Abstract  --  Consumption  of  electric  energy  continues to increase, with the increase in electrical energy needs, the reliability  of  a  power  system  must  also  be  directly proportional to the needs of electrical energy. Energy audit is  a  method  used  to  calculate  the  amount  of  energy consumption in buildings and recognize ways to save. The  energy  audit  at  Sam  Ratulangi  University  of  Manado, North Sulawesi Rectorate building aims to know the energy usage  and  energy  utilization  conditions  and  energy  saving opportunities in the Rectorate Building of Universitas Sam Ratulangi Manado, North Sulawesi.
From  the  data  obtained  there  are  some  buildings  /  rooms that have not met the criteria and there are also rooms that meet  the  criteria  of  energy  audits.  And  from  this  analysis used  planning  to  optimize  the  use  of  electric  energy  and other energy utilization in Rectorate Building of University of  Sam  Ratulangi  Manado,  North  Sulawesi  to  be  more economical  and  support  program  of  University  of  Sam Ratulangi to be better.
Keywords  -- Energy  Audit,  Electrical  Energy,  Energi Audit Analysis, Rectorate Building Of Sam Ratulangi Of Manado,
Abstrak  -- Konsumsi  akan  energy  listrik  terus meningkat,  dengan  peningkatan  kebutuhan  energi  listrik maka  keandalan  suatu  sistem  tenaga  listrik  juga  harus berbanding lurus  dengan  kebutuhan energi listrik. Audit energi  adalah  metode  yang  dipakai  untuk  menghitung besarnya  konsumsi  energi  pada  bangunan  gedung  dan mengenali cara – cara untuk penghematannya. Audit  energi  di  gedung  Rektorat  Universitas  Sam Ratulangi  Manado,  Sulawesi  Utara  bertujuan  untuk mengetahui penggunaan energi dan Kondisi pemanfaatan energi  serta  peluang  penghematan  energi  di  gedung Rektorat  Universitas  Sam  Ratulangi  Manado,  Sulawesi Utara.  Dari  data  yang  diperoleh  ada  beberapa bangunan/ruangan  yang  belum  memenuhi  kriteria.  Dan dari  analisa  ini  digunakan  perencanaan  untuk mengoptimalkan  penggunaan  energi  listrik  serta pemanfaatan  energi  lain  di  gedung  Rektorat  Universitas Sam Ratulangi Manado, Sulawesi Utara agar dapat lebih ekonomis  dan  mendukung  program  Universitas  Sam Ratulangi menjadi lebih baik.
Kata  Kunci  -- Audit  Energi,  Analisa  Audit  Energi, Energi  Listrik,  Gedung  Rektorat  Universitas  Sam Ratulangi Manado,
I . PENDAHULUAN
Energi  listik  merupakan  kebutuhan  sangat  penting bagi  kehidupan  manusia  baik  untuk  kegiatan perkantoran,  kegiatan  industri maupun  dalam kehidupan  sehari hari  seperti  rumah tangga.  maka dari sisi  Teknik  Tenaga  Listrik  penggunaan  energi  listrik yang  dipakai  begitu  besar,  sehingga  perlu  dilakukan Konservasi  Energi.  Konservasi  Energi  merupakan proses  penggunaan  energi  secara  efisien  dan  rasional tanpa  mengurangi  penggunaan  energi  yang  ada,  arti prinsip  konservasi  energi  mendorong  masyarakat  agar dapat  menggunakan  energi  listrik  yang  disediakan digunakan  dengan  efisien  baik  dalam  kegiatan  sehari- hari,  kegiatan  perkantoran  maupun  kegiatan  industry. Berdasarkan  dengan  penjelasan  diatas  maka  perlu dilakukan usaha-usaha dalam penggunaan energi listrik secara  efisien.  Efisien  energy  listrik  sendiri  dapat dilakukan  dengan  analisa  lapangan,  dimana  analisa  ini bertujuan untuk mengkaji energi listrik yang digunakan sudah  efisien  atau  belum.  Berdasarkan  dengan penjelasan  diatas,  maka  perlu  dilakukannya  Audit Energi, dimana Audit Energi sendiri merupakan analisa lapangan yang dilakukan agar penggunaan energi listrik dapat efisien.
Apabila  penggunaan  energi  listrik  tidak  efisien maka  penggunaan  energi  listrik  akan  semakin  besar, tidak  terkendali  dan  meningkatkan  biaya  listrik.  Oleh karena itu kita perlu melakukan Audit Energi agar bisa mengetahui  berapa banyak  konsumsi energi  listrik dan kita  bisa  meminimalisir  energi  listrik  yang  akan dipakai.  Terkait  dengan  penjelasan  diatas  maka  saya bertujuan  untuk  melakukan  Analiasa  Audit  Energi  di Gedung  Rektorat  Universitas  Sam  Ratulangi  Manado yang  mana  tujuan  saya  melakukan  Audit  Energi  di Gedung  Rektorat  Universitas  Sam  Ratulangi  Manado untuk  mengetahui  profil  penggunaan  energi  dan peluang  penghematan  energi  pada  Gedung  Rektorat Universitas Sam Ratulangi
Manado untuk meminimalisir  penggunaan  energi  listrik  ,  sehingga penggunaan  energi  listrik  pada  Gedung  Rektorat Universitas Sam Ratulangi Manado Sulawesi Utara bisa lebih efisien dan menghemat biaya.[6]

