Abstrak — Sistem  distribusi  PT.  PLN  Nusa  Penida  Bali merupakan sistem dengan jumlah section yang panjang sehingga untuk  mengkoordinasikan  peralatan  proteksinya  diperlukan setting rele  yang  tepat.  Dengan  menggunakan  sistem  proteksi konvensional, setting waktu rele pada sisi hulu akan semakin besar sehingga dapat melebihi waktu 1 detik. Hal ini kurang baik karena waktu  kerja  rele  dan    pemutusan Circuit  Breaker (CB)  akan semakin  lama.  Efeknya  yaitu  akan  terjadi undervoltage pada sistem dengan waktu yang lama pula sehingga besar kemungkinan akan  mengakibatkan  kegagalan  pembangkit  dimana  generator utama  akan  mati  ketika  terjadi  gangguan  hubung  singkat  yang terlalu  lama  dan  sistem  pengaman  tidak  mampu  melokalisir gangguan  dengan  waktu  yang  cepat.Pada  Tugas  Akhir  ini, dilakukan  penelitian  mengenai  Analisis  Skema  Proteksi  Arus Lebih Communication-Assisted pada Sistem Distribusi Radial- Tie Switch Jaring  Menengah  20  kV  dengan Distributed  Generation (DG)  di  PT.  PLN  Nusa  Penida  Bali.  Pada  skema  proteksi  arus lebih communication-assisted , setting waktu  rele  proteksi  arus lebih  yaitu  0,1  detik.  Rele  proteksi  arus  lebih  dikoordinasikan dengan  bantuan  media  komunikasi  sebagai  media  untuk mengirimkan informasi logic berupa blocking signal . Ketika rele proteksi  merasakan  gangguan  pada  zona  primernya,  maka  rele tersebut  akan  mengirimkan blocking  signal pada  rele  lainnya. Blocking signal tersebut sekaligus memberi informasi kepada rele lainnya untuk trip sesuai setting  time  delay ketika  CB  pada  zona primer  gagal  mengamankan.  Hal  ini  membuat  sistem  proteksi lebih handal dan bekerja lebih cepat.
Kata  Kunci — Communication-Assisted , blocking  signal , rele proteksi arus lebih

## I. PENDAHULUAN
T. PLN NUSA PENIDA BALI merupakan perusahan listrik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berperan penting dalam  penyaluran  energi  listrik  di  kawasan  Nusa  Penida Bali. Jaringan distribusi PT. PLN Nusa Penida Bali terdiri dari empat feeder dengan tiga buah Generator Diesel yang terpasang paralel  sebagai  sumber  energi  utama.  PT.  PLN  Nusa  Penida Bali  menggunakan  tiga  buah  Generator  Diesel  berkapasitas 1600  kW  pada  setiap  generator.  Ketika  terjadi  gangguan hubung  singkat,  generator  dengan  kapasitas  yang  relatif  kecil (jika dibandingkan dengan Grid) akan mengalami
undervoltage . Jika sistem pengaman tidak didesain dengan baik maka  akan  mengakibatkan  kegagalan  pembangkit  dimana generator  akan  mati  ketika  terjadi  gangguan  hubung  singkat yang  terlalu  lama  dan  sistem  pengaman  tidak  mampu melokalisir gangguan dengan waktu yang cepat [1]
PT. PLN Nusa Penida Bali memiliki supply cadangan yaitu Distributed Generation (DG) berupa sembilan wind turbine dan dua photovoltaic yang terletak di dekat Feeder Tanglad. Untuk memenuhi kebutuhan beban, membuat sistem distribusi tenaga listrik harus terintegrasi dengan Distributed Generation (DG). Integrasi Distributed  Generation (DG)  pada  sistem  juga menimbulkan  dampak  yang  kurang  baik  yaitu  akan mengakibatkan  terjadi  level  gangguan  hubung  singkat  pada sistem  semakin  tinggi  yang  berdampak  pada  kesalahan koordinasi peralatan proteksi. Hal ini tentu akan mengakibatkan kerusakan  pada  peralatan  serta  energi  listrik  tidak  dapat tersalurkan ke beban ketika terjadi gangguan.
