## Analisis Kinerja Turbin Uap Sebelum Dan Sesudah Overhaul PLTU X
Anis Fadila 1 , Dadang Suhendra Permana 1
1 Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Mercu Buana Jakarta
E-mail: anisfadila27@gmail.com
Abstrak-- Ketersediaan  energi  listrik  dituntut  untuk  selalu  ada  dan  kontiyu,  sehingga  diperlukan pembangkit  listrik  yang  handal  dan  efisien.  Turbin  uap  bekerja  dalam  temperatur  yang  tinggi  dan jangka  waktu  yang  lama,  sehingga  turbin  uap  dituntut  harus  mampu  beroperasi  dengan  tingkat stabilitas  yang  tinggi  dari  keadaan  tanpa  beban  hingga  ke  beban  penuh.  Seiring  berjalannya  waktu, dengan  kondisi  tersebut diperkirakan  turbin  uap  mengalami  penurunan  kinerja. Untuk  mengatasinya, maka  turbin  uap  perlu  dioverhaul.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dampak  overhaul terhadap  kinerja  turbin  uap  PLTU  X.  Pengambilan  data  dilakukan  dengan  metode  analisis  kuantitatif data  sekunder.  Untuk  menganalisanya  digunakan  metode  perhitungan  berdasarkan  kesetimbangan masa  uap  dan  energi  dalam  entalpi  yang  masuk  dan  keluar  turbin  dengan  daya  keluaran  generator (output  generator).  Dari  hasil  analisis  termodinamika  didapatkan  adanya  peningkatan  kinerja  turbin uap  setelah  dilakukan  overhaul  yaitu  daya  turbin  mengalami  pengingkatan  sebesar  29,413  MW, efisiensi isentropik turbin uap meningkat sebesar 0,234%, THR mengalami penurunan sebesar 278,08 kcal/kWh dan efisiensi turbin uap mengalami peningkatan sebesar 2,78%.
Kata kunci: PLTU, turbin uap, kinerja, efisiensi
Abstract-- The availability of electrical energy is demanded to always be there and continuous, so that a reliable and efficient power plant is needed. Steam turbines work at high temperatures and for long periods of time, so that steam turbines are required to be able to operate with a high level of stability from  no-load  to  full  load.  Over  time,  with  these  conditions  it  is  estimated  that  the  steam  turbine performance  will  decrease.  To  overcome  this,  the  steam  turbine  needs  to  be  overhauled.  This  study aims  to  determine  the  impact  of  overhaul  on  the  performance  of  the  PLTU  X  steam  turbine.  Data collection  was  carried  out  using  secondary  quantitative  data  analysis  methods.  To  analyze  it,  a calculation method is used based on the mass balance of steam and energy in the enthalpies entering and leaving the turbine with generator output power. From the results of the thermodynamic analysis, it was found that there was an increase in the performance of the steam turbine after the overhaul was carried out, namely the turbine power increased by 29.413 MW, the isentropic efficiency of the steam turbine  increased  by  0.234%,  THR  decreased  by  278.08  kcal/kWh  and  the  efficiency  of  the  steam turbine increased by 2,78%.
Keywords: PLTU, steam turbin, performance steam turbin, efficiency

## 1.  PENDAHULUAN
Energi  listrik  menjadi  energi  yang  paling dibutuhkan diberbagai sektor kehidupan manusia. Kebutuhan tersebut terus mengalami peningkatan  dengan  adanya  pertambahan penduduk,  pertumbuhan  ekonomi,  dan  pola konsumsi  energi  listrik  itu  sendiri  yang senantiasa  meningkat  [1].  Akibatnya  energi listrik  dituntut  untuk  selalu  ada  dan  kontinyu, sehingga  dibutuhkan  pembangkit  listrik  yang handal,  stabil  dan  efisien.  Tiga  faktor  yang menjadi  tuntutan  kerja  pembangkit  listrik adalah  keamanan,  kehandalan  dan  efisiensi [2].
