Evaluasi Kinerja PLTS 1000 Wp di Itenas Bandung FERY HIDAYAT, DANI RUSIRAWAN, IQBAL RACHMADI FAJAR TANJUNG
Institut Teknologi Nasional Bandung Email: fery@itenas.ac.id
Received 26 November 2018 | Revised 20 Desember 2018 | Accepted 9 Januari 2019

## ABSTRAK
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) merupakan salah satu sistem pembangkit non-konvensional  yang  dapat  menggantikan  peran  pembangkit  listrik konvensional.  Saat  ini  Institut  Teknologi  Nasional  Bandung  (Itenas)  sedang mengembangkan  instalasi  PLTS  1000  Wp  jenis  grid  connected  system, menggunakan  modul  fotovoltaik  (FV)  tipe  monokristalin.  Dalam  artikel  ini,  hasil evaluasi  berbagai  parameter  utama  modul  FV  akan  dipaparkan  dalam  rangka mendapatkan kinerja dari PLTS. Pengukuran parameter utama modul FV dilakukan dengan  menggunakan  mikrokontroler  Arduino  Mega  1.8.2  meliputi  radiasi matahari (G) dan temperatur lingkungan (Ta), sebagai parameter masukan serta tegangan  (V),  arus  (I)  dan  temperatur  sel/modul  FV  (Tc),  sebagai  parameter keluaran. Pengukuran parameter utama bertujuan  untuk memperoleh  daya (P), efisiensi (η) serta energi kumulatif (E k ) dari PLTS terpasang. Dari hasil pengujian selama 6 hari, diperoleh daya, efisiensi, dan produksi energi kumulatif rata-rata harian PLTS terpasang adalah 535,99 W/hari, 14,29 % dan 2,64 kWh.
Kata kunci : fotovoltaik, monokristalin, daya dan efisiensi rata-rata harian

## ABSTRACT
The solar power plant (SPP) is one of non convensional power plant, which can be used  to  substitute  the  conventional  power  plant.  Presently,  Institut  Teknologi Nasional  (Itenas)  has  been  developed  a  1000  Wp  grid-connected  SPP,  using monocrystalline photovoltaic (PV) modules. In this paper, evaluation results of the PV  modules  parameters  will  be  elaborated  to  figure  out  the  PV  modules characteristics, as a basic to evaluate the SPP performance. The measuring of PV modules  have  been  done  using  arduino  mega  1.8.2  microcontroller.  The  input parameters of the PV modules are solar radiation (G) and ambient temperature (Ta), meanwhile the output parameters are voltage (V), current (I) and cell/module temperature  (Tc).  All  these  parameters  are  used  to  estimate  the  power  (P), efficiency (η) and cumulative energy (E). Based on measurements and evaluation during 6 days, it is found that the average of the power and efficiency of the SPP were 535,99 W/day and 14,29 %, respectively, and average yield of energy (daily) was 2,64 kWh .
Keywords : photovoltaic, monocrystalline, daily power and efficiency average

