Vol. 12 No. 2, pISSN: 2303-0577 eISSN: 2830-7062              http://dx.doi.org/10.23960/jitet.v12i2.4072

## ANALISIS  SUSUT  DAYA  (LOSSES)  PADA  PENYULANG RAYAP  PT  PLN  (PERSERO)  UID  LAMPUNG  BERBASIS
APLIKASI ETAP 19.0.1
Noer Soedjarwanto 1* , Kenya Excellentia Kines 2 , Saka Arif Aulia 3
1,2,3 Jurusan Teknik Elektro, Universitas Lampung; Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No 1, Lampung
Riwayat artikel:
Received: 29 Januari  2024 Accepted: 30 Maret 2024 Published: 2 April  2024

## Keywords:
Analisis; susut daya; ETAP.
Corespondent Email: noersoedjarwanto@gmail.com
Abstrak. Dalam penyaluran tenaga listrik terdapat suatu faktor rugi daya atau susut ( losses ) dimana hilangnya energi yang berdampak pada tidak andalnya kualitas daya yang dihantarkan ke pelanggan. Menurut SPLN No. 72 Tahun 1987  besarnya  rugi  daya  yang  diperbolehkan  untuk  menentukan  keandalan pada sistem distribusi yaitu 10% untuk rugi tegangan dan 5% untuk rugi daya. Pada penelitian ini menggunakan metode studi literatur, observasi lapangan, wawancara,  proses  pengumpulan  data  dan  pensimulasian,  yang  bertujuan untuk menganalisis bertujuan untuk menganalisis susut daya pada penyulang Rayap. Dari hasil analisis didapati bahwa pada simulasi menggunakan ETAP 19.0.1, didapatkan total losses pada saluran sebesar 0,6 kW dan total losses pada trafo sebesar 6,4 kW sehingga total losses pada simulasi sebesar 7 kW. maka  susut  yang  didapat  adalah  1,82%  dari  total  daya  yang  dikirim  gardu induk yaitu sebesar 415,5 kW. Pada perhitungan secara manual menggunakan rumus daya didapatkan hasil total losses pada saluran sebesar 0,6175 kW dan total  losses  pada  perangkat  sebesar  15,9  kW  sehingga  total  losses  pada perhitungan sebesar 16,5175 kW maka susut yang didapat adalah 3,97% dari total daya yang dikirim gardu induk yaitu sebesar 415,5 kW.
Abstract. In the distribution of electricity there is a factor of power loss or losse where the loss of energy that has an impact on the unreliability of the quality of power delivered to customers. According to SPLN No. 72 of 1987 the  amount  of  power  loss  allowed  to  determine  the  reliability  of  the distribution  system  is  10%  for  voltage  loss  and  5%  for  power  loss.  In  this research  using  the  method  of  literature  study,  field  observation,  interviews, data collection process and simulation, which aims to analyze aims to analyze the power losses on the Rayap extension. From the results of the analysis, it is found that in the simulation using ETAP 19.0.1, the total losses on the line are 0.6 kW and the total  losses on the transformer are 6.4  kW so that the total losses in the simulation are 7 kW. then the shrinkage obtained is 1.82% of the total power sent by the substation which is 415.5 kW. In manual calculations using the power formula, the total losses on the line are 0.6175 kW and the total losses on the device are 15.9 kW so that the total losses in the calculation are 16.5175 kW, the shrinkage obtained is 3.97% of the total power sent by the substation, which is 415.5 kW.

