## STUDI HARMONISA ARUS DAN TEGANGAN LISTRIK PADA KAMPUS POLITEKNIK ENJINERING INDORAMA
Aris Suryadi Teknik Elektro, Politeknik Enjinering Indorama Kembang Kuning, Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41101 Email: aris.suryadi@pei.ac.id
Abstrak --  Gangguan  harmonisa  yang  terjadi  pada  sistem  distribusi  tenaga  listrik  akibat  terjadinya distorsi gelombang arus dan tegangan. Distorsi gelombang arus dan tegangan ini disebabkan adanya pembentukan gelombang-gelombang dengan frekuensi kelipatan bulat dari frekuensi fundamentalnya. Gelombang-gelombang  ini  kemudian  menumpang  pada  gelombang  aslinya  sehingga  terbentuk gelombang  cacat  yang  merupakan  jumlah  antara  gelombang  murni  sesaat  dengan  gelombang harmonik.  Keberadaan  beban  non-linier  yang  terdapat  pada  Kampus  Politeknik  Enjinering  Indorama sebagai  sebagian  penyumbang  harmonisa  yang  terjadi  diantaranya  electronic  ballast,  variable frequency,  thyristor  ac  power  controllers  (TCR),  silicon  controlled  rectifier  (SCR),  serta  adjustable speed drive (ASD) yang terdapat pada unit mesin Drawn Texture Yarn (DTY). Pengukuran dilakukan untuk  melihat  kandungan  harmonisa  arus  dan  tegangan  listrik  di  Panel  Room  yang  terdapatnya  alat ukur  Digital  Power  Meter  Mikro  DPM  380  selama  2  (dua)  hari  kerja  berturut-turut  pada  jam-jam tertentu. Sebagai perbandingan pengukuran dilakukan perbandingan dengan standar IEEE 519. 1992 sebagai  evaluasi  terhadap  kualitas  daya  listrik  pda  Kampus  Politeknik  Enjinering  Indorama.  Hasil penelitian  ini menunjukan  bahwa kandungan harmonisa arus (% THDi)  pada waktu  rentang 2.4 %  - 4.1%  untuk  standar  15  %  masih  berada  diambang  diizinkan  dan  harmonisa  tegangan    pada  jam rentang  (%THDv)  3.6  %  -  26.6%  untuk  standar  5  %.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  secara  umum kandungan harmonisa tegangan pada Kampus Politeknik Enjinering Indorama berada diatas ambang batas yang di izinkan.
Kata kunci : Harmonisa, Beban non-linier
Abstract -- Harmonic disturbances that occur in the electricity distribution system due to the current and voltage waveform distortion. Current and voltage waveform distortion is caused by the formation of waves with frequencies integer multiples of the fundamental frequency. These waves then ride on the wave of the original so that defects formed waves that represent the number of purely momentary wave  with  harmonic  waves.The  existence  of  non-linear  load  contained  in  Polytechnic  Campus Engineering Indorama as a partial contributor to the harmonics that occur include electronic ballasts, variable  frequency,  thyristor  ac  power  controllers  (TCR),  silicon  controlled  rectifier  (SCR),  as  well  as adjustable  speed  drives  (ASD)  contained  in  Texture  engine  unit  Drawn  Yarn  (DTY).  Measures  were taken to see the  harmonic  content of current  and voltage  in the presence  of Room  Panel measuring instrument Digital Power Meter Mikro DPM 380 for two (2) consecutive working days at certain hours. For comparison measurements were compared with standard IEEE 519. 1992 as an evaluation of the power  quality  in  Polytechnic  Campus  Engineering  Indorama.These  results  indicate  that  the  current harmonic content (% THDi) in the range of 2.4%  - 4.1% for the standard 15% are still on the verge of permitted and harmonic voltage on the time range (% THDv) 3.6%  - 26.6% for the standard 5%. It is generally  indicate  that  the  harmonic  content  of  the  voltage  at  the  Polytechnic  Campus  engineering Indorama is above the authorized threshold.
