Abstrak—Energi  matahari  merupakan  salah  satu  sumber energi  alternatif  untuk  menggantikan  peran  minyak  bumi sebagai  sumber  energi  utama.  Kolektor  surya  pemanas  air merupakan salah satu contoh  pemanfaatan energi surya. Ada beberapa  tipe  kolektor  surya  salah  satunya  adalah    kolektor surya  pelat  datar,  tetapi  kolektor  surya  pelat  datar  memiliki tingkat  efisiensi  yang  rendah.  Salah  satu  cara  untuk meningkatkan  efisiensi  dari  kolektor  surya  pemanas  air  pelat datar  adalah dengan menambahkan fins pada pipa-pipa yang mengalirkan air. Salah satu bentuk fins yang dapat digunakan adalah  helical  fins.Pengujian dilakukan  dengan  variasi  debit aliran  air  yaitu  75  liter/jam,  150  liter/jam,  225  liter/jam  dan 300  liter/jam  serta  variasi  warna  kaca  penutup  yaitu  warna hitam  dan  bening.  Kolektor  surya  diletakkan  pada  sudut kemiringan  β =  10  .  Pengambilan  data  dimulai  pukul  09.00- 15.00  WIB.  Setiap  satu  jam  dilakukan  pengambilan  data berupa  temperatur  fluida  masuk,  temperatur  fluida  keluar, temperatur pelat absorber, temperatur cover glass, temperatur base  dan  intensitas  matahari.  Hasil  yang  didapatkan  dari penelitian  ini adalah  efisiensi  rerata  kolektor  terbesar  terjadi pada kolektor dengan kaca penutup bening untuk variasi debit aliran  air 300  liter/jam  yaitu  sebesar  63,06%,  energi  berguna terbesar  terjadi  pada  kolektor  dengan  kaca  penutup  bening untuk  variasi  debit aliran  air 300  liter/jam  yaitu  sebesar  1,24 MJ, serta temperatur air keluar kolektor terbesar terjadi pada kaca  penutup  bening  dengan  variasi  debit  aliran  air  75 liter/jam  yaitu  sebesar  49  C.  Penambahan  helical  fins pada pipa tembaga dapat meningkatkan efisiensi kolektor. Kolektor surya dengan helical fins mempunyai efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan kolektor tanpa fin maupun annular fins.
Kata kunci: debit, efisiensi kolektor, helical fins, kolektor surya

## I. PENDAHULUAN
nergi  surya  merupakan salah  satu  energi  alternatifyang potensial  untuk  menggantikan  peran  minyak  bumi sebagai sumber  energi utama, khususnya  di Indonesia  yang memiliki intensitas  radiasi  matahari  yang  cukup  tinggi. Upaya  penggunaan  energi  surya  sebagai  energi  alternatif merupakan  upaya  yang  perlu  didukung,  hal  ini  sesuai dengan  prinsip  bahwa  pengembangan  sistem-sistem  energi harus dapat menghasilkan energi  dengan biaya  murah serta tidak mengakibatkan dampak lingkungan.
Pemanfaatan  energi  surya  selain  untuk  pembangkit energi listrik adalah  untuk  pemanas  air. Solar  water  heater merupakan  salah  satu  contoh  pemanfaatan  energi  surya. Pemanas  air  tenaga  surya  yang  banyak  digunakan  pada umumnya  memiliki  tipe  desain flat-plate  collector .  Namun
menurut Edo  Wirapraja [1], pemanas air  jenis  ini  memiliki tingkat efesiensi yang kecil sebesar 32,4% pada debit aliran 300  liter/jam  menghasilkan  temperatur  keluar  kolektor sebesar  40,4  C.  Untuk  mensiasati  agar  mendapatkan pemanas air dengan efisiensi yang lebih tinggi maka dibuat pemanas air tenaga surya dengan penambahan fin berbentuk helikal  pada  pipa-pipa  yang  mengalirkan  air,  dengan memperluas  bidang  penyerapan  panas  diharapkan  dapat meningkatkan efisiensi kolektor surya.

