Tersedia  online  di:  http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkpt

## RANCANG  BANGUN  PEMBANGKIT  LISTRIK  TENAGA  SURYA  SEBAGAI  SUMBER LISTRIK  UNTUK  KAPAL  PERIKANAN  SKALA  KECIL  DI  KABUPATEN  PANGKEP, SUL AWESI  SELATAN

## DESIGN OF SOLAR POWER PLANTS AS A SOURCE OF ELECTRICITY FOR SMALL SCALE FISHERY, IN PANGKEP DISTRICT, SOUTH SULAWESI
I Ketut Daging # , M. Subroto Alirejo, I Putu Wirta Antara, Emil F. Dwiyatmo, Tri Wahyu
Permesinan Perikanan, Sekolah Tinggi Perikanan
Jl. AUP No. 1 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia
E-mail:  i.daging@kkp.go.id
(Diterima: 18 Desember 2018; Diterima setelah perbaikan: 1 Agustus 2019; Disetujui: 1 Agustus 2019)

## ABSTRAK
Kebutuhan  akan  listrik  untuk  kalangan  industri,  perkantoran,  perumahan,  termasuk  untuk  kapal-kapal perikanan meningkat dengan pesat. Peningkatan kebutuhan listrik ini tidak diiringi dengan penambahan pasokan listrik. Energi surya dapat dijadikan alternatif penghasil  energi listrik. Sel surya dapat mengkonversi langsung radiasi sinar matahari menjadi energi listrik (proses photovoltaic). Energi listrik yang dihasilkan dari sel surya dapat dimanfaatkan pada malam hari, dengan cara menyimpan energi listriknya ke baterai yang dikontrol oleh regulator pada siang hari. Pemanfaatan energi listrik di atas kapal dilakukan dengan menghubungkan  inverter  dari  arus  DC  ke  AC  pada  keluaran  regulator.  Hasil  pengujian  modul  surya (photovoltaic) diperoleh daya terbesar yang dihasilkan dari jam 08:00-16:00 adalah pada jam 12:00 dengan daya yang dihasilkan sampai 45,76 watt. Pengukuran tegangan dan arus setiap jam dari rentang jam 08:00 – 16:00, diperoleh daya rata-ratanya sebesar 32,389 watt. Keluaran daya rata-rata selama 5 hari mencapai 32,386  watt.
KATA KUNCI: Listrik; panel surya; solar charge controller; baterai; inverter

## ABSTRACT
Electricity needed for industry, office, housing or on ships fisheries is greatly increased. The  increase in demand for electricity is not accompanied by the additional power supply. Solar energy is chosen as an alternative energy source to generate electricity. A solar cell directly convert solar radiation into electrical energy (photovoltaic process). Electricity generated from solar energy is stored during the day in a battery controlled by a regulator, so it can be used at night. A current inverter is connected to regulator output. The  highest  power  obtained  from  the  solar  power  module  (photovoltaic)  generated  between  08.00  to 16.00 hours is at 12:00 with power produced up to 45.76 watt. The measurement of voltage and current from 08.00 to 16.00 hours hourly basis, the average power generated is 32.389 watt. The average power output for 5 days reached 32.386 watt.
KEYWORDS: Electricity; solar panel; solar charge controller; battery; inverter

