## J urnal P engabdian M asyarakat T eknik
https://jurnal.umj.ac.id/index.php/JPMT
Vol.4 No.2 April 2022 eISSN: 2655-1446 Fakultas Teknik
U niversitas M uhammadiyah J akarta Jl. Cempaka Putih Tengah 27 Jakarta Pusat 10510
RANCANGAN PEMASANGAN SENSOR CAHAYA (PHOTOCELL) PADA LPJ DI KAWASAN PURA KHAYANGAN TIGA DESA TAMBAWU
Made Abdi Wiguna 1,* , Dewa Ayu Adhiya Garini Putri 2 , Wayan Sutama 3 1,3 Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Pendidikan Nasional, Bali, Indonesia 2 Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Pendidikan Nasional, Bali, Indonesia *E-mail : abdywiguna@gmail.com

## ABSTRAK
Kemajuan sebuah teknologi dalam sebuah sistem kelistrikan adalah hal yang tidak bisa dihindari, seiring berkembangnya hal itu, seperti fasilitas umum, dan sebagainya harus mengikuti sebuah perkembangan tersebut  guna  dapat  meningkatkan  efektivitas  kerja  dalam  masyarakat  maupun  optimalisasi  pada perangkat-perangkat yang ada di ruang publik. Kususnya di Desa Tambawu, fasilitas penerangan pada tempat  ibadah  (pura)  masih  berkerja  atau  dioprasikan  secara  manual.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk memasang  sensor  cahaya  (photocell)  pada  lampu  penerangan  jalan  yang  ada  di  kawasan  Pura Khayangan Tiga Desa Tambawu untuk efesiensi energi maupun biaya. Metode yang digunakan pada penelitian ini untuk mendapatkan beberapa data-data pendukungnya meliputi, metode observasi,yang dilakukan untuk menghitung total penggunaan sensor di lampu penerangan, metode studi pustaka, dan pelaksanaan kegiatan untuk connecting instalasi penerangan yang ditambahkan sistem sensor cahaya. Dimana hasil penelitian ini menunjukan penghematan energi yang terjadi saat lampu penerangan masih dioprasikan secara manual dengan saat lampu penerangan sudah berbasis smart lighting atau beroprasi secara  otomatis.  Penghematan  energi  itu  sendiri  tentu  saja  ditunjukan  oleh  biaya  pengeluaran  untuk pembayaran tarif listrik pada sisi penerangan. Dimana, hasil dari efisiensi yang dapat dicapai memiliki selisih  sebesar  Rp6.423,72  per  bulan  dan  Rp77.084,64  per  tahun,  dengan  biaya  operasi  saat  mode manual sebesar Rp52.455,- dan Rp629.460,- per satu tahun dan mode otomatis sebesar Rp46.031,28 dan Rp552.375,36 per satu tahun.
Kata kunci: Perkembangan Teknologi, Sensor Cahaya (Photocell), Hemat Energi.

## ABSTRACT
The  advancement  of  technology  in  an  electrical  system  is  something  that  cannot  be  avoided  as  it develops, such as public facilities, and so on, it must follow a development in order to boost community work effectiveness and optimize existing devices in public areas. Lighting facilities at places of worship (temples) are still operational or manually operated, particularly in Tambawu Village. For energy and cost  efficiency,  this  study  seeks  to  install  a  light  sensor  (photocell)  on  street  lighting  in  the  Pura Khayangan Tiga, Tambawu Village area. The observation method, which is used to compute the overall use of sensors in lighting, the literature study approach, and the implementation of activities for linking lighting  installations  with  a  light  sensor  system  were  all  employed  in  this  study  to  collect  some supporting data. Where the findings of this study illustrate the energy savings that occur when lighting is still operated manually versus when lighting is controlled by smart lighting or works automatically. Of course, the cost of paying for power tariffs on the lighting side demonstrates the energy savings. Where, the results of the efficiency that can be achieved have a difference of IDR 6,423.72 per month and IDR 77,084.64 per year, with operating costs in manual mode of IDR 52,455 and IDR 629,460,- per year and automatically amounting to Rp46,031.28 and Rp552,375.36 per year.
Keywords: Technology Develoment, Light Sensor (Photocell), Energy Saving.

