## ANALISIS ATAS JARINGAN PERPIPAAN KELURAHAN KOLHUA KOTA KUPANG
Wilhelmus Bunganaen 1 (wilembunganaen@yahoo.co.id) Denik S. Krisnayanti 2 (denik.krisnayanti@gmail.com) Fenny L. Laleb 3 (fenny.lydia26@gmail.com)

## ABSTRAK
Sumber  mata  air  Kolhua  saat  ini  dikelola  oleh  PDAM  Kabupaten  Kupang,  namun  dalam teknisnya  sumber  air  bersih  disalurkan  ke  wilayah  tertentu  saja  yang  sudah  memiliki  jaringan perpipaan,  dalam  hal  ini  perumahan  BTN  Kolhua;  sedangkan  area  perumahan  warga  lainnya tidak  tersuplai.  Elevasi  sumber  mata  air  yang  lebih  rendah  dari  daerah  Kolhua  menjadikendala utama  dalam  pendistribusian  air  bersih  di  Kelurahan  Kolhua.Pengaliran  gabungan  merupakan solusi  yang  harus  ditempuh  agar  air  bersih  dapat  terdistribusi  merata  ke  seluruh  masyarakat  di Kelurahan  Kolhua.  Perhitungan  proyeksi  jumlah  penduduk  menggunakan  Metode  Aritmatik, menghitung  pertambahan  jumlah  fasilitas,  serta  perhitungan  proyeksi  kebutuhan  air.  Hasil proyeksi jumlah penduduk zona K1 = 199 orang, zona K2 = 157 orang, zona K3 = 3.332 orang, zona K4 = 512 orang, zona K5 = 2.780 orang, zona K6 = 1.217 orang. Besar kebutuhan air pada tahun rencana zona K1 = 0,3108 ltr/dtk, zona K2 = 0,2452ltr/dtk, zona K3 = 5,8083 ltr/dtk, zona K4 = 0,7997 ltr/dtk, zona K5 = 4,3422ltr/dtk dan zona K6 = 2,4302ltr/dtk.

## Kata Kunci   : Analisis; Jaringan; Perpipaan; Pompa dan Air Bersih

## ABSTRACT
Kolhua  spring  is  currently  managed  by  PDAM  Kupang  regency,  but  in  technical  sources  of clean  water  channeled  to  certain  areas  that  already  have  a  pipeline  network,  in  this  housing BTN Kolhua; while other residential areas are not supplied. Elevation of lower springs from the Kolhua  region  and  the  drainage  system  that  relies  on  gravity  is  a  major  obstacle  in  the distribution  of  clean  water.Combined  drainage  is  a  solution  that  must  be  taken  so  that  clean water  can  be  distributed  evenly  to  all  community  in  Kolhua  village.  Calculation  of  population projection  using  Arithmetic  Method,calculate  the  increase  of  the  facilities,  and  calculate  of projected  water  needs.  The  projected  population  of  zone  K1  =  199  people,  zone  K2  =  155 people,  zone  K3  =  3.309  people,  zone  K4  =  507  people,  zone  K5  =  2.799  people,  zone  K6  = 1.211 people. The water requirement in the year plan of zone K1 = 0,3108 ltr / sec, zone K2 = 0,2421 ltr / sec, zone K3 = 6,5472 ltr / sec, zone K4 = 0,7919 ltr / sec, zone K5 = 4,3719 ltr / sec and zone K6 = 2,1443 ltr / sec.
Keywords :Analysis;Pipeline; Network; Pump and Clean Water.

