______________________________________________________________________

## APLIKASI MONITORING DAN KENDALI SUHU PANAS RUANG SERVER MENGGUNAKAN SENSOR DHT22, SENSOR GERAK PIR, MIKROKONTROLER ARDUINO UNO R3 DAN CC3000 WIFI DENGAN NOTIFIKASI EMAIL
Wirawan Satyadi 1) , Siswanto 2) 1 Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Budi Luhur
1,2 Jl. Raya Culedug, Petukangan Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12260 E-mail: wsatyadi@gmail.com 1) , siswanto@budiluhur.ac.id 2)

## Abstrak
Tujuan  dari penelitian ini yaitu membuat aplikasi dapat memantau ruang Server selama 24 jam yang apabila suhu dalam ruangan melewati batas yang telah ditentukan, maka aplikasi akan mengirimkan informasi kepada Administrator  atau  petugas  ruang  Server  melalui  e-Mail  (Electronic  Mail)  dan  juga  aplikasi  ini  dilengkapi dengan Sensor PIR (Passive Infrared Receiver) yang dapat mendeteksi gerak ketika ada orang yang masuk ke dalam ruang Server tanpa seijin Administrator. Rancang bangun sistem monitoring dan kontrol ruangan Server berbasis  Arduino  Uno  R3  dapat  memantau  keadaan  suatu  ruangan  Server  dengan  bagian-bagian  yang  akan dipantau seperti mengetahui suhu ruangan dan kelembapan ruangan, dan dapat mengetahui apabila ada yang masuk ke dalam ruangan Server. Pada sistem monitoring suhu dan gerak ini memiliki 2 perangkat lunak dengan fungsi yang berbeda, yaitu CC3000 WiFi dan Web Monitoring. Perancangan sistem monitoring suhu dan gerak ini terdiri dari 1) Alat Input: Sensor DHT22 dan Sensor PIR, 2) Alat Pemroses: Arduino Uno R3 dan CC3000 WiFi  Shield,  3)  Alat  Output:  Lampu  LED  dan  Buzzer.  Hasil  dari  penelitian  ini  yaitu  sistem  dapat  memantau suhu ruang Server secara online, dapat memantau kondisi ruang Server apabila dimasukki oleh orang pada saat diluar jam kerja, dan Administrator atau petugas ruang Server akan menerima email notifikasi.
Kata kunci: Sensor DHT22, Sensor Gerak Pir, Mikrokontroler Arduino UNO R3, CC3000 WiFi

