Perencanaan Sistem Plambing Air Bersih dan Air Buangan di Rusunami X dengan Aspek Konservasi Air
Amda Rahman 1* , Eka Wardhani 2 , Nico Halomoan 3
1,2,3 Teknik Lingkungan, Institut Teknologi Nasional, Bandung * Koresponden email : amda.rahman87@gmail.com, ekawardhani08@gmail.com
Diterima: 26 Februari 2021 Disetujui: 21 Juni 2021

## Abstract
Flat  X  will  be  built  to  meet  the  demand  for   simple  and  affordable  homes    in  Sumedang Regency.  The construction of an apartment must be equipped with adequate plumbing for clean water and wastewater so that  the  health  of  the  residents  is  maintained.  The  purpose  of  this  research  is  to  plan  the  need  for  clean water, including the calculate dimensions of the  groundwater reservoir , roof reservoir,  and clean water pipe    and  calculate    wastewater  discharges  (  grey    and  black water)  and  calculate  the  use    of  greywater recycling.    Recycled  water  is  used  in  the  rinsing    and  watering  of  plants.  Research    results  for      a  flat population that can reach  3,658 people, the total requirement for  clean water which  is 311 m 3 /day, the volume of underground reservoir  1 and 2 each 352 m 3 and 165 m 3 . The volume of roof reservoir  1 and 2 is  42 m 3 and 34 m 3 , respectively. The diameter of the r first class clean water pipe has a range of 20-25 mm, the diameter of the  second class clean water pipe has a range of 25-25 mm, pipe diameter greywater has a range from  48-60 mm, pipe diameter black water range 48-114 mm. Greywater treatment is carried out using  a Sewage  Treatment  Plant  (STP) which has  a  volume  of 200  m 3 .  The  results  of  the  treatment efficiency  are 80%, so the recycling process is capable of  saving  51% of clean water. Keywords: water conservation, wastewater, water-saving, plumbing, apartment

## Abstrak
Rusunami X akan dibangun untuk memenuhi kebutuhan rumah sederhana dan terjangkau masyarakat di Kabupaten Sumedang. Pembangunan Rusunami harus dilengkapi dengan fasilitas plambing air bersih dan air  buangan  yang  memadai  supaya  kesehatan  penghuni  terjaga.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah merencanakan kebutuhan air bersih, meliputi perhitungan ground water tank , roof tank dan dimensi pipa air bersih, merencanakan dan menghitung debit air limbah ( grey water dan black water ) dan menghitung pemanfaatan  daur  ulang grey water .  Air  hasil  daur  ulang  dipergunakan  untuk  penggelontoran  dan penyiraman tanaman. Hasil penelitian untuk populasi Rusunami sebanyak 3.658 jiwa, kebutuhan total air bersih yaitu 311 m 3 /hari, volume ground tank 1 dan 2 masing-masing 352 m 3 dan 165 m 3 . Volume roof tank 1 dan 2 masing-masing 42 m 3 dan 34 m 3 . Diameter pipa air bersih first class mempunyai rentang 20- 25 mm, diameter pipa air bersih second class mempunyai rentang 25-25 mm, Diameter pipa grey water mempunyai  rentang  48-60  mm,  diameter  pipa black water rentang  48-114  mm.  Pengolahan grey  water dilakukan menggunakan Sewage Treatment Plant (STP) yang mempunyai volume 200 m 3 . Hasil efisiensi pengolahan 80%, sehingga dengan proses daur ulang itu mampu menghemat air bersih sebesar 51%. Kata Kunci: konservasi air , air limbah, penghematan air, plambing, rusunami

## 1. Pendahuluan
Bangunan hijau merupakan konsep untuk mengembangkan bangunan yang ramah lingkungan, hemat energi,  hemat  air,  serta  meminimalkan  penggunaan  sumber  daya  alam  yang  ada  dengan  tetap mempertahankan  fungsi  dari  bangunan  tersebut.  Penerapan  bangunan  hijau  mampu  dapat  mengurangi dampak bangunan baru terhadap lingkungan dan kesehatan manusia [1]. Konsep ini memiliki banyak yang salah  satunya  adalah  konservasi  air.  Konservasi  air  bertujuan  mengurangi  penggunaan  air  bersih  untuk keperluan sehari-hari dan mengurangi timbulan air limbah yang dihasilkan [1]. Aspek yang dikaji dalam konservasi  air  antara  lain  penggunaan  meteran  air  untuk  mengetahui  jumlah  pemakaian,  perhitungan penggunaan  air,  pengurangan  penggunaan  air,  penggunaan  alat-alat  plumbing/fitur  air  yang  mampu menghemat penggunaan air, proses mendaur ulang air, pemanfaatan sumber air alternatif seperti air bekas ( grey  water )  air  bekas  wudhu,  penampungan  air,  dan  efisiensi  penggunaan  air  lansekap  [1].    Konsep bangunan hijau harus mulai digalakkan mengingat semakin langkanya ketersediaan air bersih di berbagai daerah  di  Indonesia  sehingga  semua  kalangan  harus  mulai  menerapkan  konsep  penghematan  air  untuk semua keperluan baik domestik, non domestik, industri, dan pertanian.