## Audit Energi Gedung Rektorat Universitas Sam Ratulangi Manado
Fikri P. Djamaludin, Vecky C. Poekoel, Meita Rumbayan. Teknik Elektro Universitas Sam Ratulangi Manado, Jl. Kampus Bahu-Unsrat Manado, 95115 Email: fikrydjamaludin96@unsrat.co.id, Vecky.Poekoel@unsrat.ac.id, Meita.Rumbayan@unsrat.ac.id
II . METODOLOGI PENELITIAN

## A. Audit Energi
Audit  Energi  adalah  metode  yang  dipakai  untuk menghitung  besarnya  konsumsi  energi  pada  bangunan gedung  dan  mengenali  cara  –  cara  untuk penghematannya. Tahapan audit energi  dibagi  menjadi 2 tahap yaitu :

## 1) . Tahap 1 Audit Energi Awal :
Pada  tahap  ini  lakukan  pengumpulan  dan penyusunan  data  historis  energi  per  tahun  yang bertujuan  untuk  mengetahui  jumlah  pemakaian  energi, kemudian  setelah  data  perhitungan  per  tahun didapatkan  dilakukan  perhitungan  Intensitas  Konsumsi Energi (IKE) per tahun, apabila perhitungan IKE telah dilakukan  maka  data  perhitungan  tersebut  dapat dibandingkan  dengan  standard  IKE    dan  dapat disimpulkan  konsumsi  energy  per  tahun  masuk  dalam kriteria hemat, sedang, atau boros.
Kegiatan  yang  dilakukan  pada  saat  audit  energi  awal adalah sebagai berikut :
a. Pengumpulan  dan  penyusunan  data  energi bangunan gedung
2). Tahap 2 Audit Energi Rinci :
Jika  ada  indikasi  pemborosan,  baru  dilakukan tahapan  penelitian  dan  pengukuran  konsumsi  energy. Kemudian  membandingkan  hasil  pengukuran  dengan standard IKE, lalu dilakukan  identifikasi  kemungkinan Peluang  Hemat  Energi  (PHE)  dan  Analisis  PHE berdasarkan  dengan  rekomendasi  PHE.  Sebelum melakukan  kegiatan  pada  saat  audit  energi  awal terdapat  beberapa  langkah  yang  diuraikan  sebagai berikut :
a. Penelitian konsumsi energi
b. Pengukuran energy
c. Identifikasi peluang hemat energi
d. Analisis peluang hemat energy