## PENDAHULUAN
Air  merupakan  hal  paling  penting  dalam  kehidupan  karena  setiap  aktivitas  manusia  mutlak membutuhkan air bersih. Untuk itu diperlukan adanya penyediaan air bersih yang secara kualitas memenuhi  standar  yang  berlaku  dan  secara  kuantitas  maupun  kontinuitas  dapat  memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga aktivitas dapat berjalan dengan baik.
Kelurahan  Kolhua  merupakan  salah  satu  dari  9  (Sembilan)  Kelurahan  yang  berada  di  dalam wilayah  Kecamatan  Maulafa,  Kota  Kupang.  Ditinjau  dari  segi  geografisnya,  Kelurahan  Kolhua berada  di  bagian  timur  Kota  Kupang  yang  memiliki  luas  wilayah  secara  keseluruhan  ±785  Ha dengan  jumlah  penduduk  ±6000  orang.  Kurangnya  ketersediaan  air  bersih  di  musim  kemarau adalah  masalah  tahunan  yang  selalu  dihadapi  oleh  masyarakat  Kelurahan  Kolhua.  Elevasi
1 Jurusan Teknik Sipil, FST Undana;
2 Jurusan Teknik Sipil, FST Undana;
3 Jurusan Teknik Sipil, FST Undana
sumber yang lebih rendah dari daerah Kolhua dan sistem pengaliran  yang hanya mengandalkan gravitasi  menjadi  kendala  utama  dalam  pendistribusian  air  bersih  di  Kelurahan  Kolhua.  Untuk mengatasi  hal  ini  maka  perlu  diberlakukan  sistem  distribusi  gabungan  di  mana  air  dipompa  ke sebuah reservoir kemudian dialirkan secara gravitasi ke warga Kelurahan Kolhua.
Dalam mendesain jaringan perpipaan air bersih perlu diketahui kebutuhan air bersih untuk tahun rencana serta kehilangan energi yang terjadi pada jaringan perpipaan sehingga dengan debit yang ada,  dapat  melayani  semua  penduduk  saat  ini  dan  juga  penduduk  yang  bertambah  di  tahun  – tahun  berikut.  Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  dilakukanlah  penelitian  dengan  judul  “Analisis Jaringan Perpipaan Air Bersih di Kelurahan Kolhua, Kota Kupang”

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pengertian Air Bersih
Air  bersih  adalah  air  yang  digunakan  untuk  keperluan  sehari-hari  yang  kualitasnya  memenuhi syarat–syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak (Sutrisno.dkk,1991;23)

## Jumlah Penduduk Pemakai Air Bersih
Pertambahan penduduk dapat dianalisis dengan menggunakan tiga metode di bawah ini dan dari ketiga  rumus  tersebut  dipilih  jumlah  penduduk  pada  tahun  rencana  yang  lebih  besar  sebagai penduduk rencana (Adu, A.2006;13), antara lain:
1. Metode Aritmatik
Pn   = Po + (n.q)Po (1) 2. Metode Geometrik Pn   = Po . (1 + q) n (2) 3. Metode Eksponensial Pn   = Po . e n .q (3) Dimana: Pn = jumlah penduduk pada tahun rencana Po = jumlah penduduk pada tahun dasar
n = selisih tahun terhadap tahun dasar
q = tingkat perkembangan penduduk
e = bilangan ekponensial = 2,718282

## Jumlah Fasilitas Pemakai Air Bersih
Selain  jumlah  penduduk,  juga  perlu  diketahui  jumlah  fasilitas  –  fasilitas  umum  yang  ada  di Kelurahan  Kolhua  dan  untuk  memproyeksikan  jumlah  fasilitas–fasilitas  umum  dapat  dihitung dengan rumus (Adu, A.2006;14) :
Fn  = K .Fo (4) K  = Pn/Po (5) Dimana: Fn = jumlah fasilitas pada tahun rencana Fo = jumlah fasilitas pada tahun dasar
Pn = jumlah penduduk pada tahun rencana
Po = jumlah penduduk pada tahun dasar

## Jumlah Kebutuhan Air Bersih Suatu Wilayah pada Tahun Rencana
Setelah  diketahui  jumlah  penduduk  rencana  (Pn)  dan  jumlah  fasilitas  tahun  rencana  (Fn)  maka dapat diketahui jumlah kebutuhan air bersih suatu wilayah atau debit rencana (Qr), yaitu dengan rumus (Adu, A.2006;15) :
Qr   = (Pn .q) + (Fn .q) (6) Dimana: Qr = debit rencana (m 3 /det) Pn = jumlah penduduk pada tahun rencana
q = besarnya kebutuhan air (ltr/org/hr)
Fn = jumlah fasilitas pada tahun rencana

## Standar Kebutuhan Air Bersih
Standar kebutuhan air bersih adalah besarnya kebutuhan air yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan  sehari  –  hari.  Besarnya  angka  kebutuhan  air  untuk  masyarakat  perkotaan  menurut Lambe (1982)adalah 135 ltr/org/hr.