## 1. PENDAHULUAN
Server sangat  berperan  penting  untuk mengelolah data informasi dan mengatur lalu lintas jaringan  dalam  sebuah  perusahaan [1].  Sehingga secara  tidak  langsung  seluruh  proses  dipegang secara  penuh  dengan  keberadaan Server .  Hal  ini mengarah  kepada  pentingnya  menjaga  keberadaan Server sebagai elemen penting, seperti memperhatikan  tata  letak  ruangan,  kelembapan ruangan, mengatur suhu, dan memantau pergerakan pada ruang Server agar tetap selalu dapat terkontrol dan  berkinerja  yang  baik  serta  aman.  Menjaga kinerja Server melalui pengawasan kestabilan suhu ruang Server karena  suhu  memiliki  keterkaitan yang erat dengan faktor eksternal seperti listrik dan kinerja mesin  dari  sistem  pendingin  itu  sendiri. Membutuhkan  pengawasan  secara  berkelanjutan untuk permasalahan tersebut [2].
PT.  Dreta  Teknologi  Solusindo  adalah perusahaan  yang  bergerak  dibidang  Industri  TI dengan  inovatif  yang berdiri  pada  tahun  2015 dengan  kantor  pusat  di  Jakarta.  Kantor  pusat  PT. Dreta  Teknologi  Solusindo  berlokasi  di  Jl.  Tebet Raya NO 2A Jakarta Selatan, 12810. Perusahaan ini memiliki  1  ruang Server dan  mempunyai  2 Server utama dan 1 Server backup . Serta terdapat PABX di dalam  ruangan Server [3].  Ruang Server di perusahaan  ini  memiliki  2  alat  pendingin  ruangan, yaitu : Pendingin ruangan berjenis split dan berjenis
central .  Suhu  rata-rata  panas  maksimal  dari  ruang Server ini adalah 25 o C.
Permasalahan  lain  yang  dapat  muncul  adalah petugas  ruang Server atau Administrator selaku penanggung  jawab  ruangan  tidak  mungkin  dapat selalu  mengawasi  atau  memantau  kestabilan  suhu ruang Server dan keamanan ruang Server selama 24 jam karena waktu kerja yang terbatas. Oleh karena itu  dibutuhkan  suatu  aplikasi monitoring suhu  dan gerak yang dapat membantu pekerjaan Administrator ,  dimana  sebelumnya  belum  ada pekerjaan  memantau  dan  pencatatan  suhu  ruangan Server dan gerak [4]. Aplikasi monitoring suhu dan gerak  ini  memanfaatkan  sensor  pendeteksi  suhu ruangan  DHT22  sebagai  sensor  suhu  dan  PIR ( Passive  Infrared  Receiver )  sebagai  sensor  gerak yang  dihubungkan  dengan  mikrokontroler  dan dikomunikasikan secara wireless melalui komputer dan  dapat  diakses  melalui  website  dari  mana  saja ,
[5] .  Sehingga  aplikasi  dapat  memantau  ruang Server selama  24  jam  yang  apabila  suhu  dalam ruangan  melewati  batas  yang  telah  ditentukan, maka aplikasi akan mengirimkan informasi kepada Administrator atau petugas ruang Server melalui e- Mail  ( Electronic  Mail )  dan  juga  aplikasi  ini dilengkapi  dengan  Sensor  PIR  ( Passive  Infrared Receiver )  yang  dapat  mendeteksi  gerak  ketika  ada orang  yang  masuk  ke  dalam  ruang Server tanpa seijin Administrator [6].  Sehingga  aplikasi  ini
______________________________________________________________________
diharapkan  dapat  menutupi  kekurangan  dalam sistem manual yang telah ada.
Masalah tersebut  dapat  diatasi  dengan merangkai  perangkat  mikrokontroler  dan  membuat suatu  aplikasi  yang  dapat  bekerja  secara  otomatis dalam memonitor keadaan suhu dengan sensor suhu apa dan  memantau gerak  dengan  sensor  apa?  di ruang Server .  Selain  itu  aplikasi  ini  juga  harus dapat mencatat suhu secara terus - menerus selama 24  jam  dan  mencatat  setiap  ada  gerak  di  dalam ruang Server apabila  kondisinya  sudah  tidak  ada petugas  atau Administrator lagi.  Solusi  untuk mengatasi  hal  tersebut,  maka  dibuatlah  suatu  alat dan aplikasi yang dapat memonitor suhu dan gerak secara  otomatis  dan  akan  selalu  menyimpan kedalam  database.  Dan  informasi  yang  tersimpan dapat diakses melalui website juga. Selain itu dapat memberikan informasi melalui e-Mail.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  pembuatan  alat monitoring dan  kendali  suhu  serta  gerak  pada  ruang Server dengan  model Extreme  Programming, adalah sebagai berikut :
a. Analisa  kebutuhan  alat  yang  diperlukan aplikasi  ini  dan  Studi  literatur  tentang  teori- teori  dan  makalah  yang  terkait  dengan penelitian pembuatan alat monitoring suhu dan gerak pada ruang Server .
b. Perancangan  Perangkat  Keras,  yang  meliputi perancangan rangkaian sensor suhu dan sensor gerak, rangkaian sistem minimum microcontroller.
c. Perancangan Perangkat Lunak yang digunakan untuk  pencatatan  suhu  dan  gerak  pada  ruang Server serta  untuk  memberikan  perintah  pada perangkat keras.
d. Pengujian dan analisa rangkaian yang telah dibuat
e. Menuliskan laporan hasil penelitian

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  pengimplementasian  dan  analisa  sistem monitoring dan  kendali  suhu  serta  gerak  ini  akan dilakukan  pengujian  serta  analisa  dari  alat  dan program  yang  telah  dirancang.  Tujuannya  adalah agar  pengguna  dapat  memahami  lebih  dalam mengenai  proses  sistem monitoring dan  kendali suhu serta gerak ini.