## 1. PENDAHULUAN
Listrik merupakan kebutuhan pokok sebagian besar orang di Indonesia, dalam hal ini PT. PLN merupakan salah satu BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang mengelola
kelistrikan di Indonesia mulai dari pembangkit, penyaluran sampai pendistribusian serta penjualan  energi  listrik  [1].  PLN  sebagai perusahan satu-satunya yang mengurusi ketenagalistrikan berusaha memberi pelayanan
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
sebaik  mungkin  untuk  memenuhi  kebutuhan listrik  para  konsumennya.  Namun  PLN  juga menyadari  akan  banyaknya  permasalahan terkait dengan penyediaan listrik di masyarakat. Dalam penyaluran tenaga listrik terdapat suatu faktor  rugi  daya  atau  susut  ( losses )  dimana hilangnya  energi  yang  berdampak  pada  tidak andalnya  kualitas  daya  yang  dihantarkan  ke pelanggan [2]. Susut yang terjadi pada jaringan distribusi terbagi atas dua yaitu susut teknis dan susut non teknis [3].
Menurut SPLN No. 72 Tahun 1987 besarnya rugi daya yang diperbolehkan untuk menentukan  keandalan  pada  sistem  distribusi yaitu  10%  untuk  rugi  tegangan  dan  5%  untuk rugi  daya  [4].  Biasanya  perhitungan  susut energi pada sistem jaringan distribusi dilakukan dengan  menggunakan  selisih  energi  terjual dengan  yang  diterima  pada  setiap  penyulang. Dalam  kasus  susut  daya  memiliki  beberapa faktor  yang  mempengaruhi  yaitu  faktor  teknis dan  non  teknis.  Faktor  teknis  disebabkan  oleh sifat  daya  hantar  material  seperti  jenis  kabel atau konduktor yang digunakan, luas penampang,  kondisi  jarak  antara  gardu  ke rumah,  kapasitas  beban  dan  kondisi  peralatan yang  digunakan.  Sedangkan  faktor  non  teknis disebabkan  oleh  antara  lain  pencurian  listrik, kesalahan  baca  meter,  dan  kesalahan  alat pengukur  [5].  Oleh  karena  itu  dilakukan simulasi  menggunakan  software  etap  untuk menganalisis  susut  daya  atau  losses  pada  PT. PLN UID Lampung.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Sistem Tenaga Listrik
Sistem tenaga listrik merupakan sistem yang komplek  yang  terdiri  dari  pusat  pembangkit, saluran  transmisi  dan  jaringan  distribusi  yang berfungsi  untuk  menyalurkan  daya  dari  pusat pembangkit  ke  pusat  pusat  beban  [6].  Sistem tenaga listrik diperlihatkan pada gambar 1.
Gambar 1. Sistem tenaga listrik
Energi listrik dibangkitkan oleh pembangkit tenaga  listrik,  disalurkan  melalui  saluran transmisi  dan  kemudian  didistribusikan  ke beban [7].

## 2.2. Sistem Distribusi Tenaga Listrik
Sistem  distribusi  adalah  bagian  dari  sistem tenaga listrik, dimana sistem ini bertujuan untuk mengirimkan energi listrik dari unit pembangkit listrik sampai ke konsumen. Tegangan yang di transmisikan  diturunkan  dengan  transformator penurun tegangan ( step down ) pada gardu induk distribusi menjadi 20 kV, kemudian disalurkan ke  trafo  distribusi  yang  lebih  kecil  menjadi tegangan  rendah  yaitu  220/380  V  dan disalurkan ke konsumen atau pelanggan [8].

## 2.3. Gardu Distribusi
Gardu  distribusi  merupakan  salah  satu komponen dari suatu sitem distribusi PLN yang berfungsi  untuk  menghubungkan  jaringan  ke konsumen  atau  untuk  mendistribusikan  tenaga listrik pada konsumen atau pelanggan, baik itu pelanggan tegangan menengah maupun pelanggan tegangan rendah. Jaringan distribusi tegangan  rendah  dimulai  dari  sumber  yang disebut  Gardu  Distribusi  mulai  dari  panel hubung  bagi  TR  (Rak  TR)  keluar  di distribusikan. Untuk setiap sirkit keluar melalui pengaman arus disebut “penyulang/ feeder” [9].

## 2.4. Jaringan Tegangan Menengah
Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sering disebut  juga  jaringan  primer  distribusi  adalah suatu  bagian  dari  pada  tenaga  listrik  antara gardu  induk  dan  gardu  distribusi.  Dalam penyaluran  tenaga  listrik  pada  jaringan distribusi primer menggunakan 3 sistem saluran diantaranya  saluran  kawat  udara  saluran  kabel atau  areal  cable  dan  sistem  kabel  tanah. Jaringan Tegangan Menengah yang digunakan oleh PLN yaitu 12 KV dan 20 KV [10].

