Abstract - The wind is moving air and energy resources are renewable, that always exist in nature. With the existence of the electricity  crisis  is  not  resolved  also  the  urge  to  replace  fossil resources.  Renewable  energies  have  to  be  a  substitute  for  fossil resources.  Wind  is  one  of  the  new  renewable  energy  is  selected  as the one to replace it.
To  determine  the  power  generated  by the wind then carried out studies. The studies were carried out in the form of an operational review  and  financial  review.  These  studies  are  used  to  perform  a power generation development planning.
Keywords:  Power  generation;  Planing;  Renewable  ennergy;  Wind turbine.
Abstrak  -  Angin merupakan udara yang bergerak dan sumber  daya  energi  yang  tidak  pernah  habis  yang  selalu  ada  di alam.  Karena  adanya  faktor  krisis  energi  listrik  yang  belum teratasi  juga  adanya  dorongan  untuk  menggantikan  sumber  daya fosil.  Energi  terbarukan  dipilih  untuk  menjadi  pengganti  sumber daya  fosil.  Angin  adalah  salah  satu  energi  baru  terbarukan  yang dipilih sebagai salah satu untuk menggantikannya.
Untuk  mengetahui  daya  yang  dibangkitkan  oleh  angin  maka dilakukan  kajian-kajian.  Kajian-kajian  yang  dilakukan  berupa kajian  operasional  dan  kajian  finansial.  Kajian-kajian  tersebut digunakan  dalam  melakukan  sebuah  perencanaan  pembangunan pembangkit listrik.
Kata kunci : Pembangkit listrik;  Perencanaan;  Energi Terbarukan; Turbin angin.

## I. P ENDAHULUAN
Penggunaan  sumber  energi  terbarukan  yang  ramah lingkungan adalah jalan terbaik untuk mengurangi krisis energi juga  mengurangi  dampak  buruk  yang  ditimbulkan  akibat penggunaan  bahan  bakar  fosil.  Dengan  adanya  Peraturan Presiden  Nomor  22  Tahun  2017  membuat  seluruh  pihak berlomba – berlomba berinovasi mengembangkan energi baru terbarukan  untuk  meninggalkan  bahan  bakar  fosil.    Langkah tersebut  diperlukan  untuk  mengembangkan  energi  baru  yang berkelanjutan.
Analisis Teknis Sudu Kincir Angin Tipe Sumbu Horizontal Dari  Bahan  Fibreglass.  Tenaga  yang  dihasilkan  oleh  kincir angin berkisar antara 0,037 Hp sampai 0,053 Hp.
Salah  satu  jenis  turbin  angin  adalah  Turbin  Angin  Sumbu Vertikal (TASV). Turbin ini memiliki poros atau sumbu rotor utama  yang  disusun  tegak  lurus.  Kelebihan utama susunan ini adalah  turbin  tidak  harus  diarahkan  ke  angin  untuk menghasilkan  energi  listrik.  Kelebihan  ini  sangat  berguna  di tempat-tempat  yang  arah  anginnya  sangat  bervariasi.  TASV mampu  mendayagunakan  angin  dari  berbagai  arah.  TASV terdiri  dari  beberapa  jenis  turbin  angin,  salah  satunya  adalah turbin  angin  savonius.  Jenis  ini  memiliki  kemampuan  self- starting  yang  bagus,  sehingga  hanya  membutuhkan  angin dengan  kecepatan  rendah  untuk  dapat  memutar  rotor  dari turbin  angin  ini.  Selain  itu,  torsi  yang  dihasilkan  turbin  angin jenis savonius relatif tinggi.
Kondisi  cuaca  yang  selalu  berubah  sehingga  kecepatan angin  yang  diperoleh  tidak  konstan  dan  cenderung  rendah mengakibatkan  energi  listrik  yang  dihasilkan  kurang  optimal. Secara umum sebagian besar turbin angin mulai menghasilkan daya  listrik  pada  kecepatan  angin  4  m/s  dan  akan  berhenti tidak menghasilkan energi pada kecepatan angin 25 m/s .
Turbin angin sumbu tegak merupakan alternatif pembangkit tenaga  listrik  yang  dapat  diaplikasikan  baik  di  daerah  pesisir maupun  perkotaan  karena  turbin  angin  jenis  selalu  dapat berputar  walaupun  didaerah  yang  memiliki  tiupan  angin berkecepatan rendah dan berubah-ubah.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  melakukan  kajian kelayakan  operai  dan  kajian  kelayakan  finansial  pada  PLTB (Pembangkit  Listrik  Tenaga  Bayu).  Dengan  adanya  kajian kelayakan  operasional  dan  kajian  kelayakan  ekonomis  akan membantu  dalam  bentuk  perencanaan  pembangunan  dan perenanaan  pengoperasian  pada  PLTB  (Pembangkit  Listrik Tenaga Listrik).

