDAM Kota. Akan tetapi, tidak semua daerah memiliki potensi air tanah yang layak. Potensi Air tanah di suatu wilayah dapat  diketahui  dari  survei  10  buah  sumur  dapat  mewakili  potensi  air  tanah  di  wilayah  tersebut  dan berdasarkan informasi instansi yang terkait tentang jenis tanah/batuan, kualitas dan kuantitas air, dan kedalaman air tanah (Karya, 2007).
Pada  perumahan  yang  berada  di  luar  jalur  distribusi  air  minum  kota,  suplai  air  bersih  dan  sistem distribusi yang efisien dan efektif menjadi tantangan tersendiri. Penyediaan air minum di lingkungan perumahan  ini  umumnya  memanfaatkan  air  tanah  dalam  maupun  sumber  mata  air  yang  berada  di wilayah.  Pada  unit  hunian  di  perumahan  yang  dibangun  oleh  pengembang,  penyediaan  air  bersih direncanakan  oleh  pengembang.    Terdapat  dua  sistem  penyediaan  air  bersih  yang  direncanakan  oleh pengembang,  diantaranya:  Pertama,  suplai  air  bersih  sistem  mandiri,  di  masing-masing  unit  hunian dilengkapi dengan sumur bor dan disediakan unit pompa; Kedua, suplai air bersih sistem kolektif, yaitu penyediaan  air  bersih  secara  terpusat  dan  diperuntukkan  beberapa  unit  hunian  dengan  menggunakan sistem distribusi jaringan perpipaan air bersih ke seluruh unit jaringan air bersih pada setiap unit hunian yang  terhubung.  Saat  ini,  sistem  kedua  banyak  diterapkan  oleh  pengembang  perumahan  yaitu penyediaan  air  bersih  pada  perumahan  sistem  klaster  yang  dibangun  dengan  menggunakan  sistem terpusat  atau  kolektif.  Penyediaan  air  minum  sistem  kolektif  disebut  juga  sebagai  sistem  perpipaan. Jaringan  perpipaan  adalah  perpipaan  transmisi  yang  berfungsi  sebagai  penyalur  air  bersih  dari  unit produksi menuju titik awal jaringan distribusi (Karya, 2007). Berdasarkan sistem pengalirannya, suplai air melalui jaringan distribusi pemipaan terdiri dari dua alternatif, antara lain: (1) Continuous System , yaitu sistem berkelanjutan yang mensuplai air kepada konsumen selama 24 jam; (2) Intermittent system , yaitu suplai dan distribusi air bersih dilakukan hanya selama beberapa jam dalam satu hari (Rivai et al., 2004).
Tujuan  dari  penyediaan  air  bersih  sistem  kolektif  atau  perpipaan  berkaitan  dengan  faktor  keamanan, kenyamanan  dan  kesehatan  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  standar  air  bersih  yang  disediakan  harus memenuhi kelayakan dan persyaratan air minum. Persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya syarat kualitas, syarat kuantitas serta syarat tekanan.
Persyaratan kualitas air bersih memenuhi syarat fisik, kimiawi, dan bakteriologi. Persyaratan secara fisik air bersih yang harus dipenuhi adalah kekeruhan, bau dan rasa, warna, dan temperatur. Air bersih dengan kualitas baik, dari segi fisik dapat terlihat melalui kejernihan air dan tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau,  serta  suhu  air  bersih  memiliki  suhu  yang  sama  dengan  suhu  ruang  dengan  toleransi  ±3°C. Pengolahan air baku bersumber dari air tanah dalam yang memiliki kandungan Besi (Fe) dan Mangan (Mn) di atas standar yang ditetapkan dalam batas layak konsumsi, maka diperlukan pengolahan terlebih dahulu  melalui  proses aerasi,  filtrasi  dan  desinfektan untuk  membunuh  bakteri. Selanjutnya  air baku didistribusikan ke masyarakat menjadi air bersih layak minum dengan memenuhi standar kelayakan air minum. Istilah air bersih selanjutnya oleh PDAM disebut sebagai air minum.
