## Studi pengaruh suhu kondensasi R245FA, R515A, dan R1234ZE terhadap kinerja siklus Rankine organik
Marianus R. V. T. Etu 1 , Matheus M. Dwinanto 2 , Jack Carol Adolf Pah 1
1 Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Sains dan Teknik, Universitas Nusa Cendana Jl. Adi Sucipto, Penfui, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur 85001 Email korespondensi: matheus.dwinanto@staf.undana.ac.id

## Abstrak
Siklus Rankine organik telah digunakan sebagai pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber kalor bersuhu rendah seperti biomassa, panas bumi, dan limbah kalor dari pembangkit listrik konvensional. Kajian ini dilakukan untuk  menganalisis  kinerja  energi  siklus  Rankine  organik  sebagai  akibat  perubahan  suhu  kondensasi menggunakan fluida kerja yang lebih ramah lingkungan sebagai pengganti R245FA, yaitu R515A dan R1234ZE. Kinerja  sistem  didasarkan  pada  variasi  suhu  kondensasi  menggunakan  perangkat  lunak  Genetron  Properties dengan  suhu  evaporasi  dipertahankan  konstan.  Besaran-besaran  penting  yang  dianalisis  adalah  laju  aliran massa,  daya  pemompaan,  penyerapan  kalor,  rasio  tekanan  turbin,  dan  efisiensi  termal.  Hasil  kajian  ini menunjukkan  bahwa  peningkatan  suhu  kondensasi  sangat  berdampak  pada  meningkatnya  konsumsi  daya pemompaan  tetapi  menurunkan  rasio  tekanan  di  turbin,  dan  efisiensi  termal  sistem.  Daya  pemompaan  yang digunakan untuk menyirkulasikan R515A dan R1234ZE lebih besar dibandingkan dengan untuk menyirkulasikan R245FA, tetapi efisiensi termal sistem ORC yang menggunakan R1234ZE lebih besar dibandingkan R245FA dan R515A.
Kata kunci : siklus Rankine organik, kondensasi, kinerja, hidrofluoroolefin.

## Abstract
The organic Rankine cycle has been used as a power plant that utilizes low temperature heat sources such as biomass, geothermal, and waste heat from conventional power plants. This study was conducted to analyze the energy performance of the organic Rankine cycle as a result of changes in condensation temperature using a more environmentally  friendly  working  fluid  as  a  substitute  for  R245FA,  namely  R515A  and  R1234ZE.  The  system performance is based on the variation of the condensation temperature using Genetron Properties software with the evaporation temperature being held constant. The important quantities analyzed are mass flow rate, pumping power,  heat  absorption,  turbine  pressure  ratio,  and  thermal  efficiency.  The  results  of  this  study  indicate  that increasing  the  condensing  temperature  greatly  increases  the  pumping  power  consumption  but  decreases  the pressure ratio in the turbine, and the thermal efficiency of the system. The pumping power used to circulate R515A and R1234ZE  is greater than that  of circulating R245FA, but the thermal efficiency of the  ORC system  using R1234ZE is greater than that of R245FA and R515A.
Keywords: organic Rankine cycle, condensation, performance, hyfrofluoroolefin.

## 1. Pendahuluan
Pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah pelosok Nusa Tenggara  Timur  telah  menyebabkan  bertambahnya permintaan  energi  listrik.  Pemintaan  ini  sebagian besar ditutupi oleh pembangkit listrik berbahan bakar fosil yang menyebabkan pemanasan global dan polusi udara  [1,  2].  Oleh  karena  itu,  dibutuhkan  teknologi konversi  energi  menggunakan  sumber  energi terbarukan  yang  lebih  ramah  lingkungan  untuk menghasilkan  listrik  dari  sumber  kalor  bersuhu rendah  yaitu  siklus  Rankine  organik  (ORC).  Fluida kerja  organik  yang  digunakan  dalam  siklus  ini memiliki  titik  didih  yang  jauh  lebih  rendah dibandingkan air, sehingga pemilihannya merupakan salah  satu  kunci  utama  kinerja  dan  pengembangan ORC [3].