## 1. PENDAHULUAN
Kebutuhan  energi  listrik  untuk  kehidupan  sehari-hari  semakin  meningkat  seiring  dengan berkurangnya  cadangan  sumber  energi  fosil.  Kondisi  ini  mendorong  usaha  untuk mengembangkan energi baru dan terbarukan (EBT). Indonesia yang terletak pada 6⁰ LU dan 144⁰ BT merupakan negara yang memiliki iklim tropis dengan intensitas iradiasi matahari rata- rata  sebesar  4,5  –  4,8  kWh/m 2 /hari (Stevanus,  2010) dengan  lama  waktu  penyinaran matahari  efektif  5  jam/hari (Yuliarto,  2017) .  Kondisi  ini  merupakan  potensi  besar  untuk mengembangkan  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  (PLTS)  dengan  memanfaatkan  modul fotovoltaik  (FV),  yang  dapat  mengubah  secara  langsung  iradiasi  matahari  menjadi  energi listrik. Pengukuran klimatologi oleh BMKG Stasiun Geofisika Klas 1 Bandung (BMKG, 2016) menyatakan untuk kota Bandung dengan koordinat lintang 06” 53’ 00,92750”S, Bujur 107” 35’ 50,52075”E, DPL 791,679,  radiasi matahari rata-rata terukur untuk bulan Januari – September 2016 sebesar 238,67 W/m 2 .
Sejak Januari 2018, di Institut Teknologi Nasional Bandung (Itenas) telah dibangun instalasi PLTS  kapasitas  1000  Wp  ( Watt  peak)  jenis  grid-connected  system  (sistem  PLTS  yang terhubung dengan jaringan listrik umum). Komponen utama dari PLTS ini adalah modul FV dan  inverter.  Instalasi PLTS direncanakan akan digunakan untuk penerangan di  Gedung  1, lantai 4 Itenas, khususnya di koridor lantai 4. Dengan memperhatikan jumlah lampu yang ada di koridor (11 lampu dengan daya total 252 W) serta cuaca yang tidak sesuai dengan kondisi STC, maka dipilih PLTS dengan kapasitas 1000 Wp. Instalasi ini selain akan digunakan sebagai sarana penelitian, juga akan digunakan sebagai sarana edukasi bagi pelajar, mahasiswa dan umum.
Parameter utama modul FV yang mempengaruhi daya keluaran modul FV antara lain radiasi matahari ( G), temperatur lingkungan (Ta), dan temperatur sel/modul FV (Tc). Daya keluaran modul  FV  sangat  dipengaruhi  radiasi  datang  matahari  dan  temperatur  sel,  yang  secara langsung dipengaruhi oleh temperatur lingkungan (Rusirawan & Farkas, 2011a) .
Dari berbagai karakteristik umum tentang modul FV terlihat bahwa pada temperatur tinggi dan radiasi yang rendah cenderung akan mengurangi kemampuan modul FV dalam menghasilkan daya.  Selain  itu,  peningkatan  temperatur  modul  FV  untuk  radiasi  yang  konstan  akan menurunkan daya modul FV. Fenomena ini menunjukkkan bahwa daya modul FV dipengaruhi oleh temperatur ambient (lingkungan) (Rusirawan & Farkas, 2011b).
Sementara itu, kinerja dari modul FV yang direpresentasikan melalui efisiensi, untuk modul FV jenis  monokristalin  efisiensinya  berkisar  diantara  antara  14-20% (Osanyinpeju  et  al., 2018) .
Dalam artikel ini nilai hasil pengukuran berbagai parameter utama modul FV akan dipaparkan, sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja dari PLTS 1000 Wp.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

## 2.1 Lokasi dan Orientasi Instalasi PLTS 1000 WP
Penentuan lokasi dan orientasi instalasi PLTS sangat menentukan, agar dapat menghasilkan kinerja  yang  optimal,  efisien  dan  juga  handal.  Pemasangan  instalasi  PLTS  harus memperhatikan letak geografi serta sudut kemiringan modul FV terhadap permukaan datar ( surface  orientation).    Jacobson  dan  Jadhav  pada  hasil  penelitiannya  menuliskan  bahwa parameter  kritis  dalam  pemasangan  modul  FV  dengan  kemiringan  tetap  adalah tilt-angle,
karena  keluaran  modul  FV  akan  meningkat  dengan  meningkatnya  iradiasi  matahari  secara langsung ke permukaan sel FV (Jacobson & Jadhav, 2018) .
Lokasi dan orientasi instalasi PLTS 1000 Wp di Itenas Bandung diperlihatkan pada Tabel 1. (Perdana, 2017) .
Tabel 1. Letak Geografis dan Orientasi Modul FV – PLTS 1000 WP di Itenas
Lokasi Bandung Negara, Kawasan Indonesia, Asia Desimal Derajat Menit Latitude -6,92 (‘) -6 55 + = Utara, - = Belahan Selatan Longitude 107,60 107 36 + = Timur, - = Barat Greenwich Altitude 698 M di atas permukaan laut Tilt angle 12 o Azimut 0  (Utara)