Keywords : Harmonic, Non-linear load

## PENDAHULUAN
Tingginya persentase kandungan harmonisa arus dan tegangan pada suatu sistem tenaga  listrik  dapat  menyebabkan  timbulnya beberapa persoalan harmonisa yang serius pada sistem  tersebut  dan  lingkungannya  (Liu et. al., 2016) (Antonino-Daviu et. al. , 2015).
Beberapa  persoalan  tersebut  antara  lain: terjadinya  resonansi  pada  sistem  yang  merusak
kapasitor  kompensasi  faktor  daya.  Selain  itu, dapt  juga  menimbukan  beberapa  hal,  seperti: mengakibatkan  faktor  daya  sistem  menjadi  lebih buruk, menimbulkan interferensi terhadap sistem telekomunikasi,  meningkatkan  rugi-rugi  sistem, menimbulkan  berbagai  macam  kerusakan  pada peralatan  listrik  yang  sensitif,  berakibatkan penggunaan energi menjadi tidak efektif (Syafrudin, 2004) (Wakileh, 2001).
Harmonisa  adalah  gangguan  yang  terjadi dalam  sistem  distribusi  tenaga  listrik  yang disebabkan  adanya  distorsi  gelombang  arus  dan tegangan (Zulkarnain, 2000). Distorsi gelombang arus  dan  tegangan  ini  disebabkan  adanya pembentukan  gelombang-gelombang  dengan frekuensi kelipatan bulat dari frekuensi fundamentalnya (Zuhal, 1995) (Dugan, 2004).
Jika  frekuensi  pada  50  Hz  dikatakan frekuensi  fundamental  atau  frekuensi  dasar    (f), maka jika gelombang tersebut mengalami distorsi bila mengalami kelipatan frekuensi dari frekuensi dasarnya,  misalnya  harmonik  kedua  (2f)  pada 100  Hz,  ketiga  (3f)  pada  150  Hz  dan  harmonisa ke-n memiliki frekuensi nf (Sankaran, 2002)
Gelombang-gelombang  ini  menumpang pada gelombang frekuensi dasarnya dan terbentuk  gelombang  cacat  yang  merupakan penjumlahan  antara  gelombang  murni  dengan gelombang  harmonisa  ke-3  seperti  diperlihatkan pada Gambar 1 (Hardi dan Yaman, 2013).
Gambar 1. Gelombang fundamental yang terdistorsi harmonisa ke-3.
Standar harmonisa yang digunakan adalah standar  IEEE  519.  1992,  “ IEEE  Recommended Practises and Requirement for Harmonic Control in  Electric  in  Electrical  Power  System’’. Berdasarkan  standar  IEEE  519.  1992  terdapat kriteria  yang  digunakan  untuk  mengevaluasi distorsi harmonisa, yakni batasan untuk harmonisa arus dan batasan harmonisa tegangan seperti  diperlihatkan pada  Tabel 1 dan Tabel 2, dimana:
I SC = Maximum Short Circuit Current at the Bus I LOAD =  Maximum  Demand  Load  Current  of  the Fundamental Frequency at the Bus dan IHD V = Individual Harmonic Distortion Voltage THD V = Total Harmonic Distortion Voltage
Tabel 1. Standar Harmonisa Arus
(IEEE Standard, 1992) System Voltage Isc/ILOAD THDI (%) Vrms  ≤  69 kV <  20 5.0 20-50 8.0 50-100 12.0 100-1000 15.0 > 1000 20.0
69 kV < Vrms  ≤  161 kV < 20 2.5 20-50 4.0 50-100 6.0 100-1000 7.5 > 1000 10.0 Vrms  >  161 kV < 50 2.5 ≥ 50 4.0

## Tabel 2. Standar Harmonisa Tegangan
(IEEE Standard, 1992) System Voltage IHDv (%) THDv (%) Vrms ≤ 69 kV 3.0 5.0 69 kV < Vrms ≤ 161 kV 1.5 2.5 Vrms > 161 kV 1.0 1.5
Adapun nilai THD Arus adalah:
(1)
dimana:
I I = komponen fundamental I h = komponen harmonisa
dan nilai THD Tegangan adalah :
(2)
dimana: V I = komponen fundamental V h = komponen harmonisa

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan pengukuran kandungan  harmonisa  arus  dan  tegangan menggunakan  alat  ukur Digital  Power  Meter Mikro  DPM  380 .  Tampilan  hasil  pengukuran  dari alat  ini  dapat  berbentuk  gelombang,  spektrum yang  terjadi  pada  tiap-tiap  orde  harmonisa  dan berbentuk  teks.  Selanjutnya  hasil  pengukuran dibandingkan  dengan  standar  harmonik  yang diperkenankan  berdasarkan  standar  IEEE  519. 1992.  Setelah  itu,  hasil  perbandingan  standar harmonik  dengan  standar  IEEE  519  1992 dilakukan analisa.
