Syntax Literate. 6 (6). http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6.3100
E-ISSN:
2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 6, No. 6, Juni 2021

## ANALISIS  KONSERVASI  DAN  EFISIENSI  ENERGI  PADA  TOWER FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA BERDASARKAN SERTIFIKASI GREEN BUILDING INDONESIA

## Citra Indriyati, Arifin Daud, Reky Prima
Universitas Sriwijaya (UNSRI) Palembang, Sumatera, Indonesia Email: citraindriyati@ft.unsri.ac.id, arifindaud@ft.unsri.ac.id, rekyatlantica@gmail.com

## Abstract
At this time the energy crisis became one of the hot issues as technology developed. Entering  the  20th  century,  energy  grew  larger  in  aspects.  However,  knowing  the greater  energy  is  not  balanced  with  energy.  Everywhere  the  energy  of  the population energizes the population modernizing civilization. Every day, electrical use  equipment  such  as  air  conditioners,  computers,  lamps,  refrigerators, dispensers,  televisions  and  all  devices  there  kelang  energy  to  smooth  what  was past. The purpose of this research is for analysts at the Sriwijaya University Energy Conservation  Tower  located  Green  Building  Indonesia  certification  and  energy efficiency  at  the  Faculty  of  Law,  Sriwijaya  University  is  located  Green  Building Indonesia  certification.  The  method  of  research  which  is  the  way  literature literature  with  the  collection  of  research  data  is  done  by  means  of  primary  data collection and second data. As a result of this research conducted an event, Tower Faculty  of  Law  Sriwijaya  University  got  14  out  of  36  points  with  conservation energy  of  38.8%  of  any  size.  A  good  point  point is  good  is  only  on  one efficiency criteria  that  dig  build  a  good  name  of  energy,  so  it  can  be  said  that  tower  law faculty  with  good  conservation  energy  that  points  points  acquisition  has  not reached the maximum points.

## Keywords:  tower;energy; conservation and efficiency

## Abstrak
Pada  saat  ini  krisis  energi  telah  menjadi  salah  satu  isu  hangat  seiring  dengan berkembangnya  kemajuan  teknologi.  Memasuki  abad  ke-20,  kebutuhan  energi menjadi semakin besar dalam berbagai aspek. Namun, kebutuhan akan energi yang semakin besar tidak diimbangi dengan persediaan energi yang memadai. Penyebab peningkatan  kebutuhan  energi  adalah  pertumbuhan  penduduk  serta  modernisasi peradaban.  Setiap  hari,  penggunaan  peralatan  listrik  seperti air  conditioner , komputer,  lampu,  lemari  es,  dispenser,  televisi  dan  semua  perangkat  tersebut memerlukan  energi  untuk  beroperasi  sebagaimana  dibutuhkan.  Tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  konservasi  energi  pada  Tower  Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya berdasarkan sertifikasi Green Building Indonesia dan menganalisis  efisiensi  energi  pada  Tower  Fakultas  Hukum  Universitas  Sriwijaya berdasarkan  sertifikasi Green  Building Indonesia.  Metode  penelitian  yang digunakan adalah metode studi literatur dengan teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer dan data sekunder. Hasil dari
Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Tower  Fakultas  Hukum  Universitas  Sriwijaya mendapatkan  14  dari  36  poin  dengan  konservasi  energi  sebesar  38,8%  penerapan yang  telah  dilakukan.  Poin  terbesar  yang  dihasilkan  hanya  terdapat  pada  satu kriteria  yaitu  efisiensi  yang  dioptimalkan  membangun  kinerja  energi,  sehingga dapat  dikatakan  bahwa  Tower  Fakultas  Hukum  belum  menerapkan  konservasi energi  dengan  baik  karena  persentase  perolehan  poin  belum  mencapai  poin maksimal.
Kata kunci : tower ; energi; konservasi dan efisiensi