## 2.2. Instalasi FV
Jenis  instalasi  PLTS  di  Itenas  adalah Grid  Connected  System  dan  menggunakan  teknologi modul  monokristalin  silikon  ( monocrystalline  silicon)  tipe  JAM  6  60-265  Wp,  yang spesifikasinya  diperlihatkan pada Tabel 2.
Tabel 2. Spesifikasi Monocrystalline Silicon Module Tipe JAM 6 60-265 WP
Spesifikasi Monocrystalline Silicon Module Tipe JAM 6 60-265 WP Parameter Kelistrikan Reted Maximum Power at STC (W) 265 Open Circuit Voltage (Voc/V) 38.26 Maximum Power Voltage (Vmp/V) 31.11 Short Circuit Current (Isc/A) 9.00 Maximum Power Current (Imp/A) 8.52 Modul Efficiency (%) 16.21 Kondisi Operasi Max. system voltage DC 1000 V (IEC) Operating temperature -40 o C - +85 o C NOCT (Nominal Operating Cell Temperature) 45 ± 2 o C NOCT Max Power (Pmax) (W) 193,98 Open Circuit Voltage (Voc) (V) 35.30 Open Circuit Voltage (Vmp) (V) 28.52 Short Circuit Current (Isc) (A) 7.13 Max Power Current (Imp) (A) 6.79 Kondisi Parameter  pada  kondisi  NOCT:  Iradiasi  800  W/m 2 ,  AM 1.5,  Temperatur  Lingkungan  20 o C,  kecepatan  angin  1 m/s
PLTS  ini  menggunakan  4  buah  modul  FV  yang  disusun  secara  seri  dengan  kapasitas  daya terpasang  maksimum  1000  Wp.  Gambar  1  memperlihatkan  skema grid  connected  system secara umum (Rusirawan, 2015) sedangkan Gambar 2 memperlihatkan instalasi PLTS di Itenas.

## Gambar 1. Grid Connected System
Gambar 2. Instalasi FV PLTS Institut Teknologi Nasional, Bandung

## 2.3. Pengujian Kinerja PLTS 1000 WP
Penelitian  dilakukan  untuk  melihat  kinerja  PLTS  1  kWp  dengan  mengukur  parameter- parameter utama kinerja modul FV yaitu iradiasi matahari ( G), temperatur Lingkungan (Ta), temperatur sel modul FV ( Tc), arus keluaran dari modul FV (I) dan tegangan keluaran dari modul FV ( V). Perancangan dan realisasi alat tambahan untuk pengujian telah dilakukan untuk mendapatkan berbagai parameter utama modul FV.
Pengukuran  parameter  utama  modul  FV  yang  terpasang  di  instalasi  PLTS  Itenas  Bandung dilakukan selama enam hari dari tanggal 15 Juli 2017 sampai tanggal 20 Juli 2017. Pengukuran dilakukan  dari  jam  08:00  -  15:00  WIB  (7  jam operasi)  dengan  mempertimbangkan  bahwa lama waktu penyinaran matahari efektif ( peak sun hours) untuk wilayah Indonesia adalah 5 jam/hari (Yuliarto,  2017) .  Hasil  dari  kegiatan  pengukuran  parameter  utama  modul  FV tersebut kemudian digunakan untuk menghitung kinerja instalasi PLTS dan produksi energi (kumulatif) instalasi PLTS.
Analisis terhadap parameter utama modul FV selama 6 hari pengukuran, direpresentasikan melalui metodologi penelitian dalam bentuk diagram alir seperti diperlihatkan pada Gambar 3.
Gambar 3. Diagram Alir Pengujian Kinerja Instalasi FV PLTS Institut Teknologi Nasional
Pengambilan  data  berbagai  parameter  seperti  iradiasi  matahari, G  (W/m 2 ),  temperatur  sel modul  FV, Tc  ( o C),  tegangan  keluaran  modul  FV, V  (Volt),  dan  arus  keluaran  modul  FV,  I (Ampere)  diukur  dengan  menggunakan  mikrokontroler  Arduino  1.8.2.  Pengukuran  data parameter utama modul FV dilakukan setiap interval waktu 10 detik. Skema rangkaian alat pengukuran diperlihatkan pada Gambar 4.
Untuk mengatasi perbedaan tegangan modul FV (maksimum 124,44 DCV) dengan tegangan yang  bisa  diterima  modul  Arduino  Mega  (5  DCV),  maka  dibuat  rangkaian  hambatan  yang diperlihatkan pada Gambar 4 (dicirikan oleh batas sistem).
Arus ( I) dan tegangan keluaran (V) modul FV disesuaikan terlebih dahulu dengan arus dan tegangan  mikrokontroler  melalui  rangkaian  hambatan  ( R),  untuk  selanjutnya  diteruskan ke mikrokontroler  Arduino  melalui  pin  A5.  Hasil  pengukuran I  dan  V  akan  dibaca  oleh  serial monitor pada perangkat lunak Arduino