Rumah  susun  sederhana  milik  (Rusunami)  merupakan  fasilitas  pemukiman  yang  disediakan  oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan papan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Rusunami tetap harus  dilengkapi  dengan  fasilitas  sanitasi  yang  baik  guna  memberikan  kenyamanan  dan  menjamin kesehatan pengguna. Fasilitas utama Rusunami yang harus tersedia yaitu sistem pelayanan air bersih yang memenuhi  tiga  syarat  yaitu  kualitas,  kuantitas,  dan  kontinuitas  [2].    Penerapan  konsep  bangunan  hijau terutama aspek konservasi air harus mulai diterapkan supaya penggunaan air optimal. Rusunami X akan dibangun di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat dengan tujuan menyediakan perumahan murah bagi warga  kabupaten  Sumedang  dan  sekitarnya.  Rusunami  X  yang  direncanakan  memiliki  15  lantai  yang dibangun pada lahan seluas 6.059 dengan total jumlah unit yang disediakan sebanyak 756 unit [3].
Penelitian mengenai konservasi air telah banyak dilakukan seperti di Rumah Sakit Universitas Sam Ratulangi  yang  memiliki  jumlah  populasi  sebanyak  2.962  orang  sehingga  diperlukan  air  bersih  sebesar 372,48  m 3 /hari.  Penelitian  tersebut  membandingkan  pemakaian  air  dengan  alat  plambing  konvensional dengan  yang  hemat  air  dimana  disimpulkan  bahwa  pemakaian  air  menggunakan  alat  plambing  non- konvensional lebih kecil dibandingkan standar alat plambing konvensional dimana persentase penghematan mencapai  40,64%  [5].    Penelitian  lain  dengan  melakukan  pengolahan  air  limbah  domestik  ( grey  water) yang dilakukan di Inkubator Bisnis (INBIS) Permata Bunda di Kampung Aren Kota Bontang Kalimantan Timur menyimpulkan bahwa pengolahan air mampu reduksi parameter pencemar antara 56,73-97,65% dan air hasil olahan dapat dimanfaatkan kembali mengingat  telah memenuhi baku mutu untuk parameter, pH, BOD,  COD,  Amoniak,  Minyak  Lemak  dan  Total  Coliform,  namun  untuk  parameter  TSS  dan Total Coliform perlu  evaluasi  operasional  [6].  Penelitian  lain  yaitu  perencanaan  sistem  instalasi  plambing  air bersih, menggunakan aspek konservasi air dengan cara daur ulang air limbah dan pemanenan air hujan di Apartemen Cibinong Menara Matoa Tower E yang mampu menghemat air bersih sebesar 33% atau sekitar 305,88  m 3 /hari  [7].  Penelitian  pengukuran  kuantitas  air  buangan  pada  fasilitas  yang  ada  di  Kampus Universitas  Andalas  dimana  menghasilkan  data  total  air  buangan  Kampus  Unand  Limau  Manis  adalah sebesar 1.439,6 m 3 /hari, dengan komposisi air buangan yaitu, air bekas 812,3 m 3 /hari (52,67%), air buangan khusus  343,8  m 3 /hari  (23,45%)  dan  air  kotor  337,5  m 3 /hari  (23,88%),  dimana  komposisi  tersebut  dapat dijadikan  data  dasar  untuk  menentukan  jumlah  air  limbah  yang  dapat  di  daur  ulang  [8].  Potensi penghematan air melalui   pemanfaatan  kembali  air  bekas  untuk  kebutuhan flushing WC  dan  urinal serta  pemasangan  meter  air di Gedung Panghegar Resort Dago Golf-Hotel and spa mampu menghemat air sebesar 25% [9]. Hasil penelitian yang telah dilakukan mampu  menjawab pertanyaan potensi jumlah air yang dapat di hemat dengan penerapan  aspek konservasi air.