Persyaratan  kuantitas  air  bersih  berkaitan  dengan  kecukupan  debit  air  yang  harus  tersedia  untuk memenuhi kebutuhan domestik serta dapat digunakan setiap waktu. Kecukupan ketersediaan air bersih untuk  kebutuhan  rumah  tangga  harus  berimbang  dengan  kesehatan  karena  pada  dasarnya  alasan kesehatan menjadi alasan utama pengembangan suatu sistem penyediaan air minum.
Persyaratan tekanan, berkaitan dengan pemerataan tekanan di dalam jaringan pipa distribusi. Tekanan di dalam jaringan pipa distribusi yang baik adalah tekanan yang cukup dan konstan, tidak boleh tinggi dan tidak boleh rendah. Apabila tekanan terlalu tinggi, maka dapat mengakibatkan rusaknya peralatan-

## Penyediaan Air Bersih Sistem Kolektif: Analisis Kebutuhan Air Bersih Domestik pada Perumahan Klaster
peralatan plambing yang berfungsi sebagai distribusi air dan juga peralatan sanitair di dalam bangunan. Begitupun sebaliknya, apabila tekanan yang dihasilkan terlalu rendah, maka air di dalam jaringan pipa distribusi  tidak  dapat  mengalir  dengan  baik  terutama  pada  peralatan  plambing  di  dalam  bangunan. Standar tekanan air dalam jaringan pipa distribusi berkisar 10 - 40 meter kolom air (mka). Tekanan air pada jaringan pipa distribusi yang berada paling jauh dari tangki induk minimum 10 meter kolom air (mka). Tekanan minimum ini sudah mencukupi untuk menaikkan air ke alat plambing di lantai 2 (dua) bangunan. Apabila untuk lantai 3 (tiga) atau lebih harus dipompa lagi secara individu.
Ketiga persyaratan tersebut harus terpenuhi dalam jaringan distribusi air bersih, suplai air bersih yang tidak  memenuhi  kualitas  air  yang  baik,  kuantitas  air  yang  tidak  memadai,  serta  tekanan  dalam  pipa distribusi  yang  tidak  memenuhi  persyaratan  maka  akan  menimbulkan  masalah  terutama  pemenuhan kebutuhan air domestik di masing-masing unit hunian.
Perencanaan  sistem  distribusi  air  bersih  pada  komplek  hunian  yang  didesain  oleh  pengembang menerapkan  sistem  kolektif.  salah  satunya  pada  komplek  perumahan  sistem  klaster, The  Sariwangi Village , terletak di daerah perbukitan dan termasuk ke dalam wilayah administratif Kabupaten Bandung Barat.  Klaster  perumahan The  Sariwangi  Village terletak  di  wilayah  yang  tidak  terjangkau  oleh pelayanan dari instalasi induk PDAM, sehingga penyediaan air bersih di lingkungan ini mengandalkan sumber air tanah dalam dan mata air.
Perumahan ini memiliki 100 kavling yang terdiri dari 94 unit hunian dan 6 kavling lahan siap bangun. Pengembang membuat lahan klaster ini dalam beberapa tahapan, tahap awal pengembang membangun unit-unit  hunian  dilengkapi  dengan  sumber  air  bersih  mandiri  (sumur  mandiri),  sedangkan  tahap selanjutnya  unit-unit  hunian  yang  dibangun  tidak  dilengkapi  dengan  sumber  air  bersih  mandiri melainkan    menggunakan  sumber  air  kolektif.  Sehingga  terdapat  dua  sistem  penyediaan  air  yang diterapkan  pada  perumahan  ini,  sebanyak  31  unit  memiliki  sumber  air  tanah  secara  mandiri  melalui sumur  bor    yang  difasilitasi  pompa  tekan  di  tiap  unit  hunian  dan  63  unit  hunian    di  dalam  komplek perumahan  menggunakan  sistem  distribusi  air  kolektif  atau  perpipaan  dengan  sistem  tangki  atap. Distribusi air bersih dari tangki induk menuju setiap unit hunian dengan memanfaatkan gravitasi. Sistem ini digunakan apabila syarat topografi terpenuhi, berdasarkan perbedaan elevasi antara tangki induk dan tangki  unit  hunian  yang  dilayani.  Sistem  ini  memiliki  potensi  energi  yang  cukup  tinggi  terhadap pelayanan unit hunian yang terjauh (Rivai,dkk., 2004).