## Gambar 4. Skema Rangkaian Alat Pengukuran Parameter Utama FV
Temperatur  sel  modul  FV  ( Tc)  diukur  dengan  menggunakan  termokopel  MAX  6675  dan temperatur lingkungan ( Ta) diukur dengan sensor temperatur Adafruit 9808. Termokopel MAX 6675 dan sensor temperatur Adafruit 9808 memiliki karakteristik sinyal keluaran digital, maka hasil  pengukuran  temperatur  sel  modul  FV  ( Tc)  dapat  langsung  ditampilkan  pada  monitor perangkat lunak Arduino.
Pengukuran  iradiasi  Matahari  ( G)  menggunakan  Solar  Power  Meter  tipe  SPM-1116SD. Pengaturan  waktu  pengukuran  terhadap  iradiasi  Matahari  dilakukan  dengan  menggunakan mekanisme motor servo yang akan mengoperasikan waktu operasi Solar Power Meter secara otomatis disesuaikan dengan waktu pengambilan data pengukuran parameter utama modul FV  lainnya.  Rangkaian  alat  dan  instalasi  alat  ukur  parameter  modul  FV  dapat  dilihat  pada Gambar 5.
Gambar 5. Rangkaian Alat dan Instalasi Alat Ukur Parameter Utama Instalasi FV
Data  hasil  pengukuran  parameter  utama  modul  FV  selanjutnya  akan  digunakan  untuk menghitung daya keluaran modul FV ( P) dalam satuan Watt, dan efisiensi daya modul FV (η). Daya keluaran modul FV dihitung dengan menggunakan persamaan berikut ini:
𝑃 = 𝑉 𝑥 𝐼 (1) 𝑃 = 𝐷𝑎𝑦𝑎 𝐾𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑠𝑖 𝐹𝑉 𝑝𝑒𝑟 𝑗𝑎𝑚 (𝑊𝑎𝑡𝑡) 𝑉 = 𝑇𝑒𝑔𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑠𝑖 𝐹𝑉 (𝑉𝑜𝑙𝑡)
𝐼 = 𝐴𝑟𝑢𝑠 𝐾𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑠𝑖 𝐹𝑉 (𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑒)
Efisiensi keseluruhan modul FV dihitung dengan menggunakan persamaan:
𝜂 = (2)
𝜂 = 𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙 𝐹𝑉 𝑉 = 𝑇𝑒𝑔𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑠𝑖 𝐹𝑉 (𝑉𝑜𝑙𝑡)
𝐼 = 𝐴𝑟𝑢𝑠 𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑠𝑖 𝐹𝑉 (𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑒)
𝐺 = 𝐼𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑎𝑡𝑎ℎ𝑎𝑟𝑖 (𝑊 𝑚 ⁄ )
𝐴 = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑉 (𝑚 )
Parameter Fill Factor (FF) diukur dengan membandingkan nilai daya keluaran instalasi modul FV ( P) hasil pengukuran terhadap hasil perkalian open circuit Voltage (Voc) dan short circuit Current (Isc) modul FV pada instalasi PLTS Itenas. Parameter FF dihitung dengan persamaan:
𝐹𝐹 = (3)
Perhitungan Energi kumulatif modul FV ( E k ) dalam kWh diperlukan untuk mengetahui potensi produksi energi modul FV selama tujuh jam operasi, selama enam hari pengambilan data.