## 3.1. Rancangan Sistem
Sebelum  melakukan  implementasi  maka diperlukan  perancangan  terlebih  dahulu  untuk aplikasi yang akan di buat. Rancang bangun sistem monitoring dan  kontrol  ruangan Server berbasis Arduino  Uno  R3  adalah  tentang  bagaimana merancang  sistem  yang  dapat  memantau  keadaan suatu  ruangan Server dengan  bagian-bagian  yang
akan dipantau seperti mengetahui suhu ruangan dan kelembapan ruangan, dan dapat mengetahui apabila ada  yang  masuk  ke  dalam  ruangan Server .  Semua ini akan  dapat ditampilkan  di dalam layar  browser internet dengan cepat dan mudah dengan perangkat sederhana Arduino Uno R3 [7].

## Gambar 1. Skema Rangkaian Keseluruhan Interface
CC3000  WiFi  Shield  digabungkan  dengan mikrokontroler.  Sensor  suhu  DHT22  dihubungkan dengan  3  kabel:  yaitu  kabel  pertama  dihubungkan dengan  pin  3.3v  pada  WiFi  Shield,  kabel  kedua dihubungkan  dengan  pin  no  2,  dan  kabel  ketiga disambungkan  dengan  pin  ground  pada  WiFi Shield, lalu sensor PIR akan dihubungkan dengan 3 kabel  juga,  yaitu  :  kabel  pertama  disambungkan dengan pin  5v,  kabel  kedua  disambungkan  dengan nomor 3, dan kabel nomor 3 akan disambungkan ke pin  ground.  Lalu  mikrokontroler  arduino  uno dihubungkan ke komputer melalui USB port, [8].
Sensor DHT22 adalah sensor untuk mendeteksi  suhu  dan  kelembapan  suatu  ruangan. Sedangkan  sensor PIR ( Passive Infrared Receiver ) merupakan  sebuah  sensor  berbasiskan  infrared. Akan  tetapi,  tidak  seperti  sensor  infrared kebanyakan  yang  terdiri  dari  IR  LED  dan fototransistor.  PIR  tidak  memancarkan  apapun seperti IR LED. Dengan Arduino Uno sendiri lebih memudahkan penggunanya untuk dapat pembuatan berbagai  hal  dengan  mikrokontroler,  karena  di dalamnya  sudah  tersedia  yang  dibutuhkan  oleh mikrokontroler.  CC3000  WiFi  Shield  adalah prosesor  jaringan  nirkabel  untuk  mikrokontroler Arduino.  Cara  pakai  dengan  cara  di  pasangkan diatas mikrokontroler Arduino [9].

## 3.2. Program Aplikasi
Sistem yang akan dikerjakan ini adalah sistem yang otomatis tanpa perlu ada yang mengendalikannya,  dikarenakan  sistem monitoring suhu  dan  gerak  ini  mempunyai  tujuan  untuk mendapatkan  data  aktual  dan  dalam  waktu  yang nyata  atau  yang  sebenarnya  terjadi  saat  ini  juga. Alat  yang  akan  dikembangkan  adalah  alat  yang membutuhkan  software  untuk  menjadi  jembatan antara  alat monitoring dengan  user  yang  dapat melihat  laporan monitoring dan  gerak  melalui website. Pada sistem monitoring suhu dan gerak ini memiliki  2  perangkat  lunak  dengan  fungsi  yang berbeda, yaitu CC3000 WiFi dan Web Monitoring, [10].
______________________________________________________________________