## 2.5. Susut  Daya  (Loses)  Pada  Jaringan Distribusi
Susut  energi  merupakan  kerugian  yang terjadi  sebagai  akibat  adanya  selisih  antara energi  yang  kirimkan  dengan  energi  yang  di terima  atau  dapat  juga  dikatakan  dari  sisi transfer  energi  sebagai  adanya  selisih  antara energi  yang  di  salurkan  ke  pelanggan  dengan total energi yang di bayarkan pelanggan (selisih
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
antara pembeli energi dengan penjual energi ke pelanggan) [11]. Susut daya dapat dicari dengan persamaan [12]:
(𝑃)   =  3  ×   𝐼 2 ×  𝑅 ………………..(1)
Keterangan : P = Susut Daya (W) I = Arus (A) R = Resistansi konduktor kawat/kabel (Ω)

## 3. METODE PENELITIAN
Penyelesaian penelitian ini dilakukan dalam beberapa  tahap,  secara  umum  tahap-tahap tersebut dijelaskan pada Gambar 1
Gambar 2. Diagram Alir Penelitian

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Single Line Diagram Penyulang Rayap
Dalam  melakukan  perhitungan  terhadap susut  daya  pada  saluran  di  Penyulang  Rayap maka  dilakukan  simulasi  jaringan  distribusi.
Pada hal ini, simulasi akan dibantu oleh ETAP 19.0.1 untuk mendapatkan hasil simulasi secara langsung.  Pada  gambar  4.1  merupakan  single line diagram pada Penyulang Rayap.
Gambar 3. Single Line Diagram Penyulang Rayap
Gardu Induk Tegineneng akan menyalurkan tegangan  listrik  sebesar  20  KV  menggunakan SUTM  hingga tiang  pertama  hingga  menuju  6 gardu distribusi.
Tabel 4.1 Data Kapasitas Trafo pada Gardu Distribusi No Nama Gardu Distribusi Kapasitas Trafo 1. GI Tegineneng 60 MVA 2. TM0002 160 kVA 3. TM0044 400 kVA 4. TM0035 25 kVA 5. TM0013 100 kVA 6. TM0062 100 kVA 7. TM0037 100 kVA Tabel  4.2  Data  Panjang  Saluran  Kabel Penyulang No Nama Saluran Panjang Saluran 1. SUTM Rayap 32,45 Meter 2. Line74-6 384,84 Meter 3. Line74-2 866,68 Meter 4. Line74-17 1.016 Meter 5. Line74-19 91,73 Meter 6. Line74-7 217,05 Meter 7. Line74-9 347,15 Meter 8. Line74-11 186,74 Meter 9. Line74-13 161,98 Meter 10. Line74-15 166,82 Meter
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062

## 4.2. Simulasi Aliran Daya Pada Software ETAP 19.0.1
Aliran  daya  merupakan  penentuan  atau perhitungan tegangan, arus, daya aktif maupun daya  reaktif  yang  terdapat  pada  berbagai  titik jaringan  listrik  pada  keadaan  operasi  normal, baik  yang  sedang  berjalan  maupun  yang diharapkan akan terjadi di masa depan.

## Gambar 4. Simulasi Aliran Daya Pada Software ETAP

## 4.3. Hasil Losses Menggunakan ETAP
19.0.1
Gambar 5. Hasil losses pada setiap komponen di penyulang
Didapatkan  total  losses  pada  penyulang Sidomulyo  TRH16  adalah  7,0    kW    dari  daya awal yang disuplai oleh gardu induk. Dari hasil simulasi pada software ETAP 19.0.1 didapatkan  data  losses  perangkat  dan  data losses saluran seperti pada tabel berikut:
Tabel 4.3 Data Losses Trafo pada Gardu Distribusi
No Nama Gardu Distribusi Losses 1. GI Tegineneng 0,1 kW 2. TM0002 0,9 kW 3. TM0044 1,3 kW 4. TM0035 0,2 kW 5. TM0013 1,9 kW 6. TM0062 1,3 kW 7. TM0037 1,3 kW Tabel  4.4  Data Losses Saluran  Kabel Penyulang No Nama Saluran Losses 1. SUTM Rayap 0,0 kW 2. Line74-6 0,1 kW 3. Line74-2 0,1 kW 4. Line74-17 0,0 kW 5. Line74-19 0,0 kW 6. Line74-7 0,0 kW 7. Line74-9 0,0 kW 8. Line74-11 0,0 kW 9. Line74-13 0,0 kW 10. Line74-15 0,0 kW

## 4.4. Perhitungan Matematis
Perhitungan  matematis  dilakukan  untuk menentukan besar losses yang dihasilkan pada saluran di  Penyulang Rayap secara matematis, dengan  menggunakan  penjumlahan  terhadap daya  pada  saluran.  Setelah  didapatkan,  maka hasil  dari  perhitungan  akan  dibandingkan dengan besaran losses pada ETAP 19.0.1.