Dewasa  ini,  telah  banyak  fluida  kerja  organik  yang dikaji penggunaannya di sistem ORC, baik itu secara
teoritis,  numerik,  maupun  eksperimental.  Namun, secara eksperimental diputuskan untuk menggunakan R245FA, karena tidak mudah terbakar, tidak beracun, dan  terbaik  dalam  hal  efisiensi  [4].  Aplikasi  ORC standar  bersuhu  rendah  dengan  daya  turbin  75  kW juga  telah  dilakukan  untuk  mengkaji  kemungkinan penggantian  R245FA  dengan  R1233ZD  yang  lebih ramah  lingkungan  pada  masa  yang  akan  datang. Hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan R1233ZD menghasilkan  efisiensi  siklus  8,7%  dan  ini  lebih tinggi  dibandingkan  dengan  R245FA.  R1233ZD dapat digunakan dalam sistem ORC berbasis R245FA yang ada dengan sedikit atau tanpa modifikasi [5].
R245FA  yang  telah  digunakan  sebagai  fluida  kerja sistem ORC dalam waktu dekat akan dihapus karena memiliki dampak pemanasan global yang signifikan terhadap  perubahan  iklim  (GWP  =  1050),  sehingga penggunaan  R1233ZD  dengan  GWP  sangat  rendah (GWP = 1) diusulkan sebagai pengganti fluida kerja
sistem  ORC.  Kajian  berbasis  eksperimen  dan optimasi sistem ORC telah dilakukan oleh Yang, dkk [6] untuk membandingkan penggunaan kedua fluida kerja  tersebut.  Hasil  yang  diperoleh  menunjukkan R1233ZD  merupakan  alternatif  yang  sesuai  sebagai pengganti  R245FA.  Efisiensi  termal  maksimum siklus  yang  menggunakan  R1233ZD  lebih  tinggi 3,4% dan daya listrik keluaran maksimum lebih tinggi 4,5% dibandingkan dengan penggunaan R245FA.
Penggunaan tiga fluida kerja dari golongan HFO yaitu R1234ZE,  R1233ZD,  dan  R1336MZZ  sebagai pengganti  R245FA  juga  telah  dilakukan  oleh  Yang, dkk  [7]  untuk  menganalisis  kinerja  sistem  ORC berskala  mikro.  Hasilnya  menunjukkan  bahwa efisiensi  termal  siklus  maksimum  untuk  R245FA adalah  4,6%  sementara  R1233ZD,  R1234ZE,  dan R1336MZZ  masing-masingnya  4,7%,  4,5%  dan 3,1%.  Daya  keluaran  bersih  maksimum,  R245FA menghasilkan  11,4% dan  3,1%  lebih besar  daripada R1233ZD, dan R1234ZE.
R1233ZD  dan  R1224YD  juga  telah  dikaji  secara eksperimen oleh Eyerer, dkk [8] untuk menganalisis kinerja  sistem  sebagai  pengganti  R245FA.  Hasilnya menunjukkan bahwa R1233ZD dan R1224YD cocok sebagai  pengganti  R245FA  dalam  sistem  ORC. Namun,  kompatibilitas  R1233ZD  dengan  polimer khas yang diselidiki lebih buruk dibandingkan dengan R245FA  dan  R1224YD,  sehingga  perlu  dilakukan penyelidikan kompatibilitas individu ketika R1233ZD  harus  diterapkan.  Daya  keluaran maksimum  R245FA  adalah  326  W  yaitu  9%  lebih tinggi dibandingkan dengan R1233ZD, dan 12% lebih tinggi  dibandingkan  dengan  R1224YD.  Dalam  hal efisiensi termal sistem, R1233ZD mengarah ke nilai sekitar  2%  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan R245FA.  Namun,  efisiensi  termal  R245FA  dan R1224YD sama pada berbagai kondisi operasi.