## B. Audit  Energi  Sistem  Tata  Udara  pada  Bangunan Gedung
Kondisi  suhu  dan  kelembaban  dalam  suatu ruangan  sangat  mempengaruhi  kenyamanan  penghuni yang  berada  diruangan  tersebut  ,  Jadi  untuk  mengatur suhu  dan  kelembaban  relatif  dapat  dilakukan  dengan mengikuti Standar Nasional Indonesia yang ada. Hal ini dilakukan  agar  system  tata  udara  pada  bangunan gedung dapat bekerja dengan efisien dalam
pengaplikasian  lapangan.  Berikut  merupakan  Standar Nasional  Indonesia  yang  berhubungan  dengan  system tata udara pada bangunan gedung :
1).  Ruang  kerja  dengan  suhu  antara  24ºC hingga  27ºC  dengan  kelembaban  relative antara  55%  (lima  puluh  lima  persen)  sampai dengan 65%(enam puluh lima persen) 2).  Ruang transit (lobby,koridor) dengan suhu berkisar  antara  27ºC  hingga  30ºC  dengan kelembaban  relatif  antara  50%(lima  puluh persen)  sampai  dengan  70%(tujuh  puluh persen )[1]

## C. Audit Energi Sistem Tata Cahaya pada Bangunan Gedung
Audit energi system pencahayaan bertujuan untuk mengetahui  tingkat  kuat  penerangan  dalam  suatu ruangan.  Penghematan  pemakaian  tenaga  listrik melalui  system  cahaya  sebagaimana  dimaksud  pada Peraturan  Menteri  Energi  dan  Sumber  daya  mineral Republik  Indonesia  nomor  13  tahun  2012  tentang penghematan energi listrik pada pasal 4 ayat 1 huruf b dilakukan dengan cara :
1) menggunakan lampu hemat energy sesuai dengan peruntukannya
2) menggurangi penggunaan lampu hias (accessoris)
3) menggunakan  ballast  elektronik  pada  lampu TL(neon) 4) mengatur daya listrik maksimum untuk pencahayaan  (termasuk  rugi  rugi  ballast)  sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk :
a. ruang  resepsionis  13  watt/m²  dengan tingkat pencahayaan paling rendah 300 lux
b. ruang  kerja  12  watt/m²  dengan  tingkat pencahayaan paling rendah 350 lux
c. ruang  rapat  ,  ruang  arsip  aktif  12  watt/m² dengan  tingkat  pencahayaan  paling  rendah 300 lux
d. gudang  arsip  6  watt/m²  dengan  tingkat pencahayaan paling rendah 150 lux
e. ruang  tangga  darurat  4  watt/m²  dengan tingkat pencahayaan paling rendah 150 lux
f. tempat  parkir  4  watt/m²  dengan  tingkat pencahayaan paling rendah 100 lux
5) menggunakan  rumah  lampu  (armature)  reflector yang memiliki pantulan cahaya tinggi
6) mengatur  saklar  berdasarkan  kelompok  area  , sehingga sesuai dengan pemanfaatan ruangan
7) menggunakan saklar otomatis dengan
menggunakan pengatur waktu (timer) dan atau
TABEL I DATA GEDUNG PERKANTORAN BER – AC Kriteria Konsumsi Energi Spesifik (kWh/m²/bulan) Sangat Efisien Lebih kecil dari 8,5 Efisien 8,5 sampai dengan lebih kecil dari 14 Cukup Efisien 14 sampai dengan lebih kecil dari 18,5 Boros Lebih besar sama dengan 18,5
sensor  cahaya  (photocell)  untuk  lampu  taman  , koridor , dan teras
8) mematikan  lampu  ruangan  di  bangunan  gedung jika tidak dipergunakan
9) memanfaatkan cahaya alami (matahari) pada siang hari  dengan  membuka  tirai  jendela  secukupnya sehingga tingkat cahaya memadi untuk melakukan kegiatan pekerjaan
10) membersihkan lampu dan rumah lampu (armature) jika  kotor  dan  berdebu  agar  tidak  menghalangi cahaya lampu.[4]

## D. Intensitas  Konsumsi  Energi  (IKE)  Listrik  dan Standar
Intensitas  konsumsi  energi  (IKE)  listrik  adalah pembagian  antara  konsumsi  energy  listrik  pada  kurun waktu tertentu dengan satuan luas bangunan gedung.

