## STUDI POTENSI PEMBANGKIT LISTRIK MINIHYDRO SISTEM TRANSMISI AIR BAKU PDAB UNIT BREGAS

## Arya Rezagama*, Mochtar Hadiwidodo
Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro Jl. Prof Soedharto No 1, Tembalang, Semarang.
Email: arya_tl@ft.undip.ac.id

## ABSTRAK
Distribusi pelayanan listrik di Indonesia hingga kini  masih belum  merata. Banyak desa-desa di pegunungan  yang  masih  terbatas  dalam  mengakses  pasokan  listrik.  Salah  satu  alternatif solusinya  ialah  dengan  memanfaatkan  beda  ketinggian  sistem  perpipaan  transmisi  air  baku. Jaringan  transmisi  PDAB  Tirta  Utama  Jateng  Unit  Bregas  teridiri  atas  tiga  jalur  perpipaan meliputi  jalur  Eksisting,  Bregas  I,  dan  Bregas  II  memiliki  34  Bak  Pelepas  Tekan  yang  bisa ditanamkan Pembangkit Listrik Minihydro. Survei lapangan dilakukan dari mata air hingga lokasi Reservoir  Yamansari  menggunakan  GPS.  Pengukuran  debit  aliran  pipa  menggunakan  alat Ultrasonik  Flowmeter.  Analisis  hidrolika  perpipaan  dihitung  dengan  formula  Hazen-Williams. Alternatif  lokasi  terbaik  yang  akan  dimanfaatkan  potensinya  sebagai  pembangkit  listrik  tenaga mikrohidro/minihidro  adalah  ruas  perpipaan  BPT  III  A – BPT  III  B  pada  jalur  Bregas  I  dengan potensi daya yang dihasilkan 434,24 kW, kemudian ruas perpipaan Chamber Kalibakung – BPT III A pada jalur Bregas I dengan potensi daya yang dihasilkan 303,71 kW. Kondisi jalur Bergas II  masih  belum  optimal  dimana  debit  yang  beroperasi  sekarang  hanya  150  l/det  dapat ditingkatkan  menjadi  250  l/det.  Ruas  perpipaan  BPT  6 – BPT  7  pada  jalur  Bregas  II  dengan potensi  daya  yang  dihasilkan  227  kW.  Sedangkan  sistem  Bergas  Eksisting  tidak direkomendasikan  untuk  PLTM  karena  kondisi  pipa  yang  sudah  buruk  dan  kehandalan  debit yang kurang baik dari sumbernya.
Kata kunci: Listrik, Pipa Transmisi, Air Minum

## PENDAHULUAN
Pertambahan
penduduk dan pendapatan  domestik  bruto  di  Indonesia setiap  tahunnya  akan  berdampak  pada meningkatkan  kebutuhan  energi  listrik. Berdasarkan  hasil  proyeksi  kebutuhan listrik  dari  tahun  2003  s.d.  2020  yang dilakukan  PT  PLN  (Persero)  dan  Tim Energi  BPPT,  terlihat  bahwa  rata-rata kebutuhan  listrik  di  Indonesia  tumbuh sebesar  6,5%  per  tahun  dimana  sektor rumah  tangga  tumbuh  sebesar  6,9%  per tahun.  Laju  pertumbuhan  sektor  rumah tangga  dipicu  oleh  rasio  elektrifikasi  dari berbagai daerah yang masih relatif rendah. Berdasarkan  Indonesia  Energy  Outlook  & Statistics  2004  dan  RUKN  2004-2013 menunjukkan  besarnya  rata-rata  rasio elektrifikasi  di  Indonesia  pada  tahun  2008 menjadi  63,5%,  kemudian  tahun  2013 meningkat  menjadi  75%  (Muchlis  dan Permana, 2005)
Sasaran
pengembangan energi nasional  dan  bauran  energi  yang  optimal sampai  tahun  2025  secara  umum  telah ditetapkan  pada  Peraturan  Presiden  No.  5 Tahun  2006.  tentang  Kebijakan  Energi Nasional  (KEN)  .  Sasaran  bauran  hingga 2050,  antara  lain  peran  energi  baru terbarukan  ditingkatkan  menjadi  25%  pada tahun  2025  (Visi  25/25)  dan  40%  pada tahun  2050,  rasio  elektrifiasi  100%  pada tahun 2020. (ESDM 2012) Jumlah masyarakat  yang  belum  mendapatkan akses  terhadap  listrik  masih  87,69  juta penduduk. Ketergantungan
terhadap minyak  masih  dominan  mencapai  49,7% sementara pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) masih sekitar 6% (ESDM, 2012).