Maksud  dari  penelitian  ini  adalah  merencanakan  sistem  plambing  air  bersih  dan  air  buangan  di Rusunami X dilihat dari persyaratan peruntukan bangunan gedung seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah  Kabupaten  Sumedang  Nomor  15  Tahun  2011  tentang  bangunan  gedung.    Peraturan  tersebut menyatakan  bahwa  semua  bangunan  yang  akan  di  bangun  di  Kabupaten  Sumedang  harus  menerapkan konsep  bangunan  hijau  diantaranya  penghematan  air  mengingat  kondisi  sumber  air  baku  yang  semakin langka  [4].  Tujuan  dari  penelitian  ini  merencanakan  dan  menghitung  debit  air  bersih,  air  limbah  ( grey water ) dan menghitung persentase pemanfaatan air daur ulang tersebut.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  dimulai  dengan  melakukan  studi  literatur  mengenai  teori,  standar,  dan  peraturan  yang berhubungan dengan perencanaan sistem plambing. Hasil studi Pustaka berguna dalam menganalisis hasil penelitian  yang  telah  dilakukan.  Penelitian  terdiri  dari  empat  tahap  yaitu  perhitungan  kebutuhan  air, timbulan air limbah domestik, instalasi hemat air, dan proses daur ulang air. Tahap pengolahan data terdiri dari  perhitungan  populasi  gedung  untuk  mengetahui  kebutuhan  air  bersih,  pertama  mencari  luas  efektif dengan  cara  mengkalikan  luas  area  dengan  %  luas  efektif  [10]  [11].  Jumlah  populasi  dilakukan  dengan membagi luas efektif yang telah diperoleh dengan standar populasi. Kebutuhan air bersih digunakan untuk menghitung  timbulan  air  limbah,  diperoleh  dengan  cara  mengkalikan  jumlah  populasi  yang  sudah didapatkan dari perhitungan sebelumnya dengan standar kebutuhan air 10] [11]. Mencari debit air limbah dilakukan untuk mendapatkan timbulan grey water yang akan didaur ulang. Berdasarkan Permen-PUPR Nomor 4 Tahun 2017 rasio air limbah yang dihasilkan dalam satu gedung sebesar 80% dari total kebutuhan air bersih. Rasio grey water sebesar 80% dari total debit air limbah [12] [13]. Persamaan untuk menentukan luas efektif, populasi, kebutuhan air bersih dan timbulan grey water disajikan pada persamaan 1-6.
Luas efektif = Luas area m 2 x % Luas efektif
(1)
Populasi = Luas efektif m 2
Standar Populasi m 2 /orang (2) Kebutuhan Air Bersih = Jumlah populasi x Standar pemakaian air bersih = (l/orang/hari) (3)
Q air limbah = 80% x Jumlah total kebutuhan air bersih = (m 3 /hari)
(4)
Q 𝑔𝑟𝑒𝑦 𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 = 𝑄 air limbah x 80%  = (m 3 /hari)
(5)
Grey water dapat didaur ulang dengan menggunakan STP ( Sewage Treatment Plant ). Perencanaan STP terdiri dari penentuan kapasitas pengolahan, jenis unit pengolahan, serta   menghitung efisiensi yang didapatkan dengan rumus disajikan pada persamaan 6.