## Pendahuluan
Pada  saat  ini  krisis  energi  telah  menjadi  salah  satu  isu  hangat  seiring  dengan berkembangnya kemajuan teknologi. Memasuki abad ke-20, kebutuhan energi menjadi semakin  besar  dalam  berbagai  aspek.  Namun,  kebutuhan  akan  energi  yang  semakin besar tidak diimbangi dengan persediaan energi yang memadai. Penyebab peningkatan kebutuhan  energi  adalah  pertumbuhan  penduduk  serta  modernisasi  peradaban.  Setiap hari,  penggunaan  peralatan  listrik  seperti  air conditioner ,  komputer,  lampu,  lemari  es, dispenser,  televisi  dan  semua  perangkat  tersebut  memerlukan  energi  untuk  beroperasi sebagaimana  dibutuhkan.  Penggunaan  energi  yang  berlebihan  dan  kurang  bijaksana tersebut menyebabkan pemanasan global (Prima & Indriyati, 2020) .
Pemanasan global merupakan kondisi peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi akibat  konsentrasi  gas  rumah  kaca  serta  penggunaan  sumber  energi  yang  kurang bijaksana  dan  berlebihan (Prima &  Indriyati,  2020) .  Oleh  karena  itu,  salah  satu  upaya untuk  mengurangi  isu  energi  yang  menyebabkan  pemanasan  global  adalah  dengan melakukan  konservasi  energi  guna  mengurangi  konsumsi  energi  yang  berlebihan  dan efisiensi  energi  sebagai  penggunaan  energi  secara  efisien  dengan  energi  yang  lebih sedikit berdasarkan sertifikasi green building (Tiagas, 2017) .
Green  building merupakan  solusi  yang  tepat  untuk  menanggulangi  krisis  energi yang  terjadi  di  mana  standar Greenship sebagai  sertifikasi  utama  dan  EDGE  sebagai pendukung  sertifikasi  utama.  Penerapan  konsep green building juga  tidak  hanya diterapkan  pada  bangunan  yang  berfungsi  sebagai  perkantoran  namun  juga  diterapkan pada  bangunan  yang  berfungsi  sebagai  fasilitas  pendidikan.  Pada  fasilitas  pendidikan penerapan  konsep green  building telah  dilakukan  dalam  upaya  menciptakan green campus (Vujic et al., 2019) .
Green  campus yang  diterapkan  pada  perguruan  tinggi  merupakan  bagian  konsep green  building    yang    memiliki  kriteria  peringkat    penilaian.  Menurut    peringkat  yang ditentukan  oleh  UI  Green  Metrick  World  University,  Universitas  Sriwijaya  tidak memasuki  peringkat  dari  72  perguruan  tinggi  yang  menerapkan green  campus di Indonesia (Kanakoudis,  Papadopoulou,  &  Tsitsifli,  2015) .  Untuk  mewujudkan  green campus  pada  Universitas  Sriwijaya maka  diperlukan  penerapan  konsep green  building di dalamnya, penerapan ini dapat dilakukan pada salah satu bangunan yang ada (Abdul- Azeez & Ho, 2015).
Adapun  fakultas  yang  dilakukan  upaya  penerapan  konsep  green  building  dalam penelitian ini adalah Tower Fakultas Hukum yang merupakan bangunan tinggi dengan delapan  lantai (Nasional,  2011a) .  Konsep green  building diperlukan  oleh  Tower Fakultas  Hukum  dalam  mengurangi  konsumsi  energi  yang  berlebihan.  Untuk mengurangi  konsumsi  energi  yang  berlebihan,  maka  analisis  konservasi  dan  efisiensi energi  pada  Tower  Fakultas  Hukum  penting  untuk  dilakukan  berdasarkan  sertifikasi Green Building Indonesia (Nasional, 2011b) .
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  konservasi  energi  pada  Tower Fakultas  Hukum  Universitas  Sriwijaya  berdasarkan  sertifikasi Green  Building Indonesia.  Menganalisis  efisiensi  energi  pada  Tower  Fakultas  Hukum  Universitas Sriwijaya berdasarkan sertifikasi Green Building Indonesia.

## Metode Penelitian
Penelitian  mengenai  konservasi  dan  efisiensi  energi  dilakukan  pada  Tower Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang letaknya berada pada Jalan Srijaya Negara, Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30121. Lokasi Tower Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dapat dilihat pada Gambar 1.