Untuk  kepentingan  kontinuitas  pelayanan  daya  listrik  serta meminimalisir  biaya  perbaikan  akibat  kerusakan  peralatan, tentu dibutuhkan strategi koordinasi proteksi yang tepat untuk mengamankan  sistem  tenaga  listrik  tersebut  bila  terjadi gangguan.  Oleh  karena  itu,  sistem  proteksi  perlu  didesain secara  baik  agar  diperoleh  sistem  proteksi  yang  efektif,  cepat dan  efisien.  Pada  Tugas  Akhir  ini,  dilakukan  penelitian mengenai
Analisis Skema Proteksi Arus Lebih
Communication-Assisted pada  Sistem  Distribusi  Radial- Tie Switch Jaring Menengah 20 kV dengan Distributed Generation (DG) di PT. PLN Nusa Penida Bali.

## II. PROTEKSI SISTEM TENAGA LISTRIK DAN SKEMA PROTEKSI COMMUNICATION-ASSISTED

## A. Proteksi Sistem Tenaga Listrik
Kehandalan suatu sistem tenaga listrik antara lain ditentukan oleh frekuensi pemadaman yang terjadi dalam sistem tersebut. Semakin tinggi frekuensi pemadaman dan semakin lama waktu pemadaman,  maka semakin rendah tingkat  kehandalan sistem tersebut.  Pemadaman  yang  terjadi  pada  sistem  tenaga  listrik biasanya disebabkan oleh gangguan, sehingga untuk mengatasi

## Analisis Skema Proteksi Arus Lebih
Communication-Assisted pada Sistem Distribusi Radial- Tie Switch Jaring Menengah 20 kV dengan Distributed Generation (DG) di PT. PLN Nusa Penida Bali
Putri Trisna Idha Ayuningtias, Margo Pujiantara 1) , Soedibyo 2)
Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia
e-mail : putritrisna23@gmail.com, margo@ee.its.ac.id 1) , soedibyo@ee.its.ac.id 2)
P
gangguan  dan  meningkatkan  kehandalan  sistem  diperlukan sebuah  mekanisme  yang  dapat  menghindari  frekuensi pemadaman yang terlalu sering dalam jangka waktu yang lama. Mekanisme ini dalam sistem kelistrikan dikenal dengan istilah sistem proteksi atau pengaman sistem.
Sistem  proteksi  merupakan  komponen  pada  sistem  tenaga listrik  yang  berfungsi  untuk  mengamankan  peralatan  dari kerusakan akibat arus gangguan. Selain itu sistem proteksi juga berfungsi  untuk  melokalisir  dampak  gangguan  sehingga peralatan  pada  daerah  lain  tetap  dapat  beroperasi.  Sistem proteksi  yang  terpasang  harus  diatur  sedemikian  rupa  agar dapat memutus arus gangguan yang muncul dengan cepat dan selektif ketika terjadi gangguan.
Sistem  proteksi  terdiri  dari Current  Transformer (CT), Voltage  Transformer (PT),  rele  proteksi  dan Circuit  Breaker (CB).  CT  dan  PT  sebagai  tranduser  dimana  sebuah  alat  yang berfungsi mengubah satu bentuk energi menjadi bentuk energi lainnya  untuk  berbagai  tujuan  termasuk  pengubahan  ukuran. CT  berfungsi  untuk  merubah  nilai  arus  ke  level  yang  lebih rendah  yang  nantinya  arus  tersebut  akan  dibaca  oleh  rele. Begitu pula PT, mengubah nilai tegangan  ke level  yang lebih rendah  agar  dapat  dibaca  oleh  rele.  Rele  proteksi  sebagai perangkat  yang  berfungsi  untuk  mengontrol  CB  dimana  rele dapat  di setting untuk  menentukan  kapan  CB  akan  bekerja. Ketika rele membaca arus dimana I > I setting maka rele akan menganggap ada arus  gangguan dan rele bekerja. CB sebagai perangkat yang berfungsi untuk mengeksekusi/memutus aliran daya ketika rele mendeteksi adanya gangguan.