## PENDAHULUAN
Kebutuhan  akan  listrik  baik  untuk  kalangan industri, perkantoran, masyarakat umum maupun di kapal-kapal perikanan meningkat pesat. Kebutuhan akan listrik tidak hanya di darat, tetapi juga di laut dalam
hal penerangan  di kapal maupun  pendukung dalam proses  penangkapan  ikan.  Namun,  peningkatan kebutuhan listrik ini tidak diiringi oleh penambahan jumlah pasokan listrik untuk konsumen, disebabkan semakin menipisnya ketersediaan bahan bakar minyak sehingga harganya semakin mahal sebagai bahan bakar
menghidupkan generator untuk menghasilkan listrik (Suyanto,  1983).  Generator  adalah  mesin  yang mengubah  energi  gerak  dari  motor  bakar  menjadi energi listrik (Juhari, 2013).
Pemakaian  listrik  di  atas  kapal  adalah  hal  yang sangat penting karena sangat mendukung dalam proses penangkapan  terutama  penerangan  di  malam  hari, terutama  oleh  kapal  ikan  yang  membutuhkan penerangan dalam proses penangkapan. Setiap harinya bahan bakar terpakai untuk menghidupkan generator, sehingga  pengeluaran  bertambah,  sementara pendapatan nelayan tidak tentu apalagi saat cuaca buruk memperoleh hasil sangat sedikit. Harga bahan bakar yang semakin mahal menambah beban pengeluaran bagi  nelayan.  Kebutuhan  bahan  bakar  bukan  hanya untuk  mesin  induk  saja  tetapi  juga  untuk menghidupkan generator. Hal ini adalah masalah besar bukan hanya untuk nelayan saja tapi untuk kita semua yang memerlukan listrik.
Berdasarkan beberapa permasalahan di atas, penulis memiliki  alternatif  solusi  yang  diharapkan  dapat menghindarkan  krisis  listrik,  terutama  untuk  kapal- kapal perikanan skala kecil yang tidak menggunakan generator  karena  mengurangi  jumlah  pengeluaran untuk penerangan setiap malamnya. Kapal-kapal seperti ini  umumnya,  hanya  memakai  alat  penerangan sekadarnya saja seperti senter. Atas dasar inilah penulis mencoba untuk merancang sebuah pembangkit listrik dengan memanfaatkan energi cahaya matahari (energi surya).  Energi  listrik  dari  tenaga  surya  ini dimanfaatkan  sebagai  energi  listrik  alternatif khususnya  bagi  kapal-kapal  perikanan  yang  tidak menggunakan generator. Pemanfaatan energi surya ini dipilih  karena  energi  matahari  termasuk  salah  satu jenis energi terbarukan (Boyle, 2004) dan Indonesia merupakan  negara  tropis  yang  berada  di  jalur khatulistiwa  sehingga  berlimpah  sinar  matahari sepanjang tahun (Anwar, 2016;  Akhmad, 2011; Anggara, et al, 2014). Penulis dalam penelitian ini menggunakan proses  fotovoltaik,  yaitu  dengan  cara mengkonversikan  secara  langsung  energi  surya menjadi energi listrik (Bhatia, 2014). Proses ini hanya dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  suatu  bahan yang umum dinamakan dengan nama sel surya ( solar cell ) yang dapat bekerja dengan optimal jika sel surya ini  mendapat  paparan  sinar  matahari  (Deni,  2012; Khulaemi, 2016; Nasution, 2015).
Penulis berharap kapal-kapal perikanan yang kecil maupun yang besar berminat dan dapat memanfaatkan energi alam yang ada seperti energi matahari dengan rancangan PLTS ini sehingga mengurangi beban biaya yang dikeluarkan oleh para nelayan.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui komponen  utama  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya beserta fungsinya, mengetahui cara kerja Pembangkit Listrik  Tenaga  Surya,  mengetahui  prosedur perancangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di kapal perikanan, perakitan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di kapal perikanan, menguji Pembangkit Listrik Tenaga Surya terhadap daya yang dihasilkan oleh Panel Surya kapasitas  50  WP (Waat  Peak) sebagai  sumber  listrik (Hasan, 2012; Suryatmo, 2014).

## BAHAN  DAN  METODE
Pelaksanaan penelitian dilaksanakan selama enam bulan mulai tanggal 16 Oktober 2017 sampai Mei 2018. Penelitian  dilakukan  di  kapal    KM.  AAS  Kendari Sulawesi  Tenggara  dan  KM  Putri  Indah  Pangkep Sulawesi Selatan.
Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah avometer, ampermeter, obeng, kalkulator, pencatat waktu, alat tulis, kamera, 2 unit kapal nelayan, panel surya, inverter, baterai, kontroler, kabel, lampu LED,  dan fish  finder .
Metode  pengumpulan  data  dengan  melakukan perancangan  dan  pemasangan  panel  surya  untuk mendapatkan data dan informasi yang sesungguhnya, juga melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten serta mengadakan studi literatur sebagai bahan referensi.