## Kehilangan Energi
1. Kehilangan energi pada pompa
Untuk menghitung kehilangan total pompa digunakan rumus (Sularso, Harou.T, 1996;26):
2g V h ∆ h h h 2 d 1 p a + + + = (7)
Dimana: h = kehilangan energi total pompa (m)
h a = kehilangan energi statis total (m) h a = h s + h d (8)
∆ h p
= perbedaan tekanan yang bekerja pada kedua permukaan air (m)
h 1
= berbagai kehilangan akibat gesekan, katup, belokan  (m)
V d = kecepatan aliran (m/dtk)
g = percepatan gravitasi (9,81 m/dtk 2 )
2. Kehilangan energi pada pipa
a. Kehilangan emegi akibat gesekan ( mojor losses)
Kehilangan  energi  akibat gesekan dengan dinding pipa di aliran seragam  dapat dihitung dengan  persamaan  Darcy-Weisbach  (Kodoatie.R.J,2002;243).  Persamaan  sebagai berikut:
2g V d L f h 2 f = (9)
Dimana: h f
= kehilangan energi oleh tahanan permukaan pipa (m)
f = koefisien tahanan permukaan pipa dikenal dengan Darcy – Weisbach factor gesekan L = panjang pipa (m) V = kecepatan aliran (m/dtk)
d = diameter pipa (m) g = percepatan gravitasi (m/dtk 2 )
b. Kehilangan  energi  tahanan  dan  bentuk    pipa  ( minor  losses)  :  kehilangan  energi  akibat katup (h v ), kehilangan energi akibat belokan (h b ).

## Daya Pompa
Menghitung  daya  pompa  dilakukan  untuk  mengetahui  spesifikasi  pompa  yang  akan  digunakan sehingga  didapatkan  efisiensi  penggunaan  daya,  desain  dan  harga  instalasi  pompa  serta penggeraknya
yang  lebih  ekomonis.  Adapun  beberapa  langkah  yang  harus  ditempuh  untuk  menghitung  daya pompa  adalah  antara  lain,  dengan  menghitung  kehilangan  energi  yang  terjadi  pada  instalasi pompa yang kita akan buat. Dari perhitungan kehilangan energi itu didapatkan kehilangan energi pada pompa yang merupakan kemampuan pompa untuk mentransfer air. Daya yang diperlukan pompa untuk menaikan zat cair (Triatmodjo,B, 2003;73) :
75 η Q.H. γ D =
(10)
Dimana: D = daya (hp)
Q = debit aliran (m 3 /det)
H = tinggi tekanan efektif (m) γ
= berat jenis zat cair (kgf/m 3 ) η = efisiensi pompa
Untuk  pemilihan  pompa  digunakan  diagram  di  bawah  ini  (Gambar  1).  Dengan  cara  menarik garis lurus dari debit yang ada dengan satuan (m 3 /menit) dan head total pompa atau kehilangan energi total pada pompa. Pada pertemuan kedua  garis tersebut maka dapat diketahui spesifikasi pompa yang akan digunakan.
Gambar 1.Diagram Pemilihan Pompa Umum