## E. Intensitas komsumsi Energi
Intensitas  komsumsi  Energi  adalah  besar  energi yang  digunakan  suatu  bangunan  gedung  perluas  area yang  dikondisikan  dalam  satu  bulan  atau  satu  tahun. Untuk  mendapatkan  Intensitas  komsumsi  Energi  maka dipakai rumus (1) :

## Intensitas Konsumsi Energi = Total Penggunaan (Kwh/bulan) Luas Bangunan

## (1)

## F. Total Penggunaan Beban
Total penggunaan beban adalah  total penggunaan peralatan-peralatan  listrik  yang  dipakai  dalam  waktu yang  di  tentukan  dalam  satu  bulan.  Untuk mendapatakan  Total  Penggunaan  Beban  maka  dipakai rumus (2) :
Beban Listrik Peralatan ∗ Jumlah jam Penggunaan ∗ hari dalam 1 bulan 1000
(2)
TABEL II DATA GEDUNG PERKANTORAN TANPA AC Kriteria Konsumsi Energi spesifik (kWh/m²/bulan) Sangat Efisien Lebih kecil dari 3,4 Efisien 3,4 sampai dengan lebih kecil dari 5,6 Cukup Efisien 5,6 sampai dengan lebih kecil dari 7,4 Boros Lebih besar sama dengan 7,4

## G. Total Biaya
Total  biaya  adalah  total  perkalian  antara  total penggunaan  dengan  rupiah,  total  biaya  merupakan referensi  untuk  jumlah  yang  harus  di  bayar.  Untuk mendapatkan Total Biaya maka dipaka rumus (3) :
Total Biaya = Total penggunaan  × Rupiah       (3)
Kriteria  penggunaan  energi  di  gedung  perkantoran berdasarkan  komsumsi  energi  spesifik  (kWh/m²/bulan) terbagi menjadi dua[5] ;
III . HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Data Teknis Audit Energi
Penggunaan  energi  pada  kantor  walikota  Manado sangat  besar,  hal  ini  berdasarkan  dengan  banyaknya ruangan  dan  peralatan  listrik  yang  dipakai  di  Gedung Rektorat Universitas Sam Ratulangi Manado.
Maka  secara  tidak  lansung  perlu  dilakukan  Audit Energi  di  Gedung  Rektorat  Universitas  Sam  Ratulangi Manado,  audit  energi  bertujuan  untuk  mengetahui pemakaian  energi  di  gedung  rektorat  universitas  sam ratulang manado.
Data-data  yang  didapatkan  akan  digunakan  untuk Audit  Energi  di  gedung  rektorat  universitas  sam ratulangi  Manado.  Dimana  yang  di  analisa  berkaitan dengan  gedung  rektorat  universitas  sam  ratulangi Manado.

## B. Data Data
Adapun  data  -  data  yang  dikumpulkan  dalam penelitan ini adalah sebagai berikut :
Gambar 1 Dena Lokasi Universitas Sam Ratulangi Manado
Sam Ratulangi Manado TABEL IV DATA  TATA CAHAYA RUANGAN REKTOR Tata Cahaya Nama Ruangan Jenis Lampu Jumlah Lampu Watt keadaan Lampu
On Off Rektor Pijar 32 6 143 63 Ruang Kerja Pijar 32 5 152 76
TABEL V
DATA  TATA UDARA RUANGAN REKTOR
Tata Udara
Nama Ruangan Jenis Pendingin Merek/Type Jumlah Pendingin Rektor Ac Split 1pk TCL 4 Ruang Kerja Ac Split 1pk TCL 1 TABEL VI DATA  PERALATAN RUANGAN REKTOR Peralatan Lain Nama Ruangan Peralatan Merek/Type  Jumlah Rektor Computer Lenovo 1 Dispenser Miyako 1 Televisi Samsung 1
Ruang Kerja Computer Lenovo 1 Printer Canon 1
TABEL VII
DATA  TATA CAHAYA RUANGAN BIDANG UMUM & KEUANGAN Tata Cahaya Ruangan Jenis Lampu Jumlah Lampu Watt keadaan Lampu On Off WR (A) Pijar 5 20 63 6 WR (B) Pijar 1 20 41 12 WR (C) Pijar 2 20 44 1