## 3.3. Perangkat Keras
Perangkat  keras  adalah  layer  paling  rendah diantara  perangkat  lainnya  yaitu  yang  berkaitan dengan  electical  koneksi  antar  peralatan.  Dari  sini semua  nilai  dan  parameter  didapatkan.  Perangkat keras  yang  akan  digunakan  pada  perancangan sistem monitoring suhu  dan  gerak  ini  adalah sebagai berikut:
a. Alat Input: Sensor DHT22 dan Sensor PIR b. Alat  Pemroses:  Arduino  Uno  R3  dan  CC3000 WiFi Shield
c. Alat Output: Lampu LED dan Buzzer
3.4. Cara Kerja Rangkaian Perangkat Keras.
3.4.1. Sensor Suhu
DHT22  adalah  Sensor  suhu  dan  kelembapan yang dipakai di dalam sistem ini. Tugas dari sensor ini  adalah  mengirimkan  sinyal  informasi  berupa data digital suhu dan kelembapan ruang Server dari Pin  1  Sensor  DHT22  lalu  diterima  oleh  PIN  2 digital  pada  mikrokontroler  Arduino  Uno  R3. Sinyal  tersebut  akan  diproses  oleh  mikrokontroler untuk  dikirimkan  ke  komputer Server melalui jaringan  wireless [12]. Sehingga  data  dapat menyimpan  informasi  suhu  dan  kelembapan  ke dalam  database  untuk  dapat  ditampilkan  kedalam website monitoring .
3.4.2. Sensor PIR ( Passive Infra Red ) Pada  sensor  PIR,  IR  Filter  akan  menyaring panjang gelombang sinar inframerah pasif. IR Filter di  modul  sensor  PIR  mampu  menyaring  hingga panjang gelombang sinar inframerah pasif antara 8 sampai 14 mikrometer, sehingga panjang gelombang  yang  dihasilkan  dari  tubuh  manusia yang berkisar antara 9 sampai 10 mikrometer dapat terdeteksi  oleh  sensor.  Karena  semua  benda memancarkan  energi  radiasi,  sebuah  gerakan  akan terdeteksi  ketika  sumber  inframerah  dengan  suhu tertentu  (misalnya:  manusia)  melewati  sumber inframerah  yang  lain  dengan  suhu  yang  berbeda (misal: dinding), maka sensor akan membandingkan pancaran inframerah yang diterima  setiap  satuan  waktu,  sehingga  jika  ada pergerakan  maka  akan  terjadi  perubahan  pembaca pada  sensor.  Pin  2  akan  bernilai  HIGH  jika  ada manusia  yang  terdeteksi  didepan  sensor  PIR,  dan benilai LOW jika tidak ada yang terdeteksi. Setelah data dari kedua sensor diproses oleh mikrokontroler Arduino  Uno  maka  data  tersebut  akan  dikirimkan melalui  jaringan  wireless.  Di  dalam  komputer Server modul  CC3000  WiFi  akan  memproses  data untuk  kemudian  dimasukkan  kedalam  database ,
[13] . Sehingga ketika web monitoring diakses maka data  yang  telah  di  simpan  kedalam  database  akan terlihat di dalam web monitoring .
3.5. Implementasi
Sistem monitoring dan  kendali  suhu  serta gerak  ini  memerlukan  3  tahapan  pengoperasian agar  sistem  dapat  berjalan  dengan  baik.  Adapun tahapan  yang  harus  dilakukan  adalah  sebagai berikut :

## 3.5.1. Tahap Pengoperasian Perangkat Keras .
Di  tahap  ini  adalah  panduan  dalam mempersiapkan  perangkat  keras  yang  berupa mikrokontroler  dan  beserta  sensor  suhu,  sensor gerak  serta  alat  pendukung  lainnya  yang  sudah dirancang sebelumnya.

## Gambar 2. Rangkaian Arduino, sensor DHT22 dan sensor PIR dalam Box
Dengan melihat  gambar diatas, maka langkah selanjutnya  adalah  dengan  menghubungkan  serial port  ke  Komputer  melalui  kabel  USB.  Setelah itu menghubungkan  perangkat  keras  ke  komputer maka otomatis perangkat keras akan menyala. Dan tahapan  selanjutnya  adalah  aktifkan  WiFi  untuk menghubungkan  CC3000  WiFi  Shield  Arduino dengan komputer Server .

## 3.5.2. Tahapan Pengoperasian CC3000 WiFi
Pengoperasian  program  ini  menggunakan Arduino  IDE  dan  XAMPP  jika  tidak  ada  maka harus  di  install  terlebih  dahulu.  Sebelum menjalankan harap dipastikan mikrokontroler sudah terhubung dengan komputer agar aplikasi ini dapat berjalan  dengan  baik.  Memiliki  beberapa  tahapan untuk  menghubungkan  dengan  perangkat  keras yang telah standby .

## a. Connect WiFi
Pada  tahap  awal  saat  menjalankan  adalah dengan Connect  WiFi, demi keamanan WiFi harus memasukan password.

## b. XAMPP Control Panel
XAMPP Control Panel adalah perangkat lunak yang  mendukung  untuk  koneksi  antara  database, web monitoring dan  wireless  agar  berjalan  dengan baik.  Jika  semua  telah  terhubung  maka  sensor DHT22  dan  sensor  PIR  akan  berjalan  dengan otomatis.  Semua  data  record  sensor  akan  masuk kedalam database.
3.5.3. Tahapan Pengoperasian Web

## Monitoring
Pengoperasian  pada  tahap  ini  membutuhkan Internet  Browser  seperti  Mozzila  FireFox,  Internet Explorer,  atau  Chrome.  Setelah  dipastikan
______________________________________________________________________
komputer  sudah  terinstall  Internet  Browser  maka langsung  masukkan  alamat  IP  Address  dari  Web Server Monitoring . Setelah web monitoring terbuka maka  yang  pertama  ditampilkan  adalah  halaman login.  Untuk  login  dibutuhkan  User  ID  yang  telah terdaftar di database.