## B. Setting Rele Arus Lebih Waktu Inverse
Batas  minimal  untuk penyetelan rele arus  lebih  harus lebih besar  dari  beban  maksimum,  tujuannya  supaya  rele  tidak bekerja saat kondisi beban maksimum. Menurut standar british BS 142 batas dari nilai setting nya adalah 1,05 - 1,3 I fl . Pada rele arus lebih waktu invers memilki setelan pickup dan setelan t ime dial .  Besar  nilai pickup ditentukan  dengan  pemilihan  tap. Adapun untuk mencari besar nilai dari tap dapat menggunakan persamaan berikut :
𝑇𝑎𝑝 = 𝐼𝑠𝑒𝑡 𝐶𝑇 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑦 (1)
Dimana Iset merupakan arus pickup dalam ampere . Pada  setelan time  dial digunakan  untuk  menentukan  waktu operasi  dari  rele.  Untuk  menentukan time  dial dari  masing- masing  kurva  karakteristik invers rele  arus  lebih  dapat menggunakan  persamaan berikut  [2] :
t= T × ( β (M𝛼−1) + L) (2)
dimana :
t  = waktu operasi (detik)
T  = time dial M  = I / Iset I  = nilai arus (ampere) Iset= arus pickup ( ampere ) β  = koesisien invers 1 (lihat tabel 2.1)
α  = koefisien invers 2 (lihat tabel 2.2) L  = konstanta untuk ANSI/IEEE Berikut  merupakan  tabel  koefisien invers  time  dial berdasarkan referensi [2] .
Table 1. Koefisien Invers Time Dial Tipe Kurva Koefisien β α L Standard Inverse 0,14 0,02 0 Very Inverse 13,5 1 0 Extremely Inverse 80 2 0

## C. Setting Rele Arus Lebih Instant
Rele  ini  akan  bekerja  secara  seketika  jika  ada  arus  lebih yang  mengalir  melebihi  dari setting yang  telah  dilakukan. Dalam  menentukan  setelan pickup instant ini  menggunakan besarnya  arus  hubung  singkat  2  fasa  pada  pembangkitan minimum. Sehingga ditetapkan :
I set ≤ 0,8 I scmin (3)
D. Skema Proteksi Communication-Assisted
Skema proteksi Communication-Assisted merupakan skema perlindungan  yang  diterapkan  dalam  sistem  saluran  transmisi atau  distribusi  dimana  rele-rele  proteksi  yang  terletak  di terminal line saling  berkomunikasi  dengan  cara  mengirimkan data logic atau  sinyal  informasi  ketika  terjadi  gangguan.  Jika gangguan berada di dalam zona yang terlindungi ( internal zone ) maka peralatan proteksi akan trip dengan  waktu  yang singkat ( high-speed triping ), namun jika gangguan berada di luar zona yang terlindungi ( external zone ) maka peralatan proteksi akan dicegah untuk trip ( triping is blocked ) [3]. Sinyal informasi ini dikirimkan  melalui  media  komunikasi  misalnya  dengan menggunakan Power  Line  Carrier , Leased  Phone  Lines , Microwave  Radio dan Fiber  Optic [4]  Skema  proteksi Communication-Assisted telah  diaplikasikan  pada  sistem transmisi  maupun  distribusi  selama  beberapa  dekade  ini. Aplikasi skema proteksi Communication-Assisted direkomendasikan  tergantung  dari  jenis  saluran  atau  media komunikasi yang digunakan [5]
Cara  kerja  proteksi Communication-Assisted menggunakan prinsip komunikasi antar trip unit sehingga antara trip unit satu dengan trip  unit lainnya  dapat  mengirimkan  sinyal  maupun menerima sinyal. Sinyal tersebut digunakan untuk mengetahui daerah  kerja  dari  CB  untuk trip sehingga  pengamanan  dari gangguan lebih cepat dan efektif [6]
Untuk lebih mudah memahami skema proteksi Communication-Assisted dijelaskan  seperti  pada  Gambar  1. Diasumsikan bahwa terjadi gangguan pada titik Fault 3, maka baik Relay A, Relay B, Relay C merasakan gangguan ( sense ). Relay  C  memerintahkan  CB  C  untuk trip tanpa delay .  Saat waktu  yang  bersamaan,  Relay  C  mengirim  sinyal blocking ( blocking  signal )  kepada  Relay  B  dan  Relay  A  sebagai  tanda agar  Relay  B  dan  Relay  A  mengerti  bahwa  gangguan  berada pada zona proteksi Relay C yaitu ZONE 3, sehingga Relay B dan Relay A tidak memerintahkan CB B dan CB A untuk trip . Sinyal blocking tersebut  sekaligus  memberi  informasi  kepada Relay B dan Relay A untuk trip sesuai setting time delay ketika Relay  C gagal  mengamankan. Dengan kata lain, Relay B dan Relay  A  bekerja  sebagai back  up dari  Relay  C.  Waktu  yang dibutuhkan  untuk  mengirimkan  sinyal blocking antar  rele sebelum breaker trip merupakan hal yang sangat penting untuk setting rele  yang  tepat.  Total  waktu delay untuk  sinyal  yang dikirimkan dengan panjang lebih dari 10 km, 100 Mb/s kabel fiber adalah 15-40 ms [7]. Waktu minimal yang dibutuhkan CB
untuk trip yaitu  4-5 cycle sehingga  sinyal blocking dapat dikirim  terlebih  dahulu  sebelum  CB  tersebut trip .  Sehingga Relay C memerintahkan CB C untuk trip tanpa delay yaitu di waktu 0,1 detik [7] .