Salah  satu  jenis  pembangkit  yang  ada  di Indonesia  adalah  Pembangkit  Listrik  Tenaga Uap  atau  PLTU  X  yang  menjadi  penyuplai utama pasokan listrik untuk memenuhi kebutuhan  listrik  masyarakat  di  daerahnya. PLTU  ini  memiliki  dua  unit  pembangkit  yang mana
hasil
commissioning testnya
menunjukkan bahwa PLTU X mampu menghasilkan  gross  power  70  MW.  Saat  ini PLTU  X  hanya  mampu  menghasilkan  gross power  sebesar  35-45  MW.  Jika  dibandingkan dengan data hasil commissioning artinya telah terjadi  penuruan  kinerja  pada  PLTU  X  yang berdampak  pada  penurunan  kinerja  setiap peralatan dan mesin di PLTU.
Salah  satu  komponen  pada  PLTU  adalah turbin  uap  yang  berfungsi  untuk  mengubah
energi  potensial  uap  menjadi  energi  mekanis dalam bentuk putaran poros turbin [3]. Sebagai komponen  utama  PLTU,  kinerja  turbin  uap akan  sangat  mempengaruhi  hasil  produksi energi  listrik.  Turbin  uap  bekerja  dengan temperatur yang cukup tinggi dan dalam kurun waktu  yang  cukup  lama,  sehingga  harus memiliki  kestabilan  beroperasi  dalam  jangka waktu  yang  lama  dari  keadaan  tanpa  beban hingga  ke  beban  penuh.  Dengan  kondisi tersebut,  diperkirakan  kinerja  turbin  uap  akan terus mengalamin penurunan. Energi uap yang dihasilkan  tidak  sepenuhnya  dapat  diubah menjadi  100%  output  energi  mekanis  pada turbin.  Akan  ada  sebagian  kehilangan  energi yang  disebabkan  oleh  beberapa  factor, diantaranya  adalah  supply  uap  yang  tidak maksimal hingga kebocoran.
Untuk menjaga  keamanan,  keandalan  dan umur  pakai  peralatan  agar  tetap  pada performa yang maksimal maka perlu dilakukan perawatan  seperti  preventive  maintenance, predictive maintenance dan overhaul. Perawatan  overhaul  ruang  lingkupnya  lebih besar dan akan mengganggu kegiatan produksi  serta  membutuhkan  biaya  yang besar.  Proses  overhaul  dilakukan  untuk menjaga  performa  kinerja  turbin  agar  tetap stabil dan optimal.
Penelitian  kinerja  turbin  uap  berdasarkan performance  test  di  PLTU  PT.  Indocement  P- 12  Tarjun  yang  dilakukan  oleh  Apriandi  dan Mursadin  [4]  menyimpulkan  bahwa  sejak  awal beroperasi  hingga  dilakukannya  performance test  pada  tahun  2018  kinerja  turbin  uap mengalami  penurunan  dari  39,3%  menjadi 37,46%,  terjadinya  penurunan  kinerja  diikuti dengan naiknya heat rate dari turbin uap.
Penelitian  yang  dilakukan  Nurfitria  dkk  [5] terkait  Analisis  Dampak  Overhaul  Terhadap Kinerja Turbin Uap di PLTP Darajat didapatkan kesimpulan  bahwa  terjadi  peningkatan  kinerja turbin  setelah  dilakukan  proses  overhaul. Kinerja  aktual  turbin  di  PLTP  Darajat  sebelum overhaul 506,598 [kJ/kg], dan setelah overhaul turbin  kinerja  turbin  513,837  [kJ/kg].  Dampak dari  overaul,  turbin  mengalami  kenaikan kinerja sebesar 1,43%.