## 1. PENDAHULUAN
Seiring  dengan  perkembangan  zaman seperti  sekarang  ini,  berkembangnya  sebuah teknologi  juga  sangatlah  pesat,  banyak keuntungan  yang  didapatkan  salah  satunya adalah  mempermudah  pekerjaan  manusia  atau meningkatkan  suatu  efektivitas  dari  sebuah aktivitas  yang  akan  dilakukan,  sebuah  sistem yang  bekerja  secara  otomatis  atau  bukan  lagi konvensial sangat banyak dimaanfaatkan di era sekarang  ini.  Penggunaan  komponen  sensor pada lampu penerangan menjadi salah satu hal yang sudah dikenal banyak orang dan tentunya sangatlah membantu.
Desa  Tambawu  merupakan  desa  yang terletak  di  Kelurahan  Penatih,  di  Kecamatan Denpasar  Timur.  Desa  Tambawu  memiliki  3 banjar yaitu, banjar Tambawu Kaja, Tambawu Tengah, dan Tambawu Kelod dimana perbatasan  desa  di  utara  berbatasan  langsung dengan  Banjar  Kalah,  sedangkan  perbatasan desa di selatan berbatasan dengan desa Kesiman yang  dihubungkan  dengan  jembatan.  Adapun beberapa  fasilitas  publik  yang  ada  di  desa Tambawu seperti halte bus Trans Metro Dewata dan  ada  juga  gor  untuk  melakukan  olahraga indoor maupun outdoor. Dilihat dari data BPS Kota  Denpasar,  kelurahan  Penatih  memiliki luas  wilayah  281  hektar  yang  terbagi  menjadi lahan  sawah  seluas  148  hektar,  lahan  lading seluas 59 hektar, dan untuk lahan lainnya seluas 74  hektar,  dimana  dari  luas  keseluruhan kelurahan  Penatih  tersebut,  desa  Tambawu memiliki luas keselurahan yaitu 99,862 hektar.
Berdasarkan kajian dari beberapa permasalahan  yang  ada  di  Desa  Tambawu, penulis  memberikan  solusi  yang  sudah dirangkum dalam program kerja KKN kali ini. Dimana,  penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk melakukan  rancangan  pemasangan  sensor cahaya  (photocell)  atau  LDR  pada  tiap  tiang- tiang  LPJ  di  kawasan  Pura  Khayangan  Tiga Desa  Tambawu,  Kelurahan  Penatih  yang  bisa bekerja  secara  otomatis.  Perancangan  ini  bisa dikatakan  salah  satu  hal  yang  penting dikarenakan  10  buah  lampu  penerangan  yang ada  di  kawasan  Pura  Khayangan  Tiga  Desa Tambawu tidak dapat menyala secara otomatis saat gelap mendung atau saat petang hari.  Hal itu  disebabkan  karena  LPJ  di  kawasan  Pura Khayangan  Tiga  Desa  Tambawu  masih dioprasikan secara  konvensional dengan saklar atau  manual  untuk  menghidupkan  maupun
mematikan lampu, jadi pengoprasiannya belumlah efektif dan perlu ditingkatkan.

## 2. METODE PELAKSANAAN
Photocell  atau  disebut  juga  photocontrol dan LDR (Light Dependent Resistence) adalah sebuah  komponen  elektronika  yang  bekerja berdasarkan intensitas cahaya yang diterimanya.  Photocell  merupakan  pengganti switch (saklar) manual ke switch yang bekerja secara otomatis, Cara kerja dari photocell yaitu memutuskan sumber listrik menuju lampu saat intensitas  cahaya  terang,  sehingga lampu  akan mati,  begitu  sebaliknya,  photocell  akan terhubung  dan  mengalirkan  sumber  listrik menuju  lampu  saat  intensitas  cahaya  kurang (gelap), sehingga lampu akan menyala.
Gambar 1 . Sensor Cahaya (Photocell)
Dalam  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini, adapun  beberapa  metode  pendukung  untuk merealisasikan ide yang telah disolusikan oleh penulis kepada masyarakat, meliputi:
a. Metode Observasi (Pengamatan)
Dimana dalam metode ini, dihruskan turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan beberapa data agar perencanaan  untuk  pemasangan  menjadi matang  dan  bisa  diantisipasi  masalah- masalah yang tiba-tiba muncul. Data yang juga  tentunya  harus  diperoleh  ialah penempatan  titik  lampu  penerangan  dan jumlah  lampu  untuk  dapat  mengetahui jumlah sensor yang akan digunakan. Adapun,  data-data  yang  telah  diperoleh seperti :
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT TEKNIK 4 (2) pp 69-74 © 2022
Dilihat  dari  gambar  denah pura  diatas  total dari  seluruh  lampu  penerangan  berjumlah  5 yang terpasang di beberapa titik, jadi :
Tabel 1. Tabel Jumlah Sensor Yang Akan Digunakan Tempat Jumlah Sensor Madya Mandala (Jaba Tengah) 3 Buah Utama Mandala (Jero) 2 Buah Total 5 Buah
b. Studi Pustaka
Dalam  metode  ini,  penulis  mencari  dan mempelajari beberapa refrensi ilmu tentang  cara  pemasangan  sensor  cahaya
(photocell) untuk mendukung implementasi  nantinya  dan  juga  untuk memperlancar  proses  penulisan  laporan maupun jurnal.