## METODE PENELITIAN

## Teknik Analisis Data
Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan adalah:
1. Melakukan  pengumpulan  data-data  primer  dan  sekunder  yang  digunakan  dalam  analisis sistem jaringan distribusi air bersih.
2. Melakukan pembagian zona jaringan distribusi air menggunakan program Global Mapper. Pembagian  zona  dimulai  dengan  penentuan  batas  kelurahan  berdasarkan  Rupa  Bumi Indonesia  (RBI)  selanjutnya  dibuat  point  dalam  area  Kelurahan  Kolhua  pada  Software Garmin  BaseCampPoint  –  point  ini  berisi  data  northing,  easting  dan  elevation  yang nantinya akan digunakan untuk membuat kontur pada AutoCAD Civil 3D. Data point yang diperoleh  juga  berguna  sebagai  acuan  batas  kelurahan  saat  penentuan  zona  jaringan distribusi  menggunakan  Global  Mapper.  Hasil  pembagian  zona  jaringan  menggunakan Global  Mapper  diekspor  dalam  format  .dwg  kemudian  diedit  sesuai  batas  daerah Kelurahan Kolhua menggunakan AutoCAD 2007.
3. Menganalisis jumlah penduduk Kelurahan Kolhua proyeksi 20 tahun kedepan berdasarkan zona  jaringan  menggunakan  metode  aritmatik,  geometrik  dan  eksponensial.  Dari  ketiga metode  ini,  dipilih  metode  dengan  standar  deviasi  terkecil  untuk  digunakan  dalam perhitungan kebutuhan air bersih.
4. Menganalisis besar kebutuhan air bersih yang harus dipenuhi sumber mata air proyeksi 20 tahun kedepan. Analisis ini meliputi kebutuhan warga dan fasilitas – fasilitas umum yang terdapat di Kelurahan Kolhua.
5. Menghitung  kehilangan  energi  pada  pipa  transmisi  (kehilangan  energi  mayor  dan kehilangan energi minor). Perhitungan kehilangan energi ini menggunakan metode Darcy – Weisbach.
6. Menghitung  daya  pompa  yang  dibutuhkan  untuk  menaikkan  air  dari  sumber  mata  air Kolhua agar dapat terdistribusi ke masyarakat Kolhua.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Kelurahan  Kolhua  terletak  di  Kecamatan  Maulafa,  Kota  Kupang,  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur. Secara geografis Kelurahan Kolhua berbatasan dengan :
1. Sebelah Utara dengan Kelurahan Oepura, Maulafa dan Naimata
2. Sebelah Selatan dengan Desa Besmarak, Tunfeu dan Oelomin
3. Sebelah Timur dengan Desa Baumata, Oeltua dan Oeletsala
4. Sebelah Barat dengan Kelurahan Bello
Wilayah  Kelurahan  Kolhua  berada  pada  Daerah  Aliran  Sungai  (DAS)  Kali  Petuk.  Ketinggian wilayah  ini  adalah  ±  250  m  di  atas  permukaan  laut.  Peta  lokasi  penelitian  ditunjukkan  pada Gambar 2.

## Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian

## Proyeksi Jumlah Penduduk dan Kebutuhan Air Bersih
Data  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  yaitu  jumlah  penduduk  Kelurahan  Kolhua  12  tahun terakhir  yaitu dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2016. Perhitungan jumlah penduduk dibagi dalam beberapa zona untuk memudahkan dalam pendistribusian air dan mengatasi kesulitan air akibat  minimnya  debit  sumber  air,  jika  digunakan  untuk  pendistribusian  pada  20  tahun mendatang.Jumlah penduduk berdasarkan zona dapat di lihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Jumlah Penduduk Kelurahan Kolhua Berdasarkan Zona
Dalam mengetahui besar kebutuhan air bersih di Kelurahan Kolhua tentunya perlu diperkirakan jumlah  penduduk  untuk  proyeksi20  tahun  kedepan  yaitu  dari  tahun  2017  hingga  tahun  2036. Contoh  perhitungan  jumlah  penduduk  untuk  zona  K1  menggunakan  ketiga  adalah  sebagai berikut:
1. Metode Aritmatik
Proyeksi jumlah penduduk untuk tahun 2017 dengan Metode Aritmatik sebagai berikut: Pn = Po + (n . q) Po (1) P 2017 = 160 + ( 1 x 0,0122) 160 = 162orang
2. Metode Geometrik
Proyeksi jumlah penduduk untuk tahun 2017 dengan Metode Geometrik sebagai berikut:
Pn = Po . (1 + q) n (2)
P 2017 = 160x( 1 + 0,0122) 1
= 162 orang
3. Metode Eksponensial
Proyeksi jumlah penduduk untuk tahun  2017 dengan  Metode Eksponensial sebagai berikut:
Pn = Po . e (n.q) (3)
P 2017 = 160x ( 2.7182818 ) 1 x 0,0122