## HASIL  DAN  PEMBAHASAN
Kapal-kapal  perikanan  yang  berada  di  Kendari Sulawesi  Tenggara  dan  Sulawesi  Selatan    pada umumnya tidak semua dilengkapi dengan generator pembangkit  tenaga  listrik  untuk  kebutuhan penerangan dan untuk mengaktifkan peralatan navigasi. Hal ini terutama pada kapal-kapal yang berukuran skala kecil namun daerah penangkapannya cukup jauh, dan setiap tripnya tidak hanya 2-3 hari, tapi setiap tripnya terkadang  sampai  seminggu.Untuk  penerangan  di jenis kapal tersebut jika menggunakan generator, akan lebih  banyak  kerugian  daripada  keuntungan  yang dirasakan.
Pertama, penggunaan generator di atas kapal akan memakan tempat, kedua pengeluaran atau biaya untuk bahan bakar lebih banyak. Hal ini karena kebutuhan bahan bakar selain untuk mesin penggerak ditambah lagi  untuk  membangkitkan  listrik  dari  generator. Kondisi  ini  menyebabkan  biaya  pengeluaran bertambah,  sementara  untuk  pendapatan  yang diperoleh dari pelayaran tidak menentu. Kapal yang digunakan adalah kapal yang berukuran kecil di mana awak kapal hanya 2 atau 3 orang, sehingga listrik yang digunakan juga tidak begitu banyak. Oleh karena itu,
penulis mengambil alternatif untuk merancang bangun pembangkit  listrik  tenaga  surya  di  kapal  yang berukuran kecil.
Kapal  perikanan  dapat  memanfaatkan  sumber energi  yang  berlimpah  seperti  energi  dari  sinar matahari yang  dapat dimanfaatkan untuk kegunaan
lainnya.  pemanfaatan  energi  sinar  matahari  ini dilakukan menggunakan alat yang disebut panel surya yang  berfungsi  sebagai  pembangkit  tenaga  listrik alternatif di kapal nelayan.
Matahari Solar Charge Baterai 12 Volt 50 Ah Inverter AC Lampu LED Fish finder Charger Hp Gambar 1. Diagram Blok Pembangkit Listrik Tenaga Surya.
Figure 1. Block diagram of Solar Power Plant.
Panel surya 50 Wp
Komponen utama pembangkit listrik tenaga surya di kapal perikanan yang diteliti terdiri atas panel surya, charge controller, baterai, dan inverter (Boxwell, 2017). Penjelasan  masing-masing  komponennya  adalah sebagai berikut:
1.  Panel  surya /  solar  cell
Panel  surya  adalah  alat  yang  digunakan  untuk menyerap  dan  mengubah  sinar  matahari  menjadi energi  listrik.  Sinar  matahari  mengandung  energi dalam  bentuk  foton,  di  mana  saat  foton  mengenai permukaan sel surya, elektronnya akan tereksitasi dan menimbulkan  aliran  listrik.  Peristiwa  ini  disebut sebagai  peristiwa  Fotovoltaic  atau  fotoelektrik (Penick  &  Louk,  1998;  Fahrenbruch  &  Bube,  2012). Sel surya dapat tereksitasi karena terbuat dari mate- rial semikonduktor yang mengandung unsur silikon. Silikon ini terdiri dari dua jenis lapisan sensitif yaitu lapisan positif (tipe-P) dan lapisan negatif (Tipe-N).
2. Solar Charge  Controller (SCC)
Charge Controller adalah peralatan elektronik yang digunakan untuk mengatur arus searah yang diisi ke baterai dan yang diambil dari baterai ke beban (Rashid, 2011). Solar  charge  controller mengatur overcharg- ing (kelebihan pengisian - karena baterai sudah ‘penuh’) dan  kelebihan  voltase  dari  panel  surya.  Kelebihan voltase dan pengisian akan mengurangi umur baterai.
Charge  controller menerapkan  teknologi Pulse  width modulation (PWM)  untuk  mengatur  fungsi  pengisian baterai dan pembebasan arus dari baterai ke beban. Panel surya 12 Volt umumnya memiliki tegangan out- put  16  -  21  Volt.  Jadi,  tanpa solar  charge  controller , baterai akan cepat rusak oleh overcharging dan terjadi ketidakstabilan tegangan. Baterai umumnya di- charge pada tegangan 14 – 14,7 Volt.
Beberapa fungsi detail dari solar charge controller adalah  mengatur  arus  untuk  pengisian  ke  baterai, menghindari overcharging ,  dan overvoltage . Solar charge controller juga mengatur arus yang dibebaskan/ diambil dari baterai agar baterai tidak ‘full discharge’ , dan overloading (Simarmata,  2016) . Untuk  membeli solar charge controller yang harus diperhatikan adalah: Voltage 12 Volt DC / 24 Volt DC, kemampuan (dalam arus  searah)  dari controller ,  misalnya  5  Ampere,  6 Ampere,  10  Ampere,  dsb  dan Full  charge dan low voltage  cut .
Pada umumnya terdapat 6 terminal pada sebuah SCC, yaitu 2 terminal untuk arus dari panel surya, 2 terminal untuk menghubungkannya pada aki, dan 2 terminal lagi untuk penggunaan lampu. Untuk efisiensi yang lebih tinggi, gunakan  lampu DC seperti lampu LED .