Efisiensi = Total air daur ulang Total kebutuhan air daur ulang 𝑥100% (6)

## 3. Hasil dan Pembahasan
Pembangunan  Rusunami  X  direncanakan  memiliki  dua  tower  dengan  jumlah  masing-masing sebanyak 15 lantai dan 378 unit sehingga total akan tersedia 756 unit kamar.  Rusunami X dibangun pada lahan seluas 6.059,00, dimana tower A dan B akan dilengkapi dengan fasilitas penunjang seperti area parkir, Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH), saluran  limbah,  aliran  listrik,  alat  komunikasi,  fasilitas  peribadatan,  dan lapangan olah raga [3]. Rencana ruangan Rusunami X tipe A direncanakan dibangun dengan ukuran 3,0 x 5,0  meter  yang  difasilitasi  dengan  toilet,  ruang  tidur,  balkon  dan  rencana  ruangan  Rusunami  X  tipe  B direncanakan  dibangun  dengan  ukuran 5,8 x  4,5  meter  dengan  fasilitas  seperti  toilet,  ruang  tidur,  ruang makan, ruang duduk dan balkon [3]. Ruangan kamar tipe A disajikan pada Gambar 1 dan  kamar tipe B disajikan pada Gambar 2.
Gambar 1 . Ruangan kamar tipe A Sumber: [3]
Gambar 2 . Ruangan kamar tipe B Sumber: [3]
Sumber  air  bersih  untuk  memenuhi  kebutuhan  aktivitas  domestik  di  Rusunami  X  seperti  mandi, mencuci, memasak dan lainnya berasal dari PDAM Tirta Medal. Pihak PDAM telah menyanggupi untuk memasok air sesuai permintaan pengelola Rusunami X  [3]. Kebutuhan air bersih di Rusunami X sebesar 311  m 3 /hari  seperti  ditampilkan  pada Tabel  2 .  Berdasarkan  tabel  tersebut  terdapat angka  safety  factor sebesar 20% dari debit total yang diperhitungkan untuk mengantisipasi lonjakan air saat terjadi pemakaian puncak. Perhitungan jumlah penghuni dengan mempertimbangkan jumlah kamar sebanyak 756 unit mampu menampung 3 orang.  Jumlah karyawan  sebanyak 12  orang  berasal  dari  data  pihak  pengelola  sedangkan jumlah  pengunjung  diprakirakan  dari  sebesar  70%  dari  jumlah  penghuni.  Pengunjung  merupakan  tamu, asisten rumah tangga, pengantar makanan serta orang yang bersangkutan dengan penghuni Rusunami [3]
Tabel 2. Rekapitulasi air bersih Jenis Jumlah orang Kebutuhan air Debit Total (Jiwa) l/o/h l/hari m 3 /hari Penghuni 2.128 100 212.800 212,8 Karyawan 12 50 600 0,6 Pengunjung 1.518 30 45.540 45,54 total 258.940 258,94 Safety Factor (20%) 51.788 51,79 Total kebutuhan air bersih Rusunami X (m 3 /hari) 310.728 311,00 Sumber: Perhitungan, 2021.