Distribusi  pengaliran  listrik  di  Indonesia masih  belum  merata.  Banyak  desa-desa terpencil  masih  terbatas  dalam  mengakses pasokan listrik. Daerah yang berlokasi jauh dari  sumber  pembangkit  memiliki  tingkat

## Rezagama, A., Hadiwidodo, M.
kehilangan  energi  yang  cukup  tinggi  pada proses  penyalurannya.  Maka  diperlukan suatu  alternatif  sumber  energi  terbarukan yang  lokasinya  berada  di  daerah  terpencil serta  kapasitas  yang  kecil.  Penggunaan teknologi  pembangkit  dari  energi  baru  dan terbarukan  skala  kecil  lebih  cocok  untuk dikembangkan  di  wilayah  yang  jauh  dari sumber pembangkit.
Pembangkit  listrik  tenaga  air  ukuran kecil menjadi alternatif solusi permasalahan tersebut.  Ada  berbagai  macam  sumber  air yang  bisa  digunakan  sebagai  pembangkit listrik,  diantaranya  sungai,  irigasi,  waduk, bendungan.  Untuk  pembangkit  listrik  yang memanfaatkan  sungai,  irigasi,  waduk,  dan bendungan  sudah  banyak  dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun untuk pembangkit listrik  yang  memanfaatkan  energi  dari  dari jaringan  pipa  transmisi  PDAM  belum banyak  dikembangkan  di  Indonesia.  Salah satu  potensi  pembangkit  energi  listrik  yang memanfaatkan  jaringan  pipa  transmisi adalah Sistem Perpipaan Transmisi Perusahaan  Daerah  Air  Bersih  (PDAB)  di Bregas Kabupaten Tegal. Konsep pembangkit listrik menggunakan jaringan pipa transmisi
PDAM adalah memanfaatkan beda ketinggian dari sumber ke daerah pelayanan.  Kondisi  eksisting  jaringan  pipa di  bregas  terdapat  Bak  Pelepas  Tekan (BPT)  untuk  menghilangkan  tekanan  pada aliran air pada beda ketinggian yang cukup signifikan. Konsep pengembangannya ialah dengan  memasukkan  turbin  ke  dalam  pipa sebelum Bak Pelepas Tekan ( BPT ) untuk mengambil  energi  listriknya.  Selain  itu lokasi  yang  berada  di  pedesaan  akan meningkatkan  ekses  listrik  di  daerah sekitar.
Penelitian ini bertujuan
untuk
mengidentifkasi  besaran  energi  listrik  yang bisa  di  hasilkan  dari  sistem  pipa  transmisi. Kemudian dilakukan optimasi dengan variasi  debit  yang  dapat  dioptimalkan. Selain itu dikaji pula faktor kondisi eksisting yang
menjadi tantangan dalam pemasangan PLTM.

## METODOLOGI
Lingkup wilayah penelitian berada pada sistem tramnsisi Bregas jalur eksisting, jalur 1 dan 2 PDAB Kabupaten Tegal. Penelitian ini  dilakukan  selama  enam  bulan  (Mei – November  2015).  Survei  pendahuluan
dilakukan  untuk  mendapatkan  gambaran umum  mengenai  sistem  transmisi  Bergas PDAB  Tegal.  Kegiatannya  meliputi  survei lapangan, diskusi dengan pengelola Sistem dan mempersiapkan rencana detail bersama-sama dengan tim. Peralatan yang digunakan  meliputi Watermeter  portable Infrasonik, Pressure Gauge, Gobal Positioning  System  (GPS), Roll  Meteran, Peta Rupabumi Bakosurtanal.
Penelusuran jalur pipa transmisi dimulai  dari  Mata air,  Bak Pengumpul,  Bak Pelepas Tekan hingga Reservoir Yamansari. Survei mengambil data koordinat lokasi pipa dengan menggunakan GPS.  Selain  itu  survei  memetakan  kondisi lapangan dari daerah yang dilalui, menentukan  titik  kritis  tekanan,  penandaan lokasi  Bak  Pelepas  Tekan.  Pengukuran debit aliran pipa menggunakan alat Ultrasonik Flowmeter .