## = 162 orang

## Uji Kesesuaian Metode Proyeksi
Dalam pengujian ini, yang akan di uji adalah hasil proyeksi dari ketiga metode tersebut yakni antara  Metode Aritmatik, Metode Geometrik dan Metode Eksponensial. Standar deviasi digunakan untuk menentukan ketiga metode yang dapat dipilih.Rekapitulasi perhitungan standar deviasi pada ketiga metode proyeksi dapat di lihat pada Tabel 2.
Tabel 2 Rekapitulasi Perhitungan Standar Deviasi Metode Aritmatik, Metode Geometrik dan Metode Eksponensial
Zona K1 Zona K2 Zona K3 Zona K4 ZonaK5 Zona K6 1 2005 140 110 2457 322 1971 729 2 2006 143 113 2493 325 2009 750 3 2007 145 115 2510 332 2044 758 4 2008 148 116 2542 347 2075 786 5 2009 150 118 2568 349 2102 814 6 2010 152 118 2576 357 2131 819 7 2011 155 120 2609 365 2152 839 8 2012 156 122 2638 372 2183 862 9 2013 156 123 2664 372 2203 858 10 2014 157 124 2685 376 2228 865 11 2015 158 125 2719 381 2247 884 12 2016 160 126 2755 385 2245 890 No Tahun Jumlah Penduduk (Jiwa) Aritmatik Geometrik Eksponensial 1 K1 11.3947 13.1184 13.1880 2 K2 9.2480 10.4257 10.7164 3 K3 170.5657 189.6115 190.7181 4 K4 37.4903 44.1862 44.7783 5 K5 158.2220 178.5946 179.6220 6 K6 96.8284 116.6372 117.9778 Standar Deviasi (s) No Zona
Dari  hasil  perhitungan  standar  deviasi  dari  ketiga  metode  tersebut,  maka  diperoleh  standar deviasi  terkecil  yaitu  Metode  Aritmatik  yang  artinya  rata-rata  penyimpangan  terkecil  dari sebaran  data  adalah  Metode  Aritmatik,  sehingga  metode  yang  digunakan  dalam  perhitungan kebutuhan air bersih adalah hasil proyeksi penduduk dari Metode Aritmatik.

## Kebutuhan Air Bersih
Kebutuhan  air  yang  direncanakan  sangat  tergantung  dari  jumlah  penduduk  yang  ada  saat sekarang  maupun  yang  akan  datang.  Untuk  mengetahui  besarnya  angka  kebutuhan  air  bersih untuk  suatu  wilayah  diperoleh  dengan  mengalikan  jumlah  pemakai  atau  konsumen  dengan kebutuhan  pemakaian  air  bersih  per  orang  ditambah  dengan  jumlah  fasilitas  dikalikan  dengan pemakaian air per fasilitas.
1. Kebutuhan air bersih pada zona tanpa fasilitas umum
Pada  zona  K1,  K2,  K4  dan  K5  tidak  terdapat  fasilitas  umum  berupa  fasilitas  peribadatan, perkantoran  dan  pendidikan.  Besar  kebutuhan  air  untuk  zona  tanpa  fasilitas  adalah  sebagai berikut:
Qr = ∑ (Pn.q) (6) = (Pn K1 .q K1 ) + (Pn K2 .q K2 ) + (Pn K4 .q K4 ) + (Pn K5 .q K5 ) = (199 x 135 ltr/org/hr) + (157 x 135 ltr/org/hr) + (512 x 135 ltr/org/hr) + (2780 x 135 ltr/org/hr) = 492480 ltr/hr
= 5,6980 ltr/dtk