c. Pelaksanaan Kegiatan Pada  tahap  pelaksanaan  atau  tahap eksekusi ini, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk proses pemasangan sensor  cahaya  (photocell)  tersebut,  antara lain :
a) Sensor Cahaya (Photocell)
b) AVO Meter
c) Tang Ampere
d) Obeng
e) Tang Kombinasi
f) Tang Potong
g) Tespen
h) Isolasi 3M
Setelah  semua  alat  dan  bahan  telah disiapkan,    selanjutnya  yaitu  dilakukan proses pemasangan sensor cahaya (photocell)  pada  tiap  tiang  LPJ.  Adapun cara pemasangan sensor cahaya (photocell) ini, antara lain: 1. Sensor  cahaya  dipasangkan  pada rangkaian  kabel  sumber  listrik  yang menuju  lampu,    terdapat  3  kabel keluaran pada sensor cahaya yang perlu diketahui sebelumnya, yaitu :
a. Kabel berwarna hitam
Kabel  warna  hitam  disambungkan pada  kabel  fase  yang  berasal langsung dari sumber listrik. b. Kabel berwarna putih Kabel berwarna putih disambungkan  pada  kabel  netral yang  berasal  langsung  dari  sumber listrik. c. Kabel berwarna merah Kabel berwarna merah disambungkan  pada  kabel  lampu penerangan jalan.
Setelah mengetahui bagaimana cara menyambung  kabel  –  kabelnya  dari  sensor cahaya,  selanjutnya  yang  perlu  diketahui  juga ialah  bagaimana  posisi  pemasangan  sensor cahaya  (photocell)  yang  benar.  Karena meskipun sudah menggunakan (photocell) pada lampu  penerangan  tersebut,  serta  sudah menyambung  kabelnya  dengan  benar  namun posisi  pemasangan  sensor  cahaya  (photocell) tidak  tepat  maka  lampu  tidak  dapat  menyala otomatis sesuai dengan yang diharapkan.
Gambar 2. Lokasi Titik Lampu
Penerangan
Gambar 3. Single Line Diagram
Connecting Instalasi Sensor Cahaya Dengan Lampu Penerangan
Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memastikan  posisi  pemasangan  sensor  cahaya (photocell) yang benar, antara lain :
a) Pasang sensor cahaya (photocell) pada posisi  yang  terkena  cahaya  matahari langsung.
b) Pastikan  tidak  ada  benda  lain  yang menutupi  sensor  cahaya  (photocell) sehingga  dapat  menghalangi  cahaya matahari  (jangan  memasang  sensor cahaya (photocell) dibawah pohon, atap atau benda lainnya).
c) Pasang sensor cahaya (photocell) yang terhindar dari lampu (jangan memasang sensor cahaya (photocell) dibawah atau disamping lampu).
d) Pastikan  posisi  pemasangan  sensor cahaya  (photocell)  sudah  benar  atau tidak terbalik.
Sensor  cahaya  (photocell)  sudah  dirancang agar  dapat  terhindar  dari masuknya air  (kedap air), jika pemasangan terbalik dapat menyebakan air masuk kedalam sensor tersebut dan menyebabkan sensor rusak (short circuit).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Kondisi Sebelum Sebelum sensor cahaya dipasang pada LPJ di  kawasan  Pura  Khayangan  Tiga  Desa Tambawu,  sistem  pengoprasiannya  masih bekerja  secara  manual  ataupun  konvensional, dimana  setiap  warga  mempunyai  tugas  atau kewajiban yang dibagi menjadi beberapa bulan untuk  menyalakan  atau  mematikan  lampu penerangan  yang  ada  di  kawasan  pura  secara manual.  Tentu  saja  itu  sangatlah  tidak  efektif dan  kurang  optimal  untuk  kerja  sebuah  lampu penerangan  halaman,  hal  itu  dikarenakan hidupnya lampu kemungkinan terlambat ataupun  mendahului  dari  pantasnya  lampu tersebut menyala yang harusnya tergantung dari intesitas cahaya.