Gambar 1. Skema Proteksi Communication-Assisted
Begitu pula jika  diasumsikan  bahwa terjadi gangguan pada titik  Fault  2,  maka  baik  Relay  A  dan  Relay  B  merasakan gangguan  ( sense ).  Relay  B  memerintahkan  CB  B  untuk trip secara instant yaitu  tanpa delay .  Saat  waktu  yang  bersamaan, Relay  B  mengirim  sinyal blocking ( blocking  signal )  kepada Relay A sebagai tanda agar Relay A mengerti bahwa gangguan berada  pada  zona  proteksi  Relay  B  yaitu  ZONE  2,  sehingga Relay A tidak memerintahkan CB A untuk trip . Sinyal blocking tersebut  sekaligus  memberi  informasi  kepada  Relay  A  untuk trip sesuai setting  time  delay ketika  Relay  B  gagal mengamankan.  Dengan  kata  lain,  Relay  Relay  A  bekerja sebagai back up dari Relay B.
Jika gangguan terjadi pada titik Fault 1, maka tidak ada sinyal blocking ( blocking signal ) yang diterima oleh Relay A sehingga ketika  Relay  A  merasakan  gangguan  namun  tidak  menerima sinyal blocking maka Relay A akan memerintahkan CB A untuk trip secara instant yaitu tanpa delay yaitu di waktu 0,1 detik.
III. SISTEM KELISTRIKAN PT. PLN (PERSERO) NUSA PENIDA BALI
Sistem  kelistrikan  PT.  PLN  (Persero)  Nusa  Penida  Bali mengoperasikan  beberapa  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Diesel (PLTD) Sewatama Unit untuk melayani kebutuhan supply daya listrik.  PT.  PLN    Nusa  Penida  Bali  menggunakan  3  unit pembangkit  utama  yaitu  PLTD  Sewatama  Unit  1,  2,  3.  Pada kondisi existing dioperasikan tiga unit PLTD dimana unit-unit ini  dipusatkan  pada  empat  penyulang  ( feeder )  yaitu  Feeder Karangsari,  Feeder  Tanglad, Feeder  Bungamekar,  dan  Feeder Ped. Pada Feeder Tanglad terdapat sembilan unit Wind Turbine Generator  (WTG)  sebagai  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Bayu
(PLTB)  dan  dua  unit Photovoltaic (PV)  sebagai  Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Data pembangkit dan DG dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3.
PT.  PLN  (Persero)  Nusa  Penida  Bali  menggunakan  dua ratting tegangan  dalam  penyaluran  daya  ke  konsumen  yaitu Jaring Tegangan Menengah (JTM) 20 kV dan Jaring Tegangan Rendah (JTR) 0,4 kV. Untuk ratting tegangan 20 kV digunakan dalam penyaluran daya dengan beban yang memiliki kapasitas daya besar sedangkan untuk ratting tegangan 0,4 kV digunakan untuk mendistribusikan daya listrik ke beban dengan kapasitas daya  yang  rendah.  Sistem  distribusi  yang  digunakan  pada ratting tegangan 20 kV dan 0,4 kV merupakan sistem distribusi radial.
Ada empat penyulang ( feeder ) pada sistem kelistrikan PT. PLN  (Persero)  Nusa  Penida  Bali  yaitu  Feeder  Karangsari, Feeder  Tanglad,  Feeder  Bungamekar,  dan  Feeder  Ped.  Data beban  per  penyulang  dapat  dilihat  pada Tabel  4.  Jumlah  total beban keseluruhan yaitu 2684,1 kVA.

