## TEKNO
Jurnal Teknologi, Elektro, dan Kejuruan
http://journal2.um.ac.id/index.php/tekno | ISSN 1693-8739 / 2686-4657
TEKNO Vol. 29 Issue 2, p177-189 | Jurusan Teknik Elektro, Universitas Negeri Malang, Indonesia | September 2019 A.N. A. Nisa, Marwan, A. R. Idris | Sistem Stabilisator Kamera Menggunakan Sensor …

## Analisis sistem proteksi di PT. PLN (Persero) sektor pembangkitan kendari unit PLTD Wua Wua
Aghnia Nur An Nisa 1 , Marwan 2 , Ahmad Rosyid Idris 3
1. Politeknik Negeri Ujung Pandang, Indonesia | aghnianannisa@gmail.com
2. Politeknik Negeri Ujung Pandang, Indonesia | marwan_energy@yahoo.com
3. Politeknik Negeri Ujung Pandang, Indonesia | ahmadrosyid.idris@gmail.com

## Abstrak
Masalah  penentuan  nilai  setting  proteksi  dan  koordinasi  antar  rele  proteksi  sangat  berkaitan  dengan keandalan  suatu  sistem.  Jika  nilai  setting  proteksi  dan  koordinasi  antar  rele  proteksi  belum  jelas/belum diketahui  dengan  pasti,  suatu  sistem  belum  bias  dikatakan  sebagai  sistem  yang  andal.  Sehubungan dengan  keandalan  sistem  tersebut,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menetukan  nilai  setting  proteksi  dan koordinasi  antar  rele  proteksi  sehingga  apabila  terjadi  kondisi  gangguan,  hanya  bagian  yang  terganggu saja  yang  dilepas  dari  sistem  oleh  rele  proteksi  dan  gangguan  yang  terjadi  tidak  terjadi  meluas.  Dalam penelitian ini, rele yang akan dibahas ada 3  buah. Data yang dipergunakan adalah ketika terjadi kondisi gangguan  yang  meluas  dan  menyebabkan  sistem  mengalami  padam  sebagian.  Data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari kantor  PLN  Sektor  Pembangkitan  Kendari  dan  unit  terkait.  Data-data tersebut  diperoleh  dari  history  peralatan,  sedangkan  analisis  data  dilakukan  dengan  perhitungan  sesuai dengan standar yang digunakan PLN yang dibantu simulator ETAP 12.6.0. Berdasarkan hasil penelitian diketahui  bahwa  memang  terjadi  kesalahan  setting  proteksi  sehingga  kondisi  gangguan  meluas  dan menyebabkan  padam  sebagian  pada  sistem.  Hasil  perhitungan  nilai  setting  pada  rele  Outgoing  Trafo adalah 36 A, tms 0,239 SI, Arus momen 1356,97 A, td 0,3 (s) DT pada OCR, 138,54 A, tms 0,09282 SI pada  GFR,  290,4  A,  tms  0,0902  SI  pada  OCR,  115,47  A,  tms  0,08416  SI  pada  GFR  Outgoing Containerized  serta  290,4  A  tms  0,0722  SI  pada  OCR,  92,376  A,  tms  0,0742  SI  pada  OCR  Incoming Containerized.

## Kata Kunci
Rele proteksi, koordinasi, keandalan, OCR, GFR

## TEKNO
Jurnal Teknologi, Elektro, dan Kejuruan
http://journal2.um.ac.id/index.php/tekno | ISSN 1693-8739 / 2686-4657
TEKNO Vol. 29 Issue 2, p177-189 | Jurusan Teknik Elektro, Universitas Negeri Malang, Indonesia | September 2019 A.N. A. Nisa, Marwan, A. R. Idris | Sistem Stabilisator Kamera Menggunakan Sensor …