Silalahi  [6]  melakukan  penelitian  terkait efisiensi  turbin  uap  sebelum  dan  sesudah overhaul.  Pada  penelitian  ini  didapatkan kesimpulan bahwa efisiensi turbin uap mengalami  peningkatan  setelah  dilakukannya overhaul. Efisiensi turbin uap pada beban 85%
(513  MW)  meningkat  dari  74,81%  saat sebelum  overhaul    menjadi  76,79%  saat sesudah  overhaul.  Begitu  juga  efisiensi  turbin uap  pada  beban  100%  (600  MW)  meningkat dari  74,27%  saat  sebelum  overhaul  menjadi 75,2% saat sesudah overhaul dilakukan.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian  ini  difokuskan  pada  perbandingan kinerja  turbin  uap  sebelum  dan  setelah overhaul  pada  PLTU  X.  Persamaan  penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah pada objek  yang  diteliti  yaitu  turbin  uap.  Selain  itu, data  yang  diambil  adalah  data  operasi  turbin sebelum  dan  sesudah  overhaul  dari  Central Control  Room  (CCR).  Analisis  data  untuk mengetahui  kinerja  turbin  uap  digunakan metode perhitungan
berdasarkan kesetimbangan  masa  uap  dan  energi  dalam enthalpy yang masuk dan keluar turbin dengan daya keluaran generator (output generator).

## 2.  METODOLOGI

## 2.1  Diagram Alir
Gambar  1  menunjukkan  diagram  alir  pada penelitian ini.
Y
Prosedur  penelitian  yang  digunakan  dalam penyusunan  tugas  akhir  ini  adalah  sebagai berikut:
a)  Studi Literatur dan Observasi Lapangan
Langkah  pertama  yang  dilakukan  dalam penelitian adalah melakukan studi literature  dan  observasi  lapangan.  Studi literatur  dilakukan  untuk  mencari  teori  dan materi  yang  berhubungan  dengan  topik penelitian. Langkah ini dilakukan berdasarkan  objek  penelitian  meliputi jurnal –jurnal,  buku  pelajaran,  internet, artikel  dan  penelitian  lain  yang  sesuai dengan judul yang disetujui oleh pembimbing  sebagai  tinjauan  pustaka. Observasi lapangan dilakukan untuk mengetauhi  kondisi  real  terkait  objek penelitian.
b)  Identifikasi Masalah
Langkah  selanjutnya  adalah  melakukan identifikasi masalah mengenai topik penelitian.  Identifikasi  masalah  ditemukan melalui  studi  literatur  observasi  lapangan. Identifikasi  masalah  disusun  berdasarkan latar  belakang  dan  permasalahan  yang muncul.
c)  Pengambilan Data Pada tahap ini dilakukan pengambilan data dan informasi untuk mendukung penelitian yang  dilakukan.  Data  yang  diambil  berupa data  sekunder  yang  terkait  dengan  topik penelitian.
d)  Perhitungan Data dan Analisis Setelah  diperoleh  data  sekunder  yang terkait  dengan  topik  penelitian,  langkah selanjutnya adalah melakukan analisis dan perhitungan  data  sesuai  dengan  rumus yang diberikan.
e)  Kesimpulan dan Saran Setelah dilakukan analisis dan perhitungan data,  maka  langkah  selanjutnya  adalah menarik kesimpulan dan saran. Kesimpulan dibuat untuk menjawab tujuan penelitian.  Sedangkan,  saran  penelitian digunakan sebagai usulan kepada instansi atau perusahaan yang terkait.
Penelitian ini
difokuskan
pada
perbandingan  kinerja  turbin  uap  sebelum  dan setelah  overhaul  pada  PLTU  X.  Gambar  2 merupakan  diagram  alir  perhitungan  data  dan analisis yang menjelaskan garis besar pelaksanaan  perhitungan  data  dan  analisis kinerja  turbin  uap  sebelum  dan  setelah overhaul.
Gambar 2. Diagram Alir Perhitungan Data dan Analisis
Urutan  perhitungan  data  dan  analisis  pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.  Melakukan konversi satuan
Teknik  perhitungan  data  diawali  dengan melakukan konversi satuan menjadi satuan  internasional  (SI).  Satuan  yang dikonversikan yaitu satuan tekanan, temperatur  dan  laju  aliran  massa  dari setiap  komponen  yang  digunakan  sebagai bahan analisa.
