Sabril Prajudith Pangestu, Made Bagus Astika Yasa, dkk. e-ISSN  2549-3701

## Perancangan Simulasi Sistem Kontrol Volume Pada Dua Tangki Air Melalui Telegram
Sabril Prajudith Pangestu 1 , Made Bagus Astika Yasa 2 , I Wayan Dimas Ariawan 3 , Kadek Amerta Yasa 4 , I Made Purbawa 5 , I Ketut Parti 6 , Anak Agung Ngurah Made Narottama 7 , Anak Agung Ngurah Gde Sapteka 8
1,2,3,4,5,6,7,8 Politeknik Negeri Bali e-mail: sabrilben@gmail.com 1 , madeastika02@gmail.com 2 , wayandimas78@gmail.com 3 , amerta.yasa@pnb.ac.id 4 , purbhawa@pnb.ac.id 5 , partigen@pnb.ac.id 6 , narottama@pnb.ac.id 7 , sapteka@pnb.ac.id 8 Diterima: 15-03-2022 Disetujui: 23-07-2022 Diterbitkan: 10-08-2022

## Abstract
In  this  modern  era,  the  community  (especially  in  urban  areas)  can  get  enough  water  supply  from  PDAM (Regional Water Supply Company). In other cases, not all houses in the village or needs like farms or fields can get enough water supply. For example, technology for distributing and monitoring water from tanks to farms or agriculture is also still conventional and limited by visiting and opening water taps at the location. For this reason, we need a control system that can monitor and control the volume of water in several tanks through  one  application  display  on  smartphones  such  as  Telegram.  Using  NodeMCU  ESP8266  as  the microcontroller base, the ultrasonic sensor as a water volume measuring sensor, and the mini water pump, the  condition  of  the  water  volume  and  all  the  changes  can  always  be  monitored  through  notifications  on Telegram. In addition, the system can also be controlled automatically or manually through the commands provided on the telegram. We use Telegram as a control system, and monitoring the volume of water tanks in more than one tank can be the right alternative in designing a water tank control system. One Telegram bot can monitor and control more than one tank, where every tank has an individual ESP8266 module and ultrasonic sensor installed.
Keywords : Water Tank, NodeMCU ESP8266, Ultrasonic Sensor, Mini Water Pump, Telegram

## Abstrak
Di masa modern ini, masyarakat (khususnya di daerah perkotaan) sudah bisa mendapatkan suplai air yang cukup  dari  PDAM  (Perusahaan  Daerah  Air  Minum).  Lain  halnya  dengan  rumah-rumah  di  desa  ataupun kebutuhan  seperti  di  peternakan  atau  pertanian,  tidak  semua  bisa  mendapatkan  suplai  air  yang  cukup. Teknologi untuk penyaluran dan pemantauan air dari tangki ke peternakan atau pertanian misalnya, juga masih  terbatas  secara  konvensional  dengan  mendatangi  dan  membuka  keran  air  di  lokasi.  Untuk  itu, diperlukan suatu sistem kontrol  yang  dapat  memantau  dan  mengontrol  volume air pada beberapa tangki melalui  satu  tampilan  aplikasi  pada  smartphone  seperti  Telegram.  Dengan  menggunakan  NodeMCU ESP8266  sebagai  basis  mikrokontroler, sensor  ultrasonik  sebagai sensor  pengukur  volume  air,  dan  Mini Water  Pump,  kondisi  volume  air  dan  segala  perubahannya  dapat  selalu  dipantau  melalui  notifikasi  pada Telegram.  Selain itu, alat  juga  dapat  dikontrol secara otomatis maupun manual  melalui  perintah-perintah yang  telah  disediakan  pada  Telegram.  Dengan  begitu,  konsep  penggunaan  Telegram  sebagai  sistem kontrol dan pemantauan volume tangki air pada lebih dari satu tangki dapat menjadi alternatif pilihan yang tepat dalam merancang sistem kontrol tangki air. Satu bot Telegram dapat digunakan untuk memantau dan mengontrol  lebih  dari  satu  tangki  yang  masing-masing  telah  dipasangi  modul  ESP8266  dan  sensor ultrasonik secara individual.