## 3.5.4. Tampilan  Halaman  Utama  Pada  Web
Monitoring
Setelah berhasil login maka akan ditampilkan halaman Utama
pada
Web Monitoring . Mikrokontroler  akan  ditampilkan  juga  informasi lain Server itu sendiri, seperti: Waktu Update suhu, Login  Terakhir,  Total  data  suhu,  dan  Update pergerakan terakhir.

## Gambar 3. Tampilan Halaman Utama Web Monitoring

## 3.5.5. Tampilan Halaman Riwayat
Pada gambar dibawah ini adalah tampilan dari halaman  Riwayat.  Pada  halaman  Riwayat ini menampilkan  data  Riwayat monitoring suhu  dan kelembapan pada ruang Server .

## Gambar 4. Tampilan Halaman Riwayat

## 3.1.6 Tampilan Halaman Pengaturan
Pada  halaman  ini  terdapat  fitur  kendali  batas maksimal  suhu  dan  terdapat  fitur  notifikasi  email untuk  mengirimkan  notifikasi  email  yang  telah terdaftar serta ada fitur menambahkan alamat email.

## Gambar 5. Tampilan Halaman Pengaturan
Berikut ini adalah cara untuk menjalankan fitur Pengaturan pada web monitoring ini :
1) Masukkan  batas  maksimal  suhu  pada  ruang Server .  Apabila  suhu  ruang Server mencapai atau melebihi batas maksimal maka akan kirim notifikasi  email  kepada  petugas  ruang Server atau Administrator . Berikut ini adalah tampilan dari setingan batas maksimal suhu.

## Gambar 6. Tampilan Setingan Batas Maksimal Suhu
Masukkan  batas  maksimal  humidity  pada ruang Server. Apabila  humidity  ruang Server mencapai atau melebihi batas maksimal maka akan kirim notifikasi email kepada petugas ruang Server atau Administrator . Berikut ini adalah tampilan dari setingan batas maksimal humidity.
Gambar 7. Tampilan Setingan Batas Maksimal Humidity
2) Masukkan  alamat  email  dari  petugas  ruang Server atau Administrator agar  dapat dikirimkan email notifikasi apabila suhu ruang Server mencapai  batas  maksimal  dan  sensor gerak  mendeteksi  keberadaan  seseorang  di dalam ruang Server .
Gambar 8. Tampilan Form Tambah Email
Gambar 9. Tampilan Email Notifikasi dari sensor Suhu
Gambar 10. Tampilan Email Notifikasi dari Sensor Gerak
3.1.7. Tampilan Halaman Pengguna
______________________________________________________________________
Halaman  Pengguna  ini  untuk  membuat, merubah,  dan  menghapus  User  login  pada  web monitoring .

## Gambar 11. Tampilan Halaman Pengguna
Tambah  Pengguna  untuk  membuat  User  ID login  baru.  Klik  tombol  Pensil  pada  fitur  tindakan untuk merubah User ID dan Password. Klik tombol (X)  pada  fitur  tindakan  untuk  menghapus  User  ID dan Password.

## Gambar 12. Tampilan Form Tambah Pengguna

## 3.1.8. Tampilan Halaman Tentang
Halaman  Tentang  ini  untuk  melihat  profil penulis pada web monitoring .
Gambar 13. Tampilan Halaman Tentang
3.2. Uji Coba
Setelah berhasil
melakukan tahapan implementasi  maka  langkah  selanjutnya  adalah tahap  pengujian.  Tahap  pengujian  adalah  bagian terpenting  dalam  suatu  siklus  pembangunan perangkat  keras  dan  perangkat  lunak.  Tujuan  dari pengujian  ini  adalah  untuk  menjamin  bahwa perangkat lunak dan perangkat keras yang dibangun memiliki  kualitas  yang  handal  dan  sesuai  seperti yang diharapkan
3.2.1. Uji Coba Alat dengan Serial Port
Pengujian  komunikasi  serial  port  pada komputer  dengan  rangkaian  alat  merupakan  salah satu faktor penting dalam tahap implementasi pada aplikasi ini. Selanjutnya hubungkan mikrokontroler
dengan  serial  port  pada  komputer  dengan  cara sebagai berikut :
a. Pastikan  rangkaian  mikrokontroler  sudah terhubung dengan baik
b. Buka  Device  Manager  pada  komputer  dengan cara  klik  kanan  pada  Start  Menu  - klik  Device Manager, dan lihat sisi sebelah kiri pada Device Manager, dan lihat tulisan Ports (COM & LPT) lalu buka dan lihat arduino terhubung pada port berapa pada komputer.

