Volume:  3. No. 1. December, 2022; pp. 37-47
http://e-journal.poltekbangplg.ac.id/ E-ISSN; P-ISSN: 2774-9622 ; 2775-4871 DOI: 10.52989/jaet.v3i1.74 Submitted: 16 November 2022; Rivised: 25 November 2022; Accepted: 5 December 2022

## Prototipe Kontrol dan Monitoring Remote Apron Floodlight Berbasis Mikrokontroler dengan Modul Dimmer
Reghuver Refan Mubarak 1 , Suse Lamtiar 2 , Annisa Baby Callista 3
1,3 Politeknik Penerbangan Palembang, 2 Politeknik Penerbangan Indonesia Curug * e-mail: odo.refan@gmail.com

## Abstrak
Optimalisasi  pengoperasian floodlight yang  efektif  dan  efisien  diperlukan  karena  jumlah  teknisi listrik pada bandar udara Husein Sastaranegara yang terbatas dan kondisi existing saat ini operasional seluruh floodlight hanya dijalankan oleh satu kontrol Moulded Chase Circuit Breaker (MCCB) yang tidak berada pada ruang stand by teknisi. Tujuan dari pembuatan prototipe lampu floodlight berbasis mikrokontroler  arduino  dengan  modul  dimmer  agar  dapat  dikontrol  jarak  jauh  dan  letak  kontrol terpusat  diruang  teknisi  serta  dapat  me- monitor ing lampu floodlight dengan  aplikasi  yang  dapat mengefisiensi  waktu  dalam  pengoperasian  dan monitoring lampu floodlight .  Prototipe  lampu floodlight in dibuat dengan menggunakan, wemos d1 mini pro sebagai penghubung jaringan internet, sensor  pzem-004t  sebagai  sensor  arus  dan  tegangan,  modul  dimmer  sebagai  pengatur  intensitas cahaya  dan  arduino mega sebagai  mikrokontroler  pengolah  data  sehingga  kontrol  dan monitoring dapat diakses secara Remote melalui smartphone dengan aplikasi blynk dan manual dengan Push button dan selector switch . Dengan adanya prototipe ini dapat dijadikan dasar pembuatan suatu alat kontrol dan monitoring Apron floodlight untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi teknisi dalam melakukan pengoperasian dan memonitor kondisi Apron floodlight . Kata Kunci: Apron Floodlight , Blynk, Manual , microcontroller , Monitoring , Remote

## Abstract
Optimization  of  an  effective  and  efficient  floodlight  operation  is  required  because  the  number  of electricians at Husein Sastaranegara airport is limited, and the current condition is that all floodlight operations are only carried out by one Molded Chase Circuit Breaker (MCCB) control which is not in  the  technician's  stand  by  room.  The  aim  is  to  prototype  an  Arduino  microcontroller-based floodlight lamp with a dimmer module so that it can be controlled Remotely, and the control location is  centralized  in  the  technician's  room  and  can  monitor  floodlights  with  applications  that  can streamline time in operating and monitoring floodlights. The prototype of the floodlight lamp was made using Wemos D1 Mini Pro as an internet network link, Pzem-004t sensor as a current and voltage  sensor,  a  dimmer  module  as  a  regulator  of  light  intensity  and  Arduino  Mega  as  a  data processing  microcontroller  so  that  the  control  and  monitoring  can  be  accessed  Remotely  via  a smartphone. with blynk application and manual with Push button and selector switch. This prototype can be used as a basis for making an Apron floodlight control and monitoring device to increase the effectiveness and efficiency of technicians in operating and monitoring the condition of the Apron floodlight.
Keywords: Apron floodlight, Blynk, Manual, microcontroller, Monitoring, Remote