## Gambar 1 Lokasi Tower Fakultas Hukum
1. Studi Literatur
Langkah  awal  yang  penting  dalam  melakukan  suatu  penelitian  adalah  studi literatur.  Studi  literatur  berfungsi  sebagai  wadah  menambah  wawasan, mengumpulkan informasi, memahami hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, dan mengetahui metode yang dapat dilakukan pada penelitian ini. Sumber studi literatur ini  bisa  didapatkan  dengan  membaca  buku,  jurnal,  dan website yang  berhubungan langsung dengan penelitian yang dilakukan.
2. Perumusan Masalah
Setelah  mempelajari  studi  literatur  dari  berbagai  sumber,  maka  didapatkan rumusan masalah untuk penelitian yang dilakukan.
3. Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  data primer dan data sekunder sebagai berikut:
a. Data Primer
Data  primer  yang  diperlukan  pada  penelitian  ini  diperoleh  melalui wawancara, pengamatan, dan pengukuran yang dilakukan di lokasi penelitian.
1) Wawancara
Wawancara  dilakukan  dengan  pihak  pengelola  Tower  Fakultas  Hukum Universitas  Sriwijaya  menggunakan  metode  tanya  jawab  dengan  mengajukan beberapa  pertanyaan  yang  telah  dirangkum  pada list pertanyaan  mengenai penggunaan dan penghematan energi serta pengelolaan bangunan yang menjadi objek penelitian.
2) Pengamatan
Hal ini dilakukan dengan melihat langsung ke lokasi penelitian mengenai upaya  penggunaan  energi  pada  Tower  Fakultas  Hukum  Universitas  Sriwijaya berdasarkan list pengamatan  yang  telah  dibuat  berdasarkan  standar  Green Building Indonesia.
3) Pengukuran
Hal  ini    dilakukan    dengan    pengukuran   cahaya     pada   ruang-ruang  di Tower  Fakultas  Hukum  Universitas  Sriwijaya  berdasarkan list pengukuran yang  telah  dibuat.  Alat  yang  digunakan  selama  melakukan  pengukuran  di lokasi  penelitian  adalah light meter . Light  meter merupakan  alat  untuk mengukur jumlah konsumsi energi pencahayaan terhadap suatu ruangan. Data ini dibutuhkan untuk membandingkan data pencahayaan dari hasil pengukuran dengan data pencahayaan sesuai SNI-6197-2011.
Langkah  pengukuran  cahaya  menggunakan  alat light  meter adalah dengan memasuki setiap ruangan yang memiliki pencahayaan, kemudian buka sensor pencahayaan yang terdapat pada light meter , setelah itu lakukan setting lux/fc  dan  arahkan  sensor  ke  arah  atas  tegak  lurus  di  bawah  lampu,  setelah angka lux muncul maka tekan hold yang ada pada light meter .
b. Data Sekunder
Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini ialah:
1) Data bangunan dan fasilitas pendukung operasional bangunan
2) Data tagihan dan konsumsi energi
4. Metode Pengolahan Data
Metode  pengolahan  data  ini  dilakukan  setelah  data  yang  diperlukan  diperoleh dari  pengamatan,  pengukuran,  dan  wawancara.  Data  tersebut  diolah  berdasarkan sertifikasi Green Building Indonesia pada kriteria efficiency and conservation energi dan sistem Excellence in Design for Greater Efficiencies (EDGE).
5. Analisis Data
Setelah  data  diolah  maka  langkah  selanjutnya  adalah menganalisis  konservasi dan efisiensi energi pada Tower Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya berdasarkan
sertifikasi  green  building  Indonesia  dengan  menggunakan  kriteria efficiency  and conservation energy dan sistem EDGE.
6. Analisis Konservasi Energi Berdasarkan Greenship Existing Building
Konservasi  energi  merupakan  upaya  pengurangan  penggunaan  energi berdasarkan Greenship Existing  Building .  Upaya  konservasi  energi  diterapkan  pada seluruh tahap pemanfaatan, mulai dari pemanfaatan sumber daya energi sampai pada pemanfaatan  terakhir  dengan  menggunakan  teknologi  yang  efisien  dan membudayakan pola hidup hemat energi. Penelitian ini menggunakan alat pengukur konsumsi  energi  listrik  yaitu  light  meter.  Kriteria  konservasi  energi  berdasarkan Greenship Existing Building versi 1.1 memiliki sembilan kriteria.

## Hasil dan Pembahasan
Pada  bab  ini  membahas  mengenai  data  penelitian  yang  dianalisis  dan  dibahas mengenai  konservasi  dan  efisiensi  energi  pada  Tower  Fakultas  Hukum  Universitas Sriwijaya  berdasarkan  sertifikasi Green  Building Indonesia.  Pengamatan  dan pengukuran energi hanya dilakukan pada beberapa ruangan karena tidak semua ruangan dapat diakses akibat pandemik COVID 19. Untuk data yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  data  hasil  pengamatan,  pengukuran  cahaya,  dan  wawancara  kepada  pihak pengelola bangunan (Humam & Iyati, 2018) .
1. Data Karakteristik dan Detail Bangunan
Penelitian  ini  dilakukan  pada  Tower  Fakultas  Hukum  Universitas  Sriwijaya yang  memiliki  delapan  lantai  dengan  ketinggian  31,42  m.  Adapun  rangkuman  data Tower  Fakultas  Hukum  Universitas  Sriwijaya  dapat  dilihat  pada  Tabel  1  di  mana gambar rencana bangunan dapat dilihat pada Gambar 1.

## Tabel 1 Data Tower Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
TOWER FAKULTAS HUKUM Jumlah lantai 8 Tinggi bangunan 31,42 m Lantai I Luas 605,25 m 2 Tinggi 3,42 m Lantai II Luas 664 m 2 Tinggi 4,13 m Lantai III Luas 590,75 m 2 Tinggi 4,0 m Lantai IV Luas 590,75 m2 Tinggi 4,0 m Lantai V Luas 590,75 m 2 Tinggi 4,0 m

## TOWER FAKULTAS HUKUM
Lantai VI Luas 590,75 m 2 Tinggi 4,0 m Lantai VII Luas 590,75 m 2 Tinggi 4,0 m Lantai VIII Luas 601,75 m 2 Tinggi 4,0 m Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2021

## Gambar 2 Gambar Rencana Bangunan
Pada  Tower  Fakultas  Hukum  Universitas  Sriwijaya  terdapat  meteran  listrik (Gambar 3) di luar tower hukum, sedangkan di dalam tower terdapat gardu pengontrol energi (Gambar 4) yang berfungsi untuk menyalakan listrik baik dari lantai dasar hingga lantai paling atas.