Kata kunci : Tangki Air, NodeMCU ESP8266, Sensor Ultrasonik, Pompa Kecil, Telegram
Sabril Prajudith Pangestu, Made Bagus Astika Yasa, dkk. e-ISSN  2549-3701

## Pendahuluan
Air  merupakan  suatu  elemen  penting  dalam  kehidupan  masyarakat.  Di  masa  modern  ini, masyarakat (khususnya di daerah perkotaan) sudah bisa mendapatkan suplai air yang cukup dari PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum). Air dari PDAM ini disalurkan melalui pipa bawah tanah menuju tangki-tangki air yang ada di rumah masyarakat. Berbeda dengan rumah-rumah di desa ataupun kebutuhan seperti di peternakan atau pertanian, tidak semua bisa mendapatkan suplai air yang cukup. Seperti pada kawasan Kemumu Kabupaten Bengkulu Utara, penyaluran air irigasi memiliki efisiensi yang sangat rendah. Hal ini diakibatkan karena kurangnya perhatian dari instansi setempat  dalam  memeriksa  dan  memperbaiki  saluran  yang  rusak  ataupun  tersumbat  sampah (Rahayu  et al.,  2017).  Selain  itu,  teknologi  untuk  penyaluran  air  dari  tangki ke  peternakan  atau pertanian misalnya, juga masih terbatas secara konvensional dengan mendatangi dan membuka keran  air  di  lokasi.  Serta  ketidakpastian  jumlah  volume  air  yang  ada  pada  tangki  juga  dapat membuat suplai air ke peternakan atau pertanian menjadi tidak maksimal, seperti ketika volume air pada tangki mulai menipis atau melebihi batas. Untuk itu, diperlukan suatu sistem kontrol yang dapat memantau dan mengontrol volume air pada beberapa tangki melalui satu tampilan aplikasi pada smartphone seperti Telegram.
Penelitian terkait alat pemantau volume tangki air telah banyak dibuat dengan berbagai macam  variasi  fitur.  Beberapa  diantaranya  menggunakan  mikrokontroler  berbasis  Arduino. Contohnya  seperti  pada  beberapa  penelitian  berikut  (Irvawansyah  &  Azis  Rahmansyah,  2018; Novelliani & Wildian, 2021; Sadi & Putra, 2018; Saputra et al., 2018; Sasmoko et al., 2019) yang menggunakan Arduino Mega 2560 dan Arduino Uno. Salah satu yang sedikit berbeda yaitu pada penelitian “Sistem Monitoring Aliran Air Dan Penyiraman Otomatis Pada Rumah Kaca Berbasis Internet  of  Things  dengan  ESP8266  Dan  Blynk”  yang  melakukan  monitoring  aliran  air  untuk penyiraman otomatis  yang mana menggunakan Arduino Uno dalam mengolah data sensor dan modul Wi-Fi ESP8266 untuk mengirim data yang didapat ke aplikasi Blynk (Sasmoko & Horman, 2020).  Namun  dari seluruh  penelitian  yang  disebutkan  tersebut memiliki kesamaan  yaitu masih menggunakan  Arduino  sebagai  basis  mikrokontrolernya.  Penggunaan  Arduino  pada  penelitian pemantauan tangki maupun aliran air dirasa kurang efektif dalam menampilkan hasil data secara nirkabel dari jarak jauh. Meski beberapa penelitian tersebut dapat menampilkan hasil data melalui email,  browser,  Android,  ataupun  Telegram,  namun  dalam  instalasinya  diperlukan  komponen tambahan seperti Ethernet Shield atau modul Wi-Fi agar Arduino dapat terhubung ke internet.
