## PROFIL BEBAN PADA SISTEM KELISTRIKAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

## Wahri Sunanda
Jurusan Teknik Elektro Universitas Bangka Belitung e-mail: wahrisunanda@ubb.ac.id

## ABSTRACT
University of Bangka Belitung is currently supplied by PLN Bangka Belitung region with 690 kVA power supply to meet the need of electric energy  on campus with  total land 153 ha. Through direct measurements on the panels of each building, it is found that the use of power in the morning is higher than the use of power in the afternoon. Total power (3 phases) in the morning ie 194.6425 kW, while in the afternoon 154,0396 kW.
Keywords: 3 phases, electrical energy, power

## INTISARI
Universitas Bangka Belitung saat ini dipasok oleh PLN Wilayah Bangka Belitung dengan pasokan daya 690 kVA untuk memenuhi  kebutuhan energi  listrik  pada  kampus dengan total lahan 153 ha. Melalui pengukuran langsung  pada  panel masing-masing gedung, didapat bahwa penggunaan daya pada pagi hari lebih tinggi jika dibandingkan penggunaan daya pada sore hari. Total daya (3 fase) pada pagi hari yakni 194,6425 kW, sedangkan pada sore hari 154,0396 kW.
Kata Kunci : 3 Fase, energi listrik, daya

## I. PENDAHULUAN
Universitas Bangka Belitung (UBB)
merupakan perguruan tinggi negeri yang ada  di Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung.  Berdiri pada 12 April 2006 dengan saat ini terdiri atas 19 Program Studi dan 5 Fakultas. Sebagai institusi pendidikan  dengan  jumlah  total  mahasiswa mencapai  5000  orang  dengan  didukung  oleh tenaga  pendidik  dan  tenaga  kependidikan berjumlah  400  orang,  tentunya  menjadikan kebutuhan  energi  listrik  pada  setiap  aktivitas menjadi penting.
UBB  saat  ini  dipasok  oleh  PLN  Wilayah Bangka Belitung dengan pasokan daya 690 kVA untuk  memenuhi  kebutuhan  energi  listrik  pada kampus dengan total lahan 153 ha ini. Walaupun penerangan  jalan  umum  dipasok  oleh  PLTS, namun  pasokan  daya  dari  PLN  merupakan  hal yang  utama.  Oleh  karenanya  dalam  kaitan  ini, perlu  dilihat  dengan  baik,  pola  penggunaan energi  listrik  melalui  profil  beban  pada  setiap gedung di lingkungan UBB.

## II. DASAR TEORI
Dalam keadaan ajeg ( steady state ), arus dan tegangan  sistem  tenaga  semuanya  merupakan fungsi  sinusoidal  terhadap  waktu  dengan frekuensi  yang  sama.  Oleh  karena  itu  amat menarik apabila analisis keadaan ajeg dari sistem tenaga tersebut mempergunakan phasor, impedans,  admitans  dan  daya  kompleks.  daya sesaat dinyatakan oleh
p(t)=v(t)i(t) (2.1)
Diandaikan  bahwa  tegangan  dan  arus, keduanya dinyatakan oleh gelombang sinusoidal dengan  kecepatan  sudut  ω,  dituliskan  dengan pernyataan berikut:
V(t)=V max cos (ωt + θ v ) (2.2) I(t)=I max cos(ωt + θ i ) (2.3)
dengan :
V max = besaran nyata dari amplitudo tegangan I max = besaran nyata dari amplitudo arus θv = sudut fasa dari tegangan ( ∠ V ) θi = sudut fasa dari arus ( ∠ I )
Berdasarkan
persamaan (2.2)
dan persamaan  (2.3)  akan  diperoleh  daya  sebagai berikut:
p(t)=Vmax.Imax cos (ωt + θv) cos (ωt + θi  ) ( 2.4)
Untuk menghitung nilai sesaat daya tiga fasa digunakan persamaan berikut:
( ) = ( ) ( ) + ( ) ( ) + ( ) ( ) (2.5)

## III. METODE PENELITIAN
Langkah penelitian yang dilakukan sebagai berikut :
1. Persiapan  alat  dan  bahan  penelitian, diantaranya; Power  Quality  Analyzer ,
kapasitas dan lokasi trafo distribusi, MCCB panel  pada  tiap  gedung,  diagram  segaris sistem  kelistrikan  Universitas  Bangka Belitung.
Gambar 1. Diagram segaris

## Gambar 2. Diagram pengawatan
2. Pengukuran dan  I  pada trafo distribusi (1250 kVA, 50 Hz, 3ϕ, 20 kV/400 volt) dan panel pada tiap gedung.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengukuran dilakukan pada tiap fase di trafo distribusi dan panel pada tiap gedung. Satu hari dilakukan  pengukuran  dua  kali,  pagi  dan  sore hari. Diasumsikan bahwa tingginya penggunaan hanya pada pagi (pukul 10.30 WIB) dan sore hari (pukul  14.30  WIB).  Sedangkan  untuk  malam harinya,  energi  listrik  hanya  digunakan  untuk penerangan, sehingga
tidak
bisa mendeskripsikan  profil  beban  di  Universitas Bangka Belitung.