## PENDAHULUAN
Apron Floodlight adalah alat bantu penerangan yang  disediakan  di Apron atau  di  parkir terisolasi yang sudah ditetapkan, memiliki guna memfasilitasi    operasional  di  bandar  udara terutama  di  waktu  malam  hari  dan  keamanan untuk  pesawat  yang  menggunakan  fasilitas Apron atau  dalam  keadaan remain  over  night (RON)  juga  ditujukan  untuk  kegiatan  keluar masuk  barang  dan  penumpang  (Saputra, Suhanto,  &  ...,  2019).  Menurut  ANNEX  VOL 14  dari  ICAO  standar  intesitas  cahaya  yang harus dihasilkan oleh floodlight minimal 20 lux pada  saat  memancarkan  cahaya  pada  titik pesawat  ( Standards,  Practices,  Aviation,  & Design , 2009).
Floodlight akan  menyala  ketika  sore  hari menjelang  malam  pada  pukul  17.00  s.d  06.00 atau  pada  saat  cuaca  buruk  ketika  intesitas cahaya  berkurang,  belum  adanya  system  yang efisien untuk mengontrol setiap lampu di setiap tiang  atau  ke  seluruh  lampu  yang  menyala secara  serentak  pada    tiang  yang  dioperasikan oleh  teknisi  listrik  melalui  sebuah Moulded Chase  Circuit  Breaker (MCCB)  yang  berada pada  ruangan  kantor  TNI  AU.  Hal  ini menyebabkan kurang efisien dalam pengoperasian lampu Apron floodlight karena teknisi harus menuju keruangan TNI Angkatan Udara  untuk  mengoperasikan  MCCB  sebagai pengaman sekaligus kontrol floodlight menyalakan  dan  mematikan Apron floodlight , jumlah teknisi listrik yang terbatas yaitu hanya dua  personil  setiap  hari  nya  juga  menjadi sebuah  kendala  pada  saat  teknisi  sedang melakukan  pekerjaan  dan  ketika  secara bersamaan  teknisi  juga  harus  menyalakan Apron floodlight tanpa  adanya  sistem  yang dapat  mengatur dan mengawasi  pengoperasian lampu(Arnas,  ST.,  MSi,  Yenni  Drs.  Bachrul Huda, SSiT., 2016). Seiring  dengan  perkembangan  teknologi, pengoperasian  lampu  secara manual dapat dikatakan  kurang  efektif.  Dari  latar  belakang tersebut,  diperlukan  untuk  membuat  sistem kontrol dan monitoring lampu agar pengoperasiannya  lebih  efektif  dan  efisien (Muhammad  Rizky,  KGS.  M.  Ismail,  2020). Dalam  Tugas  Akhir  kali  ini  penulis  mencoba menciptakan  alat  kontrol  dan monitoring berbasis  arduino  dengan  modul  dimmer  yang
nantinya  dapat  diakses  melalui smartphone dengan  aplikasi  blynk.  Prototipe  yang  penulis ajukan  sebagai  tugas  akhir  dengan  Judul “Prototipe  Kontrol  dan Monitoring Remote Apron Floodlight Berbasis  Mikrokontroler dengan Modul Dimmer”.

