Vol. 14. No. 01, Januari 2023: 18-22 http://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/jte p-ISSN: 2086 ‐ 9479   e-ISSN: 2621-8534

## Sistem Pendeteksi Arc Flash Pada Sambungan Jaringan Tegangan Rendah Dengan Sensor LDR Berbasis Telegram
Arief Rahmadani * , Alfiyan Adi Prastiyo
Teknik Elektro Industri, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Surabaya
* rahmadaniarif354@yahoo.com
Abstrak—  Salah  satu  gangguan  yang  sering  terjadi  pada jaringan  distibusi  tegangan  rendah  adalah  gangguan  arc  flash, dimana gangguan ini akan berdampak pada kerugian PLN sebab arc  flash  dapat  merusak  peralatan  inventaris  PLN.  Dibutuhkan alat untuk mendeteksi gangguan arc flash dengan memanfaatkan optikal  sensor.  Sistem  ini  tersusun  dari  mikrokontroller STM32F1,  sensor  LDR,  sensor  tegangan  ZMPT,  sensor  arus ZMCT103,  serial  komunikasi  ESP8266  dan  kontaktor  sebagai pemutus  beban.  Hasil  pengukuran  dan  notifikasi  keadaan  arc flash  ditampilkan  pada  aplikasi  bot  Telegram  dan  LCD  yang digunakan. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan pada media kabel  berjenis  NFA2X-T,  pada  saat  kondisi  arc  flash  terjadi penurunan nilai rata-rata arus sebesar 0,13 A serta nilai rata-rata waktu  respon  pemutus  beban  sebesar  0,836  detik.  Nilai pengukuran tegangan, arus, data lokasi dan notifikasi gangguan ditampilkan pada aplikasi bot Telegram setiap 15 detik.
Kata  Kunci—  Arc  flash,  Telegram,  LDR  Sensor,  Low-voltage network, Distribution substation
DOI: 10.22441/jte.2023.v14i1.004

## I. P ENDAHULUAN
Dalam  menjaga  keandalan  dan  kualitas  penyaluran  energi listrik,  sangat  dibutuhkan  konsistensi  dalam  melakukan peningkatan kinerja dari pihak PLN. Namun, untuk mencapai konsistensi  tersebut  tidak  mudah  dikarenakan  terdapat  faktor yang  menghambat  dalam  pencapaian  itu  misalnya  gangguan secara  teknik  yang  terjadi  dilapangan.  Dalam  hal  ini  terdapat bermacam-macam gangguan pada sisitem distribusi yang tidak dapat  diprediksi.  Gangguan  pada  sistem  distribusi  dapat mempengaruhi  proses  produksi  pada  industri,  kerugian ekonomi, dan kerusakan peralatan [1]
Gangguan  tersebut  berdampak  pada  penurunan  kualitas pelayanan  kepada  konsumen  akibat  terganggunya  penyaluran tenaga listrik ke beban. Hal ini dapat mempengaruhi efisiensi daya [2]. Salah satu gangguan yang sering terjadi pada jaringan distibusi  tegangan  rendah  adalah  gangguan  arc  flash  dimana gangguan  ini  akan  berdampak  pada  kerugian  PLN  sebab  arc flash sendiri bisa berdampak pada kerusakan alat di PLN [3].
Arc  flash    disebabkan  oleh  dua  konduktor  yang  berbeda potensial dan saling bersentuhan  secara paralel atau seri dengan beban, yang nantinya dapat menyebabkan kerusakan isolasi [4] [5].  Jika  bagian  pelindung  insulasi  dari  suatu  konduktor  aktif rusak  sehingga  menyentuh  konduktor  lain  yang  potensialnya berbeda, hal itu dapat menyebabkan busur api listrik, penyebab lainnya adalah sambungan yang tidak tersambung dengan baik dan menyebabkan gangguan arc flash [6][7][8].
Cara  atau  metode  lain  yang  dapat  digunakan  untuk mendeteksi  gangguan  Arc  flash  salah  satunya  dengan memanfaatkan  pada  fungsi  optikal  sensor  dimana  sensor  ini mampu mendeteksi sinar atau cahaya yang dihasilkan Arc flash. Penggunaan sensor ini juga bergantung pada intensitas cahaya yang dihasilkan pada arc flash [9].
Dengan  melalui  penelitian  ini,  hal  ini  diharapkan  dapat membantu  PLN  dalam  meminimalisir  terjadinya  kerusakan peralatan  baik  di  jaringan  tegangan  rendah  milik  PLN  serta membantu  mengurangi  gejala  kebakaran  akibar  korsleting listrik  dengan  membuat  sistem  proteksi  terhadap  gangguan korsleting.  Dimana  dalam  pengolahan  datanya  memanfaatkan fungsi optikal dari cahaya arc flash  dan akan memutus aliran apabila pada sistem instalasi rumah tinggal terdektesi gangguan arc flash.