2.  Menentukan entalpi Langkah  ini  adalah  menghitung  nilai entalpi dengan menggunakan tekanan dan temperatur  dari  setiap  komponen  yang digunakan  sebagai  bahan  analisa.  Dalam menghitung nilai entalpi penulis menggunakan steam table online dan buku Thermodynamic  And  Transport  Properties karangan Borgnakke & Sontag [6].
3.  Menghitung laju aliran massa ̇ Menurut  buku Power  Plant  Engineering
[7] , persamaan  untuk  menghitung  laju
aliran  massa  pada heater dengan  siklus rankine adalah sebagai berikut:
 Heater 1 ̇ (1)  Heater 2 ̇ ̇ (2)  Heater 3 ̇ ̇ ̇ ̇ ̇ ̇
(3)  Heater 4 ̇ ̇ ̇
̇ ̇ (4)  Heater 5
̇ ̇ ̇ ̇ ̇ ̇ (5)
Keterangan:
̇ = Laju aliran massa ( ) = Entalpi ( )
4.  Menghitung daya turbin (W T )
Persamaan energi untuk menghitung daya turbin  dikemukakan  oleh  Cengel  et  al  [8] yaitu sebagai berikut:
̇
Keterangan:
̇ = daya turbin (kW)
̇ = Laju aliran massa ( ) = Entalpi ( )
(6) 5.  Menghitung  efisiensi  isentropik  turbin ( ) Menurut Yohana dkk [9] efisiensi isentropik dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut: (7) Keterangan : Efisiensi isentropik turbin (%) : Entalpi uap masuk (kJ/Kg)
: Entalpi uap keluar saat
kondisi aktual (kJ/Kg)
: Entalpi uap keluar ideal (kJ/Kg)
6.  Menghitung Turbine Heat Rate (THR) Menurut  Dadang  Suhendra  Permana  dkk [10]  nilai Turbine Heat Rate (THR)  dapat diperoleh  dengan  persamaan  sebagai berikut:
̇ (7) 7.  Menghitung efisiensi turbin uap ( ) Persamaan  energi  untuk  menghitung efisiensi  turbin  uap  ( )  dikemukakan
oleh Cengel et al [8] yaitu sebagai berikut:
(8)
Keterangan: = Efisiensi turbin (%)

## 2.2  Alat dan Bahan
a)  Alat Penelitian
Sebagai  penunjang  penelitian,  terutama dalam  pengambilan  data  digunakan  alat berupa steam  table  online.  Steam  Table Online dapat  diakses  penulis  pada tanggal 11 Mei 2022 di website https://www.steamtablesonline.com/Stea m97Web.aspx yang  ditunjukkan  pada Gambar 3.
Gambar 3. Steam Table Online b)  Bahan Penelitian
Bahan  yang  digunakan  sebagai  objek penelitian pada tugas akhir ini adalah data sekunder  yang  berupa  data-data  operasi turbin uap yang berhasil dikumpulkan dari engineer (teknisi) di HMI (Human Machine Interface)  ruang  kontrol  PLTU  X.    HMI (Human  Machine  Interface)  merupakan monitor  operasi  yang  berada  pada  ruang kontrol.  Dengan  HMI  diperoleh  data berupa  tekanan,  temperatur  dan  laju aliran  massa  dari  setiap  komponen  yang digunakan baik sebelum dilakukan overhaul  maupun  sesudah  dilakukan overhaul.

## 3.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Setelah dilakukan perhitungan maka diperoleh data  perhitungan  kinerja  turbin  uap  meliputi daya  turbin,  efisiensi  isentropik  turbin, Turbine Heat Rate (THR) dan efisiensi turbin.
Gambar 4. menunjukkan grafik
perbandingan  daya  turbin  sebelum  dan sesudah overhaul. Setelah dilakukan overhaul, daya  turbin  mengalami  peningkatan  sebesar 29,413 MW.