Beberapa penelitian berikutnya sudah menggunakan mikrokontroler NodeMCU ESP8266 yang  dapat  terhubung  langsung  ke  internet  secara  mandiri  tanpa  perlu  komponen  tambahan sep erti  Arduino.  Seperti  pada  penelitian  “Prototype  Sistem  Kontrol  Berbasis  Internet  of  Things Pada Penyinaran Kebun Buah Naga” menggunakan ESP8266 sebagai media pengolahan data dan  sekaligus  untuk  mengirim  data  tersebut  ke  cloud  agar  bisa  dipantau  dan  dikontrol  secara nirkabel (Hadi, 2020). Selain itu, pada penelitian “Purwarupa Pemantauan Volume Kondisi Volume Air  Galon  Berbasis  Internet  of  Things  (IoT)”  dibuat  alat  pemantauan  volume  air  galon  dengan menggunakan sensor berat loadcell, di mana hasil data pengukuran tersebut dikirim ke Telegram melalui platform IFTTT (Syifa & Prakasa, 2020).
Selanjutnya  beberapa  penelitian  berikut  memiliki  kemiripan  satu  sama  lain,  di  mana menggunakan  NodeMCU  ESP8266  dan  sensor  ultrasonik  dalam  membaca  ketinggian/volume tangki  air.  Contohnya  seperti  pada  penelitian  (Alawiah  &  al Tahtawi,  2017; Junaldi  et al.,  2020; Mahendra & Supardi, 2021; Nasyarudin et al., 2020; Sudrajat et al., 2017; Ulumuddin et al., 2017). Di antara beberapa penelitian tersebut, yang paling serupa dengan alat yang akan dibuat pada penelitian ini adalah penelitian oleh Junaldi dkk. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian
Sabril Prajudith Pangestu, Made Bagus Astika Yasa, dkk. e-ISSN  2549-3701
milik Junaldi dkk tersebut adalah tangki air yang dapat dipantau pada penelitian ini tidak terbatas pada satu tangki saja. Namun, dapat ditambah dengan rangkaian pada masing-masing tangki dan mendapatkan hasil yang dapat dilihat pada satu akun bot Telegram. Selain itu, Bot Telegram pada penelitian ini tidak hanya bertindak sebagai notifier untuk menampilkan hasil data saja. Melainkan terdapat juga perintah-perintah yang dapat mengontrol secara manual mati dan nyala Mini Water Pump, memberikan informasi kondisi Mini Water Pump, dan memberikan informasi ketinggian dari masing-masing tangki yang telah dipasangi alat.

## Metodologi
Proses perancangan alat ini menggunakan metode  model prototipe. Perancangan alat dimulai dengan  mengumpulkan  informasi  melalui  studi  literatur  serupa  yang  sudah  pernah  dibuat sebelumnya.  Informasi  yang  didapat  kemudian  menjadi  acuan  untuk  merancang  blok  diagram alat dan perancangan  perangkat keras. Setelah perangkat keras telah  dibuat  dan telah sesuai dengan  rancangan  awal,  selanjutnya  dapat  dilanjutkan  dengan  perancangan  perangkat  lunak yaitu  pembuatan  flowchart  program  alat,  dan  pemilihan  aplikasi  yang  digunakan  sebagai pengontrol alat. Setelah perancangan perangkat keras dan lunak telah dibuat, maka selanjutnya dilakukan  pengujian  sensor  dan  fungsi  alat  terkait  kesesuaian  dengan  rancangan  awal.  Jika terdapat kekurangan, maka dapat dilanjutkan dengan revisi atau perbaikan pada alat.