## 3.  Baterai (accu)
Baterai  adalah  alat  yang  menyimpan  daya  listrik yang  dihasilkan  oleh  panel  surya  yang  tidak  segera digunakan  oleh  beban.  Daya  yang  disimpan  dapat digunakan saat periode radiasi matahari rendah atau pada malam hari. Komponen baterai kadang-kadang dinamakan  akumulator  ( accumulator ).
Baterai memenuhi dua tujuan penting dalam sistem fotovoltaik,  yaitu  untuk  memberikan  daya  listrik kepada sistem ketika daya tidak disediakan oleh ar- ray panel-panel surya, dan untuk menyimpan kelebihan daya yang dihasilkan oleh panel-panel setiap kali daya itu melebihi beban yang digunakan. Baterai mengalami proses  siklis  menyimpan  dan  mengeluarkan, tergantung pada ada atau tidak adanya sinar matahari. Selama  waktu  adanya  matahari,  panel  surya menghasilkan  daya  listrik.  Daya  listrik  yang  tidak digunakan dengan segera akan diisi ke dalam baterai. Selama waktu tidak adanya matahari, kebutuhan daya listrik diambil dari baterai.

## 4. Inverter
Inverter adalah perangkat elektrik yang digunakan untuk mengubah arus listrik searah (DC) dari perangkat seperti  baterai,  panel  surya/solar  cell  menjadi  arus listrik  bolak-balik  (AC).  Penggunaan  inverter  pada sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) adalah untuk menyediakan arus AC ( Alternating Current ) pada perangkat  seperti charger  handphone .  Inverter dipasang langsung terminal positif dan negatifnya pada terminal baterai.
Hal-hal  yang  perlu  dipertimbangkan  dalam pemilihan  inverter,  yaitu  usahakan  memilih  inverter yang beban kerjanya (dalam Watt) mendekati dengan beban  yang  hendak  kita  gunakan  agar  efisiensi kerjanya maksimal, serta memiliki Input DC 12 Volt atau 24 Volt.