## A. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu
Kincir angin telah digunakan selama setidaknya 3000 tahun, terutama  untuk  menggiling  biji-bijian  atau  memompa  air; sementara di kapal layar angin telah menjadi sumber kekuatan penting  bahkan  lebih  lama.  Dari  abad  pertengahan,  kincir angin  sumbu  horisontal  merupakan  bagian  integral  dari ekonomi pedesaan dan tidak digunakan lagi dengan munculnya mesin  stasioner  berbahan  bakar  fosil  murah  kemudian menyebarkn elektrifikasi pedesaan.(Musgove, 2010)

## Perencanaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Di Likupang
Ruben Maychel, Glany M. Ch. Mangindaan, Hans Tumaliang Teknik Elektro Universitas Sam Ratulangi Manado, Jl. Kampus Bahu-Unsrat Manado, 95115 rubenmaychel21@gmail.com, mangindaan@gmail.com, hanstumaliang@gmail.com
Penggunaan  kincir  angin  (atau  turbin  angin)  untuk menghasilkan  listrik  dapat  ditelusuri  kembali  ke  akhir  abad kesembilan  belas  dengan  arus  searah  12  kW  generator  kincir angin yang dibangun oleh Charles Brush di AS dan penelitian yang dilakukan oleh Poul la Cour di Denmark. Namun, untuk sebagian  besar  abad  kedua  puluh  hanya  ada  sedikit  minat menggunakan  energi  angin  untuk  pembangkit  listrik,  selain untuk  pengisian  baterai  tempat  tinggal  terpencil;  dan  sistem berdaya  rendah  ini  dengan  cepat  dilepaskan  begitu  akses  ke Internet  jaringan  listrik  menjadi  tersedia.  Salah  satu perkembangan  penting  adalah  Smith-Putnam  1250  kW  turbin angin  dibangun  di  AS  pada  tahun  1941.  Mesin  luar  biasa  ini memiliki  rotor  baja  53  m  dengan  diameter,  kendali  bentang penuh  dan  bilah  mengepak  untuk  mengurangi  beban. Meskipun  pisau  Spar  gagal  serempak  pada  tahun  1945,  itu tetap  turbin  angin  terbesar  yang  dibangun  untuk  beberapa orang 40.

## B. Angin
Angin adalah aliran gas dalam skala besar dan dalam jumlah yang  besar  diakibatkan  oleh  rotasibumi  dan  juga  karena adanya perbedaan tekanan udara di sekitarnya. Angin bergerak dari  tempat  bertekanan  udara  tinggi  ke  bertekanan  udara rendah.  Apabila  dipanaskan,  udara  memuai.  Udara  yang telah memuai  menjadi  lebih  ringan  sehingga  naik.  Apabila  hal  ini terjadi, tekanan udara turun kerena udaranya berkurang. Udara dingin  di  sekitarnya  mengalir  ke  tempat  yang  bertekanan rendah tadi. Udara menyusut menjadi lebih berat dan turun ke tanah.  Di  atas  tanah  udara  menjadi  panas  lagi  dan  naik kembali.  Aliran  naiknya  udara  panas  dan  turunnya  udara dingin  ini  dinamanakan  konveksi.  Angin  umumnya  di klasifikasikan  berdasarkan  skala,  kecepatan,  jenis  kekuatan, wilayah, dan efeknya yang ditimbulkannya. Dalam meterologi angin  sering  diklasifikasikan  oleh  kekuatannya,  dan  arah hembusan.  Semburan  pendek  dari  angin  berkecepatan  tinggi disebut  hembusan.  Angin  dengan  durasi  menengah  (  sekitar satu menit ) disebut angin keras. Angin berdurasi panjang dan memiliki  kekuatan  diatas  rata  –  rata  disebut  Angin  Badai. Angin  –  angin  diatas  dihasilkan  oleh  pemanasan  permukaan tanah  dan  juga  dihasilkan  dari  perbedaan  dalam  penyerapan energi matahari antara zona iklim di bumi.