## a.  Perancangan Perangkat Keras
Perancangan  perangkat  keras  menjabarkan  blok  diagram  rancangan  alat,  skema  rangkaian, serta bentuk fisik alat dan media pengujian. Pada Gambar 1 blok diagram rancangan alat dapat dilihat NodeMCU ESP8266 sebagai basis mikrokontroler yang akan digunakan pada penelitian ini. Selanjutnya sensor ultrasonik digunakan sebagai input dari alat ini, dimana sensor ini akan membaca ketinggian air pada tangki yang diuji. Data yang didapat kemudian akan diproses dan dievaluasi untuk mengontrol Mini Water Pump dalam mentransfer air dari satu tangki ke tangki lain melalui modul relay .
Gambar  1. Blok Diagram Alat
Pada Gambar 2 skema rangkaian dapat dilihat terdapat dua rangkaian, yaitu rangkaian tangki  1  dan  tangki  2.  Masing-masing  rangkaian  menggunakan  mikrokontroler  NodeMCU ESP8266  tersendiri.  Hal  ini  dimaksudkan  sebagai  bukti  bahwa  pada  kasus  tertentu  dimana tangki-tangki yang ingin dipantau berada ditempat yang berbeda atau agak berjauhan, user tidak perlu  menarik  kabel  yang  panjang  untuk  masing-masing  tangki  agar  bisa  berkomunikasi  satu sama lain. Melainkan cukup dengan membuat rangkaian yang berbeda, dengan catatan masing- masing  mikrokontroler  terhubung  dalam  jaringan Wi-Fi yang  sama,  maka  kedua  rangkaian tersebut akan tetap bisa berkomunikasi dan dikontrol dalam satu akun bot telegram. Hal ini juga tetap berlaku jika user memiliki lebih dari dua tangki yang perlu dipantau dan dikontrol.
Sabril Prajudith Pangestu, Made Bagus Astika Yasa, dkk.
Gambar 2. Skema Rangkaian Alat
Pada  masing-masing  rangkaian  juga  terdapat  sensor  ultrasonik  yang  berfungsi  untuk mengukur ketinggian air pada masing-masing tangki. Data yang dihasilkan oleh sensor ultrasonik berupa  tinggi  air  dalam  satuan  cm  dan  persen  volume  tangki  yang  dikelompokkan  dalam  4 kategori,  yaitu lebih  dari  75%, kurang dari 75%, kurang dari 50%,  dan kurang dari 25%. Pada rangkaian  tangki  1  juga  terdapat  modul relay yang  berfungsi  sebagai switch untuk mengontrol mati dan hidupnya Mini Water Pump sesuai perintah yang dibuat pada program. Mini Water Pump pada rangkaian tangki 1 sudah memiliki sumber tenaga dari baterai sendiri, sehingga tidak akan membebankan baterai utama yang menjadi power supply bagi NodeMCU ESP8266. Selain itu, Mini Water Pump juga terhubung pada kaki D1 dan GND NodeMCU ESP8266. Hal ini dilakukan untuk membuat trigger Mini Water Pump bersifat seperti saklar dan bukan push button , serta juga berfungsi sebagai indikator posisi Mini Water Pump apakah sedang mati atau nyala.
Pada Gambar 3, dapat dilihat bentuk akhir dari alat dan media pengujiannya yang berupa 2 tangki kaca bening. Tangki 1 merupakan tangki utama berukuran 20 cm yang akan dipasang Mini Water Pump untuk memindahkan airnya ke tangki 2. Sementara tangki 2 merupakan tangki berukuran 15 cm yang dalam penelitian ini hanya bertindak sebagai penampung air dari tangki 1.  Diatas  kedua  tangki  tersebut  terdapat  kotak  kayu  yang  berisi  rangkaian  dari  NodeMCU ESP8266, sensor ultrasonik, modul relay , serta Mini Water Pump seperti pada Gambar 2.