Penentuan  jalur  pipa  bersih  berdasarkan  denah  perencanaan  pembangunan  Rusunami  dari  setiap lantainya  sedangkan  untuk perhitungan dimensi  pipa  air  bersih  ditentukan  menggunakan unit beban  alat plambing [10]. Berdasarkan hasil analisis perencanaan jalur air bersih di Rusunami X akan direncanakan 2 jalur, yaitu jalur air bersih first class dengan rentang diameter pasaran 20-25 mm dan second class dengan diameter berkisar antara 20-25 mm. Skematik pelayanan air bersih di Rusunami X disajikan pada Gambar 3 . Berdasarkan gambar tersebut air dari PDAM Tirta Medal ditampung di ground water tank sebelum di pompa  ke roof  tank , dari roof  tank dialirkan  secara  gravitasi  ke  seluruh  alat  plambing  yang  ada  seluruh kamar  [3].  Sistem  pompa  bekerja  membuat  perbedaan  tekanan  antara  tekan  masuk  ( suction )  dan  bagian keluar  ( discharger )  yang  mengubah  tenaga  mekanik  dari  tenaga  (penggerak)  menjadi  tenaga kinetic (kecepatan) pada pompa, sehingga air dapat mengalir dan tidak terjadi kekurangan tekan [14], [15]. Pompa secara  umum  yang  digunakan  untuk  rumah  susun,  hotel  dan  apartemen  ada  dua  jenis  yaitu:  (1)  pompa transfer adalah pompa yang umumnya dipasang pada ground tank , yang dimana ground tank ini adalah tempat  sumber  utama  air  sebelum  dialirkan  ke  masing-masing  ruangan.  Pompa  transfer  bekerja  untuk mengirimkan  air  dari ground  tank menuju  pada roof  tank dan  (2)  pompa booster adalah  pompa  yang
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
menyalurkan air dari roof tank ke masing-masing  alat plambing. Fungsi utamanya adalah untuk memenuhi distribusi air pada lokasi dengan jarak atau ketinggian tertentu [14], [15]. Konsep yang sama diterapkan untuk sistem penyediaan air bersih di Rusunami X seperti disajikan pada Gambar 3. Penggunaan pompa booster di  pergunakan  untuk  melayani  air  bersih  di  lantai  12  sampai  dengan  15  seperti  disajikan  pada Gambar  4 .  Sistem  tekan  menggunakan  pompa booster digunakan  untuk  mendistribusi  pada  lantai  12 sampai lantai 15, dikarenakan untuk alat plambing shower memiliki tekanan sebesar 0,7 bar [14], [15].
Gambar 3 . Skema sistem penyediaan air bersih di Rusunami X
Sumber: [3]
Keterangan: :Pipa PDAM, : pipa first class , : pipa second class GT1: Ground tank 1 GT2: Ground tank 2 STP: Sewarage Treatment Plant Ʌ : Pompa Transfer
Gambar 4 . Penempatan Pompa Booster di Rusunami X Sumber: [3]
Keterangan:
: pipa first class , : pipa booster RT1 : Roof tank 1
RT2 : Roof tank 2
LT.: Lantai
Menentukan jalur pipa air buangan berdasarkan alat plambing yang digunakan pada Rusunami X, penentuan diameter pipa air buangan berdasarkan unit beban plambing [10]. Perencanaan jalur air buangan di  Rusunami  X  akan  direncanakan  2  jalur,  yaitu  jalur  air  buangan grey water dengan  diameter  berkisar antara  48-60  mm  dan black water dengan  diameter  maksimal  144  mm.  Sistem  penyaluran  air  buangan terutama black  water dilengkapi  dengan  vent  untuk  mengeluarkan  bau  yang  timbul  dari  air  buangan. Penentuan jalur pipa vent berdasarkan pipa air black water yang digunakan pada Rusunami X, dan diameter pipa vent berdasarkan unit beban alat plambing. Berdasarkan hasil perencanaan jalur pipa vent di Rusunami X akan direncanakan yaitu dengan rentang diameter  antara 48-76 mm. Perencanaan vent yang baik akan menghindari bau yang muncul di pipa air limbah karena terjadi sirkulasi oksigen yang baik.
Debit air buangan di Rusunami X untuk grey water 199,04 m 3 /hari dan black water 49,76 m 3 /hari. Air  limbah grey water akan  diolah  Kembali  sehingga  memenuhi  syarat  untuk  keperluan flushing alat plambing WC agar mengurangi pemakaian air dari sumber utama. Air limbah tersebut diolah menggunakan STP dengan volume 200 m 3 . Air limbah black water akan ditampung di dalam tanki septik dengan volume 60 m 3 yang dilengkapi dengan bidang resapan. Lumpur dari tangki septik secara periodik akan disedot dan diambil oleh pihak ketiga berizin untuk diolah di instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) yang terdapat di Kabupaten Sumedang.