## C. Kecepatan Angin
Angin  yang  mengalir  pada  turbin  akan  memutar  turbin  dan menghasilkan energi kinetik melalui rotor yang terdiri dari dua atau  lebih  sudu  –  sudu  yang  secara  mekanik  dan  langsung  di hubungkan  langsung  ke  generator  listrik.  Dan  letak  turbin angin  dipasang  pada  suatu  sisi  untuk  menghasilkan  putaran maksimal  agar  memproduksi  daya  dengan  kapasitas  yang diinginkan.  Turbin sumbu vertikal pada biasanya disebut rotor Darriues sesuai dengan namanya penemunya. Turbin ini sudah banyak  digunakan  karena  keuntungannya  dari  segi  struktur yang  lebih  spesifik.  Meskipun  demikian,  kebanyakan  turbin angin  modern  menggunakan  desain  sumbu  horizontal. Pengecualian  pada  rotor,  seluruh  komponen  lain  memiliki desain yang sama, perbedaan hanya pada penempatannya.

## D. Distribusi Angin
Untuk  mendapatkan  hubungan  kubik  dengan  daya, kecepatan  angin  merupakan  data  terpenting  yang  dibutuhkan untuk  menaksir  potensial  daya  dari calon tempat. Angin tidak pernah  tinggal  tetap  pada  suatu  tempat.  Hal  ini  dipengaruhi oleh  sistem  cuaca,  tanah  lapang  lokal  dan  ketinggian  dari permukaan  tanah.  Kecepatan  angin  berubah  –  ubah  setiap menit, jam, hari, musim dan tahun. Untuk, itu kecepatan rata – rata  per  tahun  diambil  setiap  10  tahun,  bahkan  lebih.  Rata  – rata waktu yang panjang dapat meningkatkan ketetapan dalam penaksiran  potensial  energi  yang  didapat  pada  suatu  tempat. Meskipun  demikian,  pengukuran  dalam  waktu  yang  lama membutuhkan biaya besar, dan kebanyakan proyek tidak dapat menunggu terlalu lama. Dalam situasi ini, waktu yang singkat, katakana  satu  tahun,  datanya  bisa  dibandigkan  dengan  tempat yang  dekat  yang  memiliki  data  pengukuran  jangka  panjang untuk  memprediksikan  kecepatan  angin  per  tahun  di  tempat tersebut,  tentu  dengan  berbagai  pertimbangan.  Ini  dikenal dengan  teknik  “measure,  correlate,  and  predict  (  mcp  )”  atau teknik “ukur, korelasi, dan prediksi”. Karena angin digerakkan oleh matahari dan musim, pola angin biasanya brulang – ulang selama  periode  satu  tahun.  Tempat  berangin  biasanya  dengan data kecepatan rata – rata selama berulan – bulan di kalender. Kadang,  data  bulanan  di  kumpul  dan  dijumlahkan  per tahunnya  untuk  meringkas  laporan  keseluruhan  angin diberbagai tempat.

## E. Efek Ketinggian
Angin  yang  menyisir  permukaan  tanah  menyebabkan kecepatannya  meningkat  dengan  bertambahnya  ketinggian. Hubungan ini dinyatakan pada persamaan (1):
V 2 = V 1 · (1)
Dengan,V1  =  kecepatan  angin  diukur  pada  ketinggian refreansi h1
V2  =  kecepatan  angin  yang  diperkirakan  pada ketinggian h2 α = koefisien gesekan permukaan tanah
Nilai koefisien gesekan rendah untuk daerah dengan permukaan  kasar,  dan  nilainya  tinggi  untuk  permukaan  kasar. Nilai α untuk berbagai tipe daerah.
Kecepatan  angin  tidak  meningkat  dengan  bertambahnya ketinggian  secara  tidak  pasti.  Data  yang  dikumpulkan  dari bandara Merida Mexico menunjukkan bahwa kecepatan angin secara  tipikal  meningkat  dengan  bertambahnya  ketinggian sampai  450  meter,  dan  selebihnya  kecepatan  angin  akan berkurang.  Kecepatan  angin  pada  ketinggian  450  meter  dapat empat atau lima kali lebih besar dengan kecepatan angin dekat permukaan tanah.
Permukaan  yang  licin  memiliki  gesekan  yang  rendah disebabkan  oleh  lapisan  tipis  pada  bagian  permukaan  tanah. Untuk daerah dan permukaan tanah yang sama pada ketinggian tertentu  kecepatan  angin  lebih  besar  dengan  kecepatan  angin yang ada di permukaan tanah.