Kajian  terhadap  sistem  ORC  yang  menggunakan R245FA,  R1234ZE,  R600,  dan  R600a  dengan memanfaatkan gas buang mesin diesel kapal laut juga telah  dilakukan  oleh  Vivan,  dkk  [9]  untuk mendapatkan  kinerja  termodinamika  yang  optimal. Hasilnya  menunjukkan  bahwa  R1234ZE  memiliki efisiensi termal terbesar diikuti oleh R600a, R245FA, dan  R600.  Efisiensi  termal  maksimum  sistem  ORC yang  menggunakan  R1234ZE  lebih  besar  2,2% dibandingkan  dengan  R600.  Kajian  perbandingan kinerja sistem ORC yang menggunakan R245FA dan lima belas fluida kerja alternatif juga telah dilakukan oleh  Whit  dan  Sayma  [10],  di  mana  hasilnya menunjukkan  bahwa  dengan  pemilihan  fluida  kerja yang  sesuai  maka  tidak  akan  mengorbankan  desain turbin  dan  pompa,  sehingga  dapat  digunakan  dalam beberapa sistem ORC. Ini menawarkan peluang untuk meningkatkan skala ekonomi sistem ORC skala kecil saat ini, sehingga pada akhirnya dapat mengarah pada sistem  yang  lebih  ekonomis  untuk  pemanfaatan sumber kalor berkelanjutan suhu rendah.
Pengaruh  suhu  kondensasi  terhadap  kinerja  sistem ORC  juga  telah  dikaji  oleh  Liu,  dkk  [11]  dengan menggunakan fluida kerja zeotropik. Hasil kajian ini menunjukkan  bahwa  suhu  kondensasi  yang  lebih tinggi  menyebabkan  kehilangan  kalor  yang  besar  di sumur kalor dan penghancuran eksergi di kondensor. Hanya ada satu fraksi mol fluida kerja optimal yang memaksimalkan  efisiensi  termal,  efisiensi  eksergi, dan  keluaran  daya  bersih  ketika  kenaikan  suhu  air pendingin  lebih  besar  daripada  suhu  kondensasi. Kajian  suhu  evaporasi  dan  kondensasi  terhadap kinerja  sistem  ORC  juga  telah  dikaji  oleh  Hua, dkk [12], di mana hasilnya menunjukkan bahwa terdapat sepasang  suhu  evaporasi  dan  suhu  kondensasi  yang optimal  untuk  memaksimalkan  kinerja  sistem. Keluaran  daya  bersih  dan  kinerja  sistem  mencapai nilai tertinggi pada suhu evaporasi yang sama, tetapi kinerja  sistem  sesuai  dengan  suhu  kondensasi  yang lebih rendah daripada keluaran daya bersih.
Sebuah kajian pengaruh suhu  kondensasi  dua fluida kerja  terhadap  kinerja  sistem  ORC  energi  surya menunjukkan  bahwa  efisiensi  termal  dan  jumlah listrik yang dihasilkan oleh sistem ORC tersebut dapat ditingkatkan  dengan  menurunkan  suhu  kondensasi [13].  Pengaruh  suhu  kondensasi  R245FA,  R600a, R1234YF,  dan  R1234ZE  terhadap  kinerja  sistem ORC  juga  telah  dikaji.  Tidak  mudah  untuk menetapkan kinerja optimal untuk setiap fluida kerja yang digunakan dalam sistem secara bebas, sehingga pendekatan simulasi siklus dengan model termodinamika sambil membandingkan ketiga fluida kerja  dengan  R245FA  merupakan  cara  yang  paling umum.  Hasil  kajian  ini  menunjukkan  bahwa  fluida kerja  hidrokarbon  dan  hidrofluoroolefin  yang  dikaji memiliki efisiensi termal yang sama dengan R245FA. Di  samping  itu,  hidrokarbon  dan  hirofluoroolefin lebih  ramah  lingkungan  dibandingkan  R245FA, sehingga penggunaannya pada masa yang akan datang lebih  dianjurkan,  walaupun  memiliki  sifat  lebih mudah terbakar [14].