Adapun  tahapan  pengukuran  harmonisa arus  dan  tegangan  menggunakan Digital  Power Meter  Mikro  DPM  380 seperti  terlihat  pada Gambar 2.
Sementara  itu,  tampilan  menu-menu  yang tersedia  pada Digital  Power  Meter  Mikro  DPM 380 seperti terlihat pada Gambar 3.
Gambar 2. Pengukuran dengan Digital Power Meter Mikro DPM 380
Gambar 3. Tampilan Otomatis bergulir Digital Power Meter Mikro DPM 380.[10]
Pada Gambar 4 diperlihatkan tampilan alat untuk pengukuran harmonisa arus.
Gambar 4. Tampilan Pengukuran %THDi
Pada gambar 5 diperlihatkan tampilan alat untuk pengukuran harmonisa tegangan.
Gambar 5. Tampilan Pengukuran %THDv

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian
Melalui  penggunaan  Digital  Power  Meter Mikro  DPM  380  dilakukan  pengukuran  arus, tegangan,  daya,  faktor  daya,  THD I %,  THD V %, dan  frekuensi  pada  masing-masing  fasa  L 1 ,  L 2 , dan L 3 diperlihatkan pada Gambar 6.
Hasil Pengukuran Fasa L 1 Pada Tabel 3 diperlihatkan hasil pengukuran tanggal 19 Juli 2016 untuk Tegangan rms (v), Arus rms (A), Arus Netral (A), THDv%,  THDi%,  frekuensi  (Hz),  P(kW),  S(kVA), Q(kVAR), PF pada fasa L 1 .
Tabel 3. Pengukuran Tanggal 19 Juli 2016 pada
Fasa L 1. Parameter Waktu Pengukuran 09:00 11:00 14:00 Tegangan rms (v) 240.4 240.0 239.8 Arus rms (A) 410.6 409.3 417.9 Arus  Netral (A) 71.68 71.04 75.52 THDv (%) 3.3 3.1 3.6 THDi (%) 20.2 10.1 11 Frekuensi (Hz) 50.01 49.98 50.04 P (kW) 74.53 79.33 82.22 S (kVA) 89.77 92.18 95.48 Q (kVAR) 47.52 48.55 48.22 PF 0.838 0.811 0.866
Pada Gambar 7 diperlihatkan tampilan alat ukur  untuk  nilai  harmonisa  arus  dan  tegangan pada tanggal 19 Juli 2016 pukul 14:00 pada fasa L 1 .
Gambar 7. Tampilan Alat Ukur untuk Nilai Harmonisa Arus dan Harmonisa Tegangan Tanggal 19 Juli 2016, untuk Pukul 14:00  pada Fasa L 1
Pada Tabel 4 diperlihatkan hasil pengukuran tanggal 20 Juli 2016 untuk Tegangan rms (v), Arus rms (A), Arus Netral (A), THDv%,  THDi%,  frekuensi  (Hz),  P(kW),  S(kVA), Q(kVAR), PF pada fasa L 1 .
Tabel 4. Pengukuran Tanggal 20 Juli 2016 pada Fasa L 1.