## TABEL VIII DATA LUAS RUANGAN REKTOR
Luas Ruangan Nama Ruangan Panjang Lebar Rektor 8,3 7,2 Ruang Kerja 6,4 5,5
TABEL IX
DATA PERALATAN RUANGAN BIDANG UMUM & KEUANGAN Peralatan Lain Nama Ruangan Peralatan Merek/type Jumlah WR (A) Computer Lenovo 1 Televisi LG 1 TABEL III DATA TATA UDARA RUANGAN BIDANG UMUM & KEUANGAN Tata Udara Nama Ruangan Jenis Pendingin Merek /Type Jumlah Pendingin WR (A) Ac split 1pk LG 2 buah WR (B) Ac Split 1pk LG 1 buah WR (C) Ac Split 1pk LG 1 buah
Printer Canon 2 WR (B) Computer Lenovo 1 Printer Canon 1 WR (C) - - -

## A. Analisa Audit Energi
Audit  Energi  adalah  teknik  yang  dipakai  untuk menghitung besarnya konsumsi energi pada bangunan gedung  dan  mengenali  cara  –  cara  untuk penghematannya.  Audit  energi  bertujuan  untuk Memelihara kelestarian sumber daya alam yang berupa sumber  energi  melalui  kebijakan  pemilihan  teknologi dan  pemanfaatan  energi  secara  efisien.  Audit  energi juga  bermanfaat  untuk  menghemat  biaya  energi, menurunkan  konsumsi  energi,  dan  menurunkan  biaya produksi.
Berikut  dibawah  ini  adalah  persamaan  yang digunakan  dalam  menentukan  intensitas  konsumsi energi (IKE) :
Intensitas Konsumsi Energi = Total Penggunaan (Kwh/bulan)
Luas Bangunan (4) 1) Perhitungan Total Penggunaan Beban,
Perhitungan  IKE  (Intensitas  Komsums  Energi)  & Total  biaya  pada    Universitas  Sam  Ratulangi Manado
Dalam menentukan total penggunaan beban dipakai persamaan :
Beban Listrik Peralatan ∗ Jumlah jam Penggunaan ∗ hari dalam 1 bulan 1000
(5) TABEL X DATA LUAS RUANGAN BIDANG UMUM & KEUANGAN Luas Ruangan Nama Ruangan Panjang Lebar WR (A) 5,3 4,9 WR (B) 4,2 3
WR (C) 4,1 3 1. Ruangan Bidang Umum & Keuangan Dibawah Merupakan Perhitungan Total Penggunaan  Beban  Ruang  Bidang  Umum  & Keuangan (Tabel 3). Pijar : 8 × 20 = ×   × . = 28, 16 Watt Computer  : 500 × 4 = . ×  × . = 176 Watt
Printer Canon : 1 × 13 = ×  × = 2,288 Watt
AC  Split  1  Pk  4  buah  :  4  ×  800  = . ×  ×
=563,2 Watt
Televisi LG 1 : ×  ×
. = 26,4 Watt
Untuk  mendapatkan  Nilai  IKE  maka  dilakukan perhitungan  nilai  parameter  parameter  yang  telah dilakukan.  Berikut  merupakan  perhitungan  nilai IKE di ruangan Rektor :
IKE =
(6) ,
, = 15,6 kwh/m²
Setelah  mendapatkan  nilai  IKE,  selanjutnya ditentukan  total  biaya  energi  listrik  yang  di gunakan di ruangan rektor sebagai berikut :
Total Biaya = Total penggunaan x Rupiah
(7)
796,048 × 1352
=Rp1.076.256,9

## TABEL XI
DATA PERBANDINGAN RUANGAN BIDANG UMUM & KEUANGAN Ruangan Pengukuran Standard WR (A) 68 350 WR (B) 41 350
WR (C) 44 350 GRAFIK I DATA PERBANDINGAN RUANGAN BIDANG