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam pembuatan  Prototipe  Kontrol  dan Monitoring
Remote Apron Floodlight Berbasis
Mikrokontroler  dengan  Modul  Dimmer  ini adalah Research and Development (R&D) level 2.  Sugiyono  (2016:32-33)  meyatakan  bahwa metode  penelitian Research  and  Development (R&D) adalah metode penelitian yang digunakan  untuk  menghasilkan  suatu  produk dan  menguji  keefektifan  produk  tersebut (Sugiyono, 2015:407).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi saaat ini yaitu di Bandar Udara Husein Sastranegara  pengoperasian Apron floodlight masih  secara manual dan  keterbatasan  jumlah teknisi  yang  ada  pada  bandar  udara  husein sastranegara tentunya akan menyulitkan teknisi dalam  hal  pengoperasian  dan  memerlukan waktu  yang  cukup  lama  apabila  teknisi  tidak berada pada ruang kendali. Dalam pengoperasan Apron floodlight saat ini memang masih  memiliki  kekurangan:  diantaranya  yaitu waktu  yang  dibutuhkan  untuk  menyalakan lampu  kurang  efektif,  panel  MCCB  tidak terpusat pada ruang kontrol standby teknisi dan kondisi  arus,  tegangan  dan  lampu  tidak terpantau.
Gambar 1. Kondisi Saat ini
Mengetahui  hal  tersebut  penulis  memiliki  ide untuk membuat prototipe kontrol dan monitoring Apron floodlight berbasis  arduino dengan  modul  dimmer.  Diharapkan  dengan adanya prototipe ini dapat direalisasikan dan di aplikasikan di bandar udara husein sastranegara sehingga  memberikan  kemudahan  kepada teknisi  ketika  akan  melaksanakan  montoring kondisi  dan  pengoperasian Apron floodlight
(Nasution, Indriani, Fadhilah, Arifin, & Tamba, 2019).
Prototipe  yang  akan  dibuat  yaitu  prototipe kontrol  dan monitoring Apron floodlight dimana alat tersebut berfungsi untuk memberikan  kemudahan  untuk  teknisi  agar dapat mengoperasikan Apron floodlight dengan sebuah aplikasi mobile phone yaitu blynk yang bisa  diakses  dimanapun  dan  dapat  me- monitoring kondisi arus dan tegangan. Mikrokontroler  Arduino  adalah  komponen utama  atau  otak  dari  desain  yang  digunakan untuk  menerima,  memproses  dan  mengontrol desain  rancangan  serta  mengeluarkan  perintah (Amalia,  Hadiansyah,  &  Septiani,  2022; Amalia, Septiani, & Rafli Fazal, 2020). Tujuan prototipe  dibuat  yaitu  dapat  dikontrol  melalui aplikasi blynk pada handphone yang terhubung ke  internet  (Ramdoni,  Supriyadi,  &  Nugraha, 2018)
Gambar 2. Kondisi yang diinginkan
Cara  kerja  dari  rancangan  ini  yaitu  dengan menggunakan  aplikasi  Blynk  yang  dapat  di akses  melalui smartphone yang  terhubung  ke internet  dan  pengoperasian  secara manual dengan menggunakan Push button dan Selector switch serta  LCD  sebagai  media monitoring kondisi  arus  dan  tegangan.  Ketika  teknisi  atau operator  membuka  aplikasi  Blynk  maka  akan muncul  tampilan  dengan  beberapa  opsi  yaitu opsi  untuk  menghidupkan  atau  mematikan lampu  serta  untuk  me- monitoring kondisi  arus dan tegangan pada floodlight .
Ketika  operator  memberikan  perintah  untuk menghidupkan/ mematikan  lampu,  maka perintah tersebut diteruskan ke arduino melalui Wemos.  Arduino  sebagai  piranti  elektronik yang berfungsi sebagai otak untuk mengoperasikan floodlight setelah diproses data output  berfungsi  untuk  memerintahkan relay yang kemudian menghidupkan atau mematikan floodlight melalui kontaktor.