## 4.5. Perhitungan  losses  pada  saluran  di
Penyulang Rayap Perhitungan losses pada saluran di penyulang  Rayap  menggunakan  rumus  daya yang merupakan perkalian fasa, arus, resistansi kabel, serta panjang kabel yang datanya diambil dari simulasi ETAP 19.0.1, dan Library SPLN.
• Mencari nilai losses pada SUTM Rayap ∆𝑃 = 3 × 𝐼 2 × 𝑅 × 𝑙 ∆𝑃 = 3 × (14,2) 2 × 0,094 × 0,03245 ∆𝑃 = 1,84 𝑊 ∆𝑃 = 0,0018 𝑘𝑊
• Mencari nilai losses pada Line 74-6
∆𝑃 = 3 × 𝐼 2 × 𝑅 × 𝑙
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
∆𝑃 = 3 × (14,2) 2 × 0,29 × 0,38484 ∆𝑃 = 67,5 𝑊 ∆𝑃 = 0,0675 𝑘𝑊
• Mencari nilai losses pada Line 74-2
∆𝑃 = 3 × 𝐼 2 × 𝑅 × 𝑙 ∆𝑃 = 3 × (14,2) 2 × 0,29 × 0,86668 ∆𝑃 = 152,03 𝑊 ∆𝑃 = 0,152 𝑘𝑊
• Mencari nilai losses pada Line 74-17
∆𝑃 = 3 × 𝐼 2 × 𝑅 × 𝑙 ∆𝑃 = 3 × (14,2) 2 × 0,29 × 1,016 ∆𝑃 = 178,2 𝑊 ∆𝑃 = 0,178 𝑘𝑊
• Mencari nilai losses pada Line 74-19
∆𝑃 = 3 × 𝐼 2 × 𝑅 × 𝑙 ∆𝑃 = 3 × (14,2) 2 × 0,29 × 0,09173 ∆𝑃 = 16,09 𝑊 ∆𝑃 = 0,016 𝑘𝑊
• Mencari nilai losses pada Line 74-7
∆𝑃 = 3 × 𝐼 2 × 𝑅 × 𝑙 ∆𝑃 = 3 × (14,2) 2 × 0,29 × 0,21705 ∆𝑃 = 38,07 𝑊 ∆𝑃 = 0,038 𝑘𝑊
• Mencari nilai losses pada Line 74-9
∆𝑃 = 3 × 𝐼 2 × 𝑅 × 𝑙 ∆𝑃 = 3 × (14,2) 2 × 0,29 × 0,34715 ∆𝑃 = 60,89 𝑊 ∆𝑃 = 0,06 𝑘𝑊
• Mencari nilai losses pada Line 74-11
∆𝑃 = 3 × 𝐼 2 × 𝑅 × 𝑙 ∆𝑃 = 3 × (14,2) 2 × 0,29 × 0,18674 ∆𝑃 = 32,75 𝑊 ∆𝑃 = 0,032 𝑘𝑊
• Mencari nilai losses pada Line 74-13
∆𝑃 = 3 × 𝐼 2 × 𝑅 × 𝑙 ∆𝑃 = 3 × (14,2) 2 × 0,29 × 0,16198 ∆𝑃 = 28,4 𝑊 ∆𝑃 = 0,028 𝑘𝑊
• Mencari nilai losses pada Line 74-15
∆𝑃 = 3 × 𝐼 2 × 𝑅 × 𝑙 ∆𝑃 = 3 × (14,2) 2 × 0,29 × 0,16682 ∆𝑃 = 28,26 𝑊 ∆𝑃 = 0,028 𝑘𝑊
Sehingga  total  loses  pada  kabel  di  penyulang Rayap sebagai berikut:
∆𝑃 𝐾𝑎𝑏𝑒𝑙  =   ∆𝑃 𝑆𝑈𝑇𝑀 +   ∆𝑃 𝐿𝑖𝑛𝑒 74−6 +   ∆𝑃 𝐿𝑖𝑛𝑒 74−2
+   ∆𝑃 𝐿𝑖𝑛𝑒 74−17 + ∆𝑃 𝐿𝑖𝑛𝑒 74−19 + ∆𝑃 𝐿𝑖𝑛𝑒 74−7 + ∆𝑃 𝐿𝑖𝑛𝑒 74−9 + ∆𝑃 𝐿𝑖𝑛𝑒 74−11 + ∆𝑃 𝐿𝑖𝑛𝑒 74−13 + ∆𝑃 𝐿𝑖𝑛𝑒 74−15
∆𝑃 𝐾𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,018 𝑘𝑊 +  0,0675 𝑘𝑊 + 0,152 𝑘𝑊 + 0,178 𝑘𝑊 + 0,016 𝑘𝑊 + 0,038 𝑘𝑊 + 0,06 𝑘𝑊 +  0,032 𝑘𝑊 + 0,028 𝑊 +  0,028 𝑊 ∆𝑃 𝐾𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,6175 kW
4.4.2  Perhitungan  susut  daya  pada  trafo penyulang Rayap
• Mencari nilai losses pada GI Tegineneng ∆𝑃 = 𝐷𝑎𝑦𝑎 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 − 𝐷𝑎𝑦𝑎 𝑆𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟
∆𝑃 = 491 𝑘𝑉𝐴 − 490,8 𝑘𝑉𝐴 ∆𝑃 = 0,2 𝑘𝑉𝐴
• Mencari nilai losses pada TM0002 ∆𝑃 = 𝐷𝑎𝑦𝑎 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 − 𝐷𝑎𝑦𝑎 𝑆𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟
∆𝑃 = 86 𝑘𝑉𝐴 − 84 𝑘𝑉𝐴 ∆𝑃 = 2 𝑘𝑉𝐴
• Mencari nilai losses pada TM0044 ∆𝑃 = 𝐷𝑎𝑦𝑎 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 − 𝐷𝑎𝑦𝑎 𝑆𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟
∆𝑃 = 161,8 𝑘𝑉𝐴 − 158,5 𝑘𝑉𝐴 ∆𝑃 = 3,3 𝑘𝑉𝐴
• Mencari nilai losses pada TM0035 ∆𝑃 = 𝐷𝑎𝑦𝑎 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 − 𝐷𝑎𝑦𝑎 𝑆𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟
∆𝑃 = 15,3  𝑘𝑉𝐴 − 14,8 𝑘𝑉𝐴 ∆𝑃 = 0,5 𝑘𝑉𝐴
• Mencari nilai losses pada TM0013 ∆𝑃 = 𝐷𝑎𝑦𝑎 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 − 𝐷𝑎𝑦𝑎 𝑆𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟
∆𝑃 = 97,5 𝑘𝑉𝐴 − 92,5 𝑘𝑉𝐴 ∆𝑃 = 5 𝑘𝑉𝐴
• Mencari nilai losses pada TM0062 ∆𝑃 = 𝐷𝑎𝑦𝑎 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 − 𝐷𝑎𝑦𝑎 𝑆𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟
∆𝑃 = 78,7 𝑘𝑉𝐴 − 75,5  𝑘𝑉𝐴 ∆𝑃 = 3,2 𝑘𝑉𝐴
• Mencari nilai losses pada TM0037 ∆𝑃 = 𝐷𝑎𝑦𝑎 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 − 𝐷𝑎𝑦𝑎 𝑆𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062