## UMUM & KEUANGAN

## 2. Ruangan Rektor
Dibawah Merupakan Perhitungan Total Penggunaan Ruangan Rektor (Tabel 4).
Pijar : 32 × 11 = ×   × . = 61,952 Watt
Computer  : 500 × 2 = . ×  × . = 176 Watt
Printer Canon : 1 × 13 = ×  × = 2,288 Watt
AC  Split  1  Pk  4  buah  :  4  ×  800  = . ×  × =563,2 Watt
Televisi Samsung 1 = ×  × . = 26,4 Watt Dispenser Miyako 1 = ×  × . = 59,84 Watt
Untuk  mendapatkan  Nilai  IKE  maka  dilakukan perhitungan  nilai  parameter  parameter  yang  telah dilakukan.  Berikut  merupakan  perhitungan  nilai IKE di ruangan Rektor :
IKE =
(8)
= ,
, = 9,3 kwh/m² TABEL XII DATA PERBANDINGAN RUANGAN REKTOR Ruangan Pengukuran Standard Rektor 143 350
Ruang Kerja 152 350

## GRAFIK II DATA PERBANDINGAN RUANGAN REKTOR
Setelah  mendapatkan  nilai  IKE,  selanjutnya ditentukan  total  biaya  energi  listrik  yang  di gunakan di ruangan Rektor sebagai berikut:
Total Biaya = Total penggunaan x Rupiah
(9) 889,68 × 1352 = Rp.1.202.847,36 2) Perbandingan pengukuran dan standar
pencahayaan
Berdasarkan  table  11  dan  grafik  1  di  atas  data perbandingan  ruangan  bidang  umum  dan  keuangan ruang WR (A) dapat dilihat bahwa hasil pengukurannya adalah 63 lux , WR (B) 41 lux , WR (C) 44 lux. Hasil pengukuran  ini  lebih  rendah  dari  standar  yang ditetapkan yaitu 350 lux.
Berdasarkan  table  12  dan  grafik  2  di  atas  data perbandingan ruang sumber bagian dapat dilihat bahwa hasil pengukuran pada ruang rector adalah 143 lux, dan ruang kerja hasil pengukurannya adalah 152 lux. Hasil pengukuran  ini  lebih  rendah  dari  standar  yang ditetapkan yaitu 350 lux.
TABEL. XII DATA PERHITUNGAN DAN STANDAR IKE
Lantai Ruang IKE Perhitungan Standar Lantai 1 Ruang Rektor 9,3 8.5
63 41 44 350 350 350 0 200 400 WR (A) WR (B) WR (C) Bidang Umum & Keuanagan pengukuran standard 143 152 350 350 0 200 400 ruang rektor ruang kerja Ruang Rektor pengukuran standard
Ruang Kerja 11,7 8.5 Ruang Rapat 10,3 8.5 Lantai 2 Sumber Bagian 20,5 8,5 Tata Laksana & Humas 13,2 8,5 Tata Usaha 11,6 8,5 Kasubag RT 8,8 8,5 Kepegawaian 20,9 8,5 Pendidik 18,9 8,5 Tenaga Pendidik 65,3 8,5 Umum & Keuangan 15,6 8,5 Lantai 3 Kasubag Kerjasama 8,7 8.5 Director IDB 4,24 8.5 Kerjasama & Informasi 4,70 8.5 Data & Informasi 7,88 8.5 Program & Anggaran 6,9 8.5 Biro Informasi 3,9 8,5 Wakil Rektor 4 7,75 8,5 Lantai 4 Sidang 7,78 8.5 Makan 1,29 8.5 Musolah 0,11 8.5 PPK 17,3 8.5 Projek 3,13 8.5 Pogja IGB 10,8 8.5 Sekretariat Senat 7,3 8.5 Lantai 5 Kasubag non PNBP 1,83 8.5 Kasubag PNBP 2.04 8.5