Gambar 3. Bentuk Fisik Alat dan Media Pengujian
Sabril Prajudith Pangestu, Made Bagus Astika Yasa, dkk. e-ISSN  2549-3701

## b.  Perancangan Perangkat Lunak
Perancangan perangkat lunak menjabarkan flowchart cara kerja dari rancangan program beserta komunikasi  alat  dengan  Telegram.  Dapat  dilihat  pada  Gambar  4  ketika  ketinggian  air  yang terbaca oleh sensor ultrasonik melebihi 75%, maka akan langsung menyalakan Mini Water Pump . Selanjutnya ketika ketinggian air sudah kurang dari 50%, maka Mini Water Pump akan langsung dimatikan agar tangki tidak terlalu kosong. Segala perubahan yang terjadi pada posisi Mini Water Pump akan dikirim juga melalui notifikasi Telegram.
Gambar 4. Flowchart Program

## Hasil dan Pembahasan

## a.  Pengujian Sensor Ultrasonik
Pengujian  ini  dilakukan  dengan  membandingkan  data  yang  dihasilkan  oleh  sensor  ultrasonik dengan alat ukur panjang konvensional. Secara bertahap, air di dalam tangki ditambahkan untuk menguji akurasi sensor terhadap ketinggian  yang sebenarnya. Dari data Tabel 1, dapat dilihat hasil  akurasi  sensor  yang  cenderung  tepat  atau  mendekati  100%.  Dengan  begitu  dapat disimpulkan  kondisi  sensor  ultrasonik  yang  digunakan  dalam  keadaan  baik.  Adapun  pada
Sabril Prajudith Pangestu, Made Bagus Astika Yasa, dkk. e-ISSN  2549-3701
percobaan dengan tinggi 20cm terdapat deviasi nilai dari sensor ultrasonik, itu disebabkan karena spesifikasi jarak ideal pengukuran tinggi dari sensor ultrasonik tipe HC-SR04 adalah sebesar 2cm – 450cm.
Tabel 1. Hasil Pengukuran Tinggi Sensor Ultrasonik Sensor Ultrasonik (cm) Rerata (cm) Meteran (cm) Error (%) Akurasi (%) Percobaan 1 Percobaan 2 Percobaan 3 5 5 5 5 5 0 100 10 10 10 10 10 0 100 15 15 15 15 15 0 100 20 18 19 19 20 5 95
b.  Pengujian Mode Otomatis
Pengujian  mode  otomatis dilakukan  dengan  cara  mengisi  air  secara  bertahap  hingga  melebihi 75%  tangki  atau  15  cm,  maka Mini  Water  Pump secara  otomatis  akan  menyala  dan  memberi notifikasi pada Telegram. Selanjutnya ketika air sudah ditransfer dan berkurang hingga  kurang dari  50%  atau  10  cm,  maka Mini  Water  Pump akan  mati  dan  juga  memberi  notifikasi  pada Telegram.  Dapat  dilihat  pada  Gambar  5,  ketika  air  sudah  melebihi  75%,  maka  akan  secara otomatis menyalakan Mini Water Pump dan memberikan notifikasi pada Telegram. Selanjutnya ketika air sudah kurang dari 50% atau pada batas normal, maka Mini Water Pump akan mati dan memberikan notifikasi pada Telegram.
Gambar 5. Notifikasi Mode Otomatis
Sabril Prajudith Pangestu, Made Bagus Astika Yasa, dkk. e-ISSN  2549-3701

## c.  Pengujian Mode Manual
Pengujian  mode  manual  dilakukan  melalui  Telegram  dengan  menguji  masing-masing  perintah yang  tersedia  dan  apakah  alat  dapat  merespon  sesuai  dengan  perintah  yang  diberikan.  Pada pengujian  pertama  dikirim  pesan/ start .  Dapat  dilihat  pada  Gambar  6,  alat  merespon  dan memberikan  pesan  balasan  berupa  daftar  perintah-perintah  yang  dapat  dilakukan  untuk mengontrol dan memantau kondisi alat secara manual.