Penyediaan air bersih yang menggunakan sistem kolektif mengalami beberapa permasalahan, terutama pada faktor kuantitas dan tekanan. Debit air kurang memadai dan kecukupan tekanan distribusi ke setiap hunian  kurang  memenuhi  standar,  sehingga  unit  hunian  dengan  sistem  kolektif  tidak  memperoleh pasokan air yang memadai dikarenakan tekanan air pada jalur distribusi pusat kurang dan tidak mampu menaikkan air ke alat plambing di masing-masing unit hunian sekalipun yang satu lantai.
Dalam kasus yang lain, digambarkan bahwa sistem distribusi air yang tidak berfungsi dengan baik atau rancangan  teknis tidak  berjalan  dengan  baik,  menyebabkan jangkauan  wilayah dan  berkaitan  dengan waktu tidak memadai, maka dalam beberapa kasus menyebabkan dampak yang ekstrem terhadap faktor ekonomi, berkaitan dengan penggunaan air per kapita dan harga air volumetrik (Rooijen, 2008).
Tujuan tulisan ini adalah menganalisis sistem distribusi penyediaan air bersih di klaster perumahan yang menerapkan  sistem  kolektif  dan  mandiri  dengan  pengelolaan  swadaya  oleh  warga.  Diharapkan  dari tulisan  ini  menghasilkan  rekomendasi  sistem  distribusi  air  yang  memenuhi  standar  dan  persyaratan penyediaan air bersih.

## 2. METODOLOGI

## 2.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.
Lokasi  penelitian  ini  berada  pada  komplek  perumahan  The  Sariwangi  Village,  Jl.  Mekarwangi, Kabupaten Bandung Barat. Perumahan The Sariwangi Village memiliki 100 kavling, terdapat 94 unit
hunian  yang  sudah  terbangun  dan  6  kavling  lahan  siap  bangun.  Hunian  yang  tersedia  di  klaster  The Sariwangi  Village  terdapat  berbagai  macam  berdasarkan  luas  rumah  yang  terbangun.  Secara  umum dapat  dikelompokkan  berdasarkan  jumlah  lantai  dan  jumlah  kamar  mandi  atau  toilet,  yaitu  (a)  tipe hunian satu lantai dengan dua kamar dan satu kamar mandi; (b) hunian dua lantai dengan tiga kamar dan dua kamar mandi.
(a) (b)
Gambar 1. Tipe Hunian (a) satu lantai dengan 2 kamar dan 1 kamar mandi
(b) dua lantai dengan 3 kamar dan 2 kamar mandi
(a) View toren air kolektif dari atas
(b) View toren kolektif dari bawah
Gambar 2.2. Toren Kolektif The Sariwangi Village Sumber : Arsip Pengurus IKSV, 2019
Toren  atau  tangki  kolektif  kluster The  Sariwangi  Village terdiri  dari  tiga  tangki,  yaitu  :  tangki  A kapasitas 1000 liter, tangki B kapasitas 5000 liter dan tangki C kapasitas 5000 liter. Proses penelitian dilakukan  pada  bulan  April  2020  sampai  dengan Juni  2020,  yang  mana  pada  3  bulan tersebut  mulai diberlakukannya Work From Home atau bekerja dari rumah, sebagai dampak dari Pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung.

## 2.2 Metode Penelitian.
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Pendekatan studi kasus mengenai penyediaan air  bersih  di  klaster  perumahan  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Data  diperoleh  melalui  observasi lapangan, pencatatan dan pengamatan langsung di lapangan, kemudian dikaji dan dianalisis berdasarkan studi pustaka. Hasil analisis dideskripsikan ke dalam pembahasan yang menghasilkan rekomendasi yang dapat  dijadikan  rujukan  dalam  peningkatan  sistem  penyediaan  air  bersih  di  lingkungan  klaster perumahan.
Studi  pustaka  yang  digunakan  untuk  menganalisa  kebutuhan  debit  air  adalah  SNI  03-7065  (2005) tentang tata cara perencanaan plambing.