Jenis  turbin  yang  digunakan  tidak dibahas  mendalam  dalam  penelitian  ini. Tenaga    potensial    teoritis    suatu    aliran yang    mempunyai  tinggi    sebesar    H    (m) dan  kapasitas  debit  sebesar  Q (m 3 /detik) maka    daya    (    Pnet    )    secara    teoritis dihitung dengan  persamaan :
Pnet = g x Q x H x η (kW) (1)
Dalam  analisis  hidrolika  aliran  pada saluran  pipa  untuk  mengetahui  kebutuhan tinggi tekan yang sesuai dengan karakteristik sistem pemasangan dan dimensi  pipa  dapat  ditelusuri  dengan pendekatan formulasi
Hazen-Williams (Mays,  2000)  yang  juga  bisa  dihitung sebagai  headloss  major  sesuai  persamaan berikut:
�� = , � � , � , � , � � (2)
Perhitungan kondisi hidrolik pipa
Sistem  Transmisi  adalah  kecepatan  aliran dan headloss (kehilangan  energi)  pada pipa.  Data  kecepatan,  tekanan,  dan headloss akan digunakan sebagai indikator kekuatan pipa dalam
menahan
kekuatan/daya  hidrolik  yang  bisa  merusak kondisi pipa. Selisih headloss dengan beda tinggi  antara  BPT  menghasilkan  ketinggian bersih  yang  dihitung  sebagai  HEAD  turbin. Nilai kekasaran pipa  didasarkan pada jenis dan umur dari pembangunan (Walski, et al., 2006).  Pengaturan  debit  menggunakan kondisi  optimal  yang  berbeda  dengan kondisi debit eksisting.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sistem  transmisi  PDAB  Tirta  Utama Jateng  terdapat  3  jalur  yang  sudah terbangun  dan  1  jalur  yang  masih  dalam tahap  pembangunan.  Ketiga  jalur  tersebut adalah  jalur  eksiting,  Bregas  I,  dan  Bregas II.  Jalur  eksisting  mulai  dibangun  pada tahun  1900  dan  beroperasi  pada  tahun 1993,  Bregas  I  dibangun  tahun  2012  dan beroperasi  tahun 2013,  Bregas  II  dibangun pada  tahun  2013  dan  beroperasi  pada tahun  2014.Jaringan  transmisi  eksisting  di Bregas menggunakan sumber air baku dari Mata  Air  Kaligiri  dengan  debit  kapasitas 252  liter/detik  sengan  ketinggian  1.045 mdpl.  Jaringan  transmisi  ini  berakhir  di Reservoir  Lebaksiu  di  elevasi  168,6  mdpl melalui  6  buah  bak  pelepas  tekan  dan memiliki  panjang  pipa  sekitar  26,2  km. Sistem  ini  mulai  aktif  dioperasikan  pada Bulan  November  1992.  Pada  tahun  2010, terdapat  penambahan  mata  air  Gombong dengan  kapasitas  debit  125  l/s  yang dialirkan  menuju  BPT  4.  Pada  sistem jaringan  transmisi  sudah  terbilang  tua  ini menggunakan  pipa  berjenis steel dan asbes  sehingga  sering  terjadi  kerusakan pipa, kebocoran air atau pergeseran pipa.
Jaringan transmisi Bregas I PDAB Tirta Utama  Jateng  memiliki  tiga  sumber  air baku  yang  terletak  di  Kecamatan  Bojong Kabupaten  Tegal  yaitu  mata  air  kemadu, mata  air  mau  dan  mata  air  serang  dengan total  pengambilan  debit  mencapai  250  l/s. Secara  umum  Jalur  Bregas  1  memiliki panjang  pipa  transmisi  kurang  lebih  20,5 km  dari  mata  air  sampai  reservoir Yamansari  dan  memiliki  tujuh  unit  Bak Pelepas  Tekan  (BPT)  yaitu  BPT  1a,  BPT 1b,BPT  2a,BPT  2b,BPT  3a,BPT  3b,dan BPT  3c.  Sistem  Transmisi  Jalur  Bregas  1 sebagian  besar  telah  menggunakan  pipa PVC, serta beberapa ruas yang menggunakan  pipa steel maupun pipa  GIP pada tekanan yang tinggi atau medan yang ekstrim.