## II. URAIAN PENELITIAN

## A. Penelitian Terdahulu
Philip  Kristanto  dan  Yoe  Kiem  San  [2], menganalisa  pengaruh  tebal  pelat  dan  jarak  antar  pipa terhadap  performansi  kolektor  surya  pelat  datar.  Terdapat hubungan  yang cukup  signifikan  antara  ketebalan  pelat penyerap  dan  jarak  antar  pipa  penyalur  cairan  terhadap performansi  kolektor  pelat  datar  yang  dinyatakan  dengan efisiensi  siripnya.  Hasil  penelitian  menunjukan  semakin tebal pelat penyerap dan semakin kecil jarak antar pipa-pipa kolektor  maka  efisiensi  sirip  dari  kolektor  semakin optimum.  Dari  hasil  penelitian  didapatkan  bahwa  efisiensi sirip tertinggi dihasilkan dengan konfigurasi ketebalan pelat 1,2 mm dan jarak antar pipa penyalur cairan 73,6 mm.
Gambar 1. Susunan dan dimensi alat [2]

## B. Prinsip Kerja Solar collector
Solar collector adalah salah satu alat penukar panas yang merubah energi radiasi matahari menjadi energi panas. Secara umum kolektor surya dapat diklasifikasikan menjadi non-concentrating  flat-plate  collectors dan concentrating
Studi Eksperimental Pengaruh Laju Aliran Air terhadap Efisiensi Thermal pada Kolektor Surya Pemanas Air dengan Penambahan External Helical Fins pada Pipa
Sandy Pramirtha dan Bambang Arip Dwiyantoro Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia
e-mail : bambangads@me.its.ac.id
E
collectors . Concentratin g collectors dirancang  untuk menghasilkan  energi  panas  yang  lebih  tinggi  dibandingkan non-concentrating  collectors. Dalam  hal  penggunaan kolektor  surya,  di  daerah  dengan  intensitas  matahari  yang cukup  tinggi,  seperti  di  Indonesia  lebih  sesuai  diterapkan kolektor  jenis non-concentrating  flat-plate  collectors. Disamping  itu  untuk memanaskan  air  skala  rumah  tangga, non-concentrating flat-plate collectors sudah cukup mampu memberikan kenaikan temperatur yang diperlukan.
Komponen dasar kolektor surya  pelat datar pemanas air  terdiri  atas  empat  komponen  utama  yaitu clear  glass, absorber plate, thermal insulation dan copper tube (gambar 2).  Prinsip  kerja  dari  kolektor  surya  adalah  sinar  radiasi surya  menembus  kaca  penutup  lalu  sinar  tersebut  akan diserap  oleh  pelat absorber .  Energi  radiasi  matahari  yang terakumulasi  di  pelat absorber akan ditransfer  energi panasnya  ke  fluida  yang  mengalir  pada ducting di  bawah pelat absorber sehingga  menyebabkan  temperatur  fluida keluar  kolektor  akan  mengalami  peningkatan.  Isolator berfungsi  untuk  meminimalisir  kehilangan  panas  secara konduksi dari pelat absorber ke lingkungan.