STP adalah sistem pengolahan air limbah domestik yang menggunakan prinsip pengolahan biologi. Proses anaerob dan aerob dipergunakan untuk mengolah air limbah grey water sehingga kandungan organik yang  terkandung  di  dalamnya  akan  tersisihkan  [16].  Target  pengolahan  air  yaitu  parameter-parameter dengan besaran yang tertuang dalam PPLH No 68/Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik [17]. Parameter tersebut yaitu pH, BOD 5 , COD, TSS, minyak dan lemak, amoniak, dan total Coliform . STP dilengkapi dengan pengolahan primer yang terdiri dari unit saringan/ screen dan tangki ekualisasi. Fungsi pengolahan  primer  yaitu  mempersiapkan  air  limbah  supaya  siap  diolah  di  unit  biologi.  Parameter  yang disisihkan  yaitu  sampah,  pasir,  dan  partikel  diskrit.  Tahap  ini  juga  berfungsi  untuk  menyeragamkan konsentrasi  dan  debit  sehingga  air  yang  masuk  ke  proses  biologi  masuk  secara  merata.  Tahap  akhir dilakukan proses  pengolahan  kimiawi  dengan  menggunakan  klorin untuk  menyisihkan  bakteri Coliform yang terkandung dalam air limbah. Penjelasan detail mengenai masing-masing unit pengolahan disajikan pada uraian berikut.
1. Pengolahan Primer,  terdiri  dari grease  trap dan screen yang  berfungsi  untuk  memisahkan air  limbah dari  lemak,  minyak  dan  sampah  padat.  Tangki  ekualisasi,  berfungsi  untuk  meratakan  beban  bahan organik dan debit air limbah. Tangki ini dilengkapi dengan pengaduk dan alat ukur debit sehingga air hujan  siap untuk dialirkan ke tahap selanjutnya.
2. Pengolahan sekunder terdiri dati proses biologi anaerob dan anerob. Tahap Anaerobik, pada tangki ini penguraian  partikel  organik oleh  mikroorganisme  tanpa  menggunakan oksigen. Tahap Aerobik, pada tangki ini akan terjadi penguraian partikel organik oleh mikroorganisme pengurai secara aerob dengan bantuan mesin blower . Hasil akhir dari proses pengolahan biologi masuk ke tangki sedimentasi, lumpur atau  biomassa  yang  lolos  akan  mengendap  di  dasar  tangki  sedimentasi.  Pada  tangki  ini  akan  terjadi proses  pemisahan  lumpur  dengan  air  limbah.  Lumpur  biologis  yang  dihasilkan  akan  diolah  di  unit pengolahan lumpur.
3. Pengolahan  tersier  dilakukan  proses  klorinasi,  pada  bak  klorinasi  ini  air  limbah  direaksikan  dengan senyawa klor untuk membunuh mikroorganisme patogen yang ada dalam air limbah sehingga air aman untuk dipergunakan untuk flushing alat plambing.
Proses daur ulang air limbah yang dilakukan dapat mengurangi  kebutuhan air bersih sebesar 51% atau 159,2 m 3 /hari. Selain menghemat penggunaan air proses ini juga turut menjaga kelestarian lingkungan mengingat saat ini sumber air baku di Kabupaten Sumedang semakin langka. Selain proses daur ulang air perlu  dilakukan  pula  upaya  kampanye  hemat  air  untuk  seluruh  penghuni  Rusunami.  Poster  dan  papan pengumuman  di  pasang  di  semua  tempat  sumber  air  sehingga  timbul  kesadaran  penghuni  untuk  turut menghemat penggunaan air.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan hasil perencanaan dan perhitungan, maka kesimpulan yang didapat adalah timbulan air limbah Rusunami X sebesar 248,8 m 3 /hari terdiri dari grey water sebesar 199,04 m 3 /hari dan black water sebesar 49,76 m 3 /hari. Air limbah grey water didaur ulang menggunakan STP dan black water direncanakan menggunakan tangki septik dengan bidang resapan. Lumpur tinja dari tangki septik akan disedot oleh pihak ketiga berizin. Debit air limbah grey water yang didaur ulang mampu menghemat penggunaan air sebesar 51%. Air hasil daur ulang tersebut akan dipergunakan untuk penggelontoran WC. Kampanye penghematan
air  bagi  semua  penghuni  harus  dilakukan  untuk  mendukung  proses  daur  ulang  yang  terjadi.  Hasil  akhir yang diperoleh diharapkan terjadinya pengurangan pemakaian air baku di Kabupaten Sumedang.