Sistem  ORC  merupakan  siklus  Rankine  yang menggunakan  fluida  kerja  organik  dan  umumnya digunakan untuk pembangkit listrik berdaya di bawah 2  MW  dengan  fluida  kerja  yang  paling  banyak digunakan  saat  ini  adalah  R245FA  [15].  Walaupun, fluida kerja ini tidak berpotensi merusak lapisan ozon, tetapi masih memiliki potensi pemanasan global yang tinggi,  sehingga  pada  masa  yang  akan  datang  perlu untuk  menggunakan  fluida  kerja  dengan  GWP rendah, yaitu hidrofluoroolefin atau campurannya. Di samping  itu,  suhu  kondensasi  juga  sangat mempengaruhi  kinerja  termodinamika  sistem  ORC, sehingga  kajian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis pengaruh  suhu  kondensasi  R245FA,  R515A (campuran  88%  R1234ZE  dan  12%  R227EA),  dan R1234ZE terhadap kinerja sistem ORC standar.
Tabel 1. Sifat-sifat termofisik, lingkungan dan keamanan dari R245FA, R515A.
Parameter

## R245FA  R515A  R1234ZE
Suhu kritis Tcrit ( o C) 154,01 108,73  166,45 Tekanan  kritis pcrit (kPa) 3651 3598,3  3623,7 Densitas  kritis ρcrit (kg/m 3 ) 516,08 499,84  480,22 Titik didih normal Tboil ( o C) 15,14 18,26 Slope ds/dT Positif Positif Positif ODP 0 0 0 GWP 100 858 403 5 ASHREA safety classification B1 A1 A1

## 2. Metode
Kajian  ini  menggunakan  perangkat  lunak  Genetron Propeties  versi  1.4  yang  dapat  menyimulasikan kinerja  termodinamika  sistem  ORC  standar menggunakan  fluida  kerja  ramah  lingkungan  untuk penggunaan pada  masa  yang akan datang. Genetron Properties  merupakan  perangkat  lunak  berbasis graphic  user  interface yang  dikembangkan  oleh anggota  tim  pemodelan  di  Laboratorium  Penelitian Buffalo  –  Honeywell  International,  Inc.  Semua perhitungan properties fluida  kerja  didasarkan  pada database  NIST  (Refprop  9.1)  yang  dihubungkan dengan simulasi siklus [16, 17].
Analisis  termodinamika  sistem  ORC  terdiri  dari penerapan  keseimbangan  massa  dan  energi  untuk setiap proses seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.  Keempat  komponen  yang  terkait  dengan  ORC (pompa, boiler ,  turbin,  dan  kondensor)  adalah perangkat dengan aliran steady , dan dengan demikian keempat  proses  yang  membentuk  ORC  dapat dianalisis  sebagai  proses  aliran steady yang  dapat dinyatakan sebagai Persamaan 1 [18, 19].
Gambar 1. Skematik sklus Rankine organik standar.

## (1)
Boiler dan kondensor tidak melibatkan kerja apapun, dan  pompa  serta  turbin  dianggap  isentropik,  maka hubungan  kekekalan  energi  untuk  setiap  komponen dapat dinyatakan sebagai berikut.
Daya yang dibutuhkan untuk memompa fluida kerja cair  hasil  kondensasi  menuju  sisi  masuk boiler dihitung dengan Persamaan 2.
(2)
Dalam boiler , kalor ditambahkan ke fluida kerja cair, sehingga  fasanya  berubah  menjadi  gas.  Nilai  kalor yang  dibutuhkan  oleh boiler dihitung  dengan Persamaan 3.
(3)
Proses  ekspansi  fluida  kerja  dalam  bentuk  gas  dari tekanan tinggi menuju tekanan kondensasi menghasilkan  daya  turbin  maka  daya  keluaran tersebut dihitung dengan Persamaan 4.