Perkiraan kebutuhan air dipengaruhi oleh :
 Pemakaian air per kebutuhan sehari (Qd |  m3³/ hari)
 Pemakaian air rata-rata per jam (Qh | m³/ jam)
 Pemakaian air pada jam puncak (Qh-max |  m³/ jam)
 Pemakaian air pada menit puncak (Qm-max | m³/ menit )
Penyediaan Air Bersih Sistem Kolektif: Analisis Kebutuhan Air Bersih Domestik pada Perumahan Klaster

## Tabel 1. Pemakaian air dingin minum sesuai penggunaan gedung
No. Penggunaan Gedung Pemakaian Air Satuan 1 Rumah Tinggal 120 Liter/ penghuni/ hari 2 Rumah susun 100 Liter/ penghuni/ hari 3 Asrama 120 Liter/ penghuni/ hari 4 Rumah Sakit 500 Liter/ tempat tidur pasien/ hari 5 Sekolah Dasar 40 Liter/ siswa/ hari 6 SLTP 50 Liter/ siswa/ hari 7 SMU/ SMK dan lebih tinggi 80 Liter/ siswa/ hari 8 Ruko/ Rukan 100 Liter/ penghuni dan pegawai/ hari 9 Kantor/ Pabrik 50 Liter/ pegawai/ hari 10 Toserba, toko pengecer 5 Liter/ m² 11 Restoran 15 Liter/ kursi 12 Hotel berbintang 250 Liter/ tempat tidur/ hari 13 Hotel Melati/ penginapan 150 Liter/ tempat tidur/ hari 14 Gd. Pertunjukan, bioskop 10 Liter/ kursi 15 Gd. Serba Guna 25 Liter/ kursi 16 Stasiun, terminal 3 Liter/ penumpang tiba dan pergi 17 Peribadatan 5 Liter/ orang (belum termasuk air wudhu) Sumber : SNI 03-7065 tahun 2005
Menurut Morimura, langkah-langkah perhitungan kebutuhan air bersih dalam gedung antara lain: (1) Pemakaian air dalam satu hari, (2) Kebutuhan rata-rata pemakaian per hari, (3) Pemakaian air pada jam puncak, (4) Pemakaian air pada menit puncak (Suhardiyanto, 2016).
Roof tank merupakan reservoir yang dipergunakan untuk melayani fluktuasi kebutuhan air minum pada saat-saat tertentu. Perhitungan volume tangki atap (roof tank) untuk air bersih kelas satu menggunakan rumus :
VE = |(Qp – Qmax)| x Tp + Qmaxx Tpu......................................... keterangan VE : kapasitas efektif tangki atas (L) Qp : kebutuhan jam puncak (L/menit) Qmax : kebutuhan menit puncak (L/menit) Qpu : kapasitas pompa pengisi (L/menit) Tp : jangka waktu kebutuhan puncak (menit) Tpu : jangka waktu kerja pompa pengisi (menit) (Affiandi et al., 2016)

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Sumber Air
Sumber air yang digunakan pada perumahan The Sariwangi Village adalah air sumur pompa dengan kedalaman  kurang  lebih  58  m  dan  diameter  sumur  4 inch .  Air  sumur  tersebut dihisap  menggunakan pompa  hisap submersible dengan  spesifikasi  daya  hisap  5m³/jam,  yang  kemudian  disalurkan  ketiga tangki atap.
Gambar 3.1 memperlihatkan bahwa pipa input sumber air dari pompa sumur dalam berdiameter 1 inch, masuk ke toren B berukuran 5.000 liter, kemudian disedot menggunakan pompa untuk mengisi toren A yang lebih tinggi dengan kapasitas 1.000 liter. Dua toren dengan kapasitas masing-masing 5.000 liter (toren B dan C) saling terhubung satu sama lain, sehingga kedua toren ini akan terisi dalam waktu yang bersamaan.    Toren  A  digunakan  untuk  mensuplai  air  bersih  kepada  dua  belas  hunian,  dengan  pipa distribusi  berdiameter  1  inch,  sedangkan  pipa  keluar  toren  B  dan  C  berdiameter  2  inch  yang  saling terhubung,  kemudian  mengecil  menjadi  diameter  1  inch  dan  dipecah  kedalam  dua jalur utama,  yaitu jalur B untuk mensuplai 28 hunian dan jalur C untuk mensuplai 23 hunian.  Perumahan The Sariwangi
Village merupakan  perumahan  baru  dan  didominasi  oleh  keluarga  muda  dengan  jumlah  anggota minimum dalam satu keluarga yaitu 4 penghuni. Sehingga kapasitas tangki ideal per hunian adalah 480 liter untuk memenuhi kebutuhan air dalam satu hari dengan satu kali periode pengisian tangki.