## Gambar 4 Gardu Pengontrol Energi

## 2. Intensitas Konsumsi Energi (IKE)
Pada  bagian  ini  dilakukan  perhitungan  jumlah  konsumsi  energi  dengan menggunakan  data  meteran  kWh  semester  ganjil  dan  genap,  serta  luas  bangunan pada  Tower  Fakultas  Hukum.  Adapun  data  meteran  kWh  Tower  Fakultas  Hukum untuk semester ganjil pada Tabel 2 dan semester genap Tabel 3.

## Tabel 2
Data Konsumsi Energi Semester Ganjil ID Pelanggan Bulan dan Tahun Pemakaian Energi (kWh) Tagihan (Rp.) Agustus 2019 20.920 18.828.000 141002432865       September 2019             20.041.200                          22.268 Oktober 2019 25.382 22.843.800 Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2021 Tabel 3 Data Konsumsi Energi Semester Genap ID Pelanggan Bulan dan Tahun Pemakaian Energi (kWh) Tagihan (Rp.) 141002432865 Januari 2020 17.167 15.450.300 Februari 2020 20.694 18.624.600 Maret 2020 22.157 19.941.300 Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2021
Pada Tabel  3 dapat dilihat IKE pada semester ganjil dan genap, di mana data yang digunakan tiga bulan pada semester ganjil dan tiga bulan pada semester genap. Intensitas konsumsi energi selama tiga bulan pada semester ganjil sebesar 14,43 kWh dan semester genap sebesar 12,44 kWh. Hal tersebut dikarenakan semua ruang tidak digunakan dan terjadi pandemi COVID 19.
3. Analisis Konservasi Energi
Analisis  konservasi  energi  dilakukan  berdasarkan  kategori energy  efficiency and conservation dengan sembilan kriteria.
a. Policy and Energy Management Plan
Pada  bagian  ini  mengenai  Standar  Operasional  Pengoperasian  (SOP)  guna menghemat  penggunaan  energi  yang  mencakup monitoring ,  target  penghematan, dan  action  plan  berjangka  waktu (Eagan,  Keniry,  &  Schott,  2008) .  Berdasarkan hasil  wawancara  bahwa  pihak  Tower  Fakultas  Hukum  Universitas  Sriwijaya belum memiliki SOP penghematan energi secara detail.
Selain  itu,  pihak  Tower  Fakultas  Hukum  dapat  menunjukkan  adanya kampanye tertulis secara permanen mengenai penghematan energi di setiap lantai berupa  pemasangan  stiker atau  poster.  Berdasarkan  pengamatan  tidak  ditemukan satupun kampanye penghematan energi di setiap lantai.
b. Minimum Building Energy Performance
Pada bagian ini dapat menunjukkan IKE listrik selama 6 bulan terakhir lebih kecil  dari  IKE  listrik  standar  acuan  yang  telah  ditentukan (Han,  Zhou,  &  Luo, 2015) .  Hal  tersebut  hanya  dapat  diperlihatkan  IKE  listrik  selama  3  bulan  awal dikarenakan  pandemi  Covid  19,  maka  mulai  bulan  April  kegiatan  belajar mengajar tidak dilakukan di Tower Fakultas Hukum.
c. Optimized Efficiency Building Energy Performance
Pada  kriteria  ini  membahas  mengenai  Intensitas  Konsumsi  Energi  (IKE) pada semester ganjil dan semester genap, di mana apabila selama 6 bulan terakhir terdapat  5%  atau  3%  penghematan  IKE  listrik,  maka  mendapatkan  1  poin  pada tiap masing-masing  penghematan  sesuai dengan  poin  yang  terdapat  pada  kriteria tersebut (Marzuki, 2013) . Hasil dari analisis data terdapat penghematan konsumsi energi  dari  bulan  Oktober  2019  ke  Januari  2020  diatas  5%,  maka  poin  yang didapatkan pada kriteria ini adalah 11 poin (Pasisarha, 2016). Adapun data kWh beserta  tagihan  listrik  pada  semester  ganjil  dan  genap  Tower  Fakultas  Hukum Universitas Sriwijaya dapat dilihat pada Tabel 4.
d. Testing, Recommisioning or Retrocommisioning
Pada kriteria ini membahas mengenai recommisioning dan retrocommisioning dengan  menggunakan  sistem  pendingin  udara air  conditioner dan  bukan  sistem  pendingin  udara  VRF  di  mana  pada  kedua  hal  tersebut mencakup  pemeriksaan,  peningkatan  daya,  pemasangan,  dan  pemeriksaan  sistem pendingin udara.
Sedangkan  pada retrocommisioning itu  dilaksanakan  pada existing gedung guna  meningkatkan  kinerja  gedung  itu  sendiri  dengan  dilakukan  pada  sistem HVAC, plumbing , electric , dan selubung gedung. Berdasarkan hasil analisis data didapatkan  bahwa  Tower  Fakultas  Hukum  Universitas  Sriwijaya  belum menerapkan recommisioning maupun retrocommisioning sehingga  poin  yang didapatkan pada kriteria ini adalah 0. Sistem pendingin ruangan dapat dilihat pada Gambar 4.