Gambar 6. Respon dari Perintah /Start Gambar 7. Respon dari Perintah / airRaw
Pada  pengujian  kedua  diberikan  perintah  / airRaw untuk  mendapatkan  data  informasi ketinggian  air  dari  Tangki  1.  Dapat  dilihat  pada  Gambar  7,  alat  berhasil  memberikan  pesan balasan berupa ketinggian air pada Raw Water Tank atau Tangki 1.
Pada pengujian ketiga dilakukan beberapa perintah yang dapat mengontrol Mini Water Pump secara  manual.  Dapat  dilihat  pada  Gambar  8  ketika  diberikan  perintah  / pump  On ,  alat berhasil menyalakan Mini Water Pump secara manual serta memberikan pesan balasan. Ketika diberikan  perintah  / pumpStatus ,  alat  juga  berhasil  memberikan  status  terkini  dari  posisi Mini Water  Pump ,  dimana  posisi  pada  saat  itu  sedang  menyala.  Terakhir  ketika  diberikan  perintah / pump Off, alat juga berhasil mematikan Mini Water Pump dan memberikan pesan balasan.
Sabril Prajudith Pangestu, Made Bagus Astika Yasa, dkk.
Gambar 8. Respon dari Perintah Kontrol
Gambar 9. Respon dari Perintah /airClean
Mini Water Pump Secara Manual
Pada  pengujian  terakhir  diberikan  perintah  / airClean yang  berfungsi  untuk  meminta informasi ketinggian air pada Tangki 2. Dapat dilihat pada Gambar 9, alat berhasil memberikan pesan balasan berupa ketinggian air terkini pada Clean Water Tank atau Tangki 2.

## Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa masing-masing alat yang telah  dipasang  pada  masing-masing  tangki  air  telah  berhasil  berkomunikasi  dengan  Telegram dan  dapat  bekerja  sesuai  rancangan  awal.  Masing-masing  sensor  ultrasonik  dapat  membaca ketinggian  dengan  cukup  presisi  sesuai  tinggi  aslinya  dan  mengirimkan  hasil  data  ketinggian tersebut  ke  Telegram.  Mini  water  pump  juga  dapat  bekerja  secara  otomatis  sesuai  kondisi ketinggian air tertentu, maupun secara manual sesuai dengan perintah yang diberikan pada chat bot  Telegram.  Dengan  begitu,  konsep  penggunaan  Telegram  sebagai  sistem  kontrol  dan pemantauan volume tangki air pada lebih dari satu tangki dapat menjadi alternatif pilihan  yang tepat  dalam  merancang  sistem  kontrol  tangki  air.  Satu  bot  Telegram  dapat  digunakan  untuk memantau  dan  mengontrol  lebih  dari  satu  tangki  yang  masing-masing  telah  dipasangi  modul ESP8266 dan sensor ultrasonik secara individual.

## Referensi
Alawiah, A., & al Tahtawi, A. R. (2017). Sistem Kendali  dan  Pemantauan Ketinggian Air pada Tangki Berbasis Sensor Ultrasonik. KOPERTIP: Jurnal Ilmiah Manajemen Informatika Dan Komputer , 01(01), 25 –30.
Sabril Prajudith Pangestu, Made Bagus Astika Yasa, dkk. e-ISSN  2549-3701
Hadi, C. F. (2020). Prototype Sistem Kontrol Berbasis Internet of Things Pada Penyinaran Kebun Buah Naga. CIRCUIT: Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknik Elektro , 4(1), 56 –60. Irvawansyah, I., & Azis Rahmansyah, A. (2018). Prototype Sistem Monitoring dan Pengontrolan Level Tangki Air Berbasis SCADA. Jurnal Teknologi Terapan , 4(1), 27 –32.
Junaldi,  J.,  Ritmi,  T.,  &  Ferry,  A.  (2020).  Perancang  Alat  Sistem  Monitoring  Volume  Air  Pada Tangki  Air  Berbasis  Telegram  Dengan  Mikrokontroler  NodeMCU. Jurnal  Ilmiah  Poli Rekayasa, 16(1), 27 –33.