## IV. HASIL ANALISA DAN SIMULASI
Hasil  analisa  dan  simulasi  pada paper ini  dilakukan  pada salah  satu  tipikal  yaitu  Tipikal  A  yaitu  tipikal  pada  Feeder Karangsari. Rele pengaman yang dikoordinasikan pada Tipikal A,  yaitu  rele  R-CBKarang,  rele  R-CBBatumulapan,  rele  R- CBFeederKarangsari, rele R-CB6, dan rele R-CB1,3,4. Gambar 2 merupakan rele koordinasi Tipikal A(1) yaitu terdiri dari rele R-CB1,3,4, rele R-CB6, dan rele R-CBFeederKarangsari. Rele koordinasi Tipikal A(1) merupakan rele pada keadaan existing pada  sistem  kelistrikan  PT.  PLN  (Persero)  Nusa  Penida  Bali. Gambar  3  merupakan  rele  koordinasi  dari  Tipikal  A(2)  yaitu terdiri dari rele R-CBFeederKarangsari, rele R- CBBatumulapan,  dan  rele  R-CBKarang.  Penambahan  rele pengaman  pada  Feeder  Karangsari  dilakukan  dengan  tujuan untuk perbaikan sistem sehingga ketika terjadi gangguan di bus manapun  pada  Feeder  Karangsari  maka  Feeder  Karangsari tidak  langsung blackout .  Rele  pengaman  yang  ditambahkan
Table 2.

## Data Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
No. ID Ratted Power (kW) 1 Sewatama Unit 1 1600 2 Sewatama Unit 2 1600 3 Sewatama Unit 3 1600 Table 3. Data Distributed Generation (DG) No. ID Ratted Power (kW) 1 WTG12 755 2 PLTS_Unit1 32,4 Table 4 Data Beban No. Feeder Ratted Power (kVA) 1 Karangsari 436,7 2 3 4 Tanglad Bungamekar Ped 225,5 547,4 1474,5
pada  Feeder  Karangsari  yaitu  rele  R-CBKarang  dan  rele  R- CBBatumulapan.
OCR CB6 Bus 13 20 kV Bus 14 20 kV OCR Bus 2 0,4 kV Bus 3 20 kV STEP UP 1 2 MVA SEWATAMA UNIT 1 1600 kW CB1 1-3/C 150 1-3/C 240 OCR Bus 8 0,4 kV Bus 9 20 kV STEP UP 2 2 MVA SEWATAMA UNIT 2 1600 kW CB3 2-3/C 150 2-3/C 240 OCR Bus 11 0,4 kV Bus 12 20 kV STEP UP 3 2 MVA SEWATAMA UNIT 3 1600 kW CB4 3-3/C 150 3-3/C 240 Cable3 OCR CBFeederKarangsari Cable4 Bus 15 20 kV Gambar 2. Koordinasi Rele Tipikal A(1) CB_FeederKarangsari Bus 36 Bus 35 Bus 34 Bus 31 Bus 28 Bus 20 Bus 16 Bus 15 Bus 14 OCR CB_Batumulapan Bus 59 Bus 56 Bus 52 Bus 51 Bus 48 Bus 44 Bus 41 OCR Bus 63 Beban NP0101 25,3 kVA CB_Karang Bus 90 Bus 91 Bus 88 Bus 85 Bus 80 Bus 79 Bus 71 Bus 76 Bus 70 Bus 64 Bus 59 OCR

## Gambar 3. Koordinasi Rele Tipikal A(2)
Dari  hasil  analisa  perhitungan  yang  dilakukan  diperoleh hasil resetting rele Tipikal A yaitu dapat dilihat pada Tabel 5. Setelah  itu,  dilakukan  simulasi  pada Software ETAP  12.6 dengan meng input kan data hasil resetting pada Tipikal A dan hasil simulasi dapat dilihat pada Gambar 4.