## II. P ENELITIAN T ERKAIT
Muhammad Suyanto (2021) dalam jurnalnya yang berjudul “Sistem Pengaman Peralatan Listrik PLN Untuk Keselamatan Manusia  dalam Rumah Tinggal  di Pedukuhan Suren Wetan”. Didalam jurnal pengabdian masyarakat ini, penulis memaparkan  potensi  bahaya  munculnya  percikan  bunga  (Arc Flash)  dan  ledakan  bunga  api  (Arc  Blast)  serta  penyuluhan potensi  bahaya  terhadap  masyarakat  setempat.  Metode  yang digunakan hanya sebatas memberikan pemahaman tentang teori pemasangan  instalasi    listrik  yang  benar  sesuai  dengan  PUIL 2000  dan  pelatihan  tentang  tata  cara  pemasangan  peralatan proteksi.  Hasil  observasi  pada  penelitian  tersebut  yaitu kesadaran  masyarakat  dengan  potensi  bahaya  kelistrikan  dan teori  pemasangan  instalasi  listrik  masih  kurang.  Dengan permasalahan  tersebu  diperlukan  adanya  alat  proteksi  yang efisien dan praktis untuk mengantisipasi munculnya Arc Flash pada kabel [10].
Moch. Zulfikar Trysnawan (2020) dalam jurnal penelitiannya  yang  berjudul  “Penggunaan  Fast  Fourier Transform  pada  Identifikasi  Arc  Fault  Pada  Berbagai  Jenis Kabel”.  Penulis  membuat  alat  deteksi  arch  flash  pada  kabel berjenis  serabut  dan  pejal,  yang  memanfaatkan  AMC1301 sebagai  sensor  tegangan  dan  sensor  arus.  Metode  yang digunakan adalah mendeteksi munculnya komponen frekuensi tinggi pada arus sistem menggunakan Fast Fourier Transform (FFT).  Data  pengujian  menunjukkan  bahwa  AFCI  dengan metode FFT mampu mendeteksi gangguan busur seri AC dan memberikan  proteksi  pada  sistem  dengan  rata-rata  waktu pemutusan 872 ms [11].
Dimas Okky Anggriawan (2021) pada jurnal penelitiannya yang berjudul “Series Arc Fault Breaker in Low Voltage Using
A. Rahmadani et al., Sistem Pendeteksi Arc Flash Pada Sambungan Jaringan Tegangan Rendah Dengan Sensor LDR Berbasis…
Microcontroller  Based  on  Fast  Fourier  Transform”.  Pada penelitian  ini  penulis  membuat  alat  deteksi  arch  flash  pada jaringan tegangan rendah menggunakan mikrokontroller ARM STM32F7NGH  dan  algoritma  Fast  Fourier  Transform  (FFT) secara  real-time.  Dalam  pengujian  alat  deteksi  arch  flash tersebut menggunakan variasi beban 1A-4A, dengan nilai rata- rata hasil pengujian waktu trip breaker sebesar 0,604.
Didalam penelitian kali ini, penulis merancang alat deteksi arch  flash  dengan  menggunakan  sensor  ZMPT  101B  dan ZMCT103  untuk  membaca  tegangan  dan  arus,  serta  sensor LDR untuk mendeteksi percikan cahaya pada saat terjadi Arch Flash.  Sistem  ini  dilengkapi  dengan  IoT  berbasis  Telegram,
sehingga dapat termonitoring dan mengirim notifikasi data hasil pengujian dari jarak jauh. Penelitian dilakukan pada pada kabel NFA2X-T,  dimana  jenis  kabel  yang  digunakan  pada  jaringan tegangan rendah.