Parameter Waktu Pengukuran 09:00 11:00 14:00 Tegangan rms (v) 234 233.6 233.4 Arus  rms (A) 495.4 495.4 488.3 Arus Netral (A) 67.52 71.36 65.28 THDv (%) 2.7 3.4 3.4 THDi (%) 12.4 4.6 8.6 Frekuensi (Hz) 50.01 50.1 49.95 P (kW) 95.26 93.89 90.25 S (kVA) 108.7 110.4 106.1 Q (kVAR) 56.28 55.36 56.34 PF 0.862 0.862 0.854
Pada Gambar 8 diperlihatkan tampilan alat ukur  untuk  nilai  harmonisa  arus  dan  tegangan pada tanggal 20 Juli 2016 pukul 11:00 pada fasa L 1 .
Gambar 8. Tampilan Alat Ukur untuk Nilai Harmonisa Arus dan Harmonisa Tegangan Tanggal 20 Juli 2016  untuk Pukul 11:00 pada Fasa L 1
Hasil Pengukuran Fasa L 2 Pada Tabel 5 diperlihatkan hasil pengukuran tanggal 19 Juli 2016 untuk Tegangan rms (v), Arus rms (A), Arus Netral (A), THDv%,  THDi%,  frekuensi  (Hz),  P(kW),  S(kVA), Q(kVAR), PF pada fasa L 1 .
Tabel 5. Pengukuran Tanggal 19 Juli 2016 pada
Fasa L 2 Parameter Waktu Pengukuran 09:00 11:00 14:00 Tegangan rms (v) 241.5 241 241 Arus rms (A) 347.5 361.3 358.1 Arus  Netral (A) 71.68 71.04 75.52 THDv (%) 3.5 2.4 2.8 THDi (%) 7.7 9.2 26.6 Frekuensi (Hz) 50.01 49.98 50.4 P (kW) 60.97 69.91 64.15 S (kVA) 76.98 80.36 80.05 Q (kVAR) 43.64 45.87 45.45 PF 0.799 0.823 0.823
Pada Gambar 9 diperlihatkan tampilan alat ukur  untuk  nilai  harmonisa  arus  dan  tegangan pada tanggal 20 Juli 2016 pukul 11:00 pada fasa L 1 .
Gambar 9. Tampilan Alat Ukur untuk Nilai Harmonisa Arus dan Harmonisa Tegangan Tanggal 19 Juli 2016  untuk Pukul 09:00 pada Fasa L 2
Pada Tabel 6 diperlihatkan hasil pengukuran tanggal 20 Juli 2016 untuk Tegangan rms (v), Arus rms (A), Arus Netral (A), THDv%,  THDi%,  frekuensi  (Hz),  P(kW),  S(kVA), Q(kVAR), PF pada fasa L 2 .
Tabel 6. Pengukuran Tanggal 20 Juli 2016 pada Fasa L 2 Parameter Waktu Pengukuran 09:00 11:00 14:00 Tegangan rms (v) 235 234.5 234.1 Arus rms (A) 452.2 471 469.8 Arus Netral (A) 67.52 71.36 65.28 THDv (%) 4.1 3.6 3.3 THDi (%) 8.8 4.6 8.5 Frekuensi (Hz) 50.01 50.1 49.95 P (kW) 87.62 90.6 91.23 S (kVA) 99.23 105.2 105.4 Q (kVAR) 55.78 55.36 57.22 PF 0.820 0.842 0.83
Pada  Gambar  10  diperlihatkan  tampilan alat  ukur  untuk  nilai  harmonisa  arus  dan tegangan  pada  tanggal  20  Juli  2016  pukul  11:00 pada fasa L 2 .
Gambar 10. Tampilan Alat Ukur untuk Nilai Harmonisa Arus dan Harmonisa Tegangan Tanggal 20 Juli 2016  pada Pukul 11:00 untuk Fasa L 2
Hasil Pengukuran Fasa L 3 Pada Tabel 7 diperlihatkan hasil pengukuran tanggal 19 Juli 2016 untuk Tegangan rms (v), Arus rms (A), Arus Netral (A), THDv%,  THDi%,  frekuensi  (Hz),  P(kW),  S(kVA), Q(kVAR), PF pada fasa L 3 .