## ∆𝑃 = 57,1  𝑘𝑉𝐴 − 55,4 𝑘𝑉𝐴 ∆𝑃 = 1,7 𝑘𝑉𝐴
Sehingga  total  loses  pada  trafo  di  penyulang Rayap sebagai berikut:
∆𝑃 𝑇𝑟𝑎𝑓𝑜 =   ∆𝑃 𝐺𝐼 + ∆𝑃 𝑇𝑀0002 + ∆𝑃 𝑇𝑀0044 + ∆𝑃 𝑇𝑀0035
+ ∆𝑃 𝑇𝑀0013 + ∆𝑃 𝑇𝑀0062
+ ∆𝑃 𝑇𝑀0037 + ∆𝑃 𝑇𝑀0002 ∆𝑃 𝑇𝑟𝑎𝑓𝑜 =  0,2 𝑘𝑉𝐴 + 2 𝑘𝑉𝐴 + 3,3 𝑘𝑉𝐴 + 0,5 𝑘𝑉𝐴 + 5 𝑘𝑉𝐴 + 3,2 𝑘𝑉𝐴 + 1,7 𝑘𝑉𝐴 ∆𝑃 𝑇𝑟𝑎𝑓𝑜 = 15,9 𝑘𝑉𝐴
4.4.3 Perhitungan susut daya pada penyulang Rayap
Perhitungan susut daya pada penyulang Rayap dengan menjumlahkan total losses pada saluran dan total losses pada perangkat yang kemudian dibagi dengan daya awal yang disalurkan oleh gardu induk.
Berikut merupakan susut daya pada penyulang rayap :
𝑆𝑢𝑠𝑢𝑡 = ∆𝑃 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑟𝑎𝑛 +   ∆𝑃 𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑃 𝐺𝐼 × 100% 𝑆𝑢𝑠𝑢𝑡 = 0,6175 +  15,9 415,5 × 100%
𝑆𝑢𝑠𝑢𝑡 = 0,0397  × 100%
𝑆𝑢𝑠𝑢𝑡 = 3,97%