## 3.2.2. Uji Coba CC3000 WiFi Shield Module
Pada  pengujian  ini  untuk  melihat  koneksi antara CC3000 WiFi dengan Arduino uno R3 untuk membaca  sensor  suhu  DHT22  dan  sensor  gerak PIR.
Gambar 14. Tampilan Hasil Koneksi CC3000 WiFi
Gambar 15. Tampilan Lampu Indikator CC3000 WiFi

## 3.3. Uji Coba Sensor Suhu DHT22
Pada pengujian sensor suhu dilakukan dengan membandingkan  hasil  pengukuran  sensor  DHT22 dengan  termometer  digital.  Pengujian  dilakukan dengan  mengukur  suhu  di  beberapa  ruangan. Pengambilan  suhu  dilakukan  sebanyak  9  kali dengan  interval  waktu  2  detik  untuk  percobaanya dan data pengujian suhu dihitung rata-ratanya untuk membandingkan dengan hasil pengukuran termometer digital.

## Gambar 16. Hasil Pengukuran Sensor DHT22
Hasil  dari  percobaan  pada  = secara  otomatis masuk  ke  dalam  database  yang  dapat  dilihat  pada Gambar di bawah ini:
______________________________________________________________________
Gambar 17. Data Pengukuran Suhu DHT22 di Database
Tabel 1. Tabel Perbandingan Sensor DHT22 dan Termometer Digital No DHT22 Termometer Digital Error ( o C) 1 27.0 26.0 1.0 2 27.0 26.3 0.7 3 22.0 20.0 2 4 21.0 19.6 1.4 5 23.0 21.7 2.3 6 25.0 24.6 0.4 7 25.0 24.6 0.4 8 25.0 24.7 0.3 9 24.0 23.0 1.0
Dari  hasil  pengujian  sensor  DHT22  yang dibandingkan dengan termometer digital pada tabel 4.1  hasil  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  suhu yang  terukur  dari  temometer  digital  dengan  rata- rata  kesalahan ± 1.16 o C.  Pada  Gambar  25 adalah tampilan suhu dan humidity pada web monitoring .

## Gambar 18. Tampilan Suhu dan Humidity pada Web Monitoring
Pada  Gambar  26 adalah  tampilan  suhu  yang mencapai  batas  maksimal  kemudian  akan  secara otomatis mengirimkan notifikasi email.
Gambar 19. Tampilan Suhu diatas Batas Maksimal
Pada Gambar 27 adalah tampilan menu seting batas maksimal tidak boleh lebih dari 25 °C.

## Gambar 20. Tampilan Menu Seting Batas Maksimal Suhu
Pada  Gambar  28 adalah  tampilan  suhu  yang mencapai  batas  maksimal  kemudian  akan  secara otomatis mengirimkan notifikasi email.

## Gambar 21. Tampilan Humidity diatas Batas Maksimal

## 3.4. Uji Coba Sensor PIR
Pengujian  pada  sensor  PIR  dengan  menguji sensitifitas  ketika  mendeteksi  pergerakan.  Cara menguji  respon  sensor  PIR  yaitu  dengan  melihat dari  lampu  LED  yang  menyala  dan  bunyi  Buzzer. Jika  sensor  PIR  mendeteksi  keberadaan  seseorang maka  lampu LED  akan  menyala  dan  Buzzer  akan bunyi.

## Gambar 22. Tampilan Lampu LED Menyala
Pada  Gambar  29 diatas  waktu  yang dibutuhkan  dari  sensor  PIR  menutup  sampai  bisa mendeteksi  kembali  membutuhkan  waktu  5  detik. Berikut  tampilan  Update  pergerakan  terakhir  pada menu web monitoring.