Tabel 7. Pengukuran Tanggal 19 Juli 2016 pada
Fasa L 3 Parameter Waktu Pengukuran 09:00 11:00 14:00 Tegangan rms (v) 241 240.6 240.4 Arus rms (A) 338.6 342.4 331.5 Arus Netral (A) 71.68 71.04 75.52 THDv (%) 3.3 3.3 2.8 THDi (%) 22 8.9 23.5 Frekuensi (Hz) 50.01 49.98 50.04 P (kW) 58.31 63.16 60.20 S (kVA) 74.38 76.63 76.62 Q (kVAR) 43.56 44.87 43.15 PF 0.794 0.811 0.810
Pada  Gambar  11  diperlihatkan  tampilan alat  ukur  untuk  nilai  harmonisa  arus  dan tegangan  pada  tanggal  19  Juli  2016  pukul  09:00 pada fasa L 3 .
Gambar 11. Tampilan Alat Ukur untuk Nilai Harmonisa Arus dan Harmonisa Tegangan Tanggal 19 Juli 2016 pada 09:00 untuk Fasa L 3
Pada Tabel 8 diperlihatkan hasil pengukuran tanggal 20 Juli 2016 untuk Tegangan rms (v), Arus rms (A), Arus Netral (A), THDv%,  THDi%,  frekuensi  (Hz),  P(kW),  S(kVA), Q(kVAR), PF pada fasa L 3 .
Tabel 8. Pengukuran Tanggal 20 Juli 2016 pada Fasa L 3 Parameter Waktu Pengukuran 09:00 11:00 14:00 Tegangan rms (v) 234.5 234.2 233.8 Arus rms (A) 433.3 433.9 433.6 Arus Netral (A) 67.52 71.36 65.28 THDv (%) 3.2 3.4 3.4 THDi (%) 7.5 3.6 9.7 Frekuensi (Hz) 50.01 50.1 49.95 P (kW) 79.27 79.32 82.08 S (kVA) 94.25 94.98 95.61 Q (kVAR) 53.88 53.24 53.86 PF 0.817 0.82 0.83
Pada  Gambar  12  diperlihatkan  tampilan alat  ukur  untuk  nilai  harmonisa  arus  dan tegangan  pada  tanggal  20  Juli  2016  pukul  09:00 pada fasa L 3 .
Gambar 12. Tampilan Alat Ukur untuk Nilai Harmonisa Arus dan Harmonisa Tegangan Tanggal 20 Juli 2016  pada Pukul 09:00 untuk Fasa L 3

## Pembahasan

## Pengukuran Arus
Pada  Tabel  9  diperlihatkan  pengukuran arus  untuk  masing-masing  fasa  dan  netral  pada tanggal 19 Juli 2016.
Tabel 9. Pengukuran Arus Tanggal 19 Juli 2016
Waktu Arus Fasa (Ampere) Pengukuran IL 1 IL 2 IL 3 IN 09:00 410.6 347.5 338.6 71.68 11:00 409.3 361.3 342.4 71.04 14:00 417.9 358.1 331.5 75.52
Pada  Gambar  13  diperlihatkan  tampilan alat  ukur  untuk  nilai  arus  per  fasa  pada  tanggal 19 Juli 2016 pukul 14:00 pada fasa I L3 .
Gambar 13. Tampilan Alat Ukur untuk Nilai Arus per fasa tanggal 19 Juli 2016  pada Pukul 14:00
untuk Fasa I L1
Pada Tabel 10 diperlihatkan hasil perhitungan  rata-rata  arus  dari  hasil  pengukuran arus  masing-masing  fasa  dari  waktu  masing- masing pada saat pengukuran.
Tabel 10. Rata-rata Pengukuran Arus Tanggal 19
Juli 2016 Parameter Waktu 09:00 11:00 14:00 Arus Rata- rata 365.56 A 371.00 A 369.10 A
Pada  Tabel  11  diperlihatkan  pengukuran arus  untuk  masing-masing  fasa  dan  netral  pada tanggal 20 Juli 2016.