## 1.  Pendahuluan
PLN merupakan suatu badan usaha milik negara (BUMN) yang mempunyai peranan dalam penyediaan  jasa tenaga  listrik  bagi  masyarakat.  Masyarakat  memerlukan  penyaluran  tenaga listrik  yang  kualitas  dan kuantitas  penyalurannya  dijaga  dengan  baik.  Namun,  dalam  melayani kebutuhan tenaga listrik masyarakat, PT. PLN (Persero) juga harus memperhatikan keandalan sistem supaya kontuinitas penyaluran tenaga listrik terjaga.
Berbagai  macam  gangguan  banyak  terjadi  di  PT.  PLN.  Beberapa  gangguan  tersebut diantaranya gangguan pada sistem transmisi (Widyastuti dkk, 2014) dan gangguan akibat petir (Rahayu dan Ansyori, 2014) yang berdampak pada jaringan distribusi (Erhaneli, 2016; Mappa, 2017).  Melihat  perubahan  kondisi  Sistem  Kendari  dengan  adanya  pertambahan  PLTMG sebesar 50 MW dan PLTD Comtainerized 18 MW telah merubah kondisi dan konfigurasi sistem.
Pada  PT.  PLN  (Persero)  Unit  PLTD  Wua-Wua  terdapat  penambahan  PLTD  Containerized sebanyak  8  Mesin  Cummins  Containerized  yang  masing  masing  sebesar  1  MW.  Sehingga terdapat penambahan sebesar 8 MW pada Unit PLTD Wua-Wua.
Dengan  adanya  pertambahan  mesin  Containerized,  maka  koordinasi  setting  proteksi  pada bus 20 kV PLTD Wua-Wua perlu dikaji ulang supaya tidak terjadi kesalahan koordinasi proteksi dengan  penambahan  8  mesin  Containerized  (Karyana,  2013).  Sesuai  dengan  data  gangguan bahwa telah terjadi beberapa kali trip. Oleh karena itu, pada laporan akhir ini akan membahas tentang koordinasi proteksi supaya apabila terjadi gangguan, proteksi terdekatlah yang bekerja untuk mengamankan titik gangguan dan tidak menyebar luas ke daerah yang tidak mengalami gangguan. Metode yang digunakan yaitu dengan menganalisa data yang telah didapat dari PT. PLN  (Persero)  Unit  PLTD  Wua-Wua  dan  PT.  PLN  (Persero)  Operasi  Sistem  Sulawesi Tenggara.

## 2.  Metode
Metode  penulisan  jurnal  ini  dilakukan  dengan  beberapa  metode  yaitu  studi  literatur, observasi  data  serta  wawancara.  Teknik  analisa  /  penyelesaian  masalah  yang  diambil  disini menggunakan perhitungan secara manual dengan dibuktikan melalui simulator ETAP 12.6.0. Langkah  yang  akan  dilakukan  dengan  menggunakan  data  data  yang  diperoleh  pada  tahap observasi yang akan diolah sebagai bahan analisa penelitian seperti (Tleis, 2008):
• Single Line Diagram.
• Data spesifikasi peralatan
• Data setting Relay Proteksi.
Data tersebut digunakan untuk menganalisa permasalahan permasalahan yang sebenarnya terjadi.  Setelah  Analisa  permasalahan  telah  didapat  maka  akan  dilakukan  tahap  penyelesaian masalah yang meliputi seperti :
• Perhitungan arus hubung singkat.
• Perhitungan setting OCR dan GFR.