## Gambar 3.1. Peta Jaringan Distribusi Air Bersih
Sumber : Arsip Pengurus IKSV, 2019
Proyeksi kebutuhan air bersih ditentukan oleh beberapa parameter, antara lain: (1) cakupan pelayanan, yaitu persentase penduduk yang dilayani; (2) Persentase dari jumlah keluarga yang dilayani sambungan rumah;  (3)  Persentase  keluarga  yang  dilayani  oleh  sambungan  kran  umum  (perbandingan  antar sambungan  rumah  dan  kran  umum);  (4)  Kebutuhan  air  per  jiwa  per  hari  untuk  rumah  tangga  (baik sambungan rumah, maupun sambungan dengan kran umum); (5) Jumlah kebutuhan air per hari untuk non -rumah  ( non -domestik);  (6)  Jumlah  kebutuhan  air  yang  hilang  (tidak  tercatat);  (7)  fluktuasi pemakaian air.
Fluktuasi pemakaian air bersih dipengaruhi oleh faktor-faktor, antara lain: (1) Pola wilayah; (2) Kegiatan penduduk;  (3)  Jumlah  penduduk;  (4)  Adat  kebiasaan  penduduk.  Faktor  pemakaian  jam  puncak dipengaruhi  oleh  (1)  Besarnya  populasi;  (2)  Pemakaian  puncak  lebih  besar  pada  komunitas  kecil daripada komunitas besar. Berdasarkan statistik, kemungkinan pemakaian yang bersamaan pada  waktu tertentu, persentasenya besar pada populasi kecil.

## 3.2 Pengukuran kapasitas pompa pengisi eksisting
Hasil  pengamatan  di  lapangan  untuk  mengisi  tangki  11.000  liter  dari  kosong  hingga  penuh, membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam, hal ini disebabkan katup stop kran pada pompa submersible hanya  dibuka  sebagian.  Jika  katup  stop  keran  pada  pompa submersible dibuka  penuh,  maka  akan menyebabkan  kekosongan  air  pada  sumur  pompa,  hal  ini  mengindikasikan  bawah  debit  air  tanah  di sumur tidak mencukupi, sedangkan daya/kapasitas hisap dari pompa besar yaitu 5m³/ jam atau 83,33 liter/menit. Berdasarkan waktu pengisian tangki induk 11.000 liter yang membutuhkan waktu 3 jam atau sama dengan 61,11 liter/menit atau 0,061 m³/menit. (lihat tabel 3.1)
Gambar 3.2. Peta Jaringan Distribusi Air Bersih
Sumber : Arsip Pengurus IKSV, 2019
Tabel 3.1: Perbandingan kondisi ideal dengan kondisi dilapangan
Parameter Ideal Kondisi dilapangan Satuan Daya/ kapasitas pompa pengisi 83,33 61,11 liter/menit Waktu pengisian 2,2 3 jam

## 3.3. Analisis kebutuhan kapasitas air
Pemenuhan kebutuhan air bersih dipengaruhi tiga faktor, antara lain penduduk yang dilayani, kebutuhan air bersih domestik/ rumah tangga, dan jumlah pemakaian air. (Torumuda, 2017)
Analisis  kebutuhan  debit  air  diawali  dengan  perhitungan  perkiraan  kebutuhan  air  dalam  sehari berdasarkan  jumlah  penuhi.  Perumahan The  Sariwangi  Village merupakan  perumahan  baru  dan didominasi oleh keluarga muda sehingga perkiraan jumlah penghuni pengguna air sistem kolektif pada 63  hunian  dikali  dengan  jumlah  anggota  minimum  dalam  satu  keluarga  yaitu  4  penghuni.  Sehingga diperkirakan  jumlah  minimum  penghuni  perumahan  adalah  252  orang  pengguna  air  sistem  kolektif. Tujuan  utama  perkiraan  kebutuhan  ini  untuk  memperoleh  jumlah  pemakaian  air  dalam  sehari, pemakaian air rata-rata dalam satu jam, pemakaian air pada jam puncak dan pemakaian air pada menit puncak.