## 4. ANALISIS
Hasil  pengukuran  modul  FV  memperlihatkan  bahwa  besarnya  arus  keluaran  ( I)  sangat dipengaruhi oleh iradiasi matahari ( G). Dari grafik terlihat bahwa arus keluaran (I) semakin tinggi  dengan  meningkatnya  iradiasi  matahari  ( G).  Hasil  pengukuran  tanggal  16  Juli  2017 memperlihatkan arus keluaran ( I) tertinggi adalah 8,50 A pada iradiasi matahari (G)    1000,45 W/m 2 .
Penurunan iradiasi Matahari ( G) secara tiba-tiba pada tanggal 15 Juli 2017, jam 11 (awalnya 925,28 W/m 2 kemudian turun menjadi 762,4 W/m 2 ) terjadi karena pengaruh cuaca. Kondisi ini menyebabkan penurunan arus ( I) dari 7,94 A menjadi 6,66 A. Grafik hasil pengukuran arus keluaran  ( I)  terhadap  iradiasi  Matahari  (G)  untuk  pengukuran  tanggal  15  -  20  Juli  2017 diperlihatkan pada Gambar 6 dan Gambar  7.
Gambar 6. Hasil Pengukuran I Vs G Tanggal 15 - 17 Juli 2017
Gambar 7. Hasil Pengukuran I Vs G Tanggal 18 - 20 Juli 2017
Tegangan  keluaran  modul  FV  ( V)  dari  hasil  pengukuran  tidak  mengalami  pengaruh  yang signifikan terhadap perubahan iradiasi Matahari ( G), untuk pengukuran tanggal 15 – 17 Juli 2018.  Namun  pada  pengukuran  tanggal  18  Juli  2018  tidak  terjadi  perubahan  tegangan keluaran  ( V).  Nilai V  pada  tanggal  18  Juli konstan  101.51  V  selama  pengujian,  walau  nilai iradiasi  Matahari  ( G)  berfluktuasi.  Nilai  V  yang  konstan  terjadi  akibat  alat  ukur  mengalami gangguan  teknis  sehingga  terjadi  kesalahan  dalam  pembacaan V.  Grafik  hasil  pengukuran tegangan keluaran ( V) terhadap iradiasi Matahari (G) untuk pengukuran tanggal 15 - 20 Juli 2017 dapat dilihat pada Gambar 8 dan Gambar 9.
Gambar 8. Hasil Pengukuran V Vs G Tanggal 15 - 17 Juli 2017
Gambar 9. Hasil Pengukuran V Vs G Tanggal 18 - 20 Juli 2017
Perhitungan  daya  keluaran  modul  FV  ( P)  diperlihatkan  pada  Gambar  10.  Gambar  ini memperlihatkan fluktuasi daya, khususnya pada tanggal 15, 18, dan 20 Juli 2017. Kondisi ini terjadi karena terdapat korelasi antara nilai I dan G.
Gambar 10. Hasil Perhitungan P Vs G Tanggal  15 - 20 Juli 2017
Sementara  itu,  hasil  perhitungan  efisiensi  dari  modul  FV  diperlihatkan  pada  gambar  11-12 yang memperlihatkan nilai efisiensi modul FV dipengaruhi oleh temperatur sel FV. Dari Gambar 11 dan 12 terlihat bahwa η modul FV cenderung normal pada interval temperatur operasi (Tc) 25 o C - 40 o C, sementara η akan cenderung  turun  apabila Tc terus  meningkat Pada saat Tc turun terlihat nilai η meningkat kembali.
Gambar 11. Hasil Perhitungan η Vs Tc Tanggal 15– 17 Juli 2017
Gambar 12. Hasil Perhitungan η Vs Tc Tanggal 18– 20 Juli 2017
Gambar 13 memperlihatkan nilai Fill Factor (FF) untuk hasil pengukuran tanggal 15 Juli 2017. Nilai FF tertinggi pada tanggal 15 Juli 2017 adalah 0,6 dan masih di bawah nilai FF maksimum yaitu 0,77 (berdasarkan spesifikasi modul FV).
Gambar 13. Grafik η Vs FF , Pengukuran Tanggal 15 Juli 2017
Gambar 14 memperlihatkan hasil perhitungan efisiensi rata-rata harian pada tanggal 15–20 Juli 2017. Dari grafik ini terlihat bahwa efisiensi rata-rata harian modul FV terendah terjadi pada tanggal 16 Juli 2017 yaitu 13,87 %, dan tertinggi terjadi pada tanggal 20 Juli 2017 yaitu 14,68 %.
Gambar  15  memperlihatkan  produksi  energi  kumulatif  modul  FV  (kWh)  selama  4  hari pengamatan (15 – 18 Juli 2017), yang dihitung selama tujuh jam operasi efektif, jam 08:00 - 15:00 WIB. Produksi energi kumulatif diluar jam operasi efektif tidak diperhitungkan dengan pertimbangan bahwa Iradiasi Matahari sudah tidak dapat dikonversikan menjadi energi listrik.
Gambar 14. Grafik η Rata-rata Harian Modul FV

## Gambar 15.  Grafik Energi Kumulatif Instalasi FV
Hasil pengukuran terhadap performansi kinerja modul FV pada PLTS Itenas diperlihatkan pada Tabel 3.
Tabel 3. Performansi Kinerja Modul FV di PLTS Itenas
Radiasi Temperatur Sel FV Temperatur Lingkungan Tegangan Arus Daya Efisiensi (W/m 2 ) ( ⁰ C) ( ⁰ C) (V) (A) (W) (%) 15-Jul-17 626.16 35.37 29.97 103.65 5.49 568.59 14.09 16-Jul-17 752.16 38.04 31.66 103.76 6.56 680.20 13.97 17-Jul-17 672.86 36.45 32.88 103.81 5.87 610.06 14.21 18-Jul-17 319.05 32.30 29.31 101.51 2.90 294.54 14.53 19-Jul-17 732.35 38.37 33.09 105.01 6.38 671.64 14.12 20-Jul-17 424.40 34.52 32.47 103.61 3.75 390.90 14.79 Rata-rata total 587.83 35.84 31.56 103.56 5.16 535.99 14.29 Tanggal
PARAMETER KINERJA MODUL FV