## 4.5 Perbandingan Hasil Simulasi ETAP dan Perhitungan Manual
Data hasil losses yang didapatkan dari simulasi menggunakan software ETAP 19.0.1 dan hasil dari  perhitungan  manual  menggunakan  rumus daya listrik terdapat pada tabel berikut:
Tabel 4.5 Data Hasil Simulasi dan Perhitungan
Manual Metode ∆𝑃 𝑆𝑎𝑙𝑢𝑟𝑎𝑛 ∆𝑃 Trafo ∆𝑃 Total Susut Simulasi 0,6 kW 6,4 kW  7 kW 1,82 % Perhitun gan 0,6175 kW 15,9 kW 16,517 5 kW 3,97 %
Berdasarkan  pada  simulasi  menggunakan ETAP  19.0.1,  didapatkan  total  losses  pada saluran  sebesar  0,6  kW  dan  total  losses  pada trafo sebesar 6,4 kW sehingga total losses pada simulasi sebesar 7 kW. maka susut yang didapat adalah 1,82% dari total daya yang dikirim gardu induk  yaitu  sebesar  415,5  kW.  Sedangkan
berdasarkan  pada  perhitungan  secara  manual menggunakan  rumus  daya  didapatkan  hasil total losses pada saluran sebesar 0,6175 kW dan total  losses  pada  perangkat  sebesar  15,9  kW sehingga total losses pada perhitungan sebesar 16,5175  kW  maka  susut  yang  didapat  adalah 3,97% dari total daya yang dikirim gardu induk yaitu sebesar 415,5 kW.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : Berdasarkan  pada  simulasi  menggunakan ETAP
1. 19.0.1, didapatkan total losses pada saluran sebesar  0,6  kW  dan  total  losses  pada  trafo sebesar  6,4  kW  sehingga  total  losses  pada simulasi  sebesar  7  kW.  maka  susut  yang didapat  adalah  1,82%  dari  total  daya  yang dikirim gardu induk yaitu sebesar 415,5 kW.
2. Berdasarkan pada perhitungan secara manual menggunakan rumus daya didapatkan  hasil  total  losses  pada  saluran sebesar  0,6175  kW  dan  total  losses  pada perangkat  sebesar  15,9  kW  sehingga  total losses pada perhitungan sebesar 16,5175 kW maka susut yang didapat adalah 3,97% dari total  daya  yang  dikirim  gardu  induk  yaitu sebesar 415,5 kW.
3. Berdasarkan standar yang ditetapkan SPLN :  72  tahun  1987  yaitu  susut  optimalnya dibawah  5%  untuk  Jaringan  Tegangan Menengah maka susut dari penyulang Rayap telah  memenuhi  standar  dengan  nilai  susut 1,82  %  pada  simulasi  dan  3,97%  pada perhitungan manual.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada pihak-pihak  terkait  yang  telah  memberi dukungan terhadap penelitian ini.
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062