Kondisi  lampu  terbaca  oleh  sensor  tegangan dan  arus  yang  menggunakan  modul  PZEM- 004T apabila ada kerusakan maka sensor akan mengirim  data  ke  blynk  dan  memberikan informasi tentang kerusakan lampu ke operator. Sedangkan  jika  terjadi  masalah  atau  gangguan pada aplikasi blynk maka pengoperasian secara manual dapat  digunakan  sehingga floodlight tetap dapat dioperasikan, pengoperasian secara manual menggunakan Push  button ON /OFF sebagai tools untuk menyalakan dan mematikan dan selector  switch 5  step  sebagai  pengatur intesitas  cahaya  yang  ingin  dipakai  serta  LCD sebagai  media monitoring kondisi  arus  dan tegangan  pada floodlight .  Sebelum  prototipe dibuat  dalam  proses  awal  maka  sebuah flowchart dibuat  sedemikian  rupa  untuk mengetahui bagaimana sistem yang di desain ini akan  berjalan  (Amalia,  Cahyono,  Septiani,  & Kristiawan, 2022; Xinogalos, 2013)
Gambar 3. Monitoring Apron Floodlight
Gambar 4. Kontrol Apron Floodlight
Rancangan kontrol dan monitoring ini berfungsi untuk  menyalakan  atau  mematikan  lampu Apron floodlight dengan  aplikasi  Blynk  pada smartphone dan manual dengan Push  button serta selector  switch dan untuk  me- monitoring kondisi  arus  dan  tegangan  pada floodlight dengan menggunakan sensor arus dan tegangan PZEM-004T  sehinga  akan  diketahui  jika  ada lampu floodlight yang  bermasalah  atau  mati sesegera  mungkin.  Melalui monitoring supply arus yang diterima oleh beban Apron floodlight dengan  sensor  arus  dan  tegangan  PZEM-004T jika  arus  pada  beban  berkurang  atau  tidak  ada maka  kemungkinan  ada  lampu  yang  mati  dan lampu  yang  mati  dapat  langsung  diperbaiki sehingga  cahaya  yang  dihasilkan Apron floodlight sesuai dengan aturan MOS “Manual of Standar” yaitu 20 Lux dapat tercapai .
Gambar 5. Diagram Perancangan Kegiatan perancangan ini terdiri atas perancangan mekanik dan perancangan software. Pada  rancangan  mekanik  alat, memakai  papan acrylic untuk  meletakan komponen-  komponen  yang  digunakan  seperti mikrokontroler  Arduino  Mega,  Wemos  D1 Mini  Pro ,  Modul Relay 4 channel ,  Sensor PZEM-004T,  mcb  10 ampere ,  kontaktor,  I2C, Push button, Selector switch .
Gambar 6. Prototipe c on trol dan monitoring
Wemos D1 Mini Pro
Pada  Rangkaian  mikrokontroler  Wemos  D1 Mini Pro digunakan untuk system penghubung pengendali utama yaitu Arduino  Mega dengan jaringan Wifi (Imam,  W,  &  Bimantoro,  2020).
Pengujian Wemos D1 Mini Pro berguna untuk mengetahui apakah mikrokontroler bisa berfungsi dengan normal atau tidak. Pengujian hardware ini yaitu dengan memeriksa setiap pin I/O  yang  terdapat  pada  Wemos  D1 Mini  Pro .
sebelumnya  telah  ter- install program  pada setiap pin.
Gambar 7. Rangkaian Wemos D1 Mini Pro
Pengujian ini menghasilkan bahwa Wemos D1 Mini Pro yang sebelumnya telah diprogram dan disambungkan  dengan hardware lainnya  bisa berjalan  dengan  jaringan Wifi sebagai transfer datanya,  rangkaian  Wemos  yang  sudah dirancang seperti gambar diatas.
Tabel 1. Pengujian Wemos d1 mini pro
Arduino Mega 2560 Logic Converter Wemos D1 mini 5VDC HV - LV 3.3VDC GND GND - GND - RX(19) HV3 – LV3 TX TX (18) HV4 – LV4 RX
Gambar 8. Pengkodean
Modul relay 4 channel
Rangkaian Relay memiliki fungsi sebagai saklar sebagai  penghubung  dan  pemutus floodlight yang  dipicu  melalui  Mikrokontroler  Arduino Mega  2560. Relay yang  digunakan  pada rancangan bekerja dengan input 5 VDC. Relay mempunyai 3 kaki /pin yaitu GND, VCC sebagai aliran listrik dan pin input signal yang terhubung  ke  mikrokontroler.  Pin  GND terhubung  ke  pin  GND  Dimmer.  Selanjutnya pin  VCC  dihubungkan  ke  pin  5  Volt  pada dimmer  sebagai  tegangan  listrik  (Prijambodo, 2017).
Tabel 2. Pengujian Relay Pin Arduino Keterangan Status 37 Modul Relay dan Lampu Normal Gambar 9. Pengujian Relay 4 Channel