## Gambar 5
Air Conditioning (split)

## e. System Energy Performance
Kriteria  ini  membahas  mengenai  penghematan  konsumsi  energi  pada  daya pencahayaan  ruangan,  lebih  hemat  20%  dari  daya  pencahayaan  yang  tercantum dalam  SNI  03  6197-2000  tentang  konservasi  pada  sistem  pencahayaan  dan  juga penggunaan minimum 50% ballast seperti LED pada ruangan. Hasil pada kriteria ialah  pada  pencahayaan  ruangan  dari  lantai  1  hingga  lantai  8  dominasi  dibawah standar SNI 6197- 2011 dan mampu menghemat 20% energi dan juga pada setiap ruangan  memakai  LED (Okeniyi,  Atayero,  Popoola,  Okeniyi,  &  Alalade,  2018) . Untuk  kriteria ini mendapatkan  poin  sebesar  2.  Data  pencahayaan tersebut  dapat dilihat pada Tabel 4 hingga Tabel 11.

## Tabel 4
Data Pencahayaan Ruang pada Lantai I Luminasi (lux) Nama Ruang Hasil Pengukuran (a) SNI 6197-2011 (b) Keterangan Kantin 84 200 (a) < (b) Toilet 187 250 (a) < (b) Panel Listrik 203 250 (a) < (b) Koperasi 98 200 (a) < (b)
Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2021

## Tabel 5
Data Pencahayaan Ruang pada Lantai II Luminasi (lux) Nama Ruang Hasil Pengukuran (a) SNI 6197-2011 (b) Keterangan Lobby Utama 523 200 (a) > (b) Perpustakaan 216 300 (a) < (b) Toilet 187 250 (a) < (b) Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2021

## Tabel 6

## Data Pencahayaan Ruang pada Lantai III
Luminasi (lux) Nama Ruang Hasil Pengukuran (a) SNI 6197-2011 (b) Keterangan Kuliah I 198 250 (a) < (b) Kuliah I 160 250 (a) < (b) Kuliah II 160 250 (a) < (b) Toilet 187 250 (a) < (b)
Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2021
Tabel 7 Data Pencahayaan Ruang pada Lantai IV Luminasi (lux) Nama Ruang Hasil Pengukuran (a) SNI 6197-2011 (b) Keterangan Kuliah I 198 250 (a) < (b) Kuliah I 160 250 (a) < (b) Kuliah II 160 250 (a) < (b) Toilet 187 250 (a) < (b)
Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2021
Tabel 8 Data Pencahayaan Ruang pada Lantai V Luminasi (lux) Nama Ruang Hasil Pengukuran (a) SNI 6197-2011 (b) Keterangan Lobby Dosen 51 200 (a) < (b) Toilet 187 250 (a) < (b)
Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2021

## Tabel 9
Data Pencahayaan Ruang Pada Lantai VI Luminasi (lux) Nama Ruang Hasil Pengukuran (a) SNI 6197-2011 (b) Keterangan Rapat 425 300 (a) > (b) Wakil Dekan I 288 350 (a) < (b) Wakil Dekan II 290 350 (a) < (b) Wakil Dekan III 293 350 (a) < (b) Lobby KaProdi 130 200 (a) < (b) KaProdi Ilmu Hukum S3 228 350 (a) < (b) KaProdi Magister Noktariat 216 350 (a) < (b) Toilet 187 250 (a) < (b) Sumber: Hasi Penelitian Tahun 2021
Tabel 10