## TEKNO
Jurnal Teknologi, Elektro, dan Kejuruan
http://journal2.um.ac.id/index.php/tekno | ISSN 1693-8739 / 2686-4657
TEKNO Vol. 29 Issue 2, p177-189 | Jurusan Teknik Elektro, Universitas Negeri Malang, Indonesia | September 2019 A.N. A. Nisa, Marwan, A. R. Idris | Sistem Stabilisator Kamera Menggunakan Sensor …
• Analisa koordinasi proteksi.
• Analisa koordinasi proteksi melalui simulator ETAP 12.6.0
Apabila  masih  terdapat  kesalahan  koordinasi,  maka  harus  kembali  ke  nomor  2  untuk mrnghitung  ulang  nilai  setting  yang  dibutuhkan.  Secara  singkat  diagram  alir  proses penyelesaian masalah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :
START Pengambilan Data Data Single Line Diagram Data Spesifikasi Peralatan Data Setting Proteksi Analisa Masalah Tidak Perhitungan Arus Hubung Singkat Ya Perhitungan Setting Proteksi Finish Koordinasi Proteksi berdasarkan hasil perhitungan Simulasi hasil koordinasi dengan studi kasus Kesimpulan
Gambar 1. Flowchart Diagram Proses Penyelesaian Masalah

## TEKNO
Jurnal Teknologi, Elektro, dan Kejuruan
http://journal2.um.ac.id/index.php/tekno | ISSN 1693-8739 / 2686-4657
TEKNO Vol. 29 Issue 2, p177-189 | Jurusan Teknik Elektro, Universitas Negeri Malang, Indonesia | September 2019 A.N. A. Nisa, Marwan, A. R. Idris | Sistem Stabilisator Kamera Menggunakan Sensor …

## 1)  Proteksi Sistem Tenaga Listrik
Pengaturan  dari  satu  atau  lebih  peralatan  proteksi,  dan  peralatan  lain  yang  dimaksudkan untuk  melakukan  satu  atau  lebih  fungsi  proteksi  tertentu  (Stevenson,  1984).  Suatu  sistem proteksi  yang  terdiri  dari  satu  atau  lebih  peralatan  proteksi,  transformator  pengukuran, pengawatan, rangkaian tripping, catu daya, dan sistem komunikasi bila tersedia. (IEV, 448- 11-04)
Tujuan  utama  sistem  proteksi  adalah  mendeteksi  kondisi  abnormal  pada  sistem  tenaga listrik  Memerintahkan  trip  pada  PMT  dan  memisahkan  peralatan  yang  terganggu  dari istem yang sehat, sehingga sistem dapat terus berfungsi (Hermawan, 2014).
Dasar  pemilihan  proteksi  sistem  tenaga  listrik  dan  sistem  proteksi  adalah  sebagai  berikut: (Karyana, 2013)
• Mengurangi  kerusakan  pada  peralatan  yang  terganggu  dan  peralatan  yang berdekatan dengan titik gangguan
• Mengurangi gangguan meluas
• Meminimalisasi durasi gangguan
• Meminimalisasi bahaya pada manusia
• Memaksimalkan ketersediaan listrik untuk konsumen
2) Protection Relay
Suatu  peralatan  yang  dirancang  untuk  menghasilkan  perubahan  pada  rangkaian output apabila  nilai  parameter input telah  mencapai  nilai  yang  ditetapkan  sebelumnya. Perlengkapan untuk mendeteksi gangguan atau kondisi ketidaknormalan pada sistem tenaga listrik,  dalam  rangka  untuk  membebaskan/  mengisolasi  gangguan,  menghilangkan  kondisi tidak  normal,  dan  untuk  menghasilkan  sinyal  atau  indikasi(Saadat,  1999).  Rentang  waktu sejak gangguan muncul sampai dengan saat kontak keluaran relai terhubung (mengeluarkan perintah trip.
Rentang  waktu  sejak  gangguan  muncul  sampai  gangguan  dibebaskan  dari  sistem  (SPLN T5.002-1-2010)  Bagian  dari  jaringan  sistem  tenaga,  dimana  telah  diaplikasikan  proteksi tertentu.  (IEV,  448-11-05)  Syarat-syarat relay pengaman  dikatakan  dengan  benar  adalah (Sarimun, 2012):
a)  Cepat bereaksi
Relay harus  bekerja  bila  sistem  mengalami  gangguan.  Kecepatan  kerja relay adalah  saat relay merasakan  adanya  gangguan  sampai  pemutusan CB karena  perintah  dari relay . Waktu  kerja  harus  secepat  mungkin  sehingga  menghindari  kerusakan  alat  sistem  dan mempersempit pemadaman.