## III. M ETODOLOGI P ENELITIAN

## A. Diagram Blok Sistem
Perencanaan  sistem  pada  penelitian  ini  ditunjukkan  pada Gambar  1  yang  mencakup  diagram  blok  rancangan  software dan hardware secara menyeluruh.
Gambar 1. Diagram Blok Sistem
Pada diagram blok diatas dapat dilihat bahwa bahwa sistem pencegahan  terjadinya  arc  flash  pada  sambungan  jaringan tegangan  rendah  pada  gardu  distribusi  memanfaatkan  sensor cahaya  LDR  (Light  Dependent  Resistor)  serta  menggunakan modul  relay  dan  kontaktor  sebagai  sistem  proteksi  yang terhubung pada beban. Adapun sumber tegangan menggunakan Variac  220  V  yang  mengarah  pada  Arcing  Generator  dengan beban lampu pijar 100 W.
Hasil pembacaan tegangan serta arus dengan menggunakan sensor  ZMPT101B  dan  ZMCT103,  ditampilkan  pada  LCD dengan  indikator  terjadinya  arc  flash  yaitu  berupa  deskripsi notifikasi  dalam  kondisi  normal  atau  gangguan.  Selanjutnya nilai data arus, tegangan, lokasi gardu dan notifikasi gangguan arc  flash  dikirim  melalui  aplikasi  Telegram    kepada  petugas, agar dapat segera datang ke lokasi untuk melakukan perbaikan. Hardware  yang  digunakan  sebagai  pengirim  data  menuju Telegram dengan menggunakan serial komunikasi modul WiFi ESP8266-01.
Gambar 2. Penempatan Sistem pada Jaringan Tegangan
Rendah
Pada Gambar 2 diatas merupakan letak penempatan sistem pada jaringan tegangan rendah pada sebuah GTT (Gardu Trafo Tiang). Modul LDR didekatkan disekitar jointing (sambungan kabel  antara  output  trafo  menuju  beban  dan  dengan  kabel
A. Rahmadani et al., Sistem Pendeteksi Arc Flash Pada Sambungan Jaringan Tegangan Rendah Dengan Sensor LDR Berbasis…
NFA2X-T). Dengan tujuan bahwa alat ini dapat mendeteksi arc flash dan dapat memutus sistem pada GTT secara cepat.

## B. Perencanaan Hardware
Board mikrokontroller didesain seminimalis mungkin untuk peletakan  masing-masing  pin  pada  tiap  port  digunakan  untuk sebuah fungsi spesifik konfigurasi input dan output. Mulai dari fungsi  GPIO,  ADC,  dan  USART/UART.  Pinout  ADC dihubungkan  dengan  sensor  tegangan  dan  sensor  arus,  pinout I2C untuk LCD 16x4, pinout GPIO  dihubungkan dengan input sensor  LDR,  modul relay, dan pin  serial komunikasi (USART UART)  untuk  modul  ESP8266.  Pada  Gambar  3  dibawah merupakan desain hardware board mikrokontroller dan Gambar 4 merupakan bentuk fisik hardware keseluruhan.
Gambar 3. Desain Board Mikrokontroller
Gambar 4. Modul Sistem Deteksi Arc Flash