## Gambar 23. Tampilan Update Pergerakan Terakhir
Pada  Tabel  2, waktu  yang  dibutuhkan  untuk Sensor PIR dapat medeteksi kembali setelah sensor PIR berstatus OFF.
______________________________________________________________________

## Tabel 2. Waktu yang Dibutuhkan untuk Sensor PIR
Detik Status PIR 1 Deteksi ke 1 2
3
4 5 OFF 6 7 8 9 10 Deteksi ke 2
Percobaan diatas dilakukan secara langsung setelah status PIR OFF.
3.5. Uji coba Sistem Secara Keseluruhan Pengujian sistem monitoring secara keseluruhan  merupakan  pengujian  alat  yang  sudah dikembangkan  dan  pengujian  aplikasi  serta  web monitoring .  Pengujian  ini  dilakukan  untuk mengetahui  integritas  antar  unit  dalam  satu  sistem dengan tujuan sistem yang dibangun sesuai dengan perancangan  sistem.  Pengujian  ini  meliputi pengujian  kondisi  ruang,  aktuator  dan  indikator terhadap nilai sensor yang ada.
Tabel 3. Tabel Hasil Pengujian Monitoring Ruang Suhu dan Gerak Waktu Kondisi Ruang Suhu Ruang PIR 1 PIR 2 Aktuator Tampilan di Aplikasi 22.46 Ada 22 ON ON
Kirim Email Deteksi Orang Sensor Gerak : Terdeteksi 22.49 Ada 22 ON ON Kirim
Email Deteksi Orang Sensor Gerak : Terdeteksi 22.53 Tidak Ada 23 OFF OFF Kirim Email Suhu Melebihi Batas Maksimal Email Terkirim 22.58 Tidak ada 22 OFF OFF - -
Gambar  di  bawah ini  adalah  isi  dari  file  log sensor suhu selama proses pengujian berlangsung.

## Gambar 24. Log Data Monitoring Suhu
Gambar  di  bawah  ini adalah  isi  dari  file  log sensor PIR selama proses pengujian berlangsung.

## Gambar 25. Log Data Monitoring Gerak (PIR)

## 3.6. Hasil Perbandingan
Untuk  menguji  keakuratan  dari  sensor  suhu DHT22  maka  akan  kita  bandingkan  dengan termometer  digital  dan  kita  gunakan  tabel  hasil perbandingan  antara  sensor  Suhu  DHT22  dengan Termometer Digital.

## Tabel 4. Hasil Perbandingan Sensor Suhu DHT22 dengan Termometer Digital
Tanggal Waktu Suhu DHT22 Suhu Thermometer Digital Selisih Rata- rata 08/01/2018 16.07 32 31 1.0 0.93 16.08 32 31.6 0.4
16.09 34 32.7 1.3 16.10 37 36 1.0 16.11 38 36.5 1.5 10/01/2018 20:54 29 28.7 0.3 20.55 29 28.5 0.5 20.56 29 27.7 1.3 20.57 30 29 1.0 20.58 30 29 1.0
Data  dari  Tabel  4 diambil  dalam  hari  yang berbeda.  Dimana  pada  tanggal  08/01/2018 dilakukan  percobaan  dengan  kondisi  pendingin ruang  pada  ruangan Server sedang  tidak  aktif. Sedangkan pada percobaan pada tanggal 10/01/2018  dilakukan  pada  dengan  menyalakan satu  pendingin  ruangan  di  ruang Server .  Sehingga dapat dilihat pada tabel 4.4 diatas terjadi selisih dari 0.3  sampai  dengan  1.5.  Dimana  selisih  terbesar terjadi  karena  thermometer  digital  membutuhkan waktu  untuk  kalibrasi.  Dan  pada  percobaan  di tanggal  10/01/2018  sebelum  dilakukan  percobaan maka  penulis  melakukan  kalibrasi  terlebih  dahulu pada  thermometer  digital  sehingga  selisih  Antara DHT22 dengan termometer digital hanya mencapai 1.3 o C saja.

## 3.7. Kelebihan dan kekurangan Sistem
Berikut  ini  merupakan  evaluasi  berdasarkan hasil  keluaran  yang  didapatkan,  dimana  hasilnya sesuai  dengan  skenario  pengujian  yang  telah direncanakan.