## Gambar 4. Perbandingan Daya Turbin Uap
Daya  turbin  (W T )  dipengaruhi  oleh  massa dan  entalpi  dari  uap  yang  digunakan  untuk memutar  turbin.  Energi  yang  masuk  ke  turbin berbanding lurus dengan daya turbin. Semakin besar energi yang masuk ke turbin maka daya turbin  akan  semakin  besar.  Begitu  juga sebaliknya,  semakin  kecil  energi  yang  masuk ke turbin maka daya turbin juga akan semakin kecil.  Selain  itu,  daya  turbin  uap  juga dipengaruhi oleh kevakuman kondensor. Semakin  besar  kevakuman  kondensor  maka daya  turbin  juga  akan  meningkat,  namun  juga dilihat  dari  sisi  titik  embun  steam  karena  jika kevakuman  kondensor  semakin  tinggi  maka steam  akan  berubah  menjadi  titik-titik  embun dan  hal  ini  sangat  berbahaya  bagi  turbin. Penggunaan  LPH  dan  HPH  juga  dapat meningkatkan  daya  turbin  uap.  LPH  dan  HPH berfungsi  untuk  proses  pemanasan  awal  air umpan  dengan  menggunakan  uap  ekstrasi dari turbin.
Gambar 5.
merupakan
grafik
perbandingan  efisiensi  isentropik  turbin  uap sebelum  dan  sesudah overhaul. Efisiensi isentropik  turbin  uap  sebelum  dilakukan overhaul adalah  sebesar  87,68%.  Sedangkan efisiensi isentropik turbin uap setelah dilakukan overhaul adalah  sebesar  87,92% MW.  Setelah  dilakukan overhaul, efisiensi isentropik  mengalami  peningkatan  sebesar 0,234%.  Dengan  hasil  tersebut,  baik  sebelum
dan sesudah overhaul, nilai efisiensi isentropik turbin  masih  tergolong  baik  masih  berada dikisaran 70 s/d 100%.
Perhitungan efisiensi isentropik turbin uap dihitung  dari  perbandingan  total  kerja  aktual dengan total kerja ideal turbin uap.
Perbandingan  tersebut  menyatakan  bahwa besar  kecilnya  efisiensi  isentropik  turbin dipengaruhi  oleh  selisih  dari  kerja  aktual  dan ideal.  Artinya  semakin  kecil  selisihnya  maka efisiensi  akan  semakin  besar.  Begitu  juga sebaliknya,  semakin  besar  selisihnya  maka efisiensi akan semakin kecil.
Gambar 5. Perbandingan Efisiensi Isentropik
Turbin Uap Gambar 6. merupakan grafik
perbandingan Turbine  Heat  Rate  (THR) sebelum  dan  sesudah  dilaksanakan overhaul. Turbine heat rate ( THR ) menunjukan perbandingan dari energi total yang digunakan untuk  memutar  turbin,  dengan  energi  listrik nett  yang  dihasilkan  oleh  generator. Besarnya Turbine  Heat  Rate  (THR) sebelum  dilakukan
overhaul adalah 3.074,97 kcal/kWh.
Sedangkan Turbine  Heat  Rate  (THR) setelah dilakukan overhaul adalah  sebesar  2.796,90 kcal/kWh. Setelah dilakukan overhaul, Turbine Heat  Rate  (THR) mengalami  penurunan sebesar  278,08  kcal/kWh.  Penurunan  nilai Turbine Heat Rate (THR) menunjukkan kinerja dari turbin uap mengalami peningkatan setelah dilakukannya  proses overhaul. Kinerja  dari turbin  uap  dapat  dilihat  dari  nilai  THR. Semakin  kecil  nilai  THR  maka  semakin  baik kinerja dari turbin uap tersebut.
Daya Turbin Sebelum Overhaul
38,758 Sesudah Overhaul 68,171 0,000 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 MW Efisiensi Isentropik Turbin Uap
Sebelum Overhaul 87,68% Sesudah Overhaul 87,92% 87,50% 87,60% 87,70% 87,80% 87,90% 88,00% % MW MW
Gambar 6. Perbandingan Turbine Heat Rate (THR) Gambar 7. merupakan grafik perbandingan efisiensi turbin uap sebelum dan sesudah overhaul. Efisiensi turbin uap sebelum  dilakukan overhaul adalah  sebesar 27,97%.  Sedangkan  efisiensi  turbin  uap setelah  dilakukan overhaul adalah  sebesar 30,75%  MW.  Setelah  dilakukan overhaul, efisiensi  turbin  uap  mengalami  peningkatan sebesar  2,78%.  Peningkatan  efisiensi  diikuti dengan menurunnya nilai THR. Efisiensi turbin uap  berbanding  terbalik  dengan  nilai  THRnya. Semakin  kecil  nilai  THR  maka  efisiensi  turbin akan  semakin  baik,  begitu  juga  sebaliknya semakin  besar  nilai  THR  maka  efisiensi  turbin akan semakin kecil.