Qd Pemakaian air dalam sehari m³/hari Qh Pemakaian air dalam satu jam m³/jam Qh-max Pemakaian air pada jam puncak m³/jam Qm-max Pemakaian air pada menit puncak m³/menit T Jangka waktu pemakaian sehari jam c1 Konstanta antara 1,5 - 2,0 c2 Konstanta antara 3 - 4
Berdasarkan  SNI  03-7065  (2005)  bahwa  konsumsi  air  bersih  untuk  rumah  tinggal  biasa adalah 120 liter/orang/hari. Sehingga perhitungan kebutuhan air untuk klaster perumahan The Sariwangi Village , sebagai berikut:
Konsumsi air bersih = 120 liter/ hari Jumlah penghuni yang dilayani 63 unit hunian x 4 orang = 252  orang Durasi Pemakaian air bersih rumah tinggal (T) = 10 jam Qd = Konsumsi air x jumlah penghuni 120 liter x 252 orang =  30.240 liter/ hari Qh = Qd / T 30.240 m3 / 10 jam = 3,24 m³/ jam Pemakaian air pada jam puncak dengan konstanta c1 = 1,5 Qh-max = c1 x Qh 1,5 x 3,24 = 4,86 m³/jam Pemakaian air pada menit puncak dengan konstanta c2 = 3,0 Qm-max = c2 x (Qh/60) 3,0 x (3,24/60) = 0,16 m³/menit
Hasil  perhitungan  diatas  sudah  termasuk  aktivitas  rumah  tangga  penghuni,  namun  belum  termasuk kebutuhan air yang diperlukan pengelolaan bangunan, siram tanaman, membersihkan bangunan, kolam, hidran yang harus diperhitungkan secara terpisah.
Menghitung kapasitas tangki atas bertujuan untuk memenuhi kebutuhan puncak dengan durasi 30 menit (Tp). Durasi 30 menit pada berbagai kasus merupakan jangka waktu yang cukup untuk memenuhi beban puncak.  Namun  pada  kondisi  tertentu,  awal  dari  kebutuhan  air  puncak  dimulai  pada  saat  muka  air didalam  tangki  pada  posisi  terendah,  namun  debitnya  belum  habis.  Saat  air  pada  posisi  terendah, pengisian  tangki  harus  dilakukan  dengan  durasi  yang  lebih  cepat  dari  durasi  kebutuhan  puncak. Sehingga durasi pengisian tangki ditetapkan selama 10 - 15 menit (Tpu) namun hal ini lebih dipengaruhi oleh jumlah dan kapasitas pompa (Qpu).
Ve : Kapasitas efektif tangki atas liter Qp : Laju aliran penyediaan pada kebutuhan puncak liter/menit Qmax : Laju aliran pemakaian pada jam puncak liter/menit Qpu : Kapasitas pompa pengisi liter/menit Tp : Jangka waktu pemakaian puncak menit Tpu : Jangka waktu kerja pompa pengisi menit Ve = (Qp - Qmax) Tp + (Qpu x Tpu)
Nilai Ve akan efektif jika laju aliran pompa pengisi (Qpu) sama besar dengan laju aliran pemakaian pada jam puncak (Qmax).
Qh-max = 4,86 m3/jam 4,86 x 1000 / 60 = 81 liter/menit Qm-max = 0,16 m3/menit 0,16 x 1000 = 160 liter/menit Qp ekivalen dengan Qm-max = 160 liter/menit Qmax ekivalen dengan Qh-max = 81 liter/menit Qpu  = Qmax = 81 liter/menit Tp    = 30 menit Tpu  = 10 menit Ve    = Kapasitas efektif tangki atas (160-81) 30 + (81 x 30) = 4.800 liter
Hasil  perhitungan  diatas  dapat  ditarik  kesimpulan,  bahwa  kapasitas  tangki  efektif  adalah  4800  liter dengan menggunakan pompa yang memiliki daya pengisian 81 liter/ menit dan dilengkapi dengan tangki bawah paling sedikit mampu memenuhi kebutuhan air sejumlah 30.240 liter/hari. Namun pada instalasi air kolektif perumahan The Sariwangi Village tidak dilengkapi dengan tangki penampungan air bawah, sehingga harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut debit air yang tersedia disumur pompa.