## Gambar 2. Kolektor surya sederhana
C. Analisa Perpindahan Panas pada Kolektor Surya Perpindahan panas yang terjadi pada kolektor surya antara lain konveksi, konduksi dan radiasi. Energi radiasi matahari yang diserap pelat absorber sebagian dimanfaatkan menjadi energi  berguna ( Q u ) dan sebagian  lagi  menjadi rugi-rugi  panas  yaitu kearah atas ( U T ) dan kearah bawah ( U B ).
1) Analisa Perpindahan pada Kaca Penutup a. Konveksi
Koefisien perpindahan panas konveksi yang disebabkan oleh angin yang berhembus diatas kaca penutup, ditentukan menggunakan persamaan berikut [3]:
(1)
Dimana k a merupakan  konduktifitas  thermal  udara, L c panjang karakteristik  kaca  sedangkan Nu merupakan bilangan nusselt untuk free  convection yang  ditentukan berdasarkan persamaan berikut [3]:
(2) (3) b. Radiasi
Koefisien  perpindahan  panas  radiasi  antara  kaca penutup  dengan  udara  luar,  ditentukan  menggunakan persamaan berikut [3]:
(4)
Emisivitas  kaca  penutup ( ε c ),  konstanta Stephen Boltzman ( σ )yang  besarnya  5,67x10 -8 W/m 2 K 4 , temperatur kaca ( T c ) dan temperatur sky ( T sky ) .
2) Analisa Perpindahan pada Pipa a. Konveksi Diantara base dan  udara  di  dalam  kolektor  terjadi perpindahan panas secara konveksi, ditentukan menggunakan persamaan berikut [3]:
(5)
Dimana k ∞ merupakan  konduktifitas  thermal  udara  dalam kolektor , diameter  pipa  ( D ) .  Nusselt number antara  dua bidang datar, ditentukan berdasarkan persamaan berikut [3]:
(6)
b. Radiasi
Koefisien perpindahan panas radiasi yang terjadi antara base dengan  kaca  penutup,  ditentukan  menggunakan persamaan berikut [3]:
(7)
Dimana ε b merupakan emisivitas pipa  tembaga, temperatur pipa ( T b ), luasan pipa ( A b ), dan luasan kaca ( A c ).
3) Analisa Perpindahan pada Air
Air  yang  mengalir  melalui  pipa-pipa  kolektor disebabkan  oleh  tekanan  dari  pompa,  sehingga  antara dinding  pipa  dengan  air  terjadi  proses  perpindahan  panas konveksi  secara  paksa (forced  convection). Koefisien perpindahan  panas  ditentukan  menggunakan  persamaan berikut [3]:
(8)
Dimana k f merupakan  konduktifitas  thermalair, Nusselt number untuk aliran turbulen dapat ditentukan berdasarkan persamaan berikut [3]:
(9) (10) Dimana  bilangan Reynold untuk  persamaan  di  atas  dapat dicari dengan menggunakan persamaan berikut :
(11)
4) AnalisaPerpindahanpada Absorber
a. Konveksi
Diantara  pelat absorber dan  udara  di  dalam  kolektor terjadi  perpindahan  panas  secara  konveksi.  Koefisien perpindahan  panas  ditentukan  menggunakan  persamaan berikut [3]:
(12)
L Abs-cb merupakan jarak  antara  pelat  absorber  ke  kaca penutup  bagian  bawah.  Persamaan Nusselt  number untuk konveksi  antara  dua bidang, dengan  mempertimbangkan sudut  kemiringan  kolektor,  ditentukan  menggunakan persamaan berikut [4]:
absorber plate clear glass copper tube thermal insulation Flow
(13)
β merupakan  sudut  kemiringan  kolektor.  Pangkat  positif pada persamaan  di  atas hanya menunjukan harga positif yang  diperhitungkan,  bila  berharga  negatif  maka  dianggap nol. b. Radiasi
Koefisien perpindahan panas radiasi yang terjadi antara pelat absorber dengan  kaca  penutup  dapat  dihitung berdasarkan persamaan berikut [3]:
(14)
Dimana ε Abs merupakan emisivitas pelat absorber dan F Abs-c merupakan factor  bentuk atau factor  sudut pandang yaitu perbandingan antara radiasi absorber yang  mengenai kaca penutup sebesar  1- F Abs-b . Sedangkan koefisien  perpindahan panas  radiasi  yang  terjadi  antara  pelat absorber dengan base dapat dihitung berdasarkan persamaan berikut [3]:
(15)
F Abs-b merupakan factor  bentuk  atau  faktor  sudut  pandang yaitu  perbandingan  antara  radiasi absorber yang  mengenai base , ditentukan menggunakan persamaan berikut[3]:
(16)
Dimana W merupakan jarak antar pipa.