(4)
Di  kondensor  sejumlah  kalor  tertentu  dibuang  ke udara  lingkungan,  dan  nilai  kalor  yang  dilepaskan tersebut dihitung dengan Persamaan 5.
(5)
Kinerja  sistem  ORC  biasanya  dinyatakan  dengan efisiensi termal, dan dihitung dengan Persamaan 6.
(6)
Beberapa  parameter  dan  asumsi  dalam  kajian  ini disajikan  pada  Tabel  2  yang  dipilih  berdasarkan rentang kerja dari sistem ORC yang telah digunakan sebagai pembangkit listrik berskala kecil.
) ( ) ( ) ( in out r t p out in h h m W W Q Q       p r p h h m W  ) ( 4 5    ) ( 6 7 h h m Q r in    ) ( 2 1 h h m W t r t       ) ( 4 3 h h m Q r out    in p t in out th Q W W Q Q ) (    
Tabel 2. Parameter kajian dan asumsi.
Parameter Satuan Nilai Daya keluaran turbin kW 80 Suhu masuk turbin Suhu kondensasi Suhu masuk boiler Suhu evaporasi di boiler Efisiensi isentropik turbin
Efisiensi isentropik pompa
o C o C o C o C - - 90 30 - 40 28 80 0,8 0,75

## 3. Hasil dan Pembahasan
Gambar  2  menunjukkan  pengaruh  variasi  suhu kondensasi  terhadap  laju  aliran  massa  R245FA, R515A,  dan  R1234ZE  dalam  sistem  ORC  dengan suhu  evaporasi  dipertahankan  konstan  pada  80 o C. Dapat  dilihat  bahwa  meningkatnya  suhu kondensasi mengakibatkan meningkatnya laju aliran massa fluida kerja dalam sistem, begitupun sebaliknya. Laju aliran massa  R245FA  adalah  yang  terendah  dibandingkan dengan  R515A  dan  R1233ZD,  yaitu  masing- masingnya lebih rendah ±17,40% dan ±15,01%. Bila dibandingkan laju aliran massa R515A dan R1234ZE, maka terdapat sedikit perbedaan di mana R515A lebih tinggi  ±3,99%  dibandingkan  dengan  penggunaan R1234ZE.
Gambar 2. Pengaruh suhu kondensasi terhadap laju aliran massa.
Meningkatnya  suhu  kondensasi  dalam  sistem  ORC akan  sangat  berdampak  pada  konsumsi  daya pemompaan, dan hal ini ditunjukkan pada Gambar 3. Pada Gambar 3, dapat dilihat bahwa daya pemompaan yang digunakan untuk menyirkulasikan R245FA jauh lebih  rendah  dibandingkan  dengan  R515A  dan R1234ZE.  Penggunaan  R515A  akan  membutuhkan daya  pemompaan  ±3,21  kali  lebih  besar  daripada R245FA  sedangkan  penggunaan  R1234ZE  akan membutuhkan  daya  pemompaan  ±3,15  kali  lebih besar dibandingkan mensirkulasikan R245FA.
Gambar 3. Pengaruh suhu kondensasi terhadap daya pemompaan.
Selama proses kondensasi berlangsung, peningkatan suhu  kondensasi  akan  mengakibatkan  kalor  yang diserap  oleh  generator  uap  ( boiler )  juga  akan meningkat,  begitupun  sebaliknya.  Fenomena  ini ditunjukkan  pada  Gambar  4  dan  ini  terjadi  untuk ketiga  fluida  kerja  yang  ditinjau  (R245FA,  R515A, dan R1234ZE). Namun, pada suhu kondensasi 40 o C besar kalor yang diserap oleh R1234ZE sedikit lebih rendah  dibandingkan  dengan  kedua  fluida  kerja lainnya, yaitu lebih rendah ±8,35%.
Gambar 4. Pengaruh suhu kondensasi terhadap penyerapan kalor di generator uap.