Gambar 4. Hasil Plot Resetting Rele Gangguan Fasa Tipikal A
Gambar  4  merupakan  hasil plot dari setting rele  yang diperoleh  dari  analisa  perhitungan  yang  telah  dilakukan.  Dari Gambar  4  dapat  dilihat  bahwa  ada  lima  kurva  yang merepresentasikan  lima  rele  yang  dikoordinasikan  dan  di plot
No. ID Low Set (Standard Inverse) High Set (Instantaneous) Tap T1 Tap T2 1 R23 0,6 In 0,15 s 0,9 In 0,1 s 2 R16 0,85 In 0,3 s 1,5 In 0,3 s 3 R6 1,2 In 0,41 s 2,1 In 0,5 s 4 R5 1,9 In 0,52 s 2,8 In 0,7 s 5 R1,2,3 0,8 In 0,56 s 1,3 In 0,9 s
Ket : T1- Time Dial dan T2- Time Delay
Table 5 Hasil Resetting pada Tipikal A
sesuai  dengan  hasil  analisa  perhitungan.  Rele  yang dikoordinasikan yaitu terdiri dari rele R-CBKarang [R23], rele R-CBBatumulapan  [R16],  rele  R-CBFeederKarangsari  [R6], rele  R-CB6  [R5],  dan  rele  R-CB1,3,4  [R1,2,3].  Pada  tanda bernomor 6 menunjukkan bahwa apabila terjadi hubung singkat minimum pada Bus 91 sebesar 0,306 kA, maka rele R23 akan bekerja terlebih dahulu pada waktu 0,1 detik. Ketika rele R23 gagal, maka selanjutnya rele R16 akan bekerja pada waktu 0,3 detik. Ketika R16 gagal, maka selanjutnya rele R6 akan bekerja pada waktu 0,5 detik. Ketika rele R6 gagal, maka selanjutnya rele  R5  akan  bekerja  pada  waktu  0,7  detik.  Ketika  R5  gagal, maka  selanjutnya  rele  R1,2,3  akan  bekerja  pada  waktu  0,9 detik. Dalam  hal ini, grading time dari setting rele pengaman (∆t)  adalah  0,2  detik.  Hal  ini  telah  diperkenankan  karena menurut standart IEEE 242 untuk perbedaan  waktu  minimum rele digital berbasis mikroprosesor (∆t) yaitu antara 0,2  – 0,3 detik.
Setelah  diperoleh  setting  koordinasi  rele  yang  tepat  maka dilakukan pemodelan skema proteksi Communication-Assisted dengan  menggunakan Software Matlab  Simulink  yang  dapat dilihat pada Gambar 5.
Gambar 5. Skema Proteksi Communication-Assisted
Pada Gambar 5 merupakan pemodelan skema proteksi arus lebih communication-assisted secara umum. Dapat dilihat pada gambar  tersebut  bahwa  terdapat  lima  buah Circuit  Breaker (CB)  yang  saling  terkoordinasi  yaitu  Breaker  1,  Breaker  2, Breaker  3,  Breaker  4,  dan  Breaker  5.  Lima breaker ini  dapat berkoordinasi  dengan  prinsip  skema  proteksi  arus  lebih communication-assisted dimana Breaker 1 merupakan breaker pada  sisi  hulu  dan  Breaker  5  pada  sisi  hilir.  Masing-masing breaker bekerja  saat  terjadi  gangguan  pada  zona  primernya. Pada  Gambar  5  dapat  dijelaskan  beberapa  hal  yaitu  sebagai berikut :
(1) Dari pemodelan tersebut, dapat dilihat bahwa pada Breaker 5  terdapat  dua  buah  input  yaitu  input  pertama  dengan  label “Gangguan 5”  dan input kedua  dengan label  “Gagal  Trip 5”. Saat block constant Gangguan 5 diberi input ‘1’ dimana hal ini menandakan  terjadi  gangguan  pada  Zona  Primer  5,  maka Breaker 5 akan bekerja di waktu 0,1 detik dan pada saat yang bersamaan Breaker lainnya ter block karena rele pada Breaker 5 akan  mengirim blocking  signal (sinyal blocking )  pada  rele breaker lainnya  saat  rele  Breaker  5  merasakan  gangguan ( sensing ).  Sinyal blocking tersebut  sekaligus  memberi informasi kepada rele breaker lainnya untuk trip sesuai setting time  delay ketika  Breaker  5  gagal  mengamankan.  Sehingga pada hasil running simulasi, breaker lainnya yaitu (Breaker 4, Breaker 3, Breaker 2, dan Breaker 1) tidak akan bekerja dimana hal  ini  ditunjukkan  pada  masing-masing display Setting  CB
bernilai  output  ‘0’.  Ketika  Breaker  5  gagal  mengamankan dimana  hal  ini  dimodelkan  dengan  memberi  input  ‘1’  pada block constant Gagal Trip 5, maka breaker lainnya akan bekerja sesuai urutan dengan waktu setting backup nya. Setting backup di  sini  sesuai  dengan setting koordinasi  yang  telah  diperoleh pada analisa perhitungan sebelumnya.