Tabel 11. Pengukuran Arus Tanggal 20 Juli 2016
Waktu Arus Fasa (Ampere) Pengukuran IL 1 IL 2 IL 3 IN 09:00 495.4 452.2 433.3 67.52 11:00 495.4 471 433.9 71.36 14:00 488.3 469.8 433.6 65.28
Pada  Gambar  14  diperlihatkan  tampilan alat  ukur  untuk  nilai  arus  per  fasa  pada  tanggal 20 Juli 2016 pukul 09:00 pada fasa I L1 .
Gambar 14. Tampilan Alat Ukur untuk Nilai Arus per fasa tanggal 20 Juli 2016  pada Pukul 09:00 untuk Fasa I L1 Pada Tabel 12 diperlihatkan hasil perhitungan  rata-rata  arus  dari  hasil  pengukuran arus  masing-masing  fasa  dari  waktu  masing- masing pada saat pengukuran.
Tabel 12. Rata-rata Pengukuran Arus Tanggal 20 Juli 2016 Parameter Waktu 09:00 11:00 14:00 Arus  Rata- rata 460.4 A 466.7 A 469.9 A

## Pengukuran Tegangan
Pada Tabel 13 diperlihatkan hasil pengukuran  tegangan  dari  masing-masing  fasa dan netral pada tanggal 19 Juli 2016.
Tabel 13. Pengukuran Tegangan Tanggal 19 Juli
2016. Waktu Tegangan Fasa Netral Pengukuran VL 1 (v) VL 2 (v) VL 3 (v) 09:00 240.4 241.5 241 11:00 240 241 240.6 14:00 239.8 241 240.4
Pada  Gambar  15  diperlihatkan  tampilan alat  ukur  untuk  nilai  tegangan  per  fasa  pada tanggal 19 Juli 2016 pukul 14:00 pada fasa I L3 .
Gambar 15. Tampilan Alat Ukur untuk Nilai Tegangan per fasa tanggal 19 Juli 2016  pada Pukul 14:00 untuk Fasa I L3
Pada Tabel 14 diperlihatkan hasil perhitungan tegangan rata-rata dari hasil pengukuran  tegangan  masing-masing  fasa  dari waktu masing-masing pada saat pengukuran.

## Tabel 14. Rata-rata Pengukuran Tegangan
Tanggal 19 Juli 2016
Parameter Waktu 09:00 11:00 14:00 Tegangan Rata- rata 240.96 v 240.53 v 240.4 v
Pada  Tabel  15  diperlihatkan  hasil pengukuran  tegangan  dari  masing-masing  fasa dan netral pada tanggal 20 Juli 2016.
Tabel 15. Pengukuran Tegangan Tanggal 20 Juli
2016. Waktu Tegangan Fasa Netral Pengukuran VL 1 (v) VL 2 (v) VL 3 (v) 09:00 234 235 234.5 11:00 233.6 234.5 234.2 14:00 233.4 234.1 233.8 Pada Tabel 16 diperlihatkan hasil perhitungan tegangan rata-rata dari hasil pengukuran arus masing-masing fasa dari  waktu masing-masing pada saat pengukuran.

## Tabel 16. Rata-rata Pengukuran Tegangan
Tanggal 20 Juli 2016 Parameter Waktu 09:00 11:00 14:00 Tegangan Rata- rata 234.5 v 234.1 v 233.76 v
Pada  Gambar  16  diperlihatkan  tampilan alat  ukur  untuk  nilai  tegangan  per  fasa  pada tanggal 20 Juli 2016 pukul 11:00 pada fasa I L1 .
Gambar 16. Tampilan Alat Ukur untuk Nilai Tegangan  per fasa tanggal 20 Juli 2016  pada
Pukul 11:00 untuk Fasa I L1 Pada Tabel 17 diperlihatkan hasil perhitungan tegangan rata-rata dari hasil pengukuran arus masing-masing fasa dari  waktu masing-masing pada saat pengukuran.