Mahendra,  G.,  &  Supardi,  S.  (2021).  Rancang  Bangun  Kontrol  Pintu  Air  dan  Monitoring Ketinggian  Air  Sungai  Berbasis  Internet  of  Things  (IoT). JTEIN:  Jurnal  Teknik  Elektro Indonesia , 2(1), 98 –106.
Nasyarudin, A. F., Ritzkal, R., & Goeritno, A. (2020). Prototipe Perangkat untuk Pemantauan dan Pengendalian  Berbasis  Web  Diintegrasikan  ke  Smarthome  System.  IJEIS  (Indonesian
Journal of Electronics and Instrumentation Systems), 10(2), 167.
https://doi.org/10.22146/ijeis.58316
Novelliani,  J.,  &  Wildian,  W.  (2021).  Sistem  Monitoring  dan  Notifikasi  Penggunaan  Air  PDAM Berbasis  Arduino  dan  Telegram. Jurnal  Fisika  Unand  (JFU ),  10(2),  219 –224. https://doi.org/10.25077/jfu.10.2.219-224-.2021
Rahayu, A. S., Amri, K., & Besperi, B. (2017). Analisis Efisiensi Penyaluran Air Irigasi Kawasan Kemumu  Kabupaten  Bengkulu  Utara  (Tinjauan  Saluran  Sekunder). Jurnal  Inersia ,  9(1),
9 –14.
Sadi, S., & Putra, I. S. (2018). Rancang Bangun Monitoring Ketinggian Air dan Sistem Kontrol Pada  Pintu  Air  Berbasis  Arduino  dan  SMS  Gateway. Jurnal  Teknik:  Universitas Muhammadiyah Tangerang , 7(1), 77 –91. https://doi.org/10.31000/jt.v7i1.943
Saputra,  R.,  Ariyani,  P.  F.,  &  Juliasari,  N.  (2018).  Sistem  Monitoring  Stok  Tangki  Air Memanfaatkan  Sensor  Ultrasonik  dan  Mikrokontroler  Arduino  Mega  pada  Depot  Air Minum. Jurnal BIT (Budi Luhur Information Technology ), 15(1).
Sasmoko, D., & Horman, R. (2020). Sistem Monitoring Aliran Air dan Penyiraman Otomatis Pada Rumah Kaca Berbasis IoT Dengan ESP8266 dan Blynk. CIRCUIT: Jurnal Ilmiah Teknik Elektro, 4(1), 1 –10.
Sasmoko,  D.,  Rasminto,  H.,  &  Rahmadani,  A.  (2019).  Rancang  Bangun  Sistem  Monitoring Kekeruhan  Air  Berbasis  IoT  pada  Tandon  Air Warga. Jurnal  Informatika  UPGRIS ,  5(1), 25 –34.
Sudrajat,  M.,  Rachmildha,  T.,  Ismail,  N.,  &  Hamidi,  E.  (2017). Prototipe  Sistem  Monitoring  Air Pada Tangki Berbasis Internet of Things Menggunakan NodeMCU Esp8266 Dan Sensor Ultrasonik . Seminar Nasional Teknik Elektro 2017, 100 –105.
Syifa, F. T., & Prakasa, A. (2020). Purwarupa Pemantauan Volume Kondisi Volume Air Galon Berbasis Internet of Things (IoT).
Jurnal
Surya Energy , 4(2), 374 –380. https://doi.org/10.32502/jse.v4i2.2546
Ulumuddin, U., Sudrajat, M., Rachmildha, T., Ismail, N., &  Hamidi, E. (2017). Prototipe Sistem Monitoring  Air  pada  Tangki  Berbasis  Internet  of  Things  Menggunakan  NodeMCU ESP8266 dan Sensor Ultrasonik. SENTER: Seminar Nasional Teknik Elektro, 100 –105.