Sedangkan  Sistem  Transmisi  Jalur Bregas II terdiri dari 2 bangunan broncapturing ,  1  bak  pengumpul,  16  BPT, dan  1  Chamber.  Dengan  ukuran  variatif 400  mm  dan  500  mm,  pipa  Sistem Transmisi Jalur Bregas II berjenis Steel dan PE.  Sistem  penyaluran  transmisi  jalur Bregas  II  menggunakan  sistem  gravitasi dengan  sumber  air  baku  Mata  Air  Suci yang memiliki elevasi +1885 mdpl dan debit 1119  l/s.  Namun  pada  kondisi  saat  ini
hanya  dimanfaatkan  150  l/det  karena perizinan ke warga dan kebutuhan pelayanan  yang  belum  terserap  dengan penuh.
Sistem  Jaringan  Bergas  eksisting, dilakukan  pengukuran  pada  Chamber Serang  mengggunakan  water  meter  dan pada ruas  pipa setelah Chamber kalibakung  menggunakan Ultra  Sonic  Flow Meter  ( UFM).  Nilai  keakuratan  dari  alat ultrasonic  flow  meter pada  pengukuran debit  hanya  55%  -  60%,  yang  artinya  data tersebut tidak sepenuhnya valid karena dari grafik  memiliki  fluktuasi  yang  rentangnya terlalu  jauh.  Ada  beberapa  hal  yang menghambat  alat  untuk  membaca  debit secara tepat diantaranya adalah umur pipa, kondisi pipa, turbulensi  air  dalam pipa,  dan kemampuan sensor. Umur pipa yang sudah lama  akan  mempengaruhi  beberapa  aspek teknik seperti korosi, kebocoran, kerusakan,  serta  pengaruhnya  terhadap kondisi  hidrolik.  Lapisan  dalam  pipa  yang sudah  berumur  tua  akan  semakin  tebal akan  semakin  sulit  untuk  membaca  debit secara  akurat  (Hickey,  2008).  pengambilan angka debit pada data di atas menggunakan  rerata  angka  yang  mungkin dari  debit  sumber  mata  air  yang  berjumlah 308 l/s.
Gambar 1 . Ambang Tajam Pelimpas dari Limpasan Mata Air Suci jalur Bregas 1 yang masih bisa dioptimalkan
Pengukuran  pada  Chamber  Serang Jalur  Bergas  I  dengan  UFM    di  dapatkan nilai  rata-rata  236,53  l/det  didapatkan  hasil dengan  tingkat  kepercayaan  80%  yang cukup  baik.  Sedangkan  debit  Sistem Transmisi  Jalur  Bregas  II  terukur  (dengan menggunakan  alat  ultrasonic  flow  meter) rata-rata  152  liter/detik,  kecepatan  aliran 0,776 – 1,213 m/s. Desain eksisting hidrolik pipa  pada  keseluruhan  sistem  tranmisi

## Rezagama, A., Hadiwidodo, M.
masih  mampu  menahan  kecepatan  aliran yang terjadi dan memiliki cukup energi yang dapat digunakan untuk pembangkit listrik. Jaringan transmisi jalur Bergas eksisting memiliki 2 calon lokasi yang layak untuk  pembangunan  PLTMH  yang  berada pada  BPT  6  dengan  daya  yang  dihasilkan sekitar  212,7  KWh  serta  sebelum  reservoir Lebaksiu  sebesar  133,8  KWh.  Sedangkan untuk  jalur  eksisting  terjadi  tren  penurunan debit dari beberapa mata air dari pengamatan beberpa tahun terakhir. Sistem Transmisi yang terakhir adalah Jalur Bregas  I,  jika  ditinjau  dari  Studi  Kelayakan Investasi  SPAM  Regional  Bregas  produksi air  bersih  sampai  tahun  2030  sebesar  250 liter/detik.
Kondisi hidrolis perpipaan sistem transmisi  jalur  eksisting  masih  terbilang aman  untuk  aspek  kecepatan  alir  karena telah memenuhi syarat diantaranya kecepatan  dalam  rentang  0,3  m/s – 3  m/s akan  tetapi  tekanan  dalam  pipa  terdapat potensi  pipa  pecah  pada  ruas  mata  air Kaligiri – BPT 1 sebesar 105,1 m, BPT 1 –
BPT  2  sebesar  137,4  m,  BPT  5 – BPT  6 sebesar 97,8 m , mata air Gombong – BPT 4  sebesar  101,1  dikarenakan  kuat  tekan water hammer jika dipasang turbin listrik. Analisa kondisi hidrolik
Sistem Transmisi Jalur
Bregas
I memiliki kecepatan  alir  berkisar  antara  0,89  m/s – 1,88  m/s  dan  untuk  tekanan  kerja  pada pipa berkisar antara 34,2 mka – 109,7 mka.