## 2. Kebutuhan air bersih pada zona dengan fasilitas umum
Pada  zona  K3  dan  K6  terdapat  beberapa  fasilitas  umum  antara  lain  fasilitas  pendidikan, peribadatan,  perkantoran,  kesehatan,  perdagangan  dan  niaga.  Besar  kebutuhan  air  untuk zona dengan fasilitas adalah sebagai berikut:
Qr   = ∑ (Pn . q + Fn .q)
(6) = 502010 ltr/hari + 210045 ltr/hari
= 712055 ltr/hari
= 8,2384 ltr/dtk Jadi total kebutuhan air bersih di Kelurahan Kolhua adalah
Qr= ∑ (Pn . q + Fn . q) (6) = 5,6980 ltr/dtk + 8,2384 ltr/dtk
Qr = 13,9364 ltr/dtk
Berdasarkan perhitungan diatas maka ketersediaan air bersih  : Q total 2035 = 13,9364 ltr/dtk Q sumber air (min) = 11  ltr/dtk Q sumber air –Q total 2035 = 11– 13,9364 ltr/dtk = -2,9364 ltr/dtk
Jadi dari hasil perhitungan di atas, di peroleh ketersediaan sumber air tidak mencukupi untuk memenuhi  kebutuhan  air  warga  Kelurahan  Kolhua  proyeksi  20  tahun.  Solusi  yang  ditempuh untuk  mengatasi  kekurangan  air  akibat  debit  yang  tidak  mencukupi  kebutuhan  air  warga setempat  maka  dilakukan  pendistribusian  secara  bergiliran.  Jadwal  pendistribusian  air  bersih untuk tiap zona dapat di lihat pada Tabel 3.