Gambar 7. Perbandingan Efisiensi Turbin Uap
Berdasarkan  hasil  perhitungan  di  atas menunjukkan  bahwa  kinerja  turbin  mengalami penningkatan  setelah  dilakukannya overhaul . Hasil  perhitungan  ini  sejalan  dengan  hasil penelitian  terdahulu  yang  juga  menunjukkan adanya peningkatan kinerja turbin uap setelah dilakukan  proses overhaul. Salah  satunya yakni  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nurfitria dkk  tentang  Analisis  Dampak Overhaul Terhadap Kinerja Turbin Uap Di  PLTP Darajat [5]  memberikan  hasil  bahwa  dengan  adanya overhaul kinerja pada turbin uap PLTP Darajat mengalami peningkatan sebesar 1,43%. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Tegar Avian  [11]  tentang  Analisis  Performa  Turbin
Uap Sebelum dan Sesudah Overhaul Di PLTU Banten 1 X 660 MW PT. Lestari Banten Energi didapatkan  hasil  bahwa  setelah  dilakukan overhaul pada  turbin  efisiensi high  pressure turbine mengalami  peningkatan  dari  77,88% menjadi 83,02%.

## 4.  KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1    Kesimpulan
Kesimpulan untuk penelitian ini adalah:
1.  Hasil  perhitungan  dan  analisis  kinerja turbin  uap  setelah  dilakukan  overhaul adalah sebagai berikut:
a)  Daya  turbin  mengalami  pengingkatan sebesar 29,413 MW
b)  Efisiensi isentropik turbin uap mengalami peningkatan sebesar
0,234%.
c)  Turbine  Heat  Rate  (THR)  mengalami penurunan sebesar 278,08 kcal/kWh.
d)  Efisiensi turbin uap mengalami peningkatan sebesar 2,78%.
2.  Overhaul  mempunyai  pengaruh  yang besar  terhadap  kinerja  turbin  uap.  Salah satunya  ditandai  dengan  meningkatnya daya  turbin,  efisiensi  isentropik  turbin, Turbine  Heat  Rate  (THR)  dan  efisiensi turbin . Hal ini akan menunjang produktifitas  pada  PLTU  yang  tentunya sangat berdampak terhadap biaya produksi.

## 4.2  Saran
Pengerjaan penelitian ini tentu tidak lepas dari berbagai macam kekurangan.
Untuk memperbaiki kekurangan tersebut maka saran yang diberikan sebagai berikut:
a. Perlu  dilakukan  kalibrasi  terhadap  alat ukur yang digunakan. Sebaiknya kalibrasi alat  ukur  dilakukan  setiap  setahun  sekali. Kegiatan  kalibrasi  alat  ukur  sangat penting  untuk  menentukan  akurasi  dan presisi alat ukur.
b. Setiap  perawatan  dan  perbaikan  perlu dilakukan  uji  kinerja  pada  setiap  mesin dan perangkat PLTU. Dengan langkah ini maka dapat diketahui hasil dari perawatan dan perbaikan yang telah dilakukan.
c. Jika  dikehendaki  untuk  lebih  dilengkapi detail  properties  kondisi  uap  pada  setiap titiknya.  Dengan  adanya  kelengkapan tersebut,  diharapkan  hasil  perhitungan akan leih akurat.