## D. Overall Surface Efficiency
Overall  surface  efficiency merupakan rasio perpindahan panas pada luasan efektif dengan perpindahan panas pada luasan total, ditentukan menggunakan persamaan berikut[5]:
(17)
Luas permukaan total fin ( A o ), merupakan penjumlahan dari luas permukaan fin ( A f ) dan luas permukaan dasar tanpa fin ( A b )  pada fins berbentuk helical seperti pada gambar 3, persamaannya dapat dihitung sebagai berikut:
(18)
(19)
Gambar 3 Helical Fins [5]

## E. Analisa Panas yang Berguna
Energi  radiasi  yang  diserap  oleh  pelat absorber dipindahkan  ke  fluida  kerja,    kemudian  digunakan  untuk memanaskan fluida yang dikenal sebagai energi bermanfaat atau useful  energy ,  besarnya  energi  berguna  yang diperoleh akan dihitung berdasarkan persamaan berikut[4]:
(20) (21)
Dimana  F R merupakan faktor  pelepasan  panas , luasan kolektor ( A c ), koefisien  perpindahan  panas  total  ( U L ), radiasi matahari per satuan luas yang diserap pelat absorber ( S ),temperatur  lingkungan ( T a ),  temperatur  fluida  masuk ( T fi ),  temperatur fluida  keluar  ( T fo ), laju  aliran  massa  fluida ( ṁ ), panas jenis fluida ( C p ).
Efisiensi  kolektor  surya  pemanas  air  dihitung  dengan menggunakan persamaan berikut:
(22)

## III. METODELOGI PENELITIAN
Penelitian kolektor surya pemanas air ini dilakukan di laboratorium perpindahan  panas  yang terletak di kampus teknik mesin ITS Surabaya yang berada pada koordinat 7.3 o LS-112.717 o BT. Penelitian  ini  dilakukan  dengan memvariasikan  debit  aliran  air  dan  jenis  kaca  penutup terhadap  intensitas  radiasi matahari serta penambahan fin berbentuk helical  pada pipa,  sehingga diharapkan  dengan model  eksperimental  yang  dibuat  dapat  menghasilkan kolektor  surya  yang  dapat  menyerap  energi  surya  dengan efektif.  Debit  aliran  air  yang  divariasikan  sebesar  75 liter/jam,  150  liter/jam,  225  liter/jam  dan  300  liter/jam. Sedang akan kaca penutup yang digunakan berwarna bening dan hitam dengan nilai transmisivitas untuk kaca bening sebesar 0,79  dan kaca hitam sebesar 0,63. Setiap pengujian dilakukan  dengan  sudut  kemiringan  kolektor  yang  sama yaitu β = 10 0, Adapun instalasi dari kolektor surya pemanas air adalah sebagai berikut:
Gambar 4. Instalasi kolektor surya pemanas air
Keterangan: 1.Valve 5. Inlet 2.Pompa 6. Kolektor 3. By Pass 7. Pipa Jenis Serpentine 4.Penampung Air 8 . Outlet β =10 O 1 2 4 5 6 7 8 3