3.2 Kondisi Setelah Sensor Cahaya Bekerja Melihat  dari  kemajuan  sebuah  teknologi atau memasuki ke era digital, dimana lebih baik jika  mengikuti  menggunakan  sistem  berbasis smart  lighting.  Lampu  penerangan  di  kawasan pura  yang  telah  dipasangkan  sensor  cahaya akan  menyala  secara  otomatis  setiap  sore menuju  malam  dengan  pengaruh  tinggi rendahnya intensitas cahaya pada hari tersebut, dimana rata-rata lampu menyala pada intensitas cahaya kurang lebih di 148 lx pada pukul 6 sore. Dilansir  dari  jurnal  ilmiah  yang  didapat  di ejournal.uika-bogor  oleh  Padillah  mahasiswa Universitas  Ibn  Khaldun  Bogor,  mengatakan bahwa selisih nyala lampu untuk sistem manual dan  otomatis  1,5  jam  oleh  karena  itu,  untuk pemasangan  sensor  akan  berpengaruh  pada penggunaan energi yang menjadi lebih hemat.
3.3 Perhitungan  Energi  Pada  Penerapan Sensor Cahaya
Dilihat dari data-data pada bab 2 dimana banyak lampu  penerangan  yang  terdapat  di  kawasan pura yaitu 5 buah lampu dengan masing-masing lampu  berdaya  sebesar  25  watt  dan  total  daya penerangan  lampu  keseluruhan  125  watt. Diasumsikan secara rata-rata lampu dinyalakan dengan  manual  dari  pukul  17.30  Wita  hingga padam pukul 06.30 Wita dan lama jam operasi lampu  penerangan  tersebut  selama  13  jam, namun  dengan  sistem  operasi  otomatis  nyala lampu  yang  terpengaruh  dari  intensitas cahayanya bisa diminimalkan dengan mengoptimalkan jam operasinya yang menyala salama kurang lebih 11,5 jam dari nyala lampu pada  pukul  18.30  Wita  hingga  06.00. Berdasarkan  lama  operasi  lampu  yang  telah ditetapkan,  sehingga  dalam  sebulan  lampu penerangan beroprasi selama 390 jam (manual) dan 345 jam (otomatis dengan sensor cahaya). Dengan  perhitungan  dengan  menggunakan persamaan  daya  dan  energi,  dapat  diketahui konsumsi energi listrik (kWh) :
3.3.1 Perhitungan  Energi  Listrik  Dengan Mode Nyala Lampu Manual
Konsumsi  Energi  Listrik  (kWh)  per  bulan adalah  =  total  daya  lampu  (Watt)  x  lama pemakaian (Jam) = 124 Watt x 390 Jam = 48.750 Watt Jam, atau = 48,750 kWh
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT TEKNIK 4 (2) pp 69-74 © 2022
Berdasarkan  data  terbaru  dari  Kementrian ESDM  tahun  2021,  golongan  P-1/TR  dengan daya  2.200  tarif  Rp1.076/kWh,  maka  dengan tarif yang harus dibayar setiap bulannya untuk lampu penerangan ialah sebesar Rp52.455,- dan Rp629.460,- per satu tahun.

## 3.3.2 Perhitungan  Energi  Listrik  Dengan Mode Nyala Lampu Otomatis
Konsumsi  Energi  Listrik  (kWh)  per  bulan adalah  =  total  daya  lampu  (Watt)  x  lama pemakaian (Jam)
= 124 Watt x 345 Jam = 42.780 Watt Jam, atau = 42,780 kWh
Berdasarkan  data  terbaru  dari  Kementrian ESDM  tahun  2021,  golongan  P-1/TR  dengan daya  2.200  tarif  Rp1.076/kWh,  maka  dengan tarif yang harus dibayar setiap bulannya untuk lampu  penerangan  ialah  sebesar  Rp46.031,28 dan Rp552.375,36 per satu tahun.