## Tabel 17. Rata-rata Pengukuran Tegangan
Tanggal 20 Juli 2016 Parameter Waktu 09:00 11:00 14:00 Tegangan Rata- rata 234.5 v 234.1 v 233.76 v
Berdasarkan  data  hasil  pengukuran  dapat diamati  bahwa  beban  pada  Kampus  Politeknik Enjinering Indorama dalam kondisi tidak seimbang.  Hal  ini  ditandai  terjadinya  perbedaan nilai  arus  dan  daya  pada  setiap  fasa.  Beban terbesar  terjadi  tanggal  20  Juli  2016  pada  pukul 9:00  dan  pukul  11:00  pada  fasa  L 1 dimana  arus pada fasa L 1 sebesar 495.4   A.
Tegangan  yang  diijinkan  turun  sebesar 10% dan naik sebesar 5% dari tegangan standar 220V  dengan  demikian  tegangan  masih  dalam batas  tegangan  yang  diperbolehkan  berkisar antara  198-231  v.  Dimana  hasil  pengukuran berada  tanggal  19  dan  20  Juli  2016  tegangan untuk    fasa  L 1 ,  fasa  L 2 ,  dan  fasa  L 3 diatas ambang yang diizinkan 198-231 v.
Pada Tabel 18 diperlihatkan hasil
pengukuran  harmonisa  arus  dan  tegangan  pada tanggal  19  Juli  2016  dari  waktu  masing-masing pada saat pengukuran.
Table 18. THDv (%)  dan  THDi (%) Tanggal 19 Juli 2016
Parameter 9:00 11:00 14:00 L 1 L 2 L 3 L 1 L 2 L 3 L 1 L 2 L 3 THDv(%) 3.3 3.5 3.3 3.1 2.4 3.3 2.8 2.8 2.8 THDi(%) 20.2 7.7 22 10.1 9.2 8.9 11 26.6 23.5
Terlihat  pada  Tabel  18  menunjukkan  nilai %  THDv  pada  kampus  Politeknik  Enjinering Indorama terendah 2.4 % terdapat pada fasa  L 2 , di  tanggal  19  Juli  2016,  pukul  11:00.  Sedangkan pada  Tabel  19  nilai  %  THDv  pada  kampus Politeknik  Enjinering  Indorama  tertinggi    4.1  % terdapat  pada  fasa  L 2 ,  di  tanggal  20  Juli  2016, pukul  09:00.  Bila  mengacu  kepada  standar %THDv  5%,  maka  %THDv  pada  Kampus Politeknik  Enjinering  Indorama  saat  ini  masih memenuhi standar yang diizinkan
Pada Tabel 19 diperlihatkan hasil pengukuran  harmonisa  arus  dan  tegangan  pada tanggal  20  Juli  2016  dari  waktu  masing-masing pada saat pengukuran.
Terlihat  pada  Tabel  19  menunjukkan  nilai %  THDi  pada  kampus  Politeknik  Enjinering Indorama terendah 3.6 % terdapat pada fasa L 3 , di  tanggal  20  Juli  2016, pukul  11:00.  Sedangkan nilai  %  THDi  pada  kampus  Politeknik  Enjinering Indorama tertinggi  26.6 % terlihat pada Tabel 18 pada  fasa  L 2 ,  di  tanggal  19  Juli  2016,  pukul 14:00.  Bila  mengacu  kepada  standar  %THDi 15%,  maka  %THDi  pada  Kampus  Politeknik Enjinering  Indorama  saat  ini  tidak  memenuhi standar yang diizinkan
.

## KESIMPULAN
Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa kandungan harmonisa arus (% THDi) pada waktu rentang 2.4  % - 4.1%  untuk standar 15 % masih berada diambang diizinkan dan terjadi harmonisa tegangan    pada  jam  rentang  (%THDv)  3.6  %  - 26.6%  untuk  standar  5  %.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  secara  umum  kandungan  harmonisa tegangan  pada  Kampus  Politeknik  Enjinering Indorama  berada  diatas  ambang  batas  yang  di izinkan.
Kondisi beban listrik pada Kampus Politeknik  Enjinering  Indorama  dengan  beban tidak  terdistribusi  merata  pada  masing-masing fasa,  sehingga  pada  kawat  netral  mengalir  arus yang dapat membahayakan sistem dan menimbulkan rugi-rugi, untuk itu disarankan perlu ditinjau kembali pembagian beban atau penambahan  beban  baru  disambungkan  pada fasa  yang  bebannya  masih  rendah  agar  lebih merata.