Tiga ruas pipa yang memiliki tekanan  yang paling tinggi adalah BPT 2a – BPT 2b, BPT 3a – BPT  3b,  dan  BPT  3c – Reservoir Yamansari.
Analisis  hidrolik  dengan  debit  optimal pada  Sistem  Transmisi  Jalur  Bregas  II sebesar  250  liter/detik  seperti  pada  debit rencana maksimal produksi PDAB (RISPAM  Bregas).  Namum  hingga  saat  ini masih  beroperasi  sekitar  150  l/det.  Kondisi hidrolik  yang  dihasilkan  adalah  kecepatan aliran 1,27 – 1,99 m/s, dan headloss di tiap ruas  perpipaan  masih  di  bawah  nilai head statis dengan  nilai  1,01 – 45,78  meter . Sedangkan  potensi  energi  yang  dihasilkan mayoritas  di  tiap  ruas  perpipaan  memiliki daya di atas 120 kW (kapasitas minihidro/kriteria layak), rentang nilai potensi  energi  yang  terdapat  pada  sistem transmisi  Jalur  Bregas  II  berkisar  antara 83,28 kW – 248,97 kW.
Sistem transmisi PDAB Jalur II memiliki potensi  yang  paling  baik  dibandingkan dengan  jalur  Bergas  eksisting  dan  Bergas
II.  Optimalisasi  debit  sesuai  dengan ketersediaan  jumlah  debit  berlebih  pada mata  air  dan  Rencana  Induk  Sistem Penyediaan  Air  Minum  (RISPAM)  regional Bregas.  Pada  Sistem  Transmisi  Jalur Bregas II, jika ditinjau dari  Studi  Kelayakan Investasi  SPAM  Regional  Bregas  tahun 2011  maka  ketersediaan  mata  air  suci hingga  tahun  terakhir  Rencana  Induk (tahun 2030) adalah 250 liter/detik,
Analisis  pemilihan  alternatif  lokasi pemasangan  turbin  pembangkit  listrik  pada Sistem Transmisi Jalur Bregas II
menghasilkan  tiga  lokasi  terbaik  yaitu  ruas perpipaan  BPT  6 – BPT  7  dengan  potensi energi listrik 234 kW, ruas perpipaan BPT 7 – BPT  8  dengan  potensi  energi  listrik  188 kW,  dan  ruas  perpipaan  BPT  9 – BPT  10 dengan potensi energi listrik 148 kW.
Gambar 2 BPT 2 Jalur Tranmisi Bergas II yang beropetensi menghasilkan listrik 253 kw.
Pada  dokumen  Rencana  Induk  Sistem Penyediaan  Air  Minum  (RISPAM)  tahun 2010,  hingga  tahun  terakhir  perencanaan tahun 2030,  produksi  air  bersih oleh  PDAB sebenarnya  belum  mampu  memenuhi kebutuhan  air  bersih  regional  Bregas  yang sudah  diproyeksi  untuk  regional  meliputi Kabupaten Brebes, Kota Tegal dan Kabupaten  Tegal.  Maka,  untuk  sementara kontrak  kesepakatan  antara  PDAM  dan PDAB  pada  tahun  pengembangan  tahap  I (2010-2015)  mengenai  jumlah  debit  air bersih  yang  harus  tersedia  adalah  sebesar 650 liter/detik. Kebutuhan air untuk wilayah perkotaan di tiga kabupaten/kota mencapai 1692 liter/detik pada tahun 2030.
Pada  waktu  studi  di  lapangan  juga dilakukan  pengamatan/perhitungan  debit berlebih  pada  tiap  sumber  mata  air  yang dijadikan  objek  penelitian  (Jalur  Eksisting, Jalur Bregas I, dan Jalur Bregas II).