## Power supply
Power supply digunakan sebagai sumber listrik catu  daya.  Alat  ini  memakai  rangkaian  listrik catu  daya  dimana  tegangan  (AC)  di  ubah menjadi  tegangan  (DC).  Rangkaian Power supply yang  digunakan  mendapatkan  sumber tegangan PLN 220 VAC yang dirubah menjadi 12 VDC. Batas input pada pompa submersible adalah  9-14  VDC,  sehingga  penggunaan  catu daya ini masih dalam batas normal (Arnas, ST., MSi, Yenni Drs. Bachrul Huda, SSiT., 2016).
Prototipe Kontrol dan Monitoring Remote Apron Floodlight Berbasis Mikrokontroler dengan Modul Dimmer
Tabel 2.  Pengujian Power supply NO Tegangan input V Output yang diinginkan V Output 1 219 VAC 12 VDC 12.58 2 220 VAC 12 VDC 12.59 3 217 VAC 12 VDC 12.58 4 2219 VAC 12 VDC 12.59
Gambar 10. Pengujian Power supply

## Miniature Cicuit Breaker
Rangkaian  MCB  fungsinya  sebagai  pengaman apabila terjadi short atau kerusakan, maka MCB akan mengamankan rangkaian lainya (Herisajani, Nasrul, & Putra, 2018).
Tabel 3. Pengujian MCB Tegangan Input Tegangan Output Kondisi 228 VAC 0 VAC Off 227 VAC 223 VAC On
Gambar 11. Pengujian MCB

## Sensor PZEM-004t
Modul  PZEM-004T  dilakukan  pengujian memiliki  tujuan  guna  mengetahui  tingkat akurasi  dari  modul.  Modul  PZEM-004T  akan memancarkan lampu indicator berwarna merah pada saat aktif. Pengujian modul ini dilakukan sebanyak tiga percobaan dengan mem variabel kan  tegangan  menggunakan  satu titik  beban  dengan  lampu  300Watt  sebagai beban.  Beban  diukur  besar  arus  digunakan Current  Transformer (CT)  yang  terdapat  pada modul  PZEM-  004T  (Anwar,  Artono,  Nasrul, Dasrul,  &  Fadli,  2019).  Pengujian  modul PZEM-004T  berfungsi  guna  mengetahui  hasil pengukuran dari Avometer. Pengujian dilakukan  dengan  mem- variable- kan  tegangan dengan beban yang sama yaitu tegangan 220V.
Tabel 4. Penujian Sensor PZEM-004t % Menyala
Teganga n dari Avomete r (V) Teganga n dari PZEM (V) Arus dari Avomete r (A) Arus dari PZEM (A) 0% 5VAC 4VAC 0,0A 0,01A 25% 9VAC 8VAC 0,15A 0,16A 50% 14VAC 15VAC 0,22A 0,23A 75% 28VAC 25VAC 0,5A 0,55A 100% 134VAC 135VAC 2,50A 2,48A Rerata 38VAC 37.4 VAC 0,674A 0,686A 0% 4VAC 3VAC 0,0A 0,0A 25% 8VAC 8VAC 0,16A 0,17VA 50% 15VAC 14VAC 0,28A 0,27A 75% 26VAC 27VAC 0,5A 0,52A 100% 133VAC 135VAC 2,52A 2,51A Rerata 37,2VAC  37,4VAC 0,692A 0,694A 0% 3VAC 4VAC 0,0A 0,0A 25% 7VAC 8VAC 0,15A 0,16VA 50% 14VAC 16VAC 0,25A 0,24A 75% 25VAC 24VAC 0,5A 0,53A 100% 133VAC 134VAC 2,54A 2,52A Rerata 36,4VAC  37,2VAC 0,688A 0,69A
Gambar 12. Hasil Pengujian PZEM-004t

## Mikrokontroler Arduino Mega 2560
Pengujian  rangkaian  Arduino  ini  dengan  cara memasukan coding atau  Bahasa  pemrograman yang ada pada program Arduino IDE ke dalam rangkaian  Arduino  Mega  2560  kemudian mencoba running Arduino  Mega  2560  dengan meng- upload sketch ke board Arduino. Setelah  melakukan  pengujian  pada board Arduino  Mega  2560  telah  menunjukan  bahwa hardware mikrokontroler  Arduino  Mega  2560 dapat  bekerja  dengan  baik  sesuai  harapan penulis. Hal ini dibuktikan setelah meng- upload coding dari  Arduino  IDE  ke board Arduino Mega  2560,  kemudian  pastikan  status  dari aplikasi Arduino yang ada di kolom keterangan hingga  benar  dan  sesuai.  Jika  terdapat coding yang salah atau tidak sesuai maka akan tertera tulisan  “ error ”  pada  kolom  keterangan, sebaliknya  jika coding telah  sesuai  dan  benar maka  akan  tertulis  “ done  compiling ”  pada kolom keterangan (Imam et al., 2020).
Tabel 5. Pengujian Arduino Mega Pin Digital
Tegangan PWM 37 4.61VDC
Gambar 13. Pengujian Arduino Mega 2560
Modul Dimmer Module Dimmer ini berfungsi sebagai pengkontrol tingkat terangnya intesitas cahaya, tegangan, arus dan daya lampu. Modul Dimmer ini  mempunyai  tegangan  220  Volt  (Kardha, Haryanto, & Aziz, 2021).
Gambar 14. Pengujian Modul Dimmer
LCD 1602 LCD 1602 berguna sebagai  pemberi  informasi hasil monitoring , arus dan tegangan pada beban (Novaria et al., 2020). Dipengujian pada l LCD 1602 ini layar tersambung dengan mikrokontroler Arduino mega 2560 agar dapat menampilkan data mengenai tegangan dan arus. Layar  LCD  1602  juga  berfungsi  dengan  baik saat  menampilkan  datanya  sebagai  alternatif dalam  menampilkan  data  hasil monitoring selain menggunaka aplikasi Blynk (Muhammad Rizky, KGS. M. Ismail, 2020).
Gambar 14. Pengujian LCD