## F. Ladang Angin
Ladang  angin  adalah  serangkaian  turbin  angin  yang  berada di  lokasi  yang  sama  untuk  memproduksi  energi  dari  energi angin. Ladang angin yang besar bisa terdiri dari beberapa ratus turbin  tunggal  dan  mencakup  luasan  area  tertentu  hingga ratusan  mil  persegi.  Ladang  angin  mempunyai  tujuan  sebagai berikut:

## Gambar 1 Desa Pulisan
Untuk menggambarkan karakteristik fisik, letak posisi turbin angin dan penggunaan lahan
1) Untuk  membangun  karakteristik  lingkungan  dari  lokasi turbin angin
2) Untuk memprediksi dampak lingkungan dari ladang angin
3) Untuk  mengambil  langkah  –  langkah  mengurangi  dampak negatif
4) Untuk memeberikan langkah – langkah perencnaan kedepan ladang angin
Untuk  membuat  ladang  angin  efektif  maka  turbin  yang  ada didalam  turbin  angin  harus  memenuhi  standar  yang  diatur dengan melihat panjang diameter turbin. jarak yang dianjurkan jika turbin sesuai dengan arah angin adalah sebsar 8 – 12 kali diameter rotor sedangkan menyilang dengan arah angin adalah 3  –  5  kali  diameter  rotor.(Burton,  Jenkins,  Sharpe,  & Bossanyi, 2011)

## G. Aspek Ekonomi
Persoalan biaya merupakan hal yang sangat penting dalam  membangun  sebuah  sistem  konversi  energi  angin.  Ada dua jenis biaya yang harus dipertimbangkan yaitu biaya tetap ( modal ) dan biaya ( operasi ).

## II. M ETODE PENELITIAN

## A. Keadaan Desa Pulisan
Desa  Pulisan  temasuk  salah  satu  tempat  wisata  yang  cukup terkenal  dengan  keindahan  pantai  yang  menawan.  Secara administrassi  pemerintahan,  Desa  Pulisan  beraada  di Kecamatan  Likupang  Timur,  Kabupaten  Minahasa  Utara, Provinsi Sulawesi Utara.
Letak  geografis  Desa  Pulisan  pada  1°66´  -  1°68´  LU, 125°14´  -  125°15´  BT.  Pada  gambar  1  adalah  gambar  yang menunjukkan  keadaan  geografis  desa  likupang.  Luas  Desa Likupang sesuai dengan data yang ada pada pada kator hukum
tua luas kawasan 1.500 hektar. Di Desa pulisan mempunyai 3 tempat  wisata  yang  berupa  pantai  yaitu  pantai  pulisan,  pantai goa  dan  pantai  panjang.  Tempat  wisata  ini  merupakan  salah satu fokus pengembangan dari destinasi wisata dari pemerintah Sulawesi Utara yang khususnya Minahasa Utara.
Topografi dasar perairan secara umum memiliki konfigurasi relief/kontur dasar yang beragam. Meski topografinya beragam tapi tidak terdapat daerah yang bebahaya. Ketinggian dataran 0 –  900  meter  di  atas  permukaan  laut  membuat  tempat  ini menjadi kawasan yang banyak bukit. Kualitas tanah di daerah ini  juga  sangat  tidak  memadai  untuk  tempat  bercocok  tanam dikarenakan  sumber  air  yang  sangat  kurang  dan  juga  disertai curah  hujan  yang  sedikit.  Dengan  tanah  yang  berbatu  -    batu juga  menyusahkan  untuk  membuat  fondasi  bangunan.  Tetapi semua  itu  tidak  bisa  mengalahkan  pemandangan  yang  eksotis dari pantai yang sangat memukau di sertai pemandangan yang sangat  cocok  untuk  tempat  berfoto  para  wisatawan  yang datang di tempat ini.
Menurut data BMKG (Badan Menteorologi Klimatologi dan Geofisiks) kekayaan potensi laut yang banyak tidak lepas dari pengaruh iklim tropis dengan curah hujan yang berkisar antara 2500  –  3500  mm/tahun.  Suhunya  26°  -  31°C.  Untuk musimnya,  musim  barat  di  bulan  november  s/d  februari  dan musim timur pada bulan maret s/d oktober.