Turbine Heat Rate (THR) Sebelum Overhaul 3074,97 Sesudah Overhaul 2796,90 2600,00 2700,00 2800,00 2900,00 3000,00 3100,00 kc al /kWh Efisiensi Turbin Uap
Sebelum Overhaul 27,97% Sesudah Overhaul 30,75% 26,00% 27,00% 28,00% 29,00% 30,00% 31,00% % Kcal/kWH Kcal/kWH

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih ditujukan kepada Muhamad  Fitri,  Ph.D  selaku  Kepala  Program Studi  Teknik  Mesin  Universitas  Mercu  Buana, Ir.  Dadang  Suhendra  Permana  M.Si,  selaku Dosen  Pembimbing  Tugas  Akhir,  Orangtua dan keluarga yang selalu memberikan doa dan dukungan, serta teman-teman yang memberikan  masukan  dan  dukungan  dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] A. Wahyudi Biantoro, “Analisis
Perbandingan  Efisiensi  Energi  Pada Gedung  P  Kabupaten  Tangerang  dan Gedung  Tower  UMB,” J.  Tek.  Mesin , vol.  06,  pp.  164 –173,  2017,  doi: 10.22441/jtm.v6i3.1966.
[2] Sunarwo and T. H. M, “Analisa Efisiensi Turbin Gas Unit 1 Sebelum dan Setelah
Overhaul  Combustor  Inspection  di  PT PLN  (  Persero  )  Sektor  Pembangkitan PLTGU  Cilegon,” J.  Tek.  Energi ,  vol. 12,  no.  2,  pp.  50 –57,  2016,  doi: http://dx.doi.org/10.32497/eksergi.v12i2 .288.
[3] K.  R.  Mahaputra,  “Analisis  Kinerja
Turbin Uap Unit 3 Berdasarkan Performance  Test  Di  Unit  Pelaksana PT. PLN (Persero) Pembangkitan Asam- Asam,” Jtam  Rotary ,  vol.  3,  no.
1, p. 95,
2021, doi: 10.20527/jtam_rotary.v3i1.3460. [4] E.  Saputro  and  A.  Mursadin,  “Analisis Efisiensi  Turbin  Uap  Unit  Di  PT.  PJB UBJOM PLTU
Pulang
Pisau
Kalimantan Tengah,” Rotary , vol. 3, no. 1, pp. 57 –67, 2021.
[5] S.  Nurfitria,  M.  Delavega,  P.  Sukusno, and R. Filzi, “Analisis Dampak Overhaul Terhadap  Kinerja  Turbin  Uap  Di  PLTP Darajat,” Semin.  Nas.  Tek.  Mesin ,  pp. 408 –415, 2019, doi: https://doi.org/10.14710/rotasi.19.3.134 -138. [6] F.  O.  P.  Silalahi,  “Analisis  Efisiensi Turbin  Uap  Sebelum  dan  Sesudah Overhaul  pada  Pembangkit  Listrik Tenaga Uap Suralaya Unit 7,” 2020.
[7] L. F. Drbal, P. G. Boston, K. L. Westra, and  R.  B.  Erickson, Power  Plant Engineering .  1996.  doi:  10.1007/978-1- 4613-0427-2.
[8] Y.  A.  Cengel,  M.  A.  Boles,  and  M. Kanoglu,
Thermodinamics : An Engineering  Approach .  New  York: McGraw-Hill Education, 2019. [9] E. Yohana and R. Romadhon, “Analisa Efisiensi Isentropik dan Exergy
Destruction  Pada  Turbin  Uap  Sistem Pembangkit  Listrik  Tenaga  Gas  dan Uap,” Rotasi J. Tek. Mesin , vol. 19, pp.
134 –138, 2017.
[10] D. Suhendra  Permana and A. Wahyudi Biantoro, “Analisis Pengaruh Perubahan  Beban  Boiler  Terhadap Konservasi,” J. Tek. Mesin , vol. 10, no. 3, pp. 135 –144, 2021, doi: http://dx.doi.org/10.22441/jtm.v10i3.118 92.
[11] T. Avian, “Analisis Performa Turbin Uap Sebelum  dan  Sesudah  Overhaul  Di PLTU  Banten  1  X  660  MW  PT.  Lestari Banten Energi,” 2020.