## TEKNO
Jurnal Teknologi, Elektro, dan Kejuruan
http://journal2.um.ac.id/index.php/tekno | ISSN 1693-8739 / 2686-4657
TEKNO Vol. 29 Issue 2, p177-189 | Jurusan Teknik Elektro, Universitas Negeri Malang, Indonesia | September 2019 A.N. A. Nisa, Marwan, A. R. Idris | Sistem Stabilisator Kamera Menggunakan Sensor …

## b)  Sensitif atau Peka
Relay harus  dapat  bekerja  dengan  kepekaan  yang  tinggi,  artinya  harus  cepat  sensitive terhadap gangguan di daerahnya meski gangguan tersebut minim, selanjutnya memberikan jawaban.
c)  Andal dan Realibility
Keandalan relay dihitung  dengan jumlah relay bekerja  untuk mgamankan  daerah terhadap jumlah gangguan yang terjadi.
d)  Murah dan Ekonomis
Relay sebaiknya murah tanpa meninggalkan persyaratan-persyaratan relay .
e)  Sederhana
Makin  sederhana  sistem relay makin  baik,  mengingat  peralatan  atau  komponen relay memungkinkan kerusakan, jadi semakin sederhana kemungkinan terjadi kerusakan kecil.
• Overcurrent  Relay , relay arus  lebih  adalah  suatu  alat  yang  mendeteksi  besaran  arus yang melalui suatu jaringan dengan bantuan trafo arus. Harga atau besaran yang boleh melewatinya disebut dengan setting.
• Ground  Fault  Relay , relai  gangguan  tanah  sisi  tegangan tinggi  transformator  generator berfungsi sebagai proteksi cadangan transformator generator terhadap gangguan tanah. Relai  ini  dipasang  pada  sisi  netral  tegangan  tinggi  transformator  generator.  Trafo  arus dihubungkan paralel sedemikian rupa hingga arus fasa nol dapat dicapai. Aliran fasa nol akan  terjadi  bila  ada  kesalahan  arus  ke  tanah  dengan  tanah  netral,  jenis  proteksi  ini tidak akan bekerja bila gangguan tidak melibatkan tanah.
Karakteristik Rele (Grainger, 1994):
a)  Rele waktu seketika ( Instantaneous time rele)
Rele  yang  bekerja  seketika  (tanpa  tunda  waktu)  ketika  arus  yang  mengalir  melebihi  nilai settingnya, rele ini akan bekerja dalam waktu beberapa mili detik (50-100 ms). Rele ini jarang berdiri sendiri umumnya dikoordinasiakan dengan rele karakteristik yang lain.
b)  Rele waktu tertentu ( Definite time rele)
Rele  ini  akan  memberikan  perintah  pada  PMT  untuk  open  saat  arus  yang  mengalir melampaui  settingnya  (Is)  dan  jangka  waktu  kerja  rele  mulai pick  up sampai  kerja  rele diperpanjang dengan waktu tertentu tidak tergantung besarnya arus yang mengerjakan rele. c)  Rele waktu terbalik ( Inverse rele)
Rele in iakan bekerja dengan tunda waktu tergantu dari besarnya arus secara terbalik, makin besar arus makin kecil tunda waktunya. Karakteristik ini bermacam-macam dan setiap pabrik dapat  membuat  karakteristik  yang  berbeda-beda,  karakteristik  waktunya  berdasarkan  IEC 60255 adalah sebagai berikut:

## TEKNO
Jurnal Teknologi, Elektro, dan Kejuruan
http://journal2.um.ac.id/index.php/tekno | ISSN 1693-8739 / 2686-4657
TEKNO Vol. 29 Issue 2, p177-189 | Jurusan Teknik Elektro, Universitas Negeri Malang, Indonesia | September 2019 A.N. A. Nisa, Marwan, A. R. Idris | Sistem Stabilisator Kamera Menggunakan Sensor …
• Standard Inverse
Pers. (1)
• Very Inverse
Pers. (1)
• Extremely Inverse
Pers. (3)
• Long Time Inverse
Pers. (4)

## 3) Sistem Per-Unit
Pers. (5)
Pers. (6) Pers. (7)

## TEKNO
Jurnal Teknologi, Elektro, dan Kejuruan
http://journal2.um.ac.id/index.php/tekno | ISSN 1693-8739 / 2686-4657
TEKNO Vol. 29 Issue 2, p177-189 | Jurusan Teknik Elektro, Universitas Negeri Malang, Indonesia | September 2019 A.N. A. Nisa, Marwan, A. R. Idris | Sistem Stabilisator Kamera Menggunakan Sensor …

## 4) Gangguan Hubung Singkat
Gangguan Hubung Singkat 3 Fasa
Ia 1 Z 1
Gambar 2. Rangkaian Pengganti Arus Hubung Singkat 3 Fasa
Pers. (8)
Kondisi awal:
Pers. (9)
Pers. ( 10 ) Pers. (11)
Arus Fasa:
Pers. (12)
Pers. (13)
Pers. (14)
Pers. (15)

## TEKNO
Jurnal Teknologi, Elektro, dan Kejuruan
http://journal2.um.ac.id/index.php/tekno | ISSN 1693-8739 / 2686-4657
TEKNO Vol. 29 Issue 2, p177-189 | Jurusan Teknik Elektro, Universitas Negeri Malang, Indonesia | September 2019 A.N. A. Nisa, Marwan, A. R. Idris | Sistem Stabilisator Kamera Menggunakan Sensor …
Gambar 3. Vektor Arus Hubung Singkat 3 Fasa
Gangguan Hubung Singkat 1 Fasa ke Tanah.
Z 1 Z 2 Ia 1 Ia 2 Z 0 Ia 0
Gambar 4. Rangkaian Pengganti Arus Hubung Singkat 1 Fasa ke Tanah
Pers. (16)
Kondisi awal:
Pers. (17)

## TEKNO
Jurnal Teknologi, Elektro, dan Kejuruan
http://journal2.um.ac.id/index.php/tekno | ISSN 1693-8739 / 2686-4657
TEKNO Vol. 29 Issue 2, p177-189 | Jurusan Teknik Elektro, Universitas Negeri Malang, Indonesia | September 2019 A.N. A. Nisa, Marwan, A. R. Idris | Sistem Stabilisator Kamera Menggunakan Sensor …
Pers. (18 )
Arus Fasa:
Pers. ( 19
Pers. (20 )
Pers. (21) Pers. (22) Pers. (23)

## 3.  Hasil
Sebelum  melakukan  analisa  permasalahan  diperlukan  data  data  dan  laporan  hasil permasalahan yang sering terjadi, data yang di perlukan antara lain adalah:
1.  Single Line Diagram
Gambar 5. Single Line Diagram PLTD Wua-Wua

## TEKNO
Jurnal Teknologi, Elektro, dan Kejuruan
http://journal2.um.ac.id/index.php/tekno | ISSN 1693-8739 / 2686-4657
TEKNO Vol. 29 Issue 2, p177-189 | Jurusan Teknik Elektro, Universitas Negeri Malang, Indonesia | September 2019 A.N. A. Nisa, Marwan, A. R. Idris | Sistem Stabilisator Kamera Menggunakan Sensor …
2.  Data Setting Proteksi a)  OCR
Merk Relay: SEPAM S40
Tabel 1. Kondisi relay pada arus (I>) Nama Relay I> (A) td(s) Curve Outgoing Trafo - - - Outgoing Containerized 400 0,15 SI Incoming Containerized 400 0,15 SI
Tabel 2. Kondisi relay pada arus ( I>>) Nama Relay I>> (A) td(s) Curve Outgoing Trafo - - - Outgoing Containerized 600 0,2 DT Incoming Containerized 2600 0,1 DT