## Tabel 3. Jadwal Pendistribusian Air Bersih di Kelurahan Kolhua

## Kehilangan Energi
1. Kehilangan energi pada pipa transmisi
a. Mayor loss
Mayor  loss  merupakan  kehilangan  energi  akibat  gesekan.  Mayor  loss  dihitung menggunakan rumus:
2g V d L f h 2 f = (9)
b. Minor loss
Minor  lossmerupakan  kehilangan  energi  akibat  gesekan  katup  (h v ),  kehilangan  energi akibat belokan (h b ).
Hasil perhitungan kehilangan  energi pada pipa trasmisi dapat di lihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Rekapitulasi Perhitungan Kehilangan Energi
Berdasarkan  nilai  pada  Tabel  4.16  diketahui  bahwa  air  dapat  mengalir  dari  broncaptering sampai ke reservoir 6 karena sisi tekanan melebihi tekanan minimum yang disyaratkan yaitu 5  m.  Tabel  4.16  juga  menunjukka  bahwa  air  tidak  dapat  mengalir  dari  broncapteringke reservoir 1 dengan sistem gravitasikarena kehilangan energi total lebih besar daripada beda elevasi.  Untuk  mengatasi  masalah  ini,  maka  akan  digunakan  pompa  ke  reservoir  1  dengan jarak  456,8263  m  dari  broncaptering  dan  tambahan  reservoir  7  untuk  menampung  air sebelum dipompa ke reservoir 1.
2. Kehilangan energi pada pompa
Untuk  menghitung  kehilangan  total  pompa  digunakan  rumus  (Sularso,  Harou.T,  1996;26). Skema kehilangan energi pada pompa dapat dilihat pada Gambar 3.
2g V h ∆ h h h 2 d 1 p a + + + = (7)
No Hari Zona Q (ltr/dtk) 1 Minggu K1 - K4 7,1640 2 Senin K5 - K6 6,7724 3 Selasa K1 - K4 7,1640 4 Rabu K5 - K6 6,7724 5 Kamis K1 - K4 7,1640 6 Jumat K5 - K6 6,7724 7 Sabtu K1 - K4 7,1640
No Titik Elevasi ∆ H (m) L (m) d (m) V (m) Sisa Energi (m) Broncaptering  ke 307,6147 350,0653 350,0653 316,5798 Broncaptering  ke 307,6147 280,9002 280,9002 279,9836 279,9836 256,7481 256,7481 224,1771 6219,9609 14,7654 0,7815 15,5469 1394,3462 1104,0568 899,5100 1127,1300 0,1524 0,0837 2,0280 19,6184 17,2957 2,3226 0,2434
Jumlah 5 6 819,0321 875,8858 23,2355
32,5710
1,9443 2,0792 0,1524 0,6033 0,6033
2 3 4 1 -42,4506 33,4855 26,7145
0,9166
0,1080
0,1674
0,0298
0,1492 0,6033 0,6033 0,6033 0,6033 0,1524 0,1524 0,1524 0,1524 -45,9280
30,8348
24,4300 21,6464 3,4774 2,6507 2,2845 2,7836 3,3100 2,6209 2,1353
2,6757
(m) (m) (m) ke ke ke
Gambar 3. Skema Pompa
Hasil perhitungan kehilangan energi  papa pompa dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Kehilangan Energi  Pada  Pompa
Perhitungan  daya  pompa  (D)  menggunakan  diagram  pemelihan  pompa  umum  Sularso  dan Tahara seperti Gambar 4 dengan total kehilangan energi pada pompa (h) adalah 84,6733 m.
Gambar 4. Diagram Pemilihan Pompa Umum
Dari diagram pemilihan pompa di atas diperoleh spesifikasi pompa yang digunakan adalah 80 x 65X 2 – 5 22 dengan spesifikasinya sebagai berikut:
Diameter isap = 0,080 m Diameter keluar = 0,065 m Jumlah katup = 2 Katup Daya Motor = 22 kW = 22000 Watt d(m) V(m/dtk) 0,1524 0,6033 0,3982 2,2514 2,6496 91,03 0
Over Head 15 % ∆ 2g V h ∆ h h h 2 d 1 p a + + + = 73,6290 84,6733 ∆ 84,6733