## C. Arcing Generator
Dalam  melakukan  pengujian  penelitian  sistem  ini, dibutuhkan  suatu alat rekayasa untuk  gangguan arc fault, oleh sebab  itu  digunakan  arcing  generator  sebagai  alat  untuk pembangkit gangguan  pada  sistem. arcing  generator  ini  terdiri dari dua buah elektroda yang saling berhadapan [13].
Pada penelitian ini menggunakan tegangan sumber sebesar 220V,  50  Hz.  Arc  Generator  dirancang  dengan  menggunakan komponen berupa micrometer skrup, Tembaga dengan tebal 10 mm, linear guide, Terminal, dan berabahan dasar akrilik dengan tebal 10  mm dengan  menggunakan penampang  Saluran  Udara Tegangan  Rendah  yaitu  Kabel  jenis  Twisted  /  kabel  pilin NFA2X-T  [14].  Pada  Gambar  5  dan  6  dibawah  merupakan desain dan bentuk fisik dari Arcing generator.
Gambar 5. Desain Arching Generator

## Gambar 6. Arcing Generator IV. H ASIL DAN A NALISA
Pengujian  integrasi  merupakan  pengujian  dari  keseluruhan sistem untuk mengetahui apakah setiap komponen sistem telah bekerja  dengan baik  serta  menunjang antara  satu dengan yang lainnya, untuk menghasilkan output sistem berupa hardware dan software yang seperti ditunjukan pada Gambar 7.
Gambar 7. Pengujian Integrasi Sistem
Pada  pengujian  integrasi  sistem  ini,  dilakukan  pengujian untuk  kerja  sistem  pemutus  yang  telah  dibuat  dengan menggunakan beberapa variasi beban linier yaitu berupa lampu pijar  500  W.  Pengujian  integrasi  sistem  dilakukan  dengan beberapa tahapan sebagai berikut yaitu
1. Pengujian menggunakan variasi beban lampu pijar
2. Pengujian respon rangkaian pemutus saat terjadi arc flash
Pengujian  dilakukan  dengan  menggunakan  Variac  1  phasa dengan  tegangan  input  220  V,  dimana arcing  generator digunakan  untuk  membuat arc  flash pada  penampang
A. Rahmadani et al., Sistem Pendeteksi Arc Flash Pada Sambungan Jaringan Tegangan Rendah Dengan Sensor LDR Berbasis…
konduktor,  sensor  LDR  sebagai  pendeteksi  cahaya  pada  saat terjadi gangguan arc flash dan kontaktor sebagai relay pemutus pada saat terjadi gangguan arc flash .

## A. Pengujian Menggunakan Variasi Beban Lampu Pijar
Pengujian sistem ini menggunakan beban paralel lampu pijar 100  W  sebanyak  5  buah  dengan  variasi  beban  pada  saat pengambilan  data  sebesar  100  W  –  500  W.    Kemudian  arc generator dipasang secara seri pada rangkaian. Pengujian arcing generator dilakukan  pada  2  kondisi,  yaitu  pada  saat  kondisi normal dan pada saat terjadi arc flash . Berikut merupakan hasil data pengujian yang dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah.
Tabel 1. Pengujian Menggunakan Variasi beban lampu pijar
No Beban Tegangan (V) Arus (A) Kondisi Selisih Arus (A) 1 Lampu Pijar (500W) 224 2,27 Normal 0,04 2 Lampu Pijar (500W) 0 2,23 Gangguan 3 Lampu Pijar (400W) 224 2,08 Normal 0,04 4 Lampu Pijar (500W) 0 2,04 Gangguan 5 Lampu Pijar (300W) 224 1,76 Normal 0,06 6 Lampu Pijar (300W) 0 1,70 Gangguan 7 Lampu Pijar (200W) 226 1,28 Normal 0,48 8 Lampu Pijar (200W) 0 0,8 Gangguan 9 Lampu Pijar (100W) 215 0,63 Normal 0,03 10 Lampu Pijar (100W) 0 0,60 Gangguan Rata- Rata Selisih Arus (A) 0,13
Dapat dilihat pada Tabel 1 terdapat selisih nilai antara pada saat normal dan dengan gangguan. Penyebab terjadinya hal ini karena terdapat celah antara kabel NFA2X-T , sehingga arus yang mengalir menjadi berkurang dari arus yang sebelumnya terukur pada  sistem  dan  hal  ini  dapat  menyebabkan  terjadinya  selisih antara  arus  yang  mengalir  pada  saat  kondisi  normal  dan  arus yang mengalir pada saat kondisi gangguan. Setelah dihitung dan di  rata-rata,  besar  nilai  selisih  antara  arus  yang  mengalir  pada saat kondisi normal dan gangguan adalah 0,13 A.