## B. Metodelogi Penelitian
Pada penelitian ini mengenai perencanaan dalam membangun  PLTB  (  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Bayu  ).  Dan untuk memudahkan dalam menyelesaikan penelitian ini, maka digunakan  beberapa  metode  sehingga  kajian  yang  dilakukan mencapai  hasil  baik.  Kemudian  mengadakan  studi  literatur untuk  membuat  perencanaan  dalam  membangun  PLTB (Pembangkit  Listrik  Tenaga  Bayu)  dengan  data  yang dikumpulkan.
Tahap persiapan:
1) Mempelajari  sistem  kerja  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Bayu (PLTB) secara umum melalui studi literatur.
2) Mempelajari literatur untuk mengetahui perencanaan dalam membangunan  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Bayu  (  PLTB  ) termasuk peralatan yang ada.
3) Menentukan  Topik  pembahasan  dan  output  yang  ingin dihasilkan dari penelitian
4) Mengumpulkan data-data atau parameter-parameter yang di perlukan dalam pelaksanaan penelitian
Tahap pelaksanaan penelitian dan pengolahan data:
1) Pengambilan data, terbagi menjadi :
a. Data  primer  ,  adalah  data  langsung  dari  objek  yang  diteliti, yaitu  melalui    pengamatan  langsung  dilapangan  dengan  alat ukur yang ada.
b. Data sekunder, adalah data angin yang diambil diambil dari BMKG ( Badan Metorologi Klimatologi dan Geofisika ) dan juga data diambil pada software HOMER.
2) Pengolahan Data
a. Menghitung  kecepatan  rata  –  rata  angin  pada  tempat  lokasi penelitian
b. Melakukan  analisa  energi  dan  efisiensi  pada  Pembagkit Listrik Tenaga Bayu  ( PLTB ) yang direncanakan.
c. Memilih  komponen  –  komponen  yang  diperlukan  dengan menghitung efisiensi dari komponen – komponen.
d. Menghitung  biaya  ekonomi  dari  biaya  perencanaan  dari Pembangkit  Listrik  Tenaga  Bayu  (  PLTB  )  dan pengembalian investasi.
3) Melakukan  penulisan  berdasarkan  penelitian  yang  telah dilakukan.
TABEL I
DATA ANGIN BMKG BULAN TAHUN 2017 2018 Januari 2.2 2.7 Februari 3.1 2.9 Maret 3.1 3.1 April 2.7 2.2 Mei 2.0 2.8 Juni 2.0 3.5 Juli 1.7 4.1 Agustus 3.7 September 3.7 Oktober 2.6 November 3.4 Desember 3.0 TABEL II TABEL DATA ANGIN DARI APLIKASI HOMER BULAN RATA – RATA ( m/s ) Januari 4.350 Februari 4.690 Maret 3.970 April 3.230 Mei 3.230 Juni 4.750 Juli 5.320 Agustus 6.140 September 4.580 Oktober 4.070 November 4.080 Desember 4.480

## C. Data Teknis Di Lapangan
Adapun data awal yang ada di lapangan dalam perencanaan pembangunan  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Bayu  (  PLTB  ) sebaai berikut:
1. Data  Angin  BMKG  (  Badan  Meteorologi  Klimatogi  dan Geofisika ) yang dapat dilihat pada tabel I Data yang akan disajikan adalah data rata – rata angin dari

## TABEL III

## POTENSI ENERGI ANGIN YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI
ENERGI LISTRIK BULAN Potensi Energi Listrik [ Wh ] Januari 47.599.538,87 Februari 27.223.322,4 Maret 16.511.788,8 April 8.892.626,4 Mei 8.892.626,4 Juni 28.281.571,2 Juli 39.733.567,2 Agustus 61.084.058,4 September 25.352.402,4 Oktober 17.791.228,8 November 17.922.686,1 Desember 25.887.758,4
0 20000000 40000000 60000000 80000000 Ja n u a ri
F e b ru a ri
M a re t
A p ri l M e i Ju n i Ju li A g u st u s
S e p te … O kt o b e r
N o v em … D e se m …