## A. Pengukuran pada Trafo Distribusi
226,4 226,4 224,7 405,8 397 435,6 0 200 400 600 800 R S T I(Ampere) V (Volt)
Gambar 3. Pengukuran pada pagi hari
225,8 226,8 225,6 420 412,3 441,2 0 200 400 600 R S T I(Ampere) V (Volt) Gambar 4. Pengukuran pada sore hari

## B. Pengukuran pada Gedung Babel I
229,2 230 228,5 29,3 45,4 34 0 50 100 150 200 250 R S T V (Volt) I(Ampere) Gambar 5. Pengukuran pada pagi hari
228,6 229 228 27,9 37,4 34,4 0 100 200 300 R S T I(Ampere) V (Volt)
Gambar 6. Pengukuran pada sore hari

## C. Pengukuran pada Gedung Babel II
226,5 227,4 225,5 50,7 9,6 26 0 50 100 150 200 250 R S T V (Volt) I(Ampere) Gambar 7. Pengukuran pada pagi hari 224,4 225,6 225,4 30,4 8,1 18,1 0 100 200 300 R S T I(Ampere) V (Volt) Gambar 8. Pengukuran pada sore hari

## D. Pengukuran pada Gedung Timah I
226,3 224,6 228,4 32,4 15,3 21,8 0 50 100 150 200 250 R S T V (Volt) I(Ampere) Gambar 9. Pengukuran pada pagi hari
225,5 224 226,4 32 14,9 32,3 0 100 200 300 R S T I(Ampere) V (Volt) Gambar 10. Pengukuran pada sore hari

## E. Pengukuran pada Gedung Timah II
226,8 225,6 225,9 23,5 15,8 25,5 0 50 100 150 200 250 R S T V (Volt) I(Ampere) Gambar 11. Pengukuran pada pagi hari 215,2 181,9 214,2 28,7 16,4 26,2 0 100 200 300 R S T I(Ampere) V (Volt)

## Gambar 12. Pengukuran pada sore hari

## F. Pengukuran pada Gedung Babel III
225,9 225,5 226 25,3 26 20,7 0 50 100 150 200 250 R S T V (Volt) I(Ampere)
Gambar 13. Pengukuran pada pagi hari
218,5 198,6 217,9 21,5 19,6 11,6 0 100 200 300 R S T I(Ampere) V (Volt)
Gambar 14. Pengukuran pada sore hari

## G. Pengukuran pada Gedung Babel IV
221,4 222,1 220,6
66,8 55,2 60,3 0 50 100 150 200 250 R S T V (Volt) I(Ampere) Gambar 15. Pengukuran pada pagi hari
Gambar 16. Pengukuran pada sore hari
H. Pengukuran pada Gedung Dharma Pendidikan 217,9 221,6 217,6
38,6 18,5 45,2 0 50 100 150 200 250 R S T V (Volt) I(Ampere) Gambar 17. Pengukuran pada pagi hari
217,7 220,1 217,6 29,2 26,1 27,7 0 100 200 300 R S T I(Ampere) V (Volt) Gambar 18. Pengukuran pada sore hari
I. Pengukuran pada Gedung Dharma Penelitian 218,2 219,2 213,1
29,2 33,4 31,5 0 50 100 150 200 250 R S T V (Volt) I(Ampere) Gambar 19. Pengukuran pada pagi hari 218 219 216,4 35,4 31,6 36,7 0 100 200 300 R S T I(Ampere) V (Volt) Gambar 20. Pengukuran pada sore hari
J. Pengukuran pada Gedung Dharma Pengabdian 221,6 221,2 215,6
12,7 21,3 45 0 50 100 150 200 250 R S T V (Volt) I(Ampere) Gambar 21. Pengukuran pada pagi hari V (Volt), R, 216.9 V (Volt), S, 216.3 V (Volt), T, 214 I(Ampere), R, 7.1 I(Ampere), S, 4.8 I(Ampere), T, 4.3
215,5 215 208,1 13,8 33,3 51,2 0 100 200 300 R S T I(Ampere) V (Volt)
Gambar 22. Pengukuran pada sore hari