Meningkatnya suhu kondensasi akan berdampak pada rasio tekanan di turbin, dan hal ini ditunjukkan pada Gambar  5  di  mana  meningkatnya  suhu  kondensasi, maka rasio tekanan di turbin akan menurun, begitupun sebaliknya. Sistem ORC yang menggunakan R245FA memiliki rasio tekanan turbin tertinggi dibandingkan dengan  R515A  dan  R1234ZE,  yaitu  lebih  tinggi ±20,3%.
Gambar 5. Pengaruh suhu kondensasi terhadap rasio tekanan di turbin.
Dikarenakan tidak adanya perbedaan yang signifikan akibat  perubahan  suhu  kondensasi  terhadap penyerapan  kalor  di  generator  uap,  dan  pelepasan kalor di kondensor maka efisiensi termal sistem ORC yang menggunakan ketiga fluida kerja yang ditinjau juga  tidak  memiliki  perbedaan  yang  signifikan, meskipun  penggunaan  R1234ZE  menghasilkan efisiensi  termal  sedikit  lebih  tinggi  dibandingkan kedua fluida kerja lainnya. Hal ini ditunjukkan pada Gambar  6,  dan  peningkatan  suhu  kondensasi  akan mengakibatkan  penurunan  efisiensi  termal  sistem ORC, begitupun sebaliknya.
Gambar 6. Pengaruh suhu kondensasi terhadap efisiensi termal sistem.

## 4. Kesimpulan
Peningkatan suhu kondensasi sangat berdampak pada meningkatnya  konsumsi  daya  pemompaan  tetapi menurunkan  rasio  tekanan  di  turbin,  dan  efisiensi termal  sistem.  Daya  pemompaan  yang  digunakan untuk  menyirkulasikan  R515A  dan  R1234ZE  lebih besar dibandingkan dengan menyirkulasikan R245FA,  tetapi  efisiensi  termal  sistem  ORC  yang menggunakan  R1234ZE  lebih  besar  dibandingkan R245FA dan R515A.

## Daftar Pustaka
[1] D.  R.  Meilanova,  2021,  PLN  Terangi  Desa Terpencil  NTT  dengan  SPEL  dan  APDAL , www.ekonomi.bisnis.com,  diakses  8  Agustus 2021.
[2] S.  M.  Bere,  2021,  Warga  di  Pulau  yang Berbatasan  Laut  dengan  Australia  Kini Menikmati Listrik 24 Jam, www.regional.kompas.com, diakses 25 Agustus 2021. [3] S.  Quoilin,  M.  V.  D.  Broek,  S.  Declaye,  P.
Dewallef, V. Lemort. 2013, “Techno-Economic Survey  of  Organic  Rankine  Cycle  (ORC) systems.”  Renewable  and  Sustainable  Energy Reviews, Vol. 22,168 – 186.
[4] J.  Kajurek,  A.  Rusowicz,  A.  Grzebielec,  W. Bujalski,  K.  Futyma,  Z.  Rudowicz.  2019, “Selection  of  Refrigerants  for  a  Modified Organic Rankine Cycle.” Energy, Vol. 168, 1 – 8.
[5] B.  V.  Datla,  J.  J.  Brasz.  2014,  Comparing R1233zd and R245fa for Low Temperature ORC Applications,  Proc  of  15th  International Refrigeration and Air Conditioning Conference, Purdue, 14-17 July, 1 – 7.
[6] J.  Yang,  Z.  Sun,  B.  Yu,  J.  Chen.  2018, “Experimental  Comparison  and  Optimization Guidance  of  R1233zd(E)  as  a  Drop-in
Replacement  to  R245fa  for  Organic  Rankine Cycle Application.” Applied Thermal Engineering, Vol. 141, 10 – 19. [7] J. Yang, Z. Ye, B. Yu, H. Ouyang, J. Chen. 2019, “Simultaneous  Experimental  Comparison  of Low-GWP Refrigerants as Drop-In Replacements  to  R245fa  for  Organic  Rankine Cycle  Application:  R1234ze(Z),  R1233zd(E), and  R1336mzz(E).”  Energy,  Vol.  173,  721  – 731.