Penyediaan Air Bersih Sistem Kolektif: Analisis Kebutuhan Air Bersih Domestik pada Perumahan Klaster
Tabel 3.2 : Perbandingan kondisi eksisting dengan hasil analisis Parameter Kondisi Eksisting Hasil Analisis Satuan Kapasitas tangki bawah kolektif tidak ada 30.240 liter/ hari Ve Kapasitas tangki atas kolektif 11.000 4800 liter Kapasitas tangki individu 63 unit 15.750 tidak ada liter Qpu Kapasitas pompa pengisi 83.33 81 liter/menit
Perbandingan diatas menunjukkan bahwa untuk kapasitas pompa eksisting sudah sesuai, namun kondisi eksisting  tidak  terdapat  tangki  bawah  kolektif.  Hal  ini  menyebabkan  sumur  pompa  berganti  peran sebagai tangki bawah kolektif, namun hasil observasi dilapangan debit air sumur pompa tidak mampu mengimbangi  kecepatan  kapasitas  pompa  pengisi,  sehingga  menyebabkan  air  didalam  sumur  selalu habis  dalam  waktu  singkat  dan  kebutuhan  debit  air  sejumlah  4,86  m3/jam  pada  jam  puncak  tidak terpenuhi.

## 4. SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa tangki atas kolektif dapat berperan berfungsi optimal jika debit air yang berada pada sumur pompa mencukupi. Adapun solusi untuk mengatasi debit air yang tidak mencukupi pada jam puncak adalah (a) membuat tangki bawah kolektif dengan kapasitas minimal  sejumlah  kebutuhan  air harian,  (b)  membuat  sumur  pompa  baru  sebagai  tambahan  debit  air agar mencukupi kebutuhan pada jam puncak. Diperlukan penelitian lebih lanjut terkait besar diameter ideal pipa distribusi dari tangki atas kolektif menuju unit-unit hunian agar diperoleh besar tekanan air yang ideal disetiap hunian.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  ucapkan  terima  kasih  yang  mendalam  kepada  seluruh  pengurus  Ikatan  Keluarga  Sariwangi Village  yang  telah  membantu  dalam  proses  penelitian  ini  dan  semua  pihak  yang  tidak  dapat  penulis sampaikan satu persatu.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Affiandi, J., Pharmawati, K., D., & Nurprabowo, A. (2016). Perencanaan Sistem Instalasi Plambing Air  Bersih  Gedung  Hotel  Tebu. Jurnal  Online  Institut  Teknologi  Nasional , 4 (2),  1–9. https://ejurnal.itenas.ac.id/index.php/lingkungan/article/view/1047
[2] Karya,  C.  (2007). Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  Prasarana  Air  Minum  Sederhana  ini . http://ciptakarya.pu.go.id/dok/hukum/pedoman/juknis_pelaksanaan_prasarana_air_minum_seder hana.pdf
[3] Rivai,  Y.,  Masduki,  A.,  &  Marsono,  B.  D.  (2004).  Evaluasi  sistem  distribusi  dan  rencana peningkatan pelayanan air bersih pdam kota gorontalo. SmartEk , 126–134.
[4] Rooijen, D. J. Van. (2008). Domestic water supply in Accra : how physical and social constraints to  planning  have  greater  consequences  for  the  poor  .  Domestic  water  supply  in  Accra :  How physical  and  social  constraints  to  planning  have  greater  consequences  for  the  poor. WEDC International Conference , 33rd .
[5] Suhardiyanto. (2016). Perancangan Sistem Plambing Instalasi Air Bersih Dan Air. Teknik Mesin , 05 (3), 90–97.
[6] Torumuda, R. (2017). Analisa Sistem Pemipaan Penyediaan Air Bersih Pada Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Dan Kebutuhannya Pada Tahun 2064. Jurnal Teknik Sipil Usu , Vol 6 (No 1), 1–13. https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jts/article/view/19387
[7] SNI 03-6481-2000. (2000). Sistem Plambing . Jakarta: BSN
[8] SNI 03-7065-2005. (2005). Tata Cara Perencanaan Sistem Plambing . Jakarta: BSN