## 4. KESIMPULAN
Pengukuran terhadap parameter utama modul  FV pada instalasi  PLTS  di Institut Teknologi Nasional Bandung sudah dilakukan dan hubungan berbagai parameter seperti G, V, I, Tc sudah direpresentasikan melalui berbagai kurva/grafik.
Dari  hasil pengukuran  dapat disimpulkan  bahwa iradiasi matahari  rata-rata harian tertinggi terjadi  pada  tanggal  16  Juli  2017  sebesar  752,16  W/m 2 dengan  daya  keluaran  modul  FV mencapai 680,2 W. Daya keluaran modul FV sangat dipengaruhi oleh parameter utama modul FV. Daya rata-rata harian modul FV selama enam hari pengukuran adalah 535 W/hari.
Daya rata-rata harian modul FV selama enam hari pengukuran sebesar 535,99 W/hari masih di atas kebutuhan daya yang dibutuhkan 11 (sebelas) lampu TD-L, yaitu sebesar 252 W/hari. Berdasarkan data ini, terlihat bahwa penambahan beban masih sangat dimungkinkan.
Sementara itu, efisiensi tertinggi yang dicapai modul FV selama pengukuran adalah 14,79 %, dan efisiensi rata-rata harian selama enam hari pengukuran parameter utama FV adalah 14,29 %. Berdasarkan kedua nilai efisiensi ini dapat disimpulkan bahwa efisiensi modul FV masih di bawah spesifikasi modul FV sebesar 16,21% (untuk kondisi STC). Efisiensi sebesar 14,29% sesuai dengan kisaran harga efisiensi untuk suatu modul FV monokristalin yaitu 14% hingga 20%.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Institut Teknologi Nasional Bandung dan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (DIKTI) atas  dukungan  finansialnya  melalui  Hibah  Penelitian  Unggulan  Perguruan  Tinggi  (PUPT) melalui kontrak nomor: 146/B.05/LPPM-ITENAS/VI/2016.

## DAFTAR RUJUKAN
BMKG,  stasiun G. K. 1 B. (2016). Data Klimatologi. Bandung.
Jacobson, M. Z., & Jadhav, V. (2018). World estimates of PV optimal tilt angles and ratios of sunlight incident upon tilted and tracked PV panels relative to horizontal panels. Solar Energy, 169, 55–66.
Osanyinpeju, K. L., Aderinlewo, A. A., Adetunji, O. R., & Ajisegiri, E. S. A. (2018). Performance Evaluation  of  Mono-Crystalline  Photovoltaic  Panels  in  Funaab  ,  Alabata  ,  Ogun  State  , Nigeria  Weather  Performance. International  Journal  Of  Innovations  In  Engineering Research And Technology, 5.
Perdana, A. Z. (2017). Karakterisasi PLTS Kapasitas 1000 WP. Itenas: Tugas Akhir Jurusan Teknik Mesin. Bandung.
Rusirawan,  D.  (2015).  Perkembangan  Terkini  Teknologi  Fotovoltaik  dan  Potensi Pemanfaatannya  untuk  Memenuhi  kebutuhan  Energi  di  Indonesia. Materi  Orasi  Ilmiah Dies Natalis Itenas ke-43. Bandung.
Rusirawan, D., & Farkas, I. (2011a). MPPT Algorithm Effect on The Performance of a Small Scale Grid Connected PV Array System. International Solar Energy Society Conference.
Rusirawan, D., & Farkas, I. (2011b). Simulation of Electrical Characteristic of Polycrystalline and Amorphous PV Modules. EEA Electrotehnica Electronica Automatica, 59(2),9-15.
Stevanus, W., Elektro, J. T., Teknik, F., & Diponegoro, U. (2010). Sistem Instalasi PLTS 1000 WP Sitting Ground. UNDIP: Makalah Seminar Kerja Praktek Teknik Elektro. Semarang.
Yuliarto, B. (2017). Memanen Energi Matahari. Bandung: ITB.