## 5. Referensi
1. ———.  2013.  Penilaian  Bangunan  Hijau  Untuk  Bangunan  Baru  Versi.2  Green  Building  Council Indonesia.
2. Puti Sri Komala, Suarni S. Abuzar, Purnama Mentari Dewi. 2019 . Perencanaan Sistem Plambing Air Buangan Gedung Rusunawa Mahasiswa Universitas Andalas. Serambi  Engineering Volume IV Edisi Khusus Oktober 2019 583-592
3. ———. 2020. Detail Engineering Design Rusunawa X Kabupaten Sumedang. Provinsi Jawa Barat
4. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sumedang  Nomor  15  Tahun  2011  Tentang  Bangunan  Gedung  di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat
5. Adeyra  Khairunisa  Rahayu,  Yulianti  Pratama,  Anindito  Nurprabowo . (2020). Perencanaan  Sistem Instalasi Plambing Air Bersih dengan Penerapan Alat Plambing Hemat Air Di Rumah Sakit Universitas Sam Ratulangi Serambi Engineering Volume 5 No 2 April tahun 2020
6. Muhammad Busyairi, Nikita Adriyanti, Abdul Kahar, Dian Nurcahya, Sariyadi, Tathok D Hudayana. 2020. Efektivitas Pengolahan Air Limbah Domestik Grey Water Dengan Proses Biofilter Anaerob dan Biofilter Aerob (Studi Kasus: IPAL INBIS Permata Bunda, Bontang) Serambi Engineering, Volume V, No. 4, Oktober 2020 hal 1306-1312
7. Wahyudi dan Eka Wardhani. (2019). The Use of Plumbing Tools  Saving Water with Efforts to Save Clean Water with Application of Green Building Concept at Menara Cibinong Apartment. Journal of Architectural Research and Education Vol 1(No.2), 2019
8. Puti  Sri  Komala,  Yenni  Ruslinda,  Juwita  Zurienra . 2020.  Studi  Kuantitas  Air  Buangan  Kampus Universitas  Andalas  Limau  Manis  Padang,  Serambi  Engineering,  Volume  V,  No.  2,  April  2020  hal 1050 - 1062
9. Dhea Yafina Rinka, M. Rangga Sururi, Eka Wardhani. 2014. Perencanaan Sistem Plambing Air Limbah dengan  Penerapan  Konsep  Green  Building  pada  Gedung  Panghegar  Resort  Dago  Golf-Hotel&Spa. Jurnal Reka Lingkungan  Vol 2, No 2 (2014)
10. ———. 2005. “Tata Cara Perencanaan Sistem Plambing.” Standar Nasional Indonesia (SNI)-03-7065- 2005.
11. ———.  2015.  Badan  Standarisasi  Nasional.  (2015).  Sistem  Plambing  pada  bangunan  gedung  (SNI 8153 2015),” Badan Standarisasi Nasional Indonesia
12. Cahyadi, V. L. (2012). Perencanaan Bangunan Instalasi Universitas Indonesia Manajemen Lingkungan 13. Hardjosuprapto, M. M. (2000). Penyaluran Air Buangan. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
14. Mahmudi,  Ali.  2015.  Pompa  Dan  Kompresor  Buku  Bahan  Ajaran  Jurusan  Teknik  Mesin  Politeknik Negeri Bandung
15. Sularso,  H.  T.  1987.  Pompa  dan Kompresor  Pemilihan,  Pemakaian  dan  Pemeliharaan  P.T  Prandnya Paramita.
16. Gita  Ayu  Rahmawati,  Eka  Wardhani,  Lina  Apriyanti.  2019.  Perencanaan  Instalasi  Pengolahan  Air Limbah Mal X Kota Bandung Serambi Engineering, Volume IV, No.2, Juli 2019 hal 522-531
17. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.