## b)  GFR
Merk Relay: SEPAM S40
Tabel 3. Kondisi relay pada arus ( I 0 >) Nama Relay I 0 > (A) td(s) Curve Outgoing Trafo - - - Outgoing Containerized 60 1 SI Incoming Containerized 40 0,15 SI
Tabel 4. Kondisi relay pada arus ( I 0 >>) Nama Relay I 0 >> (A) td(s) Curve Outgoing Trafo - - - Outgoing Containerized 120 0,1 DT Incoming Containerized 200 0,3 DT

## 3.  Data Gangguan
Tabel 5. Data gangguan pada relay Tanggal Nama Relay Indikasi 3 Maret 2018 SEPAM S40 Outgoing Containerized GFR 1 April 2018 SEPAM S40 Outgoing Containerized OCR

## TEKNO
Jurnal Teknologi, Elektro, dan Kejuruan
http://journal2.um.ac.id/index.php/tekno | ISSN 1693-8739 / 2686-4657
TEKNO Vol. 29 Issue 2, p177-189 | Jurusan Teknik Elektro, Universitas Negeri Malang, Indonesia | September 2019 A.N. A. Nisa, Marwan, A. R. Idris | Sistem Stabilisator Kamera Menggunakan Sensor …
Setelah  melalui  perhitungan  dengan  menggunakan  rumus  nomor  1  hingga  23  dapat disimpulkan  bahwa  terjadi  kesalahan  koordinasi  proteksi  yang  mengakibatkan  perluasan area  yang  terdampak  gangguan.  Sehingga  dengan  adanya  kondisi  tersebut,  harus dilakukan  perhitungan  setting  baru  dan  analisa  koordinasinya  dengan  menggunakan simulator ETAP 12.6.0.
4.  Kurva Koordinasi Relay sebelum resetting
Gambar 6. Kurva Koordinasi Rele Proteksi Saat Terjadi Gangguan
5.  Nilai Setting dan Kurva Koordinasi Relay setelah resetting

## a)  OCR
Merk Relay
: SEPAM S40 Tabel 6. Kondisi relay setelah dilakukan resetting pada arus (I>) Nama Relay I> (A) td(s) Curve Outgoing Trafo 36,3 0,239 SI Outgoing Containerized 290,4 0,0902 SI Incoming Containerized 316,8 0,0696 SI

## TEKNO
Jurnal Teknologi, Elektro, dan Kejuruan
http://journal2.um.ac.id/index.php/tekno | ISSN 1693-8739 / 2686-4657
TEKNO Vol. 29 Issue 2, p177-189 | Jurusan Teknik Elektro, Universitas Negeri Malang, Indonesia | September 2019 A.N. A. Nisa, Marwan, A. R. Idris | Sistem Stabilisator Kamera Menggunakan Sensor …
Tabel 7. Kondisi relay setelah dilakukan resetting pada arus (I>>) Nama Relay I>> (A) td(s) Curve Outgoing Trafo 1356,97 0,3 DT Outgoing Containerized - - - Incoming Containerized - - - b)  GFR Merk Relay : SEPAM S40
Tabel 8. Kondisi relay setelah dilakukan resetting pada arus (I 0 >) Nama Relay I 0 > (A) td(s) Curve Outgoing Trafo 138,564 0,09282 SI Outgoing Containerized 115,47 0,08416 SI Incoming Containerized 92,376 0,07402 SI
Gambar 7. Kurva Koordinasi Rele Proteksi Saat Terjadi Gangguan Setelah Resetting
Berdasarkan  analisa  menggunakan  perhitungan  dan  simulasi  ETAP  12.6.0  maka  dapat diambil kesimpulan antara lain:
• Setelah  dilakukan  perhitungan  secara  manual,  akan  didapatkan  nilai  setting  baru.  Setting pada Outgoing Trafo sebelumnya nonaktif setelah dilakukan perhitungan menjadi OCR 36,3 A, tms 0,239 SI dan GFR 138,564 A, tms 0,09282 SI. Setting pada Outgoing Containerized sebelumnya  OCR  400  A,  td  0,15  s  SI  dan  GFR  60  A,  tms  1  s  SI  setelah  dilakukan perhitungan  menjadi  OCR  290,4  A,  tms  0,0902  SI  dan  GFR  115,47  A,  tms  0,08416  SI