(2) Dari pemodelan tersebut, dapat dilihat bahwa pada Breaker 4  terdapat  dua  buah  input  yaitu  input  pertama  dengan  label “Gangguan 4”  dan input kedua  dengan label  “Gagal  Trip 4”. Saat block constant Gangguan 4 diberi input ‘1’ dimana hal ini menandakan  terjadi  gangguan  pada  Zona  Primer  4,  maka Breaker 4 akan bekerja di waktu 0,1 detik dan pada saat yang bersamaan Breaker lainnya ter block karena rele pada Breaker 4 akan  mengirim blocking  signal (sinyal blocking )  pada  rele breaker lainnya  saat  rele  Breaker  4  merasakan  gangguan ( sensing ).  Sinyal blocking tersebut  sekaligus  memberi informasi kepada rele breaker lainnya untuk trip sesuai setting time  delay ketika  Breaker  4  gagal  mengamankan.  Sehingga pada hasil running simulasi, breaker lainnya yaitu (Breaker 3, Breaker  2,  dan  Breaker  1)  tidak  akan  bekerja  dimana  hal  ini ditunjukkan  pada  masing-masing display Setting  CB  bernilai output ‘0’. Ketika Breaker 4 gagal  mengamankan dimana hal ini dimodelkan dengan memberi input ‘1’ pada block constant Gagal Trip 4, maka breaker lainnya akan bekerja sesuai urutan dengan waktu setting backup nya. Setting backup di sini sesuai dengan setting koordinasi  yang  telah  diperoleh  pada  analisa perhitungan sebelumnya.
(3) Dari pemodelan tersebut, dapat dilihat bahwa pada Breaker 3  terdapat  dua  buah  input  yaitu  input  pertama  dengan  label “Gangguan 3”  dan input kedua  dengan label  “Gagal  Trip 3”. Saat block constant Gangguan 3 diberi input ‘1’ dimana hal ini menandakan  terjadi  gangguan  pada  Zona  Primer  3,  maka Breaker 3 akan bekerja di waktu 0,1 detik dan pada saat yang bersamaan Breaker lainnya ter block karena rele pada Breaker 3 akan  mengirim blocking  signal (sinyal blocking )  pada  rele breaker lainnya  saat  rele  Breaker  3  merasakan  gangguan ( sensing ).  Sinyal blocking tersebut  sekaligus  memberi informasi kepada rele breaker lainnya untuk trip sesuai setting time  delay ketika  Breaker  3  gagal  mengamankan.  Sehingga pada hasil running simulasi, breaker lainnya yaitu (Breaker 2 dan Breaker 1) tidak akan bekerja dimana hal ini ditunjukkan pada  masing-masing display Setting  CB  bernilai  output  ‘0’. Ketika  Breaker  3  gagal  mengamankan  dimana  hal  ini dimodelkan  dengan  memberi  input  ‘1’  pada block  constant Gagal Trip 3, maka breaker lainnya akan bekerja sesuai urutan dengan waktu setting backup nya. Setting backup di sini sesuai dengan setting koordinasi  yang  telah  diperoleh  pada  analisa perhitungan sebelumnya.
(4) Dari pemodelan tersebut, dapat dilihat bahwa pada Breaker 2  terdapat  dua  buah  input  yaitu  input  pertama  dengan  label “Gangguan 2”  dan input kedua  dengan label  “Gagal  Trip 2”. Saat block constant Gangguan 2 diberi input ‘1’ dimana hal ini menandakan  terjadi  gangguan  pada  Zona  Primer  2,  maka Breaker 2 akan bekerja di waktu 0,1 detik dan pada saat yang bersamaan Breaker lainnya ter block karena rele pada Breaker 2 akan  mengirim blocking  signal (sinyal blocking )  pada  rele breaker lainnya  saat  rele  Breaker  2  merasakan  gangguan ( sensing ).  Sinyal blocking tersebut  sekaligus  memberi informasi kepada rele breaker lainnya untuk trip sesuai setting time  delay ketika  Breaker  2  gagal  mengamankan.  Sehingga
pada  hasil running simulasi, breaker lainnya  yaitu  Breaker  1 tidak  akan  bekerja  dimana  hal  ini  ditunjukkan  pada  masing- masing display Setting CB bernilai output ‘0’. Ketika Breaker 2  gagal  mengamankan  dimana  hal  ini  dimodelkan  dengan memberi  input  ‘1’  pada block  constant Gagal  Trip  2,  maka breaker lainnya  akan  bekerja  sesuai  urutan  dengan  waktu setting backup nya. Setting backup di sini sesuai dengan setting koordinasi  yang  telah  diperoleh  pada  analisa  perhitungan sebelumnya.
(5) Dari pemodelan tersebut, dapat dilihat bahwa pada Breaker 1  terdapat  dua  buah  input  yaitu  input  pertama  dengan  label “Gangguan 1”  dan input kedua  dengan label  “Gagal  Trip 1”. Saat block constant Gangguan 1 diberi input ‘1’ dimana hal ini menandakan terjadi gangguan pada Zona Primer 1. Dan karena rele  Breaker  1  tidak  mendapat  sinyal blocking dari  rele manapun, maka Breaker 1 akan bekerja di waktu 0,1 detik.