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Dampak  Penambahan  Helical  Fins  Terhadap
Temperatur Keluar Kolektor
Gambar 5. Grafik dampak penambahan helical  fins terhadap temperatur air keluar
Berdasarkan  grafik  gambar  di  atas,  dapat  dilihat bahwa  debit  aliran  air  berbanding  terbalik  dengan temperatur  air  keluar  pada  kolektor,  semakin  kecil  debit aliran  air  maka  akan  semakin  besar  temperatur  air  keluar kolektor.  Kolektor  surya  dengan fin dan  tanpa fin mempunyai  trend  yang  relatif  sama,  namun  temperatur  air keluar  tertinggi  terjadi  pada  kolektor  surya  dengan penambahan helical  fins dan  penggunaan  kaca  bening. Temperatur  air  keluar  tertinggi  pada  kolektor  dengan penambahan helical fins dan penggunaan kaca bening terjadi ketika debit aliran air 75 liter/jam yaitu sebesar 49.0 o C dan terendah  terjadi  ketika  debit  aliran  air  300  liter/jam  yaitu sebesar  41.7 o C.  Sedangkan  temperatur  air  keluar  untuk penggunaan  kaca  hitam  sedikit  lebih  rendah,  temperatur tertinggi  terjadi  ketika  debit  aliran  air  75  liter/jam  sebesar 46.8 o C  dan  terendah  terjadi  ketika  debit  aliran  air  300 liter/jam sebesar 40,9 o C.
Kolektor surya dengan penambahan fins lebih banyak menyerap panas yang diterima, dibandingkan kolektor surya tanpa fins . Hal ini dikarenakan luas  penyerapan panas pada pipa dengan penambahan fins lebih besar dibandingkan pipa tanpa fin .  Sehingga  semakin  besar  area  penyerapan  panas maka laju perpindahan panas yang diterima oleh air semakin tinggi.  Dari  grafik  gambar 5,  terdapat  suatu  fenomena menarik  khususnya  pada  kolektor  dengan  penambahan fins untuk  penggunaan  kaca  bening  dan  hitam.  Temperatur  air keluar  kolektor  setelah  pemanasan  6  jam  untuk  kolektor dengan  penggunaan  kaca  bening  lebih  tinggi  dibandingkan kaca  hitam.  Hal  ini  terjadi  karena  ada  perbedaan  nilai transmisivitas  pada  jenis  kaca  bening  dan  hitam.  Nilai transmisivitas  berbanding  lurus  dengan  panas  yang  diserap oleh  pelat absorber ,  semakin  tinggi  nilai  transmisivitas maka  akan  semakin  tinggi  pula  panas  yang  dapat  diserap pelat absorber .  Transmisivitas  kaca  hitam  lebih  rendah dibandingkan kaca bening. Kaca dengan transmisivitas lebih rendah  menyebabkan  intensitas  radiasi  matahari  yang ditransmisikan  ke absorber membutuhkan  waktu  yang cukup  lama  untuk  mencapai  permukaan absorber tersebut, sehingga  dapat  mengurangi  intensitas  yang  ditransmisikan ke  air.  Dari  analisa  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa kolektor  surya  pemanas  air  dengan helical  fins pada penggunaan kaca bening memiliki efisiensi yang  lebih baik dibandingkan yang lainnya.
B. Analisa  Temperatur  Keluar  Kolektor  Terhadap Waktu Pemanasan
(a) (b)
Gambar  6.    Grafik  temperatur  air  keluar  fungsi waktu    pemanasan    (a) Q =300 liter/jam  dan  (b) Q = 75 liter/jam
Berdasarkan  grafik  gambar  6  di  atas,  dapat  dilihat bahwa  temperatur  air  keluar  kolektor  semakin  meningkat seiring  lamanya  waktu  pemanasan.  Semakin  kecil  debit aliran  air,  maka  akan  semakin  besar  temperatur  air  keluar pada  kolektor.  Temperatur  air  keluar  kolektor  (T fo )  pada penggunaan  kaca  bening  lebih  tinggi  dibandingkan  kaca hitam. Temperatur air keluar tertinggi untuk debit aliran air 75  liter/jam  sebesar  49 o C,  sedangkan  pada  debit  aliran  air 300 liter/jam sebesar 41.7 o C.
Peningkatan  temperatur  air  keluar  kolektor  ( T fo ) berbanding  lurus  dengan  meningkatnya  waktu  penelitian. Hal  ini  disebabkan  karena  semakin  lama  waktu  penelitian maka  semakin  banyak  panas  yang  dapat  diserap  pelat absorber ,  sehingga  panas  yang  didistribusikan  ke  air semakin  besar.  Gambar  6  diatas  juga menunjukkan  bahwa besar kalor yang digunakan untuk menaikkan temperatur air pada kolektor dengan kaca penutup  bening  lebih besar  dari pada  kolektor  dengan  kaca  penutup  hitam.  Hal  ini  terjadi karena  ada    perbedaaan  temperatur  permukaan absorber pada  kolektor  dengan  penggunaan  kaca  hitam  dan  bening. Temperatur  permukaan  untuk  kolektor  dengan  penggunaan kaca  hitam  sebesar  80,3 o C  sedangkan  pengunaan  kaca bening mencapai 91.3 o C.