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Setelah  melakukan  Audit  energi  pada  gedung rektorat  universitas  sam  ratulangi  manado,  Sulawesi Utara, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Berdasarkan hasil  pengukuran pencahayaan  maka dapat disimpulkan pencahayaan di gedung rektorat universitas  sam  ratulangi  Manado  rata-rata  tidak memenuhi  standar  yang  ditetapkan  namun  ada beberapa  ruangan  yang  memanfaatkan  cahaya matahari  dan  pencahayaannya  melebihi  standar yang di tetapkan.
2. Berdasarkan Hasil perhitungan intensitas komsumsi  energi  di  gedung  rektorat  universitas sam  ratulangi  Manado  di  dapatkan  hasil  rata-rata di tiap ruangan sangat efisien dan efisien.

## B. Saran
Jadi saran untuk kantor walikota Manado sebagai berikut :
1. Re  desain  untuk  jaringan  instalasi  listrik  agar penempatan  saklar  di  gedung  rektorat  universitas sam ratulangi Manado lebih sesuai.
2. Perlunya  dilakukan  pemeliharaan  rutin  terhadap bola  lampu  supaya  pencahayaan  lebih  baik    dan mematikan  peralatan-peralatan  elektronik  yang sudah tidak pakai
3. Sebaiknya  di  tiap-tiap  ruangan  memakai  lampu yang  lebih  hemat energi seperti lampu jenis  LED supaya pemakaiannya lebih hemat kedepannya.
4. Memperbaiki AC yang sudah tidak lagi di pakai pada ruangan-ruangan tertentu, ada beberapa ruangan yg menggunakan AC tapi tidak lagi di pakai karna tidak mendinginkan ruangan.
5. Memperbaiki kebiasaan buruk tiap pegawai yang terbiasa merokok didalam ruangan ber-Acdan membiarkan kondisi pintu dan jendela terbuka, kondisi seperti inilah yg berpotensi terjadinya pemborosan listrik.

## V. KUTIPAN
[1] Badan  Standarisasi  Nasional,  2001,  “ Prosedur  Audit Energi  pada  Bangunan  Gedung,  Konservasi  Energi Sistem    Tata  Udara  pada  Bangunan  Gedung, Konservasi  Energi  Sistem  Pencahayaan  Bangunan Gedung ”, (SNI 03-6196-2000, SNI 03-6090-2000, SNI 03-6197-2000)
[2] M.  Ahmad  2012,  “ Audit  Energi  pada  Bangunan
Gedung  Direksi  PT.Perkebunan  Nusantara  XIII (Persero)” , E-journal Teknik Elektro Politeknik Negeri
Pontianak , vol.8 no.3, ISSN :1693 – 9085
[3] M.  Neidle,  “ Teknologi  Instalasi  Listrik”, edisi ketiga,1986
Sam Ratulangi Manado
[4] Peraturan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral Republik  Indonesia,  Nomor  13,14,15  Tahun  2012  dan Nomor 1 Tahun 2013
[5] Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  70 Tahun 2009, Tentang Konservasi Energi
[6] U.  Afyudin,  “ Audit  Energi  di  Kantor  Walikota Manado”, Kota Manado, Manado. 2018
FIKRY  PRADANA  DJAMALUDIN lahir  Agustus  1996 pada  tahun  2013  memulai  pendidikan  di  Fakultas  Teknik Universitas  Sam  Ratulangi  Manado  di  Jurusan  Teknik Elektro, dengan mengambil konsentrasi Minat Teknik Tenaga Listrik  pada  tahun  2015.  Dalam  menempuh  pendidikan penulis  juga  pernah  melaksanakan Kerja  Praktek  yang  bertempat  di PT.PLN  (Persero)  AP2B  Sistem
Minahasa  dari  tanggal  19  Januari
2017 sampai dengan 21 Maret 2017 dan
selesai
melaksanakan
pendidikan  di  Fakultas  Teknik Elektro  Universitas  Sam  Ratulangi Manado  Februari  2018,  minat penilitiannya  adalah  Audit  Energi di  Gedung  Rektorat  Universitas Sam  Ratulangi  Manado,  Sulawesi Utara