Tabel 1. Rekap Analisa Hidrolika dan Besar Daya Listrik Yang dihasilkan Sistem Trasmisi Air Baku PDAB Jalur Eksisting, Jalur 1 dan Jalur 2
Lokasi Debit (l/s) Beda TInggi (m) Jarak (m) Diameter (mm) Sisa Tekan (m) Output Daya (Kwh) Jalur Eksisting BPT 1 252 100 1,600 400 98 211 BPT 2 252 124 3,252 400 124 260 BPT 3 252 32 4,780 400 32 66 BPT 4 252 38 3,254 400 38 79 BPT 5 377 0 1,989 400 18 1 BPT 6 377 62 1,576 400 76 195 Reservoir Lebaksiu 377 32 9,793 500 48 100 Jalur Bergas I (Chamber Serang) 250 65 620 400 59 123 BPT 1a 250 65 2,840 400 46 97 BPT 1b 250 43 1,420 400 33 70 Chamber sarwan 250 61 1,620 500 58 120 BPT 2a 250 95 1,100 500 92 193 BPT 2b 250 44 1,930 500 39 82 Chamber kalibakung 500 77 1,280 600 73 304 BPT 3a 500 112 2,320 600 104 434 BPT 3b 500 73 1,940 600 67 277 BPT 3c 500 86 3,240 600 76 315 Jalur Bergas II Mata Air Suci 250 93 750 400 87 182 BPT 1 250 127 950 400 120 249 BPT 2 250 154 4,650 400 121 253 BPT 3 250 72 650 400 68 142 BPT 4 250 67 550 400 63 123 BPT 5 250 61 370 400 58 114 BPT 6 250 164 6,080 400 116 227 BPT 7 250 96 850 400 90 188 BPT 8 250 50 450 500 49 96 BPT 9 250 74 1,150 500 71 148 BPT 10 250 58 2,350 400 42 92 BPT 11 250 70 1,800 400 58 113 BPT 12 250 74 650 400 70 145 BPT 13 250 78 1,400 400 69 134 BPT 14 250 60 2,250 400 45 99 BPT 15 250 89 700 400 83 173 BPT 16 250 48 1,211 400 38 85

## Rezagama, A., Hadiwidodo, M.
Vol. 13 No.1 Maret 2016, ISSN 1907-187X
Hasilnya  didapat  debit  berlebih  pada  mata air  banyumudal  sebesar  413  m 3 /detik  dan mata  air  suci  sebesar  385  m 3 /detik, sedangkan  Jalur  Eksisting  tidak  terdapat debit  berlebih  yang  mengalir  ke  sungai, debit mengalir hanya untuk irigasi persawahan di sekitar mata air Kaligiri.

## KESIMPULAN
Alternatif  lokasi  terbaik  yang  akan dimanfaatkan potensinya sebagai pembangkit listrik tenaga mikrohidro/minihidro adalah ruas perpipaan
BPT  III  A – BPT  III  B  pada  jalur  Bregas  I dengan  potensi  daya  yang  dihasilkan 434,24  kW,  kemudian  ruas  perpipaan Chamber Kalibakung – BPT III A pada jalur Bregas  I  dengan  potensi  daya  yang dihasilkan  303,71  kW.  Kondisi  jalur  Bergas II  masih  belum  optimal  dimana  debit  yang beroperasi sekarang hanya 150 l/det dapat ditingkatkan  menjadi  250  l/det.  Ruas perpipaan  BPT  6 – BPT  7  pada  jalur Bregas  II  dengan  potensi  daya  yang dihasilkan  227  kW.  Sedangkan  sistem Bergas  Eksisting  tidak  direkomendasikan untuk  PLTM  karena  kondisi  pipa  yang
sudah  buruk  dan  kehandalan  debit  yang kurang baik dari sumbernya.

## DAFTAR PUSTAKA
ESDM.  (2012). Kajian  Indonesia  Energy Outlook 2012. Jakarta : s.n., 2012. Hickey,  H.  E.  (2008). Water  Supply Systems  and  Evaluation  Methods . United  Stated  of  America :  U.S.  Fire Administration, 2008.
Mays,  L.  W.  (2000). Water  Distribution System  Handbook. USA :  McGraw-Hill, 2000. ISBN 0071342133.
Muchlis,  M.  dan  Permana,  A.  D.  (2005). Proyeksi  Kebutuhan  Listrik  PLN  Tahun 2003  S.D  2020. OoCities.org.  [Online] 2005.
http://www.oocities.org/markal_bppt/.
Walski,  T.  M.,  Methods,  H.  Chase,  D.  V.,
Savic,  D.  A.,  Grayman,  W.  M., Beckwith,  S  .  and  Koelle,  E.  (2006). Advanced  Water  Distribution  Modeling And  Management. s.l. :  Bently  Institute Press, 2006.