[8] S.  Eyerer,  F.  Dawo,  J.  Kaindl,  C.  Wieland,  H. Spliethoff. 2019, “Experimental investigation of modern  ORC  working  fluids  R1224yd(Z)  and R1233zd(E)  as  replacements  for  R245fa.”
Applied Energy, Vol. 240, 946 – 963.
[9] J. Vivan,  G. Manente, A. Lazzaretto.  2015,  “A General Framework to Select Working Fluid and Configuration  of  ORCs  for  Low-to-Medium Temperature  Heat  Sources.”  Applied  Energy, Vol. 156, 727 – 746.
[10] M.  Whit,  A.  I.  Sayma.  2016,  “Improving  the Economic-of-Scale  of  Small  Organic  Rankine Cycle  Systems  through  Appropriate  Working Fluid  Selection.”  Applied  Energy,  Vol.  183, 1227 – 1239.
[11] Q.  Liu,  Y.  Duan,  Z.  Yang.  2014,  “Effect  of Condensation  Temperature  Glide  on  the Performance  of  Organic  Rankine  Cycle  with Zeotropic  Mixture  Working  Fluids.”  Applied Energy, Vol. 115, 394 – 404.
[12] Y.  Hua,  M.  Nan,  L.  Tai-lu.  2019,  “Coupling Effect  of  Evaporation  and  Condensation Processes  of  Organic  Rankine  Cycle  for Geothermal  Power  Generation  Improvement.” Journal  of  Central  South  University,  Vol.  26, 3372 – 3387.
[13] D. D. Stanciu, S.  M. Saghebian, A.  Kurchania. 2020, “The Influence of Condensing
Temperature  on  the  Efficiency  of  Solar  Power System  with  ORC.”  Procedia  Manufacturing, Vol. 46, 359 – 363.
[14] M.  M.  Dwinanto,  W.  Bunganaen,  Nurhayati, Gusnawati,  A.  Y.  Tobe,  B.  V.  Tarigan.  2021, “Pengaruh  Temperatur  Kondensasi  terhadap Kinerja  Siklus Rankine  Organik  yang
Menggunakan  R245FA,  R600a,  R1234YF,  dan R1234ZE.” ROTASI, Vol. 23, No. 4, 28 – 34.
[15] F. Velez, J. J. Segovia, M. C. Martin, G. Antolin, F.  Chejne,  A.  Quijano.  2021,  “A  Technical, Economical  and  Market  Review  of  Organic Rankine  Cycles  for  the  Conversion  of  Low-
Grade Heat for Power Generation.” Renewable and Sustainable Energy Rivew, Vol. 16, 4175 – 4189.
[16] Sukarman,  Shieddiqie,  A.  D.,  Rahardja,  I.  B., Ramadhan,  A.  I.,  and  Handoyo,  Y.,  2019,
“ Energy  Analysis  of  Vapor  Compression Refrigeration  (VCR)  System ”,  International Journal  of  Scientific  &  Technology  Research, 8(9): 1285 – 1289.
[17] https://www.honeywellrefrigerants.com/europe/ genetron-properties-suite/
[18] Y.  A.  Cengel,  and  M.  A.  Boles.  2015, Thermodynamics:  An  Engineering  Approach, Eighth  Edition,  McGraw-Hill  Education,  New York.
[19] R.  Kong.,  T.  Deethayat,  A.  Asanakham,  N. Vorayos, T Kiatsiriroat, 2019, “Thermodynamic
Performance  Analysis  of  a  R245fa  Organic Rankine  Cycle  (ORC)  with  Different  Kinds  of Heat  Sources  at  Evaporator”,  Case  Studies  in Thermal Engineering, Vol. 13, 1 – 10.