## C. Analisa  Energi  BergunaTerhadap  Intensitas Radiasi Matahari
Berdasarkan  grafik  gambar  7 di  bawah  ini,  dapat dilihat  bahwa  intensitas  radiasi  matahari  berbanding  lurus dengan  energi  berguna,  semakin  tinggi  intensitas  radiasi matahari  maka  akan  semakin  besar energi  berguna  yang dihasilkan. Energi berguna solar kolektor selalu lebih besar dibandingkan  energi  berguna water  heater .  Energi  berguna
solar  kolektor  terbesar  didapat  pada  kolektor  dengan  kaca bening  sebesar  1,47  MJ,  terjadi  ketika  debit  aliran  air  300 liter/jam  pada  intensitas  3,03  MJ/m 2 .  Sedangkan  energi berguna water heater terbesar didapat pada kolektor dengan kaca  bening sebesar  1,25  MJ, terjadi  ketika  debit aliran  air 300 liter/jam pada intensitas 3,03 MJ/m 2 . (a) (b)
Gambar 7. Grafik energi berguna fungsi intensitas radiasi matahari  (a) Q = 300 liter/jam dan (b) Q = 75 liter/jam
Terdapat selesih antara nilai Q uSolar.Kolektor dan Q u.Water.Heater yang  semakin meningkat seiring bertambahnya intensitas radiasi matahari.  Hal  ini menunjukan bahwa semakin besar temperatur  permukaan sistem  maka  akan semakin  besar  kerugian  kalor  yang  terjadi.  Kerugian  kalor ( losses )  juga  dipengaruhi  oleh  debit  aliran  air,  debit  aliran air berbanding terbalik dengan kerugian kalor ( losses ). Dari analisa  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  debit  aliran  air  300 liter/jam  merupakan  laju  aliran  air  yang  paling  baik  untuk meningkatkan  energi  berguna  solar  kolektor  dan mengurangi losses .

## D. Analisa  Energi  LossesTerhadap  Intensitas  Radiasi

## Matahari
Gambar 8. Grafik kerugian  kalor fungsi intensitas untuk. kaca bening
Berdasarkan  gambar  8  grafik  diatas, dapat  dilihat bahwa  kerugian kalor semakin tinggi seiring dengan bertambahnya radiasi matahari dimana kerugian  kalor tertinggi  terjadi  ketika  debit  aliran  air  75  liter/jam sebesar 0,82  MJ,  150  liter/jam sebesar  0,52  MJ,  225  liter/jam sebesar 0,33 MJ, dan terkecil 300 liter/jam sebesar 0,3 MJ.
Kerugian kalor akan meningkat seiring bertambahnya intensitas radiasi matahari. Semakin tinggi intensitas radiasi matahari  maka  akan  semakin  tinggi  pula  temperatur  pelat absorber .  Hal  ini menunjukan bahwa semakin besar temperatur  permukaan  sistem  maka  akan  semakin  besar kerugian  kalor  yang  terjadi.  Kerugian  kalor  ( losses )  juga dipengaruhi oleh debit aliran air, debit aliran air berbanding terbalik dengan kerugian kalor ( losses ). E. Analisa  Efisiensi  Solar  Kolektor terhadap Intensitas Radiasi Matahari
(a)
(b)
Gambar 9. Grafik efisiensi solar kolektor  fungsi intensitas radiasi matahari a. Q = 300 liter/jam, b. Q = 75 liter/jam
Berdasarkan  grafik  gambar  9 di  atas,  menunjukan bahwa  semakin  besar  laju  aliran  air  maka  akan  semakin besar  efesiensi  solar  kolektor.  Fakta  ini  berlaku  untuk kolektor  dengan  penggunaan  kaca  bening  maupun  kaca hitam.  Sebagai  satu  analisa  data  pada  kolektor  dengan penggunaan  kaca bening. Efisiensi rerata  terendah  saat laju aliran air 75 liter/jam sebesar 62,08% dan tertinggi padalaju aliran  air 300  liter/jam sebesar 63,06%.  Fenomena  yang sama  juga  terjadi  pada  kolektor  dengan  penggunaan  kaca hitam.
Pada  kolektor  yang  menggunakan  kaca  bening memiliki  efisiensi  rerata  yang  lebih  tinggi  dibandingkan kolektor dengan penggunaan kaca hitam. Hal ini disebabkan karena  penggunaan  kaca  bening  mampu  meningkatkan intensitas radiasi matahari masuk kekolektor sehingga fluks kalor yang diserap absorber akan meningkat dan kalor yang
ditransfer  secara  konduksi  dari  pelat absorber ke  pipa-pipa kolektor akan lebih besar.