## DAFTAR NOTASI
Adapun  notasi  dapat  diuraikan  sebagai berikut:
A = Ampere AC = Alternating Current AUX = Auxreally
DC = Direct Current
f = Frekuensi
GND = Grounding Hz = Hert I = Arus I I = Arus komponen fundamental I h = Arus komponen harmonisa
IHD V = Individual Harmonic Distortion Voltage I LOAD = Maximum Demand Load Current of the Fundamental Frequency at the Bus I L1 = Arus fasa 1 I L2 = Arus fasa 2 I L3 = Arus fasa 3 I N = Arus Netral Irms = Arus Efektif I SC = Maximum Short Circuit Current at the Bus kV = kilo Volt kVA = kilo Volt Ampere kVAR  = kilo Volt Ampere Reactive kW = kilo Watt L 1 = Line 1 L 2 = Line 2 L 3 = Line 3 L N = Line Neutral v = volt V = Tegangan V I = Tegangan komponen fundamental V h = Tegangan komponen harmonisa VL 1 = Tegangan fasa 1 VL 2 = Tegangan fasa 2 VL 3 = Tegangan fasa 3 Vrms = Tegangan effektif PF = Power Faktor P = Energy Real Q = Energy Reactive S
= Energy Apparent THD V = Total Harmonic Distortion Voltage THDv%=  Persentase  Total  Harmonic  Distortion Voltage THDi%=  Persentase  Total  Harmonic  Distortion Current

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  kepada  pihak  yang telah membantu penelitian baik dana, peralatan, maupun tempat:
1.  Syafunirwan,  HOD  Electrical  Departmen, Indorama Polyester.
2.  Amran,  Staff  Electrical  Department  CP  1, Indorama Polyester.

## DAFTAR PUSTAKA
Antonino-Daviu,  J.  A.,  Corral-Hernandez,  J., Resina-Munoz, E. and Climente-Alarcon, V. A study  of  the  harmonics  introduces  by  soft- starters  in  the  induction  motor  starting  using continuous  time-frequency  transforms. IEEE
International Conference on
Industrial Informatis . 2015; 165-170.
Dugan, Roger C., Electric Power System Quality, Second Edition, McGraw-Hill: 2004. Hardi,  Supri  dan  Yaman.  Peredaman  Harmonisa dan  Perbaikan  Faktor  Daya  Aplikasi  Beban Rumah Tangga. Jurnal Litek . 2013; 10 (1): 35- 42. http://dx.doi.org/INDIN.2015.7281835
IEEE  Standard  519-1992. IEEE  Recommended Practices  and  Requirements  for  Harmonic Control in Electrical Power Systems . 1992. Liu, Y. J., Hung, J. P., Chen, S. I., dan Lin, C. W. A Comparative Study of Modelling AC ELecric Arc  by  One-dimensional  Interpolation  for Power
System
Harmonics
Analysis.
International  Conference  on  Mechanics  and Mechatronics  Research .  2016;  77:  16002.
http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/20167716 002 Sankaran,  C. Power  Quality .  USA:  CRC  Press LLC. 2002.
Syafrudin,  M.  Analisis  Kualitas  Daya  Sistem Distribusi  Tenaga  Listrik  Perumahan  Modern. Jurnal Rekayasa Elektrika . 2004: 3 (2): 1-6. Wakileh, GJ. Power System Harmonics, Fundamental  and  Filter  Design. Springer Velag Press. 2001.
Zuhal. Dasar  Teknik  Tenaga  Listrik  dan
Elektronika Daya . Jakarta: Gramedia. 1995. Zulkarnain, Iskandar. Analisis Pengaruh Harmonisa              terhadap  Arus  Netral,  Rugi- rugi dan Penurunan Kapasitas pada Transformator  Distribusi .  Skripsi.  Universitas Diponegoro, Semarang. 2000.