## Potensi Energi Listrik

## Potensi Energi Listrik [ Wh ]
Gambar 2 Grafik potensi energi angin yag dapat dikonversi menjadi energi listrik
satu  bulan  berjalan  dalam  satu  bulan  pada  tahun  2017  dan 2018. Data yang di dapatkan pada BMKG adalah data pada keseluruhan  daerah  likupang.  Sedagkan  data  pada  desa pulisan  atau  pada  titik  yang  diiginkan  datanya  masih  belum ada.  Dan  pada  table  nomor  I  menunjukkan  data  rata  –  rata kcepatan  angin  yang  didapatkan  pada  BMKG  dalam  waktu  2 tahun.

## 2. Data Angin Homer
Data  Angin  Homer  (lihat  tabel  II)  adalah  data  angin  yang diambil  pada  sebuah  aplikasi  berbayar.  Aplikasi  ini  adalah aplikasi  yang  digunakan  untuk  melihat  data  statistik  dari berbagai  macam  sumber  energi  terbarukan  yang  ada.  Data yang  ditampilkan  pada  aplikasi  dan  disajikan  pada  table  II adalah  data  yang  diambil  dari  satelit.  Data  yang  dapat  dari aplikasi  adalah  data  rata  –  rata  angin  per  bulan  dalam  satu tahun. Tahun yang diambil adalah data pada tahun 2018.

## III. H ASIL DAN P EMBAHASAN
Perencanan  pembangkit  listrik  tenaga  bayu  dimulai  dari mengukur kecepatan hembusan   angin  rata  –  rata  yang  ada pada  ketinggian  tertentu  sebagai  referensi  misalya  pada ketinggian 2 m dan 4m dari pemukaan tanah, dengan referensi tersebut  dapat  dihitung  kemungkinan  kecepatan  angin  pada ketinggian yang lebih dari tinggi ukur referensi,agar diperoleh kecepatan  angin  yang  di  inginkan.  Kemudian  dihitung  berapa besar  daya  yang  akan  dihasilkan  oleh  turbin  angin  dengan kecepatan angin yang didapat dari hasil olah data.
.
A. Potensi Energi Listrik
Untuk  menghitung  potensi  energi  listrik  yang  dihasilkan oleh  SKEA  dapat  digunakan  rumus  khusus.  Dengan menggunakan  rumus  tersebut  maka  diperoleh  potensi  energi angin yang dapat dikonversi menjadi energi listrik untuk tiggi menara 40 meter, yaitu menggunakan rumus (2):
EL  = 24 × n × PL                          (2) Dengan   EL  = potensi energi listrik n  = jumlah hari PL  = daya listrik SKEA
Dengan  Persamaan  (2)  maka  didapatkan  hasil  energi  listrik yang  di  hasilkan  oleh  energi  angin  selama  satu  bulan  penuh, pada grafik gambar 2 adalah grafik yang menunjukkan potensi energi  angin  selama  satu  tahun.  Data  potensi  energi  listrik selama satu tahun dapat dilihat pada tabel III.

## B. Tinjauan ekonomis
Dalam  tinjauan  ekonomis  ini,  akan  dihitung  besanya  biaya pembangkitan  energi  yang  terdiri  dari  biaya  tetap,  biaya variabel  dan  biaya  pembangkitan  energi.  Dengan  melihat tinjauan  teknis  di  desa  pulisan  dapat  dibangun  SKEA  untuk tinggi  menara  yang  direncanakan  yanitu  40  meter  dengan kapasitas 66.110,47 W. Biaya investasi yang terdiri dari biaya instalasi,  turbin  (  sudu  dan  poros  ),  menara,  nasel,  peralatan listrik  (  roda gigi dan generator ) serta peralatan kontrol akan diperkirakan  berdasarkan  perbandingan  harga  dengan  SKEA w2700  150  kW  yang  diproduksi  oleh  wind  world,  Perancis. Harga satu unit ( turbin, generator, dan sistem kontrol)
W2700  –  150  kW  adalah  Rp  764.551.455,  (  asumsi  €  1  [ Euro  ]  =  Rp  16.187  ).  Dengan  melihat  bahwa  sebuah  SKEA tidak mungkin beroperasi secara kontinu selama setahun penuh
atau  8760  jam  per  tahun.  Ada  waktu  dimana  sistem  harus  di non aktifkan untuk pemeliharaan dan perbaikan. Diperkirakan jam  operasi  SKEA  adalah  7446  jam  per  tahun  (  berdasarkan perkiraan,  faktor  manfaatnya  0,85  per  tahun).  Besarnya  biaya pembangkitan  energi  listrik  (  BPE  )  dapat  dihitung  dengan persamaan (3):
BPE   = ( 3 )
=
=
=
=
= 0,076 [ Euro ]
Jadi  besar  biaya  pembangkitan  energi  listrik  untuk  SKEA dengan  kapasitas  66.110,47  Wh  di  desa  pulisa  kecamatan likupang  timur  sebesar  0,076  [  Euro  ]  atau  Rp  1.230,24  [ Rp/kWh ] ( dengan asumsi € 1 [ Euro ] = Rp 16.187 )

## IV. K ESIMPULAN DAN S ARAN

## A. Kesimpulan
Efek  ketinggian  sangat  mempengaruhi  pada  kecepatan  angin suatu daerah tertentu sesuai dengan koefisien gesekan di suatu lokasi.  Dan  pada penelitian di dapatkan kecepatannya sebesar 4,253 m/s
Turbin  angin  yang  digunakan  adalah  SKEA  w2700  150  kW yang diproduksi oleh wind world.
Jumlah  energi  daya  yang  mampu  di  bangkitkan  di  oleh  satu kincir  angin  dengan  kecepatan  rata  -    rata  angin  pada  lokasi yang  direncanakan  (  3  m/s  )  sebesar  16420.254W  dan  daya SKEA  (  Sistem  Konvensi  Energi  Angin  )  yang  didapatkan dalam satu bulan adalah sebesar 10782196.10568 Wh.
Biaya investasi satu unit SKEA pada PLTB yang direncanakan 0,076 [Euro] atau Rp 1.230,24 [ Rp/kWh ]

## B. Saran
Untuk  memaksimalkan  dari  PLTB  disarankan  untuk  di hybrid  dengan  pembangkit  listrik  yang  cocok  pada  lokasi tersebut seperti PLTS ( Pembangkit  Listrik Tenaga Surya ) Untuk  menghasilkan  daya  yang  besar  pada  PLTB  harus membangun kurang lebih 10 kincir angin.
V. K UTIPAN
[1]  http://www.alternativeenergynews.info/technology/wind-power/wind- turbines/
[2]  Putnam,  G.C.  (1948)  ‘Power  from  the  Wind’,  Van  Nostrand  Rheinhold, New  York  Burton,  Tony;  Sharpe,  David;  Jenkins,  Nick. Wind  Energy Handbook second edition. 2011
[3] Powles, S. J. R., (1983). ‘The effects of tower shadow on the dynamics of horizontal axis wind turbines’. Wind Engng,
[4]  Spera,  D.  A.  (1994)  Wind-turbine  technology,  fundamental  concepts  of wind-turbine engineering.ASME Press, New York, US.
[5]  American  Gear  Manufacturers  Association/American  Wind  Energy
Association, (1996).‘Recommended practices for design and specification  of  gearboxes  for  wind  turbine  generatorsystems’. AGMA/AWEA 921-A97.
[6]  Burton, T., Jenkins, N., Sharpe, D., & Bossanyi, E. (2011). Wind Energy Handbook, Second Edition. In Wind Energy Handbook, Second Edition . https://doi.org/10.1002/9781119992714 [7]  Musgove, P. (2010). Book review for Wind Engineering. WIND ENGINEERING .
Ruben Maychel lahir 21 September 1996, pada  tahun  2014  memulai  Pendidikan  di Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado di Jurusan Teknik Elektro, dengan mengambil konsentrasi
minat  Teknik
Tenaga  Listrik  pada  tahun  2016.  Dalam menempuh Pendidikan penulis juga pernah melaksanakan
Kerja Praktek yang bertempat  di  Garuda  Maintanance  Facilities  AeroAsia  (GMF AA)  pada  tanggal  12  Juni  2017  dan  selesai  melaksanakan Pendidikan  di  Fakultas  Teknik  Elektro  Universitas  Sam Ratulangi  Manado  tahun  2019,  minat  penelitiannya  adalah tentang  Perencanaan  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Bayu  di Likupang.