## V. KESIMPULAN
Pada  skema  proteksi  arus  lebih communication-assisted , setting waktu rele proteksi arus lebih yaitu 0,1 detik dimana rele proteksi  arus  lebih  dikoordinasikan  dengan  bantuan  media komunikasi sebagai media untuk mengirimkan informasi logic berupa blocking  signal .  Ketika  rele  proteksi  merasakan gangguan  pada  zona  primernya,  maka  rele  tersebut  akan mengirimkan blocking signal pada rele lainnya. Blocking signal tersebut sekaligus memberi informasi kepada rele lainnya untuk trip sesuai setting time delay ketika CB pada zona primer gagal mengamankan.  Hal  ini  membuat  sistem  proteksi  lebih  handal dan bekerja lebih cepat.

## LAMPIRAN
Contoh  skema  saat  kondisi  gangguan  berada  pada  Zona  3 yaitu daerah Feeder Karangsari. Dapat dilihat bahwa pada saat terjadi gangguan di Zona 3 maka rele CB 3 aktif di setting waktu 0,1 detik dan mengirim blocking signal pada rele CB 2 dan rele CB 1. Rele CB 2 dan rele CB 1 akan aktif sebagai backup ketika CB 3 gagal melokalisir gangguan.
UCAPAN TERIMA KASIH
Segala puji kehadirat Allah SWT yang  telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis dalam usaha dan kerja sehingga  penulis  dapat  menyelesaikan  Tugas  Akhir  dengan judul :
“Analisis Skema Proteksi Arus Lebih Communication- Assisted pada Sistem Distribusi Radial- Tie Switch Jaring Menengah 20 kV dengan Distributed Generation (DG) di PT. PLN Nusa Penida Bali”
Tugas Akhir ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan  studi  di  Bidang  Studi  Teknik  Sitem  Tenaga, Program  Studi  S1  Teknik  Elektro,  Jurusan  Teknik  Elektro, Fakultas  Teknologi  Industri,  Institut  Teknologi  Sepuluh Nopember, Surabaya.
Dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis dengan tulus ikhlas menyampaikan banyak terima kasih kepada :
1) Allah SWT yang telah memberikan anugerah kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini hingga selesai.
2) Bapak Dr. Ir. Margo Pujiantara, MT. dan Bapak Dr. Ir. Soedibyo, M.MT. selaku dosen pembimbing, atas segala kesabaran  dan  kesediaannya  meluangkan  waktu  untuk membimbing serta memberi dukungan sehingga laporan ini dapat terselesaikan tepat waktu.
3) Papa  dan  Mama  selaku  kedua  orang  tua  serta  seluruh keluarga penulis atas do’a, semangat, kasih sayang, dan kepercayaan yang diberikan selama ini, serta dukungan baik moril maupun materiil.
4) Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu  yang  telah  memberi  dorongan  dan  bantuan dalam  menyelesakan  Tugas  Akhir  ini  baik  secara langsung maupun tidak langsung.

## DAFTAR PUSTAK A
[1] M.  Pujiantara,  "Kuliah  Desain  Sistem  Tenaga  Listrik,"  Teknik Elektro ITS, Surabaya, 2016.
[2] T. guide, Feeders management relay, Alstom, 2002.
[3] G.  Turan,  Modern  Power  System  Analysis,  Canada:  The Permissions Departement John Wiley and Sons, 1988.
[4] D. F. Edmund O. Schweitzer, Applying Radio communication in Distribution  Generation  Teleprotection  Schemes,  Schweitzer Engineering Laboratories, 2011.
[5] R.  M.  a.  K.  Fodero,  High-Speed  Distribution  Protection  Made Easy: Communications-Assisted Protection Schemes for
Distribution  Applications”,  Proceedings  of  The  31st  Annual Western Protective Relay Conference, Spokane, October 2004..
[6] J.  J.  D.  Marcelo  E.  Valdes,  "Advances  in  Protective  Device Interlocking  for  Improved  Protection  and  Selectivity,"  in IEEE transactions on Industry , May/June 2014., pp. Vol. 50, No. 3.
[7] V.  C.  Nikolaidis,  "A  Communication-Assisted  Overcurrent Protection  Scheme  for  Radial  Distribution  Systems  With Distributed Generation," 2015, IEEE.