## 3.7.1. Kelebihan pada Sistem
______________________________________________________________________
a. Aplikasi  berjalan  dengan  baik  dan  secara fungsional  mengeluarkan  hasil  yang  sesuai dengan  yang  diharapkan  karena  proses  yang dilakukan  untuk  menjalankan  aplikasi  tersebut sesuai dengan yang penulis buat.
b. Fungsi-fungsi  berjalan  dengan  baik,  seperti menampilkan  suhu  dalam  derajat  celcius  dan menampilkan  status  apabila  sensor  PIR mendeteksi keberadaan manusia.
c. Pemberitahuan  melalui  Email  sudah  berjalan dengan  lancar  sesuai  dengan  yang  kondisi- kondisi yang sudah ditentukan.
3.7.2. Kekurangan pada Sistem
a. Mikrokontroler  harus  terhubung  ke  komputer agar dapat diakses melalui Internet.
b. Adanya  dalay  pada  sensor  pir  untuk  hal pengamanan  ruang server dari  penyusup  yang tidak diinginkan.
c. Belum  tersedia  fitur  Webcam/Camera  untuk mengcapture adanya gerakan yang ada di dalam ruang server .

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  yang  telah  dicapai  dalam penelitian ini,  terdapat  beberapa  kesimpulan, diantaranya:
a. Hasil  analisa  kebutuhan  yang  didapat,  sistem dapat  memantau  suhu  ruang Server secara online,  dapat  memantau  kondisi  ruang Server apabila  dimasukki  oleh  orang  pada  saat  diluar jam kerja, dan Administrator atau petugas ruang Server akan menerima email notifikasi.
b. Perancangan  sistem dibagi  menjadi  2  bagian, yaitu:  perancangan  perangkat  keras  dan perancangan perangkat lunak.
c. Sistem  mampu  menjalankan  fungsi  sesuai dengan hasil analisa kebutuhan.
d. Dengan  percobaan  yang  dilakukan  pada  ruang Server PT.  Dreta  Teknologi  Solusindo  dengan menggunakan  sensor  DHT22  dan  sensor  gerak PIR  maka  dapat  mengetahui  suhu  panas  ruang server dan mengetahui ada penyusup atau tidak di ruang server .

## 5. DAFTAR PUSTAKA
[1] Rahardjo, A., Yuhana, U. L., dan Shiddiqi, A. M., 2011, Rancang Bangun Aplikasi
Pengaturan dan Pengendalian Suhu Ruang Server Berbasis Web Service dan SMS Gateway, In Seminar Tugas Akhir Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya .
[2] Awaj, M. F., Rochim, A. F., dan Widianto, E. D., 2014, Sistem Pengukur Suhu dan Kelembaban Ruang Server, Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer , 2(1): 40-
47.
[3] Giacopelli, D., Engelking, F., dan Nathanson, R. 2001, U.S. Patent No. 6,324,410 ., Washington DC, U.S. Patent and Trademark Office.
[4] Siswanto, S., Gata, W., dan Tanjung, R., 2017, Kendali Ruang Server Menggunakan Sensor Suhu DHT 22, Gerak Pir dengan Notifikasi Email, Prosiding SISFOTEK , 1(1): 134-142.
[5] Wiyagi, R. O., 2011, Sistem Monitoring Suhu Ruang Server Berbasis Web, Junal Ilmiah Elite Elektro , 2(1): 50-54.
[6] Batko, T. J. dan Baldwin, J. R., 2000, U.S. Patent No. 6,082,894 . Washington DC, U.S.
Patent and Trademark Office.
[7] Monk, S., 2016, Programming Arduino: getting started with sketches , McGraw Hill Professional.
[8] Schwartz, M., 2014, Arduino Home Automation Projects , Packt Publishing Ltd.
[9] Hulea, M., Mois, G., Folea, S., Miclea, L., dan Biscu, V., November 2013, Wi-sensors: A low power Wi-Fi solution for temperature and humidity measurement, In Industrial Electronics Society, IECON 2013-39th Annual Conference of the IEEE : 4011-4015.
[10] Fuad, M. M., 2015, Remote pH monitoring system using IOT node , Doctoral dissertation, Universiti Teknikal Malaysia Melaka.
[11] Wahyono, T., 2007, Building & Maintenance PC Server , Elex Media Komputindo.
[12] Gaddam, A., 2014, Designing a wireless sensors network for monitoring and predicting droughts.
[13] Thaker, T., March 2016, ESP8266 based implementation of wireless sensor network with Linux based web-server, In Colossal
Data Analysis and Networking (CDAN),
Symposium: 1-5.