## DAFTAR PUSTAKA
[1]   M.  Bachtiar,  “Analisis  Faktor-Faktor  Yang
Mempengaruhi Permintaan Konsumen
Terhadap Listrik Pada Rumah Tangga Di Desa Guntarano Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala,” E-Jurnal Katalogis, Vol. 1, No. 3, Pp. 1-14, 2013.
[2]   N.  Desmira  And  Khoirunnisa,  “Pengaruh Susut Energi (Losses) Pada Jaringan
Distribusi (Studi Kasus: Di Pt. Krakatau Daya Listrik),” Energi  Dan  Kelistrikan:  Jurnal Ilmiah, Vol. 12, No. 2, Pp. 80-89, 2020.
[3]   G.  P.  Novi,  S.  Sigit  And  R.  N.  Muhammad, “Penurunan Susut Jaringan Dengan
Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik,” Jurnal Ilmiah Sutet, Vol. 9, No. 1, 2019.
[4]   P.  U.  L.  Negara,  “Spln  No.72  Tahun1987,” Perusahaan Umum Listrik Negara, 1987.
[5]   Sugianto,  “Analisis  Perhitungan  Losses Jaringan  Tegangan  Rendah  Pada  Gardu Distribusi  Menggunakan  Aplikasi  Mapinfo Pt.Pln Rayon Hasanuddin Area Watampone,”
Jurnal Logitech, Pp. 1-9.
[6]   A.  Vina,  D.  Dikpride,  G.  Herri  And  H. Lukmanul,  “Analisis  Gangguan  3  Fasa  Pada Saluran Transmisi Terhadap Transient Stability  Sistem  Multimesin  Menggunakan
Metode  Runge-Kutta  Orde  5,” Jitet, Vol.  3, No. 3, 2015.
[7]   M. Asfihanuddin, Iwan, D. I. H. Antarissubhi And  Suryani,  “Analisis  Rugi  Daya  Jaringan Distribusi  Primer  Pt.  Pln  Ulp  Sengkang Sulawesi  Selatan,” Vertex  Elektro, Vol.  13, No. 1, Pp. 18-24, 2021.
[8]   G.  Herri,  H.  Lukmanul  And  R.  Rizki, “Evaluasi  Keandalan  Jaringan  Distribusi  20 Kv Penyulang Stroberi 2 Pt. Pln (Persero) Ulp Kota  Metro  Dengan  Metode  Failure  Mode And  Effect  Analysis  (Fmea),” Jitet  (Jurnal Informatika  Dan  Teknik  Elektro  Terapan),
Vol. 12, No. 1, Pp. 61-67, 2024.
[9]   F.  F.  Arif  And  K.  Nurwijayanti,  “Pengaruh Penerapan  Pemeliharaan  Gardu  Distribusi 20kv  Menggunakan  Metode  Minim  Padam Pada Nilai Saidi Dan Ens Di Pt. Pln (Persero) Area  Bulungan  (Kb  11b),” Jurnal  Teknologi Industri, Vol. 11, No. 1, Pp. 40-46, 2022.
[10]  A.  D.  Rizal,  “Analisis  Penyebab  Gangguan Jaringan Pada Distribusi Listrik Menggunakan Metode  Fault  Tree  Analysis  Di  Pt.  Pln (Persero)  Rayon  Daya  Makassar,” Vertex
Elektro, Vol. 12, No. 2, Pp. 1-12, 2020.
[11]  F. E. P. Surusa, Q. Ain, A. I. Pratiwi And Y. Mohamad, “Analisis Susut Non Teknis Akibat Gangguan  Pada  Kwh  Meter  Pt.  Pln  Up3 Gorontalo,” Jambura  Journal  Of  Electrical And  Electronics  Engineering  (Jjeee), Vol.  6,
No. 1, Pp. 32-38, 2024.
[12]  W.  Viky,  S.  Puji  And  S.  W.  Reza,  “Analisis Ketidakseimbangan Beban Pada Tranformator Distribusi  Di  Gardu  Induk  Budurn,” Jurnal Teknik Elektro Dan Informatika, Vol. 5, No. 3, Pp. 127-135, 2023.