Adapun selisih konsumsi energi listrik untuk penerangan, antara pengoperasian dengan mode manual dan mode otomatis adalah :
Selisih (kWh) Pemakaian Listrik =  Pemakaian  Energi  (Mode  Manual)  – Pemakaian Energi (Mode Otomatis) =  48,750 kWh – 42,780 kWh
Sehingga selisihnya adalah sebesar 5,97 kWh.
Jika dihitung secara ekonomi, maka terdapat perbedaan pengeluaran biaya antara pengoperasian  dengan  mode  manual  dengan mode  otomotis.  Besarnya  selisih  biaya  itu adalah  sebesar  Rp6.423,72  per  bulan  dan Rp77.084,64  per  tahun.  Jadi,  bisa  dilihat  dari perhitungan diatas dengan asumsi nyala lampu secara umum pada setiap harinya di pura, hasil pemasangan  sensor  cahaya  pada  5  titik  lampu lebih  ekonomis  untuk  pengeluaran  biaya  per bulan maupun per tahun untuk pembayaran tarif listrik.

## 4.  KESIMPULAN
Pemasangan  sensor  cahaya  ( photocell )  di kawasan Pura Khayangan Tiga Desa Tambawu yang telah terlaksana, diharapkan bisa menjadi acuan  untuk  desa-desa lain  khususnya  di  Bali, dimana yang sudah terbukti bisa meningkatkan efektivitas  dan  mengoptimalkan  kerja  dari lampu  penerangan.  Selain  dalam  masalah
sistem  operasinya,  merubah  sistem  instalasi kelistrikan menjadi berbasis smart lighting bisa mendapatkan nilai yang lebih ekonomis dalam pembebanannya.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Terima  kasih  disampaikan  kepada  Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas  Pendidikan  Nasional  karena  telah memberikan kesempatan
melakukan
Pengabdian Masyarakat (PM) di Desa Tambawu, Kelurahan Penatih, Denpasar, Bali.

## DAFTAR PUSTAKA
FEMA,  Volume  1,  No  1,  2013.  Pengertian Sensor.  S1  Teknik  Mesin  Fakultas Teknik  Universitas  Lampung.  Diakses pada 20 Juli 2021.
Unsiyah,  2017.  Sensor  Cahaya  Photocell.
Universitas  Syiah  Kuala.  Diakses  pada 20 Juli 2021.
F,  Qodir,  2005,  Transduser.  Teknik  Elektro Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jogjakarta. Diakses pada 20 Juli 2021.
Aris  Widodo,  2016.  Penerangan  Jalan  Umum.
Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri  Semarang.  Diakses  pada  21  Juli 2021.
Be  Cahyono,  2019.  Karakteristik  Sensor Cahaya. Jurusan Fisika, FMIPA Universitas Jember. Diakses pada 15 Juli
2021.
Kota Denpasar. “Kota Denpasar Dalam Angka 2021.” Denpasarkota.bps.go.id.
https://denpasarkota.bps.go.id/publicatio n/2021/02/26/b93a65251e252b8a7b37e7 ed/kota-denpasar-dalam-angka- 2021.html (Diakses Juli 18, 2021).
Kementrian  ESDM.  “Penetapan  Penyesuaian Tarif  Tenaga  Listrik  ( Tariff  Adjusment )
Periode April-Juli 2021.” www.
Esdm.go.id. https://www.esdm.go.id/assets/media/co ntent/content-tariff-adjustment-tenaga- listrik-tw-ii-2021.pdf (Diakses  Juli  27, 2021).
Padillah.  2020.  Penerapan  Smart  Lighting Berbasis  Photocell  Pada  Low  Voltage Main  Distribution  Panel  (LVMDP) Sebagai  Upaya  Penghematan  Energi. http://ejournal.uika- bogor.ac.id/index.php/JUTEKS/article/d ownload/706/ind .  Diakses  pada  2 Agustus 2021.
Kris.  2010.  Prinsip  Kerja  Photo  Cell  2010. http://ionozer.blogspot.com/2010/10/pri nsipkerja-photocell.html (Diakses  25 Agustus 2021).
PUIL  (Persyaratan  Umum  Instalasi  Listrik) 2000.
Azizah  Nor  Ahmad.  2011.Purwarupa  Sistem Otomasi  Buka  Tutup  Tirai  Berbasis
Light Dependent Resistor.Skripsi UGM Jogjakarta. Admayadi. 2010.Otomasi Pengendali Penerangan Ruangan Berbasis Mikrokontroler ATmega8535 Menggunakan Teknologi Fuzzy.Skripsi UIN SUSKA, Pekanbaru.