## K on taktor
Pada rancangan ini kontaktor berfungsi sebagai saklar  penyambung  dan  pemutus  arus  pada beban. Dipengujian pada kontaktor magnet  ini terhubung  dengan relay yang  berfungsi  untuk menggerakan  kontaktor  atau  bisa  disebut sebagai saklar elektronis. Kontaktor akan close (menyala) atau open (mati) karena efek induksi magnet  yang  dihasilkan  kumparan  (induktor) ketika  dialiri  arus  listrik.  Berbeda  dengan saklar,  pergerakan  kontaktor  ( on atau off ) dilakukan manual tanpa  perlu  arus  listrik (Ridwan, Nasibu, Dako, & Wiranto, 2017).
Tabel 6. Pengujian Kontaktor Tegangan Input Kondisi Kontaktor 227 VAC Kontaktor Aktif 226 VAC Kontaktor Aktif 0 VAC Kontaktor Tidak Aktif
Gambar 15. Pengujian Kontaktor
Selector switch
Selector switch  Remote dan manual berfungsi sebagai  pengatur mode pengoperasian  yang

## Reghuver Refan Mubarak, Suse Lamtiar, Annisa Baby Callista
Prototipe Kontrol dan Monitoring Remote Apron Floodlight Berbasis Mikrokontroler dengan Modul Dimmer
akan  digunakan  oleh  teknisi,  apakah  ingin menggunakan mode Remote atau manual . Pada saat mode Remote ,  teknisi  dapat  mengkontrol floodlight dengan smarthone tanpa  harus  ke lokasi  kontrol.  Jika  terjadi  gangguan  pada jaringan Wifi maka mode manual menjadi opsi untuk  pengoperasian floodlight (Utari,  2021). Pengujian selector  switch disini  dengan  cara mengganti  posisi  pada selector switch dan melihat pada LCD. Jika pada mode M ( manual ) maka pada LCD akan menampilkan “ floodlight M:M”  jika  menggunakan mode A  ( Remote ) maka  LCD  akan  menampilkan  “ floodlight M:A”, seperti gambar dibawah ini.
Gambar 16. Tampilan Selector Switch
Remote / Manual
Push button On/off Push  button berfungsi  sebagai  mengaktifkan dan menonaktifkan alat kontrol dan monitoring Apron floodlight . Jika tidak dioperasikan misal pada  pagi  sampai  sore  hari  maka  teknisi  akan menonaktifkan  alat  dengan  menekan mode  off dan jika akan di  operasikan maka teknisi akan menekan mode  ON (Arnas,  ST.,  MSi,  Yenni Drs. Bachrul Huda, SSiT., 2016). Pengujian Push  button on /off adalah  dengan cara  menekan  tombol on pada  saat  ingin mengatifkan dan menekan tombol off pada saat ingin  penonaktifkan,  dan  pada  Arduino  IDE akan terlihat tampilan mode yang dipilih seperti pada gambar dibawah ini:
Gambar 18. Tampilan Push button On/ Off pada Arduino IDE

## Selector Switch 5 Step
Selector Switch berfungsi  sebagai  pengatur brightness lampu  yang  dibutuhkan  pada  saat mengoperasikan lampu floodlight (Herisajani et al., 2018). Pada Selector switch ini memiliki 5 step yang diprogram dengan step 1 (0%), step 2 (25%),  step  3  (50%),  step  4  (75%),  step  5 (100%).
Pengujian Selector  switch adalah  dengan  cara memutar Selector  switch pada  step  yang  di inginkan sesuai dengan intesitas cahaya yang di inginkan,  dan  pada  Arduino  IDE  akan  terlihat tampilan mode yang dipilih seperti pada gambar dibawah ini:
Gambar 19. Tampilan Step Brightness Pada Arduino IDE
Pengujian Prototipe Mode Remote
Gambar 20. Pengujian Aplikasi Blynk Mode Remote
Tabel 7. Pengujian Pengoperasian mode Remote
No Mode Push button Indikator Lampu Step intesitas cahaya Status 1 Remote OFF LED merah 0% berhasil 2 Remote ON LED Hijau 25% berhasil 3 Remote ON LED Hijau 50% berhasil 4 Remote ON LED Hijau 75% berhasil 5 Remote ON LED Hijau 100% berhasil