## V. KESIMPULAN DAN RINGKASAN
Kesimpulan  yang  didapat  dari  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
1. Kolektor  surya  pemanas  air  dengan helical  fins pada penggunaan  kaca  bening  memiliki  efisiensi  yang  lebih baik  dibandingkan  tanpa fin maupun annular  fins . Efisiensi rerata tertinggi terjadi pada debit aliran air 300 liter/jam  sebesar  63,06%  pada  kolektor  dengan penggunaan kaca bening.
2. Semakin  kecil debit  aliran  air  yang  mengalir  didalam pipa, maka losses energi berguna  yang  dihasilkan akan semakin  besar. Losses energi  berguna  terbesar  terjadi ketika debit aliran air 75 liter/jam sebesar 0,84 MJ
3. Kolektor  surya  untuk  penggunaan  kaca  hitam  memiliki efisiensi  rerata  yang  lebih  kecil  apabila  dibandingkan dengan  kolektor  surya  untuk  penggunaan  kaca  bening. Efisiensi  rerata  tertinggi  pada  kolektor  dengan  kaca bening  sebesar  63,06%  sedangakankolektordengankaca hitam sebesar 50,45% yang terjadi pada debit aliran air 300 liter/jam.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Wirapraja,  Edo.  2012.  “Analisa  Kinerja  Pemanas  Air  Menggunakan Kolektor Surya Pelat Datar dengan Satu Kaca Penutup”. Tugas Akhir. Surabaya.  Jurusan  Teknik  Mesin,  Institut  Teknologi  Sepuluh Nopember.
[2]    Philip,  Kristanto.,  &San,  Yoe  Kiem.  Oktober 2001.  “Pengaruh  Tebal Pelat  dan  Jarak  Antara  Pipa  Terhadap  Performansi  Kolektor  Surya Pelat Datar”. Jurnal Teknik Mesin. Universitas Kristen Petra. Volume 3 No.2.
[3] Incropera,  Frank  P  &  Dewitt,  David  P.  1996. Fundamentals  of  Heat and  Mass  Transfer .  Sixth  Edition.  John  Wiley  and  Sons  inc,  New York.
[4] J.A,  Duffie  &  W.A,  Beckman.  1991. Solar  Engineering  of  Thermal Processes . Second Edition. John Willey and Sons inc. New York.
[5] Pongso,  P.,  Promoppatu,  P.,  Pikulkajorn,  S.  &  Wongsises,  S.  2013.
“Effect  of  fin  pitches  on  the  air  side  perpormance  of  L-footed spiral fin-and-tube  heat  exchangers”. Bangkok,  Thailand. International Journal  of  Heat  and  Mass  Transfer.  University  of  Technology Thonbury.
[6] Pongso,  P.,  Pikulkajorn,  S.  &  Wongsises,  S.  2012. “Effect  of  fin pitches  on  the  optimum  heat  transfer  performance  of  crimped  spiral fin-and-tube  heat  exchangers”. Bangkok,  Thailand. International Journal  of  Heat  and  Mass  Transfer.  University  of  Technology Thonbury.
.