## KESIMPULAN
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:
1. Kebutuhan air bersih untuk masing – masing zona proyeksi tahun 2036 adalah :
a. Kebutuhan air zona K1 = 0,3108 ltr/dtk b. Kebutuhan air zona K2 = 0,2452 ltr/dtk c. Kebutuhan air zona K3 = 5,8083 ltr/dtk d. Kebutuhan air zona K4 = 0,7997 ltr/dtk e. Kebutuhan air zona K5 = 4,3422 ltr/dtk f. Kebutuhan air zona K6 = 2,4302 ltr/dtk
Jumlah  kebutuhan  air  bersih  untuk  Kelurahan  Kolhua  adalah  13,9364  ltr/dtk sedangkan debit sumber air yang tersedia adalah 11 ltr/dtk. Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan  bahwa  ketersediaan  sumber  air  tidak  mencukupi  untuk  memenuhi kebutuhan  air  warga  Kelurahan  Kolhua  proyeksi  tahun  2036.  Solusi  yang  ditempuh untuk  mengatasi  kekurangan  air  akibat  debit  yang  tidak  mencukupi  kebutuhan  air warga  setempat  maka  dilakukan  pendistribusian  secara  bergiliran.  Jadwal pendidtribusian air bersih untuk setiap zona dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 6. Jadwal Pendistribusian Air Bersih di Kelurahan Kolhua
2. Kehilangan energi
a. Kehilangan  energi  pada  pipa  transmisi  apabila  debit  pada  pipa  inlet  (Q inlet )  =  11 ltr/dtk adalah sebagai berikut :
1) Broncaptering ke Reservoir 1 Kehilangan energi total pada pipa dengan
L = 1394,3462 m dan d = 0,1524 m adalah h total = 3,4774 m.
2) Reservoir 1 ke Reservoir 2 Kehilangan energi total pada pipa dengan
L = 1104,0568 m dan d = 0,1524 m adalah h total = 2,6507 m.
3) Broncaptering ke Reservoir 3 Kehilangan energi total pada pipa dengan
L = 899,5100 m dan d = 0,1524 m adalah h total = 2,2845 m.
4) Reservoir 3 ke Reservoir 4
Kehilangan energi total pada pipa dengan
L = 1127,1300 m dan d = 0,1524 m adalah h total = 2,7836 m.
5) Reservoir 4 ke Reservoir 5 Kehilangan energi total pada pipa dengan
L = 819,0321 m dan d = 0,1524 m adalah h total = 2,0280 m. No Hari Zona Q (ltr/dtk) 1 Minggu K1 - K4 7,1640 2 Senin K5 - K6 6,7724 3 Selasa K1 - K4 7,1640 4 Rabu K5 - K6 6,7724 5 Kamis K1 - K4 7,1640 6 Jumat K5 - K6 6,7724 7 Sabtu K1 - K4 7,1640
6) Reservoir 5 ke Reservoir 6
Kehilangan energi total pada pipa dengan
L = 875,8858 m dan d = 0,1524 m adalah h total = 2,3226 m.
7) Broncaptering ke Reservoir 7 Kehilangan energi total pada pipa dengan
L = 304,0110 m dan d = 0,1524 m adalah h total = 0,8161 m.
8) Reservoir 7 ke Reservoir 1 Kehilangan energi total pada pipa dengan
L = 1090,3352 m dan d = 0,1524 m adalah h total = 2,6903 m
b. Kehilangan energi pada pompa dengan debit yang tersedia 11 ltr/dtk, h = 84,6733 m
3. Daya (D) dan spesifikasi pompa yang digunakan untuk menaikkan air dari reservoir 7 ke reservoir 1 adalah  80 x 65X 2 – 5 22dengan spesifikasinya sebagai berikut:
Diameter isap = 0,080 m Diameter keluar = 0,065 m Jumlah katup = 2 Katup Daya Motor = 22 kW = 22000 Watt

## SARAN
Sesuai dengan hasil penelitian pada jaringan perpipaan Kelurahan Kolhua maka penulis mengusulkan beberapa saran sebagai berikut :
1. Perlu  adanya  pemeliharaan  pada  mata  air  Kolhua  dan  jaringan  pipa  transmisi.  Sehingga kebutuhan  air  bersih  untuk  masyarakat  Kelurahan  Kolhua  dapat  terpenuhi  baik  saat  ini maupun  dua  puluh  tahun  yang  akan  datang  dengan  menggunakan  sistem  giliran  dalam pendistribusian air.
2. Jaringan  pipa  yang  ada  dengan  sistem  pengaliran  gravitasi  tetap  digunakan  sehingga membantu pengaliran menggunakan pompa dalam pendistribusian air ke seluruh masyarakat Kelurahan Kolhua.
3. Perlu  adanya  operasi  dan  pemeliharaan  yang  baik  dari  Perusahaan  Daerah  Air  Minum (PDAM) Kabupaten Kupang terhadap pompa yang akan digunakan sehingga pendistribusian air berjalan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Adu A, 2006. Studi Optimasi Penggunaan Sumur Bor Terhadap Ketersediaan Air Bersih di RSS Oesapa,  Kelurahan  Oesapa,  Kecamatan  Kelapa  Lima  Kota  Kupang.Universitas  Nusa Cendana, Kupang.
Kodoatie.R.J,2002.Pengelolaan  Sumber  Daya  Air  Dalam  Otonomi  Daerah,  Andi  Offset, Yogyakarta.
Lambe A.B,1982. Teknik Penyehatan I (Penyediaan Air Bersih).Mandor Maju, Bandung.
Sularso, Harou.T, 1996.  Pompa dan Kompresor,PT. Pradnya Paramita, Jakarta Sutrisno C.T. dkk, 1991. Teknologi Penyediaan Air Bersih, Rineka Cipta, Jakarta.
Triatmodjo B, 2003.   Hidraulika II, Beta Offset, Yogyakarta.