## Pengujian Prototipe Mode Manual
Gambar 21. Pengujian Prototipe Mode Manual
Tabel 8. Pengujian Pengoperasian Mode Manual
No Mode Push button Indikator Lampu Step intesitas cahaya Status 1 Manual OFF LED merah 0% berhasil 2 Manual ON LED Hijau 25% berhasil 3 Manual ON LED Hijau 50% berhasil 4 Manual ON LED Hijau 75% berhasil 5 Manual ON LED Hijau 100% berhasil

## KESIMPULAN
Dengan adanya sistem Remote dan manual pada sistem  kontrol floodlight maka  jika  terjadi kegagalan sistem khususnya pada Jaringan Wifi , maka bisa diatasi dengan menggunakan sistem manual .  Sistem  berbasis  Arduino  yang terhubung ke jaringan internet dengan menggunakan  Wemos  serta  modul  Dimmer dapat    melakukan  3  fungsi  utama  yaitu menyalakan,  mematikan  lampu  secara Remote dan manual serta dapat me- monitoring keadaan
1 2 3 4 1 2 4 3

## Reghuver Refan Mubarak, Suse Lamtiar, Annisa Baby Callista
Prototipe Kontrol dan Monitoring Remote Apron Floodlight Berbasis Mikrokontroler dengan Modul Dimmer
lampu  dan  mengatur  intesitas  cahaya  sesuai dengan pengaturan yang dibuat. Sistem kontrol dengan dengan aplikasi blynk dapat dioperasikan  melalui smartphone dan  kontrol manual yang dipasang diruang teknisi membuat seluruh  kontrol  afl  terpusat  pada  satu  tempat standby  teknisi  listrik  sehingga  pengoperasian floodlight bekerja  dengan  efektif  dan  efisien baik  secara Remote ataupun manual serta dengan  adanya system monitoring dapat membantu  teknisi  dalam  hal  mengetahui kondisi floodlight terutama  pada  arus  dan tegangan.  Demi  pengembangan  prototipe  ini maka beberapa saran agar dapat dikembangkan dalam sistem kontrol floodlight secara otomatis.
Seperti  mengunakan  sensor  cahaya  dalam  hal pengoperasian Apron floodlight .  Prototipe  ini dapat  diaplikasikan  dengan  memaksimalkan kondisi  jaringan  internet  ( Wifi )  yang  stabil sehingga  pengoperasian  dengan Remote dapat bekerja dengan maksimal sesuai dengan kondisi jaringan  internet  yang  terhubung.  Sistem monitoring tegangan  dapat  dikembangkan dengan  membuat  data  base  sehingga  kondisi tegangan dan arus Apron Floodlight ter record dan data yang tersimpan bisa digunakan sebagai laporan kondisi peralatan teknisi.