## Data Pencahayaan Ruang pada Lantai VII
Luminasi (lux) Nama Ruang Hasil Pengukuran (a) SNI 6197-2011 (b) Keterangan Ujian Terbuka 317 350 (a) < (b) Ujian Doktor (S3) 396 350 (a) > (b) Toilet 187 250 (a) < (b)
Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2021
Tabel 11 Data Pencahayaan Ruang pada Lantai VIII Luminasi (lux) Nama Ruang Hasil Pengukuran (a) SNI 6197-2011 (b) Keterangan Gedung Acara 227 500 (a) < (b) Lobby 68,0 200 (a) < (b) Lift 381 350 (a) < (b) Toilet 187 250 (a) < (b) Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2021
f. Energy Monitoring and Control
Pada  kriteria energy  monitoring  and  control membahas  mengenai  adanya penyediaan  kWh  meter  pada  Tower  Fakultas  Hukum,  adanya  pencatatan  rutin jumlah  konsumsi  energi  selama  6  bulan  terakhir,  serta  apresiasi  terhadap penggunaan  energi  dalam  bentuk display energi.  Namun  hasil  yang  didapatkan baik melalui wawancara, pengukuran data, hingga pengamatan langsung terhadap Tower  Fakultas  Hukum  Universitas  Sriwijaya  menyatakan  terdapat  kWh  meter pada Tower Fakultas Hukum, tidak adanya catatan rutin dari pengelola mengenai jumlah konsumsi energi listrik selama 6 bulan terakhir, serta tidak adanya display energi  sebagai  upaya  mengajak  pengguna  tower  menerapkan  hemat  energi.  Oleh karena  itu,  poin  yang  didapatkan  pada  kriteria  ini  adalah  1.  Kwh  meteran  listrik dapat dilihat pada Gambar 6.
Gambar 6 Gardu dan Meteran kWh
g. Operation and Maintenance
Pada  kriteria  ini  membahas  mengenai  panduan  pengoperasian  dan pemeliharaan  seluruh  sistem  AC  ( chiller , air  handling  unit,  cooling  tower ), laporan  rutin  minimum  6  bulan  terakhir  mengenai  pengoperasian  dan  sistem pemeliharaan sistem bangunan secara tertib (Saputra, Manuaba, & Hartati, 2019) . Hasil  dari  analisis  pada  kriteria  ini  adalah  tidak  adanya  laporan  rutin  mengenai pengoperasian  dan  pemeliharaan  sistem  bangunan  secara  terstruktur  dengan minimum  catatan  selama  6  bulan  terakhir  pada  Tower  Fakultas  Hukum Universitas Sriwijaya sehingga poin yang didapatkan pada kriteria ini adalah 0.
h. On Site Renewable Energy
Pada  kriteria  ini  membahas  mengenai  penggunaan  energi  terbarukan. Berdasarkan  pengamatan  di  Tower  Fakultas  Hukum  bahwa  belum  digunakannya energi  terbarukan  di  bangunan  tersebut.  Oleh  karena  itu,  pada  kriteria  ini  tidak mendapatkan poin.
i. Less Energy Emission
Pada  kriteria  ini  membahas  mengenai  pengurangan  emisi  energi. Berdasarkan  pengamatan  di  Tower  Fakultas  Hukum  bahwa  belum  adanya  upaya untuk melakukan pengurangan emisi energi di bangunan tersebut. Oleh karena itu, pada kriteria ini tidak mendapatkan poin.
4. Analisis Efisiensi Energi
Pada  analisis  efisiensi  energi  di  mana  data  yang  diperoleh  diinput  ke  dalam
sistem Excellent  in  Design  for  Greater  Efficiencies (EDGE) (Maluegha  &  Umboh,
2020) . Adapun kriteria analisis pada EDGE dapat dilihat pada sub bab selanjutnya.
a. Reduced Window to Wall Ratio
Pada  bagian  ini  mengenai  perbandingan  luas  kaca  terhadap  luas  non  kaca. Hal  ini  tidak  dapat  dilakukan  karena  pihak  pengurus  Tower  Fakultas  Hukum Universitas Sriwijaya tidak memiliki gambar teknis secara detail.
b. Reflective Tiles for Roof
Pada  bagian  ini  mengenai  reflektivitas  matahari  (albedo)  didapatkan  hasil sebesar  61%  dikarenakan  pada  atap  Tower  Fakultas  Hukum  menggunakan aluminium (Gambar 7).
Gambar 7 Atap Tower Fakultas Hukum
c. Reflective Paint for Walls
Pada bagian ini diuraikan mengenai cat reflektif dinding eksternal di mana berdasarkan  hasil  pengamatan  bahwa  Tower  Fakultas  Hukum  Universitas Sriwijaya  memakai  cat  dinding light  colored  acrylic  paint ( shades  of  white ) (Gambar 8) sehingga memiliki 0,65 SR atau 65 %.

## Gambar 8 Dinding eksternal Tower Fakultas Hukum
d. Variable Refrigerant Flow (VRF) Cooling System
Pada  bagian  ini  membahas  mengenai  sistem  pendingin  udara  di  mana berdasarkan hasil pengamatan pada Tower Fakultas Hukum menggunakan sistem pendingin  udara  jenis  AC split (Gambar  9)  dan  belum  menggunakan  jenis pendingin udara VRF.