## K. Pengukuran pada Gedung Teladan
219,2 215,7 216,1 20,4 49,6 30 0 50 100 150 200 250 R S T V (Volt) I(Ampere) Gambar 23. Pengukuran pada pagi hari 219,2 216,4 218 20,9 49,8 22,4 0 100 200 300 R S T I(Ampere) V (Volt)
Gambar 24. Pengukuran pada sore hari

## L. Pengukuran pada Gedung Semangat
216,6 217,9 217,8 12,2 24,2 18,3 0 50 100 150 200 250 R S T V (Volt) I(Ampere) Gambar 25. Pengukuran pada pagi hari
215,3 216,1 215,7 19,1 35,8 22,9 0 100 200 300 R S T I(Ampere) V (Volt) Gambar 26. Pengukuran pada sore hari

## M. Pengukuran pada Gedung Daya
219,3 216,6 216,8 7,5 5,2 4,7 0 50 100 150 200 250 R S T V (Volt) I(Ampere) Gambar 27. Pengukuran pada pagi hari 216,9 216,3 214 7,1 4,8 4,3 0 100 200 300 R S T I(Ampere) V (Volt)

## Gambar 28. Pengukuran pada sore hari
Untuk  total  daya  3  fase  dari output trafo distribusi  beserta  daya  3  fase  penggunaan masing-masing  gedung  pada  pengukuran  pagi hari (pukul 10.30 WIB), dapat dilihat pada Tabel 1 berikut :
Tabel 1. Total Daya 3 fase ( ) Arus rerata (A) Tegangan rerata (Volt) (kW) Output Trafo Distribusi 412,8 225,8333 237,7212 Penggunaan Babel I 36,23 229,2333 21,180014 Babel II 28,767 226,4667 16,612462 Babel III 24 225,8 13,81896 Babel IV 60,767 221,3667 34,301872 Timah I 23,167 226,433 13,376549 Timah II 21,6 226,1 12,453588 Pendidikan 34,1 219,033 19,046044 Penelitian 31,367 216,833 17,343414 Pengabdian 26,33 219,467 14,737187 Daya 5,8 217,567 3,217811 Semangat 18,23 217,433 10,109563 Teladan 33,33 217 18,445 Total penggunaan beban 194,6425
Sedangkan total daya 3 fase dari output trafo distribusi  beserta  daya  3  fase  penggunaan masing-masing  gedung  pada  pengukuran  sore hari (pukul 14.30 WIB), dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Total Daya 3 fase ( )

## V. KESIMPULAN
1. Profil  beban  berdasarkan  pengukuran  pada pagi  hari  (pukul  10.30  WIB),  didapatkan bahwa  total  penggunaan  daya  3  fase  di
Universitas Bangka Belitung sebesar
194,6425 kW.
2. Sedangkan profil beban berdasarkan pengukuran  pada  sore  hari  (pukul  14.30 WIB),  didapatkan  bahwa  total  penggunaan daya 3 fase di UBB sebesar 154,0396 kW.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]. Berahim,  Hamzah.,  1995.”Diktat  Teknik Tenaga  Listrik  Dasar”.  Jurusan  Teknik Elektro UGM.Yogyakar’ta..
[2]. Wildi,Theodore.,2002.”Electrical Machines, Drives and Power Systems 5th ed”.Prentice Hall. New Jersey.
[3]. Zuhal,  1986, Dasar  Tenaga  Listrik ,  ITB,
Bandung.
Arus rerata (A) Tegangan rerata (Volt) (kW) Output Trafo Distribusi 424,5 226,0667 244,711515 Penggunaan Babel I 33,23333 228,5333 19,36705733 Babel II 18,86667 225,1333 10,83116467 Babel III 17,56667 211,6667 9,481608333 Babel IV 5,4 215,7333 2,970648 Timah I 26,4 225,3 15,167196 Timah II 23,76667 203,7667 12,34927883 Pendidikan 27,66667 218,4667 15,41282333 Penelitian 34,56667 217,8 19,197981 Pengabdian 32,76667 212,8667 17,78607433 Daya 5,4 215,7333 2,970648 Semangat 25,93333 215,7 14,264241 Teladan 31,03333 217,8667 17,24087867 Total penggunaan 157,0396