## DAFTAR PUSTAKA
Amalia, D., Cahyono, D., Septiani, V., & Kristiawan, M. (2022). UX test in the academic information system of vocational higher education. JPGI (Jurnal Penelitian Guru Ind on esia) , 7 (1), 36–46. https://doi.org/10.29210/021583JPGI0005
Amalia, D., Hadiansyah, R., & Septiani, V. (2022). Smart Parking IoT Based: Design and Prototype. JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan) ,
7 (1), 67–81.
https://doi.org/10.31851/JMKSP.V7I1.6677
Amalia, D., Septiani, V., & Rafli Fazal, M. (2020). Designing of Mikrokontroler E- Learning Course: Using Arduino and TinkerCad. Journal of Airport Engineering
Technology (JAET) , 1 (1), 8–14. https://doi.org/10.52989/JAET.V1I1.2
Anwar, S., Artono, T., Nasrul, N., Dasrul, D., & Fadli, A. (2019). Pengukuran Energi Listrik Berbasis PZEM-004T. Prosiding Seminar Nasi on al Politeknik Negeri Lhokseumawe , 3 (1), 272–276.
Arnas, ST., MSi, Yenni Drs. Bachrul Huda, SSiT., M. ovi N. S. (2016). Rancangan Kontrol Jarak Jauh Motor Listrik Reverse –Forward 1.5 Hp Pada Tiang Floodlight High Mast Terhadap Jarak Aman Di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai –Bali. Tangerang , 9 (1), 1– 12.
Herisajani, H., Nasrul, N., & Putra, Y. (2018). Merancang Panel Kontrol Untuk Pompa Air dan Motor Pengerak Solar Cell. Elektr on : Jurnal Ilmiah , 6 (1), 1–15. https://doi.org/10.30630/eji.6.1.60
Imam, R., W, I. G. P. W. W., & Bimantoro, F. (2020). Rancang Bangun Sistem Monitoring dan Controlling Penerangan Jalan Umum Berbasis IoT dan Android. Jurnal Teknologi Informasi, Komputer, Dan Aplikasinya (JTIKA ) , 2 (1), 101–112. https://doi.org/10.29303/jtika.v2i1.88
Kardha, D., Haryanto, H., & Aziz, M. A. (2021). Kendali Lampu dengan AC Light Dimmer Berbasis Internet of Things. Go Infotech: Jurnal Ilmiah STMIK AUB , 27 (1), 13. https://doi.org/10.36309/goi.v27i1.140
Muhammad Rizky, KGS. M. Ismail, S. L. S. (2020). RANCANGAN KONTROL LAMPU PENERANGAN KORIDOR DAN AIR CODITIONER PADA ASRAMA TOWER DI SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN INDONESIA. Jurnal Ilangit Biru , (1), 25–36.
Nasution, A. H. M., Indriani, S., Fadhilah, N., Arifin, C., & Tamba, S. P. (2019).
Pengontrolan Lampu Jarak Jauh Dengan Nodemcu Menggunakan Blynk. Jurnal Teknik Informasi Dan Komputer (Tekinkom) , 2 (1), 93–98.
Novaria, M., Kristin, E. N., Sibuea, M. O.,
Trisetiyanto, A. N., Sarkar, A., Ashari, M., … Hidayat, A. (2020). Rancang Bangun Alat Penyemprot Disenfektan Otomatis untuk Mencegah Penyebaran Virus Corona. Journal of Informatics Educati on, 3 (1), 2019–2022.
Prijambodo, D. A. (2017). Purwarupa Sistem Menyalakan Dan Mematikan Lampu Ruangan Berbasis Android Dengan Wemos D1 Mini. Publikasi Ilmiah , 1–12.

## Ramdoni, R., Supriyadi, S., & Nugraha, N. (2018). RANCANG BANGUN SISTEM KONTROL DAN MONITORING LAMPU
OTOMATIS MENGGUNAKAN ARDUINO DENGAN METODE FUZZY LOGIC BERBASIS ANDROID (Studi Kasus Koridor Lantai 1 dan 2 Fakultas Ilmu Komputer). Nuansa Informatika , 12 (1).
https://doi.org/10.25134/nuansa.v12i1.1348
Ridwan, W., Nasibu, I. Z., Dako, R. D. R., & Wiranto, I. (2017). Sistem Pemantauan Dan Pengendalian Penerangan Rumah Berbasis
Web Menggunakan Raspberry Pi. Seminar Nasi on al Teknik Elektro , 1 (1), 225.
Saputra, A. W., Suhanto, S., & ... (2019). Rancang Bangun Prototipe Kontrol Dan
Monitoring Floodlight Secara Parsial Dan Terintegrasi Berbasis Mikrokontroler.
Prosiding SNITP … , 1–9.
Standards, I., Practices, R., Aviation, I. C., & Design, A. (2009). Aerodromes, ANEX 14 .
Utari. (2021). Sistem K on trol dan Monitoring Lampu Rumah Otomatis Berbasis IOT Menggunakan Wemos D1 Mini . 1 , 70.
Xinogalos, S. (2013). Using flowchart-based programming environments for simplifying programming and software engineering processes. IEEE Global Engineering Educati on C on ference, EDUC ON, 1313–1322. https://doi.org/10.1109/EDUCON.2013.65302 76