## TEKNO
Jurnal Teknologi, Elektro, dan Kejuruan
http://journal2.um.ac.id/index.php/tekno | ISSN 1693-8739 / 2686-4657
TEKNO Vol. 29 Issue 2, p177-189 | Jurusan Teknik Elektro, Universitas Negeri Malang, Indonesia | September 2019 A.N. A. Nisa, Marwan, A. R. Idris | Sistem Stabilisator Kamera Menggunakan Sensor …
Sedangkan pada Incoming Containerized sebelumnya OCR 400 A, td 0,15 s SI dan GFR 40 A, tms 0,15 s SI setelah dilakukan perhitungan menjadi OCR 316,8, tms 0,0696 SI dan GFR 92,376 A, tms 0,07402 SI.
• Telah terjadi kesalahan koordinasi proteksi pada saat terjadi gangguan yang mengakibatkan sebagian  sistem  padam  karena  daerah  ganguan  yang  meluas  yang  disebabkan  rele proteksi  pada  Outgoing  containerized  bekerja  dan  rele  proteksi  pada  outgoing  trafo  dalam kondisi  idle  sehingga  harus  di  aktifkan  dengan  nilai  sesuai  dengan  perhitungan  yang  telah dibuktikan dengan kurva koordinasi proteksi pada simulator ETAP 12.6.0

## Daftar Rujukan
Erhaneli.  2016.  Evaluasi  Keandalan  Sistem  Distribusi  Tenaga  Listrik  berdasarkan  Indeks Keandalan  Saidi  dan  Saifi  pada  PT.PLN  (Persero)  Rayon  Bagan  Batu  Tahun  2015.  Jurnal Teknik Elektro ITP, 5, 2, 120-129.
Grainger, John J. 1994. Power System Analysis. Singapura.
Hermawan,  A.  2014.  Modul  Ajar  Transmisi  dan  Distribusi  Tenaga  Listrik,  Malang:  Politeknik Negeri Malang.
Karyana, 2013. Pedoman dan Petunjuk Sistem Proteksi Transmisi dan Gardu Induk Jawa Bali, Jakarta.
Mappa,  A.  2017.  Analisa  Kerja  Recloser  untuk  Memproteksi  Jaringan  Distribusi  di  PT.  PLN (Persero) Area Sorong. Jurnal Electro Luceat, 3, 1, 1-10.
Rahayu dan Ansyori. 2014. Analisa Proteksi Petir pada Gardu Distribusi 20 KV PT PL (Persero) Rayon Inderalaya. Mikrotiga, 1, 3, 1-8.
Saadat, H, 1999. Power System Analysis, United States of America. Sarimun, W, 2012. Proteksi Sistem Distribusi Tenaga Listrik, edisi 1, Gamaond, Bekasi. Stevenson, W. D., 1984. Power System Analysis, Singapura.
Tleis, N. 2008. Power System Modelling and Fault Analysis. Amsterdam, Boston.
Widyastuti,  L.  N.,  Suliantoro,  H.,  dan  Rumita,  R.  2014.  Analisis  Gangguan  Sistem  Transmisi Listrik  menggunakan  Metode  Root  Cause  Analysis  (RCA).  Industrial  Engineering  Online Journal, 3, 3, 1-8.