## Gambar 9 Air Conditioning pada Salah Satu Ruang
e. Energy Saving Light Bulbs
Pada  bagian  ini  membahas  mengenai  lampu  hemat  energi  (LED)  baik  di dalam  ruangan,  di  luar  ruangan,  dan  di  luar  bangunan.  Berdasarkan  hasil pengamatan  yang  dilakukan  di  Tower  Fakultas  Hukum  Universitas  Sriwijaya adalah  telah  memakai  lampu  hemat  energi  (LED)  baik  di  dalam  bangunan (Gambar 10) maupun di luar bangunan (Gambar 11).
Gambar 10 Lampu di Bagian Luar Bangunan

## Gambar 11 Lampu di Bagian dalam Bangunan
5. Pembahasan
Setelah  melakukan  analisis  penerapan  konservasi  dan  efisiensi  energi berdasarkan sertifikasi Green Building Indonesia dan EDGE, maka dapat dilakukan output  data  yang  dihasilkan  dari  analisis  sebelumnya.  Adapun  hasil  analisis dipaparkan dalam sub bab selanjutnya.
a. Konservasi Energi
Setelah  semua  data  dari  kriteria energy  efficiency  and  conservation telah diperoleh. Langkah selanjutnya adalah melakukan persentase berdasarkan kriteria yang  terdapat  pada  sub  bab  konservasi  dan  efisiensi  energi  berdasarkan  standar Green  Building  Indonesia.  Berdasarkan  analisis  dan  perhitungan  yang  telah dilakukan pada sub bab energy efficiency and conservation pada Tower Fakultas Hukum  Universitas  Sriwijaya  berdasarkan Greenship  Existing  Building dapat dilihat pada Tabel 12.
Tabel 12

## Rekapitulasi Energy Efficiency and Conservation
Energy Efficiency and Conservation Poin Poin yang Didapat Policy and Energy Management Plan - - Minimum Building Energy Performance - - Optimized Efficiency Building Energy Performances 16 11 Testing, Recommisioning or Retrocommisionning 2 0 System Energy Performance 12 2 Energy Monitoring and Control 3 1 Operation and Maintenance 3 0 Total 36 14 Persentase perolehan (%) 38,8% Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2021
Berdasarkan  hasil  rekapitulasi  pada  Tabel  12,  diperoleh  bahwa  Tower Fakultas  Hukum  Universitas  Sriwijaya  mendapatkan  14  dari  36  poin  dengan konservasi  energi  sebesar  38,8%  penerapan  yang  telah  dilakukan.  Poin  terbesar yang  dihasilkan  hanya  terdapat  pada  satu  kriteria  yaitu  efisiensi  yang dioptimalkan membangun kinerja energi, sehingga dapat dikatakan bahwa Tower Fakultas  Hukum  belum  menerapkan  konservasi  energi  dengan  baik  karena persentase perolehan poin belum mencapai poin maksimal.
b. Efisiensi Energi
Setelah  melakukan  analisis  data  berdasarkan  kriteria  khusus  lembaga pendidikan yang ada di dalam EDGE, maka data yang telah dianalisis dimasukkan ke dalam EDGE sebagai berikut:

## Gambar 12 Output analisis EDGE
Berdasarkan  hasil  data  analisis  sistem  EDGE,  maka  diperoleh  efisiensi energi yang dilakukan pada Tower Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebesar 7,71%. Adapun persentase yang diperoleh dinyatakan belum memenuhi minimum yang ditentukan oleh system EDGE. Disimpulkan bahwa Tower Fakultas Hukum belum menerapkan konservasi dan efisiensi energi secara menyeluruh.
Kriteria-  kriteria  pada  konservasi  energi  yang  mencakup  usaha  dalam melakukan penghematan energi dengan menerapkan fitur-fitur hemat energi dapat mempengaruhi  efisiensi  penggunaan  energi  pada  Tower  Fakultas  Hukum. Berdasarkan  hasil  analisis  konservasi  dan  efisiensi  energi  terdapat  beberapa kriteria  yang  belum  dipenuhi  untuk  meningkatkan  penerapan  konservasi  energi sebagai berikut:
1) Pembuatan  standar  prosedur  operasi  dan  pelaksanaan  tentang  penghematan energi  yang  dilakukan  secara  berkala.  Hal  ini  dilakukan  untuk  memonitoring jumlah penggunaan energi pada Tower Fakultas Hukum.
2) Pemasangan display energi di setiap lantai.
3) Penggantian  jenis  pendingin  ruangan  AC split menjadi  AC  VRF.  Hal  ini dilakukan karena sistem pendingin VRF menggunakan teknologi inverter yang memiliki  kemampuan  pengaturan  kapasitas  AC  yang  dapat  mencegah pendinginan yang berlebihan pada suatu ruangan dan dapat menghemat listrik.
Selain itu,  semua  kontrol  kerja compressor dilakukan  pada mainboard bagian outdoor , sehingga memungkinkan melakukan analisis seperti error code secara sederhana dan mudah. VRF juga bisa digunakan untuk kapasitas besar.
4) Pemasangan sensor gerak di setiap ruang. Hal ini dilakukan untuk menghemat listrik. Ketika tidak ada kegiatan di dalam suatu ruang, maka listrik pada ruang tersebut akan otomatis padam.
5) Pemasangan sensor hunian pada bagian koridor dan toilet.
6) Penerapan energi terbarukan.