## B. Pengujian  Respon  Rangkaian  Pemutus  Saat  Terjadi  Arc Flash
Selain  pengujian  menggunakan  variasi  beban  lampu  pijar, terdapat pengujian respon dari pemutusan kontaktor. Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat kesuksesan kontaktor dalam  merespon  ketika  sedang  terjadi  gangguan  arc  flash. Apabila  terjadi  gangguan,  maka  sensor  LDR  akan  mendeteksi cahaya  dari  arc  flash  tersebut  dan  sensor  LDR  akan  bernilai logika 1, kemudian sensor LDR memerintahkan mikrokontroller untuk  memutus aliran listrik melalui kontaktor,  sehingga  akan mengubah kondisi awal  kontaktor yaitu  kondisi  NC (normally close) menjadi NO (normally open). Hal ini menyebabkan arus yang  mengalir  dari  sumber  menuju  beban  terputus  sehingga kontaktor dapat mengamankan sistem dari gangguan arc flash.
Pengujian  dilakukan  dengan  cara  memutar  mikrometer sekrup  yang  terhubung  dengan  kabel  NFA2X-T,  sehingga terdapat celah diantara dua kabel tersebut. Dari celah tersebut, nantinya terdapat lompatan bunga api yang disebut dengan arc. Berikut  merupakan  gambar  tampilan  lcd  pada  saat  kondisi normal  dan  pada  saat  gangguan  arc  flash.  pada  Gambar  8 meruapakan  tampilan  LCD  ketika  kondisi  normal  dan  pada Gambar 9 merupakan tampilan LCD ketika terjadi ganguan.
Gambar 8. Tampilan LCD Ketika Kondisi Normal
Gambar 9. Tampilan LCD Ketika Kondisi Gangguan Pengujian  dilakukan  dengan  menggunakan  stopwatch.  Hal ini  bertujuan  agar  mengetahui  berapa  waktu  yang  dibutuhkan Relay Kontaktor untuk mengamankan sistem dari gangguan arc flash .  Berikut  merupakan  nilai  data  pengujian  respon  waktu kontaktor dalam mengamankan sistem. yang dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Pengujian Menggunakan Variasi beban Lampu Pijar
No Beban Waktu (s) 1 5 Lampu Pijar (5 x 100 Watt) 0,85 2 4 Lampu Pijar (4 x 100 Watt) 0,84 3 3 Lampu Pijar (3 x 100 Watt) 0,84 4 2 Lampu Pijar (2 x 100 Watt) 0,82 5 1 Lampu Pijar (1  x 100 Watt) 0,83 Rata-rata waktu respon kontaktor (s) 0,836
Dapat dilihat pada Tabel 2., yakni pengujian respon waktu yang  digunakan  SSR  untuk  memutuskan  aliran  listrik  pada sistem ketika terdeteksi gangguan arc flash. Dari waktu tersebut didapatkan  rata-rata  waktu  kontaktor  dalam  memutus  aliran
A. Rahmadani et al., Sistem Pendeteksi Arc Flash Pada Sambungan Jaringan Tegangan Rendah Dengan Sensor LDR Berbasis…
listrik  sebesar  0,836  detik.  Sedangkan  apabila  dibandingkan dengan  standar  IEC6206  yaitu  sebesar  0,5  detik  [15]  ,maka Sistem  Pemutus  yang  ada  pada  proyek  akhir  ini  masih  belum memenuhi standar IEC6206. Hal tersebut terjadi karena faktor komponen  yang  digunakan  pada  pembuatan  alat  ini  serta kualitas  komponen  tersebut  dan  juga  toleransi  error  yang didapatkan dari alat ukur.
Hasil  data  pengujian  integrasi  berupa  nilai  tegangan,  arus, data lokasi gardu distribusi, kondisi arc flash serta perintah reset sistem  dapat  termonitoring  dan  dikontrol  melalui  aplikasi  bot Telegram setiap 15 detik. Pada Gambar 10 dibawah merupakan tampilan  monitoring  pengukuran  dari  sensor  pada  aplikasi  bot Telegram.
Gambar 10. Tampilan Notifikasi pada Telegram

## V. K ESIMPULAN
Berdasarkan hasil data penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut :
1. Pada  saat  terjadinya Arc  flash pada  sisi  kabel  NFA2X-T rata-rata  terjadi  penurunan  arus  sekitar  0,13  A.  Hal  ini disebabkan  adanya  celah  antara  kabel  sehingga  arus  yang mengalir tidak sempurna.
2. Desain  modul  sensor  LDR  mampu  mendeteksi  gangguan berupa cahaya Arc flash yang terjadi pada kabel NFA2X-T dengan dengan daya 500 watt.
3. Sistem  pemutus  /  kontaktor  pada  beban  yang  dirancang, menghasilkan  nilai  rata-rata  waktu  respon  putus  sebesar 0,836  detik.  Apabila  dibandingkan  dengan  standar  dari
IEC62606  tentang  standarization  of arc  flash detection device  yaitu  lama  waktu  yang  direkomendasikan  adalah sebesar 0,5 detik, maka pada penelitian ini, memiliki error waktu pemutusan sebesar 0,33 detik.
4. Perangkat  software  berupa  bot  telegram  dapat  menerima nilai tegangan,arus,kondisi arc flash dan data lokasi gardu distribusi secara real time setiap 15 detik.

## U CAPAN T ERIMA K ASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  PT.PLN (Persero),  Politeknik  Elektronika  Negeri  Surabaya  dan  sivitas akademika  yang  telah  yang  telah  memberi  dukungan  dalam membantu  pelaksanaan  penelitian  dan  atau  penulisan  artikel. Serta  ucapan  terima  kasih  terhadap  tim  editorial  Jurnal Teknologi Elektro atas dipublikasikannya penelitian ini.

## D AFTAR P USTAKA
[1] R.  A.  Duyo,  “Analisis  Penyebab  Gangguan  Jaringan  Pada  Distribusi Listrik Menggunakan Metode Fault Tree Analysis Di PT. PLN (Persero) Rayon  Daya  Makassar,” Vertex  Elektro ,  vol. 12,  no. 2,  pp. 1–12,  2020, doi: 10.26618/jte.v12i2.4017.
[2] A. S. Sutopo, Mustamam, and M. Affandi, “Analisis Gangguan Kualitas Daya  Sistem  Tenaga  Listrik  Di  Universitas  Negeri  Medan,” Jurnal Pendidikan  Teknologi  Dan  Kejuruan ,  vol.  20,  no.  2,  2018,  doi: 10.24114/jptk.v20i2.14216.
[3] Adi  Sutopo, Mustamam MA.  Analisis  Gangguan Kualitas  Daya  Sistem Tenaga  Listrik  Di  Universitas  Negeri  Medan.  J  Pendidik  Teknol  dan Kejuru. 2018;20(1):1–2.
[4] G. Parise and P. A. Scarpino, "A Basic Assessment of Arc Flash in Low Voltage AC," in IEEE Transactions on Industry Applications , vol. 57, no. 5, pp. 4513-4519, Sept.-Oct. 2021, doi: 10.1109/TIA.2021.3092699..
[5] M.  Ayman,  “Intelligent  Low  Voltage  Series  Arc  Detection  System,” Uwaterloo.ca, Dec. 2015, doi: http://hdl.handle.net/10012/10050.
[6] Underwriter Laboratories Inc., UL standard for safety for arc-fault circuit interrupters, UL 1699, Second Edition, April 7, 2006.
[7] Ying-Hong  Lin,  Chih-Wen  Liu  and  Ching-Shan  Chen,  "A  new  PMU- based  fault  detection/location  technique  for  transmission  lines  with consideration of arcing fault discrimination-part I: theory and algorithms," in IEEE Transactions on Power Delivery , vol. 19, no. 4, pp. 1587-1593, Oct. 2004, doi: 10.1109/TPWRD.2004.832407.
[8] R. Wiryatama, D. A. Asfani, and D. Fahmi, “Analisis Karakteristik Busur Api  Listrik  Tegangan  Rendah  Pada  Hubung  Singkat  Langsung  Melalui Sinkronisasi  Penginderaan  Termal  Bunga  Api  Dan  Arus  Hubung Singkat,” Jurnal  Teknik  ITS ,  vol.  6,  no.  1,  Mar.  2017,  doi: 10.12962/j23373539.v6i1.21148.
[9] B.  Rubini  and  R.  Krishnakumar,  "Implementation  of  Yagi-Uda  Loop Array  Antennas  in  Distribution  Switchboards," 2022  6th  International Conference on Trends in Electronics and Informatics (ICOEI) , 2022, pp. 492-497, doi: 10.1109/ICOEI53556.2022.9777222.
[10] M. Suyanto and S. Syafriyudin, “Sistem Pengaman Peralatan Listrik Pln Untuk Keselamatan Manusia Dalam Rumah Tinggal Di Pedukuhan Suren Wetan - akprind repository ,” Akprind.ac.id, Oct. 2021.
[11] Mochammad  Zulfikar  Trysnawan,  Hendik  Eko  H.S,  and  Dimas  Okky Anggriawan, “Penggunaan Fast Fourier Transform Pada Identifikasi Arc Fault Pada Berbagai Jenis Kabel,” INOVTEK - Seri Elektro, vol. 2, no. 3, pp. 146–158, 2020, doi: 10.35314/ise.v2i3.1473.
[12] D. O. Anggriawan, A. E. Rheinanda, M. K. Khafidli, E. Prasetyono, and N.  A.  Windarko,  “Series  Arc  Fault  Breaker  in  Low  Voltage  Using Microcontroller  Based  on  Fast  Fourier  Transform,” Emit.  Int.  J.  Eng. Technol. , vol. 9, no. 2, pp. 239–251, 2021, doi: 10.24003/emitter.v9i2.615.
[13] Khafidli MK, Prasetyono E, Anggriawan DO, Tjahjono A, Syafii MHRA. Implementation AC Series Arc Fault Recognition using Mikrokontroller Based on Fast Fourier Transform. 2018 Int Electron Symp Eng Technol Appl IES-ETA 2018 - Proc. 2019;31–6.
[14] PT.  PLN  (Persero).  Buku  1  Kriteria  Enjinering  Konstruksi  Jaringan Distribusi Tenaga Listrik. PT PLN. 2010;170.
[15] IEC  62606  Standard.  General  Requirements  for  Arc  fault  Detection Devices. Edition 1.0.,2013.