## Prosedur  Perakitan
Tahapan dan alur perakitan komponen PLTS di kapal nelayan dilakukan sebagai berikut (Gambar 2):
Tahapan  pelaksanaan    perakitan  komponen pembangkit  listrik  tenaga  surya  di  kapal  perikanan skala  kecil  dimulai  dari  survey,  pemasangan komponen,  serta  pemasangan  beban  yang  akan digunakan pada kapal tersebut.
Gambar 2. Alur Perakitan Komponen PLTS Figure  2.  Assembly  of  solar  power  plant  equipment s

## Pengujian
Setelah semua komponen PLTS terpasang dengan baik,  selanjutnya  dilakukan  uji  coba  terhadap  daya listrik  yang  dihasilkan  PLTS  dengan  menyalakan beberapa  lampu, fish  finder dan  juga  mencharger
handphone. Tujuan  dari  uji  coba  ini  adalah  untuk mengetahui  apakah  rangkaian  PLTS  yang  terpasang benar-benar  bekerja  dan  terpasang  dengan  baik. Berikut  adalah  tahapan    uji  coba  daya  listrik  yang dilakukan (Gambar 3 sampai Gambar 5).
Gambar 3 adalah pengujian  penyalaan lampu LED berdaya 3 watt untuk penerangan di kapal KM Putri Indah.
Gambar 4 adalah  uji coba penyalaan fish finder di kapal  KM  Putri  Indah. Fish  finder ini  memiliki  daya 7,6 Watt, Voltage 10-36 V DC.
Gambar 5 adalah pengujian mengisi daya handphone dengan menggunakan inverter sebagai pengubah arus DC menjadi arus AC.
Gambar 3. Uji Coba Penerangan Lampu LED.
Figure  3. Performance  test  of  Solar  Power  Plant  using    LED  Lamp.
Gambar 4. Uji Coba Pemanfaatan untuk Fish finder .
Figure  4. Performance  test  of  Solar  Power  Plant  using  Fish  Finder  device.
Gambar 5. Uji Coba untuk Beban AC Menggunakan Inverter. Figure  5. Testing  for  AC  Load  using  Inverter.

## Pengukuran  Tegangan  (V)  dan  Arus  (A)
Pengambilan data yang pertama dilakukan dengan alat ukur avometer digital pada kapal KM. Putri Indah. Data  yang diambil  adalah tegangan  (V)  dan arus  (A) yang  bertujuan  untuk  mengetahui  seberapa  besar tegangan (V) dan arus (A) pada selang waktu tertentu.
Pengambilan data dimulai dari pukul 08.00 hingga pukul  16.00  karena  pada  rentang  jam  tersebut intensitas sinar matahari sebagai sumber energi utama pembangkit  listrik  tenaga  surya  tersedia  dengan cukup. Hasil pengambilan data pada Tabel 1.
Tabel 1. Hasil pengukuran tegangan (V) dan arus (A) listrik selama 5 hari Table 1. Measurement of voltage (V) and current (A) for 5 days
N o Jam Selasa/03- 04/2018 R abu/04-04- 2018 K am is/05- 04-2018 Jum at/06- 04-2018 Sabtu/07-04- 2018 T eg (V ) A ru s (A ) T eg (V ) A ru s (A ) T eg (V ) A ru s (A ) T eg (V ) A ru s (A ) T eg (V ) A ru s (A ) 1 08:00 20,5 1,1 20,6 1,0 20,2 1,3 20,6 1,1 20,8 0,9 2 09:00 18,5 1,7 18,2 1,0 18,7 1,6 18,9 1,8 20,1 0,9 3 10:00 17,3 2,0 17,5 1,9 18,8 1,5 17,4 2,1 19,5 1,5 4 11:00 16,9 2,8 16,7 2,9 19,1 1,3 16,4 2,5 19,2 1,4 5 12:00 16,8 2,9 16,5 2,8 16,7 2,7 16,3 2,9 17,3 2,4 6 13:00 17,1 2,5 17,2 2,4 16,8 2,6 17,2 2,1 17,7 2,0 7 14:00 17,3 2,3 17,5 2,1 17,6 2,2 17,4 2,0 18,1 1,2 8 15:00 19,5 1,4 19,1 1,5 19,2 1,4 19,3 1,2 17,9 1,9 9 16:00 20,1 1,3 20,0 1,2 20,2 1,1 19,9 1,2 20,5 1,4
Berdasarkan  tabel  di  atas,  tegangan  dan  arus berubah  tergantung dari  intensitas cahaya  matahari yang  diterima  oleh  panel  surya.  Data  pengujian menunjukkan  bahwa  intensitas  tertinggi  selama pengujian selama 5 hari  yaitu terjadi pada  saat hari Selasa tanggal 03-04-2018  antara  jam  11:00  –  12:00. Ketika  itu  sel  surya  mampu menghasilkan  tegangan 16,8 Volt  dan  Arus  2,9 Ampere. Tingkat intensitas cahaya  matahari  yang  diterima  sel  surya  sebanding dengan  arus  yang  dihasilkan  oleh  sel  surya (Rosenblum,  1991).  Antara  jam  11.00  hingga  12.00
merupakan  waktu  puncak  intensitas  sinar  matahari yang  diterima  oleh  sel  surya,  sehingga  hasil  yang diperoleh  berkorelasi  dengan  besarnya  arus  yang dihasilkan.
Perhitungan  daya  yang  dihasilkan  dihitung menggunakan  persamaan  (1),  sehingga diperoleh:
watt 48,72 P (2,9) (16,8) P (1) ......... .......... .......... .......... .......... .......... V.I P = = = 0 10 20 30 40 4/3/2018 4/4/2018 4/5/2018 4/6/2018 4/7/2018
Rata - Rata Watt Perhari
Gambar 6. Grafik daya listrik rata-rata dari hasil perhitungan selama 5 hari. Figure 6.  Average electricity power produced for 5 days.
Gambar  6  yang  merupakan  rata-rata  daya  setiap harinya selama pengukuran 5 hari menunjukkan nilai dayanya sekitar 28 sampai 35 watt.
Gambar  7  menunjukkan  daya  terbesar  yang dihasilkan  dari  jam  08:00-16:00  tercatat  pada  jam 11.00-12.00  sebesar 45,76 Watt.  Dari  perhitungan diperoleh  daya  pada  setiap  jam  pengukuran  yaitu sebanyak 9 kali pengukuran, sehingga daya reratanya sebesar :
Gambar 7.  Grafik watt rata-rata setiap jam yang dihasilkan  panel surya.
Figure 7. Graphic of average power produced by solar panel, hourly basis.
watt 32,389 9 291,502 P 9 24,986 28 34,356 39,846 45,76 37,692 32,368 26,336 22,158 P ....(2) .......... .......... .......... .......... .......... .......... 9 P ...... P P P P rerata rerata 9 3 2 1 rerata = = + + + + + + + + = + + + + =

## KESIMPUL AN  DAN  SARAN

## Kesimpulan
Komponen utama pembangkit listrik tenaga surya terdiri  dari:  Panel  surya, solar  charge  controller , baterai,  dan  inverter. Panel  surya  adalah  komponen pokok  listrik  tenaga  surya,  karena  dapat mengkonversikan  langsung  radiasi  sinar  matahari menjadi  energi  listrik  (proses photovoltaic ).  Agar energi surya dapat digunakan pada malam hari, maka pada siang hari energi listrik yang dihasilkan disimpan terlebih dahulu ke baterai yang dikontrol oleh regula- tor. Keluaran regulator langsung dihubungkan dengan inverter  dari  arus  DC  ke  AC.  Daya  maksimal  yang dihasilkan panel surya dari pengujian jam 08:00-16:00 adalah pada saat jam 10:00 - 13:00. Intensitas tertinggi selama pengujian selama 5 hari yaitu terjadi pada  saat hari Selasa tanggal 03-04-2018  antara  jam  11:00 – 12:00.  Pada  saat  itu  sel  surya  mampu menghasilkan
tegangan  16,8 Volt  dan  Arus  2,9 Ampere,  sehingga daya  keluarannya adalah:P = V.I= (16,8) (2,9)= 48,72 Watt. Daya terbesar yang dihasilkan panel surya selama jam 08:00-16:00 sebesar 45,76 Watt. Hasil perhitungan daya  listrik  rata-rata  setiap  jamnya  sebesar  32,389 Watt. Pada pengukuran tegangan makin besar angka Volt  maka  makin  kecil  ampere  yang  dihasilkan,  dan makin besar hasil pengukuran ampere maka semakin kecil volt sehingga daya yang dihasilkan makin besar.

## Saran
Sebelum melakukan perancangan pembangkit listrik tenaga  surya  diperlukan  pengetahuan  tentang komponen  utama  dan  fungsinya  masing-masing. Apabila salah satu komponen bermasalah atau rusak sebaiknya  segera  diperbaiki  atau  diganti  untuk menjaga  komponen  tetap  memiliki  kinerja  baik. Merakit atau memasang komponen pembangkit listrik tenaga surya tidak boleh menghubungkan output dari
Rancang bangun pembangkit listrik tenaga surya.....  (I Ketut  Daging)
panel  surya  langsung  ke  baterai,  sebaiknya  melalui solar  charge  controller. Waktu  pengisian  daya  listrik yang maksimal oleh panel surya sebaiknya pada jam 10:00-13:00 siang hari. Pemasangan pembangkit listrik tenaga surya di atas kapal sebaiknya dipasang pada posisi  panel  surya  secara  horizontal  untuk mendapatkan sinar matahari yang lebih optimal.

## DAFTAR  PUSTAKA
Akhmad, K, (2011), Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan  Penerapanya  untuk  Daerah  Terpencil, Jurnal Dinamika  Rekayasa ,  1  (1).
Anggara,  I.W.G.A,  Kumara,  I.N.S,  Giriantari,  I.A.D,
(2014),  Studi  Terhadap  Unjuk  Kerja  Pembangkit Listrik Tenaga Surya 1,9 kW di universitas Udayana Bukit  Jimbaran Spektrum ,  1  (1). Anwar.  (2016) .  Analisis  Desain  Sistem  Pembangkit Listrik  Tenaga  Surya  Kapasitas  50  WP .  Jakarta. Bathia,  S.  C.  (2014).  Energy  Resources  and  Their Utilisation .  Advanced  Renewable  Energy  Systems. 1-31.
Boxwell,  M.  (2017). Solar  Electricity  Handbook (11th ed.). Birmingham: Greenstream Publishing Ltd. Boyle,  G.  (2004). Renewable  Energy. Oxford:  Oxford University  Press.
Deni,  A.  (2012).  Prospek  PLTS  di  Indonesia,  Energi Indonesia  (Artikel-artikel  Populer), Fisika  LIPI, Jakarta.
Fahrenbruch,  A., &  Bube,  R. (2012). Fundamentals  of Solar  Cells:  Photovoltaic  Solar  Energy  Conversion.
Elsevier.
Hasan.  H,  (2012),  Perancangan  Pembangkit  Listrik Tenaga    Surya  di  Pulau  Saugi, Jurnal  Riset dan Teknologi  Kelautan .
Juhari. (2013). Generator. Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia.
Khulaemi,  A.  (2016). Modul  Pemeliharaan  Listrik Tenaga  Surya  (PLTS). Jakarta:  PPSDM Ketenagalistrikan,  Energi  Baru,  Terbarukan,  dan Konservasi  Energi.
Nasution,  Z.  (2015) .  Modul  Komponen  PLTS  Terpusat. Jakarta:  PPSDM  Ketenagalistrikan,  Energi  Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.
Penick, T.  & Louk,  B. (1998). Photovoltaic Power  Gen- eration .  Gale  Greenleaf.
Rashid,  M.  H.  (2011). Power  Electronics  Circuits, Devices,  and  Application (3rd  ed.),  Prentice  Hall. Rosenblum,  L.  (1991). Photovoltaic  Sistem  Design. Solar  Energy  in  Agriculture .  New  York:  Elsevier Science Publishing Company.
Simarmata,  T.  (2016). Modul  Teori  Dasar  Listrik. Jakarta:  PPSDM  Ketenaga  listrikan,  Energi  Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.
Suryatmo F. (2014). Dasar-dasar Teknik Listrik. Jakarta: Rineka  Csipta.
Suyanto.  (1983).  Pesawat  Kapal  II.  Jakarta:  Penerbit AUP.