## Kesimpulan
Adapun kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil analisis  konservasi  energi  Tower  Fakultas  Hukum  Universitas  Sriwijaya  belum menerapkan  konservasi  energi  dengan  baik.  Analisis  efisiensi  energi  bahwa  Tower Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya belum menerapkan efisiensi energi dengan baik.

## BIBLIOGRAFI
Abdul-Azeez,  Isiaka  Adeyemi,  &  Ho,  Chin  Siong.  (2015).  Realizing  Low  Carbon Emission In The University Campus Towards Energy Sustainability. Open Journal Of Energy Efficiency , 4 (02), 15-27. Google Scholar
Eagan,  David  J.,  Keniry,  Julian,  &  Schott,  Justin.  (2008). Higher  Education  In  A Warming World. Reston: National Wildlife Federation. Google Scholar
Han,  Ying,  Zhou,  Xuejie,  &  Luo,  Ruijiang.  (2015).  Analysis  On  Campus  Energy Consumption  And  Energy  Saving  Measures  In  Cold  Region  Of  China. Procedia Engineering , 121 , 801–808. Google Scholar
Humam, M., & Iyati, Wasiska. (2018). Peluang Konservasi Energi Pada Gedung Teknik Industri  Fakultas  Teknik  Universitas  Brawijaya. Jurnal  Mahasiswa  Jurusan Arsitektur , 6 (3) 73-83. Google Scholar
Kanakoudis, Vasilis, Papadopoulou, Anastasia, & Tsitsifli, Stavroula. (2015). Domestic Water  Pricing  In  Greece:  A  Spatial  Differentiation. Desalination  And  Water Treatment , 54 (8), 2204–2211. Google Scholar
Maluegha, Benny, & Umboh, Markus. (2020). Audit Energi Listrik Di Gedung Gereja Kgmpi Getsemani Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Tekno Mesin , 6 (1), 20-23. Google Scholar
Marzuki,  Achmad.  (2013). Audit  Energi  Pada  Bangunan  Gedung  Direksi  Pt. Perkebunan Nusantara Xiii (Persero) . Vokasi, 8(3), 184-196. Google Scholar
Nasional,  Badan  Standardisasi.  (2011a). Sni  6196:  2011  Prosedur  Audit  Energi  Pada Bangunan Gedung . Badan Standardisasi Nasional Indonesia. Google Scholar
Nasional, Badan Standardisasi. (2011b). Sni 6197: 2011 Konservasi Energi Pada Sistem Pencahayaan . Badan Standardisasi Nasional Indonesia. Google Scholar
Okeniyi, Joshua O., Atayero, Aderemi A., Popoola, Segun I., Okeniyi, Elizabeth T., & Alalade,  Gbenga  M.  (2018).  Smart  Campus:  Data  On  Energy  Generation  Costs From  Distributed  Generation  Systems  Of  Electrical  Energy  In  A  Nigerian University. Data In Brief , 17 , 1082–1090. Google Scholar
Pasisarha,  Daeng  Supriyadi.  (2016).  Evaluasi  Ike  Listrik  Melalui  Audit  Awal  Energi Listrik  Di  Kampus  Polines. Jtet  (Jurnal  Teknik  Elektro  Terapan) , 1 (1).  45-49. Google Scholar
Prima, Reky, & Indriyati, Citra. (2020). Analisis Konservasi Dan Efisiensi Energi Pada Tower  Fakultas  Hukum  Universitas  Sriwijaya  Berdasarkan  Sertifikasi  Green Building Indonesia . Sriwijaya University. Diakses dari https://repository.unsri.ac.id/37885/. Google Scholar
Saputra,  Agus  Nata,  Manuaba,  I.  B.  Gede,  &  Hartati,  Rukmi  Sari.  (2019).  Upaya Konservasi  Energi  Listrik  Pada  Kawasan  Pusat  Pemerintahan  Kabupaten  Badung Mangunpraja  Mandala. Majalah  Ilmiah  Teknologi  Elektro , 18 (1),  41–46. Google Scholar
Tiagas,  Doly  H.  (2017).  Mengukur  Apresiasi  Konsultan  Arsitektur  Mengenai  Kriteria Rancangan Green Building. Sam Ratulangi University. Daseng: Jurnal Arsitektur
6 (1), 77-86. Google Scholar
Vujic, Angela, Krause, Christopher, Tso, Georgette, Lin, Jiaqi, Han, Bicheng, & Maes, Pattie.  (2019).  Gut-Brain  Computer  Interfacing  (Gbci):  Wearable  Monitoring  Of Gastric  Myoelectric  Activity. 2019  41st  Annual  International  Conference  Of  The Ieee  Engineering  In  Medicine  And  Biology  Society  (Embc) ,  5886–5889.  Ieee. Google Scholar
Copyright holder: Citra Indriyati, Arifin Daud, Reky Prima (2021)
First publication right:

## Journal Syntax Literate
This article is licensed under: