## PERENCANAAN SISTEM PENYALURAN AIR BUANGAN PADA KOMPLEK PERUMAHAN GRAND SUKATI KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
Dewi Larasati 1 , Johnny, MTS 2 , Yulisa Fitrianingsih 1
1 Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Tanjungpura, Pontianak 2 Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Tanjungpura, Pontianak Email : dewilarast06@gmail.com

## ABSTRAK
Berkembangnya pemukiman mengakibatkan terjadinya perubahan tata guna lahan, yang sebelumnya lahan terbuka hijau menjadi lahan kegiatan pembangunan pemukiman (Grand Sukati). Agar buangan akibat curah hujan dan  buangan air limbah  tidak  mencemari  lingkungan  dan  lahan  pertanian  yang  ada  di  lingkungan  komplek perumahan Grand Sukati diperlukan perencanaan sistem penyaluran air buangan akibat curah hujan dan buangan air  limbah. Dalam  perencanaan  saluran  buangan  ini  memperhitungkan  letak  saluran  drainase  di kawasan pemukiman  ini  seperti  saluran  primer  dan  sekunder. Tahapan  perencanaan  drainase  air  hujan  meliputi  analisis hidrologi yaitu  analisis periode ulang hujan,  analisis  curah hujan rencana, analisis  intensitas curah hujan,  analisis waktu  konsentrasi,  analisis  koefisien  limpasan  permukaan,  dan  analisis  debit  puncak  limpasan  serta  analisis hidrolika  yaitu  analisis  kecepatan  dalam  saluran,  menentukan  dimensi  penampang  hidrolis  saluran  dengan menggunakan rumus  Manning. Untuk  buangan  air  limbah  dihitung  berdasarkan  jumlah  perumahan  dan  fasilitas umum  sehingga jumlah  perumahan  akan  berkurang  akibat  penggunan  lahan  untuk lokasi  kolektor  dan  IPAL. Tahapan  perencanaan sistem  perpipaan  air  limbah  meliputi analisis  debit  air  limbah  rumah tangga perhari  yang dipakai  dalam  perencanaan dimensi  pipa  air  limbah. Debit  rencana  drainase  air  hujan  pada  perencanaan  ini berkisar antara 0,03 m 3 /detik sampai 2,23 m 3 /detik. Terdapat 47 saluran dengan periode ulang 10 tahun. Saluran drainase  yang  direncanakan  dengan  sistem  terbuka  secara  gravitasi  menggunakan  penampang  melintang segiempat dengan dimensi saluran primer untuk lebar saluran sebesar 1,50 m dan kedalaman saluran sebesar 0,75 m serta saluran sekunder untuk untuk lebar saluran sebesar 0,74 m dan kedalaman sebesar 0,37 m. Untuk buangan air  limbah  debit  rencana  berkisar  antara  0,00002  m 3 /detik  dan  0,02  m 3 /detik.  Saluran  air  limbah  direncanakan dengan sistem perpipaan secara gravitasi dan pompa dengan bahan pipa pvc menggunakan pipa berdiameter  4” untuk pipa persil, pipa berdiameter  6” untuk pipa servis, pipa berdiameter 8” untuk pipa lateral, pipa berdiameter 8” untuk pipa induk.
Kata kunci: Air limbah, curah hujan, debit rencana, dimensi, limpasan

## ABSTRACT
The development of the settlement led to changes in land use, which was previously open land into green land settlement development activities (Grand Sukati). To exile due to rainfall and waste water effluents do not pollute the  environment  and  agricultural  land  in  the  neighborhood  of  detached  house  planning  system  required  Grand Sukati  channeling  wastewater  due  to  rainfall  and  wastewater  effluents.  In  planning  this  takes  into  account  the position of the exhaust channels channel drainage in this area such as the primary and secondary channels. Rain water  drainage  planning  stages  include  analysis  of  the  hydrologic  analysis  of  repeated  periods  of  rain,  rainfall analysis  plans,  analysis  of  the  intensity  of  rainfall,  the  analysis  time  of  concentration,  analysis  of  surface  runoff coefficient,  and  the  peak  runoff  and  discharge  analysis  analysis  of  the  hydraulics  i.e.  speed  channel  analysis, determine the dimensions of the cross-section of the channel using the formula hidrolis Manning. For wastewater effluents were calculated based on the amount of housing and public facilities so that the amount of housing will be reduced due to the use of land for the location of the collector and the IPAL. The planning phase of the waste water piping  systems including  analysis of household waste water discharge per day used in the planning of  the waste water pipe dimensions. Rain water drainage plan Debit on this planning ranged between 0,03 m3/s to 2,23 m3/s. There are 47 channels repeated with a period of 10 years. Drainage channels are planned with an open system for gravity using horizontal rectangles with the dimensions of the cross-section line primer to the width of the channel of 1.50 m and a depth of 0.75 m and the channel the channel width to channel secondary to 0,74 m and depth of 0,37 m. For wastewater effluents discharge plans ranged from 0,00002 m3/s and 0,02 m3/s. Waste water channels are planned with the piping systems are gravity and pump with PVC pipe using a pipes with a diameter of 4”  to pipe diameters pipe persil, 6” to pipe diameter services 8” for lateral pipe, pipe diameter 8” to mains pipes.
Keywords : dimensions, discharge plan, rainfall, runoff, waste water

## 1. Pendahuluan
Kawasan  perumahan  Grand  Sukati  berada  di  Kecamatan  Sungai  Kakap,  Kabupaten  Kubu  Raya. Perumahan  Grand  Sukati  merupakan  salah  satu  perumahan  besar  di  Kubu  Raya. Perumahan  Grand Sukati ini  memiliki luas area ± 15 ha, terdiri dari beberapa kompleks perumahan, area komersial, area rekreasi, dan sebagainya. Agar memenuhi standar bangunan yang berwawasan lingkungan yang sehat, aman,  dan  terhindar  dari  banjir diperlukan  perencanaan  suatu  sistem penyaluran air  buangan  di pemukiman ini.
Menurut  UU  No.  28  tahun  2008  tentang  bangunan  kesehatan,  bangunan  gedung  (perumahan) membutuhkan sistem sanitasi. Sistem sanitasi yang dimaksud merupakan kebutuhan sanitasi yang harus tersedia di dalam atau di luar gedung untuk memenuhi kebutuhan air bersih, pembuangan air limbah, kotoran sampah serta penyaluran air hujan.
Berdasarkan  uraian  tersebut  maka  perlu  adanya  suatu  sistem  saluran  air  buangan  yaitu  drainase pemukiman bebas dari genangan air dan bahaya banjir, serta perencanaan sistem perpipaan untuk air limbah pada Perumahan Grand Sukati yang nantinya akan dibuang ke badan air/sungai.

## 2. Metodologi
Data  yang  digunakan  dalam  perencanaan  ini  adalah  data  primer  yang  meliputi  dokumentasi dilapangan  untuk  mengetahui  kondisi  existing  wilayah  Grand  sukati dan  data  sekunder  yang meliputi data curah hujan 10  tahun  dari stasiun  PTK-11 Pontianak serta  peta-peta seperti peta topografi, peta blok perumahan dan data  letak  geografis  dan administratif. Dalam  perencanaan ini terbagi  menjadi 2 bagian yaitu perencanaan drainase dan perencanaan saluran air limbah. Tahapan perencanaan drainase air  hujan  meliputi  analisis  hidrologi  yaitu  analisis  periode  ulang  hujan,  analisis  curah  hujan  rencana, analisis intensitas curah hujan, analisis waktu konsentrasi, analisis koefisien  limpasan permukaan, dan analisis  debit  puncak  limpasan  serta  analisis  hidrolika  yaitu  analisis  kecepatan  dalam  saluran, menentukan dimensi penampang hidrolis saluran dengan menggunakan rumus manning. Untuk buangan air  limbah  dihitung  berdasarkan  jumlah  perumahan  dan  fasilitas  umum  sehingga jumlah  perumahan akan berkurang akibat penggunan lahan  untuk lokasi kolektor  dan IPAL. Tahapan  perencanaan sistem perpipaan  air  limbah  meliputi  analisis  debit  air  limbah  rumah  tangga perhari  yang  dipakai  dalam perencanaan dimensi pipa air limbah.
Berdasarkan  sumber  data  yang  diperoleh,  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  terbagi  dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.
a. Data Primer Data primer dalam penelitian ini adalah:
 Dokumentasi untuk kondisi existing wilayah Grand sukati
b. Data Sekunder Data sekunder dalam penelitian ini adalah:
 Peta  topografi  untuk  Informasi  arah  aliran  saluran  di  lokasi  perencanaan  dan  perhitungan perencanaan
 Letak geografis dan administratif ubtuk gambaran umum lokasi perencanaan
 Curah hujan Stasiun Meteorologi Supadio, Pontianak analisis kapasitas saluran

## 3. Hasil dan Pembahasan

## A. Perencanaan Saluran Drainase
Pengolahan  data  curah  hujan  harian  maksimum  dihitung  dengan  menggunakan  metode  rasional yang  bertujuan untuk  mendapatkan  parameter  statistik  dan  pemilihan  metode  distribusi  yang  sesuai. Data curah hujan harian maksimum yang telah diolah dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini :
Tabel 1 Data Curah Hujan Satu Harian Maksimum (mm/hari) Stasiun Meteorologi
Supadio Pontianak Tahun 2002-2011 No Tahun Maks (mm) 1 2002 25,62 2 2003 24,55 3 2004 22,72 4 2005 24,11

## Tabel 1 Data Curah Hujan Satu Harian Maksimum (mm/hari) Stasiun Meteorologi
Supadio Pontianak Tahun 2002-2011 (lanjutan)
No Tahun Maks (mm) 5 2006 24.67 6 2007 24.61 7 2008 23.55 8 2009 33.28 9 2010 21.18 10 2011 20.83
Setelah  semua  data  curah  hujan harian  maksimum  didapatkan,  maka  langkah  selanjutnya menentukan  metode  distribusi  frekuensi  dilakukan  dengan  cara  menghitung  nilai  koefisien skewness (Cs), koefisien kurtosis (Ck), dan koefisien variasi (Cv) dari data curah hujan satu harian maksimum. Lalu dibandingkan dengan beberapa metode distribusi normal, distribusi log normal, distribusi gumbel, dan distribusi log pearson type III sehingga nilai perhitungannya cocok atau mendekati.
Dari  hasil  analisis  perhitungan  nilai  koefisien  Cs,  Ck,  dan  Cv  yang  telah  peroleh  kemudian dibandingkan  dengan  nilai  Cs,  Ck,  dan  Cv  dari  masing-masing  metode  distribusi  yang  ada.  Berikut merupakan  hasil  hasil  perhitungan  uji  statistik  dengan  ketentuan  yang berlaku  untuk  masing-masing metode yang diuji disajikan pada tabel Tabel 2 berikut ini:
Tabel 2 Perbandingan Hasil Perhitungan Uji Statistik dengan Ketentuan yang Berlaku untuk Masing- masing Metode yang Diuji Metode Cs Ck Cv Keterangan Perhitungan 1,9677 0,8728 0,14 Gumbell 5,402 1,139 0,14 Log Pearson Tipe III > 0 0,281 0,14 Mendekati Normal 0 0 0,14 Log Normal > 0 0,42 0,14
Dari  keempat metode, nilai Cs,  Ck,  dan  Cv yang mendekati  hasil  perhitungan  adalah metode  Log pearson  Type  III sehingga  dalam  perhitungan  ini metode  distribusi  frekuensi  yang  di  gunakan  adalah metode Log Pearson Type III.

## 1. Perhitungan Curah hujan Rencana dengan Distribusi Log Pearson Type III
Untuk  mencari  Curah  Hujan  Rencana  digunakan  rumus  distribusi  Log  Pearson Type  III sebagai berikut :
Log Xtr = Log X? + (k.Log Sx) (1)
Berdasarkan nilai Cs yang didapat adalah 1,564. Untuk menentukan nilai K periode ulang 2 tahun, 5 tahun dan 10 tahun maka di lakukan teknik interpolasi yang mana nilai Cs = 1,564 berada diantara nilai Cs 1,4 dan 1,6 pada tabel K distribusi Log Pearson Tipe III. Perhitungan teknik interpolasi dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini:
Tabel 3 Nilai K Berdasarkan Tabel dan Interpolasi Cs K PU 2
PU 5 PU 10 Keterangan 1,400 -0,225 0,705 1,337 Data Log P III 1,564 -0,245 0,685 1,332 Interpolasi 1,600 -0,254 0,675 1,329 Data Log P III
Dengan nilai K untuk tiap-tiap periode ulang 2, 5, dan 10 tahun diantaranya -0,245; 0,685 dan 1,332 Maka didapatkan besarnya debit  hujan rencana untuk berbagai periode ulang diantaranya R2 = 23,56 mm, R5 = 26,57 mm, dan R10 = 28,88 mm
Setelah nilai debit hujan rencana didapat, maka Intensitas Hujan dapat dihitung. Untuk menghitung besarnya intensitas hujan terlebih  dahulu menghitung  waktu  konsentrasi hujan dengan  menggunakan rumus Kirpich, maka diperoleh waktu konsentrasi hujan (t c ) sebagai berikut : t c = [(0,87 x L 2 )/(1000 x S)] 0,385
(2) Maka  didapatkan  tc  sebesar  1,97  jam.  Setelah  nilai  t c diperoleh,  maka  langkah  selanjutnya menghitung nilai intensitas hujan (I) dengan menggunakan rumus Mononobe, sebagai berikut :
I  = ? R 24 24 ? ? 24 Tc ? 2/3
(3)
Maka didapatkan nilai Intensitas Hujan dengan periode ulang 2, 5, dan 10 tahun masing-masing adalah 48,40 mm/jam; 54,58 mm/jam dan 59,34 mm/jam.
2. Perhitungan Debit Limpasan Hujan (Q p ) Debit limpasan hujan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
? = 0,278. ? . ?. ?
(4) Berikut ini adalah perhitungan debit limpasan hujan untuk Q1-Q8 dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini :
Tabel 4 Debit Puncak Limpasan Hujan (Qp) pada Setiap Blok Pengaliran Nama Blok Nama Saluran C I mm/jam
A       (km 2 ) Qp      m 3 /detik A Q1 0,95 59,34 0,005 0,28 Q2 0,95 59,34 0,005 0,28 B Q3 0,73 59,34 0,004 0,19 Q4 0,73 59,34 0,003 0,13 Q5 0,73 59,34 0,003 0,13 Q6 0,50 59,34 0,003 0,09 Q7 0,50 59,34 0,006 0,17 Q8 0,38 59,34 0,004 0,09 C Q9 0,38 59,34 0,004 0,09 Q10 0,50 59,34 0,006 0,17 Q11 0,50 59,34 0,003 0,09 Q12 0,50 59,34 0,003 0,09 Q13 0,50 59,34 0,004 0,11 Q14 0,50 59,34 0,003 0,10 Q15 0,50 59,34 0,004 0,11 Q16 0,50 59,34 0,004 0,11 Q17 0,50 59,34 n/a 0,32 Q18 0,50 59,34 n/a 0,36 SALURAN PRIMER 1 2,23 D Q19 0,60 59,34 0,002 0,08 Q20 0,60 59,34 0,009 0,32 E Q21 0,50 59,34 0,003 0,09 Q22 0,50 59,34 0,003 0,10 Q23 0,50 59,34 0,002 0,07 Q24 0,50 59,34 0,004 0,12 Q25 0,50 59,34 0,001 0,04 Q26 0,50 59,34 0,001 0,04 Q27 0,50 59,34 0,002 0,06 F Q28 0,35 59,34 0,007 0,14 Q29 0,35 59,34 0,006 0,12 SALURAN PRIMER 2 1,16 G Q30 0,50 59,34 0,004 0,10 Q31 0,50 59,34 0,003 0,40 Q32 0,50 59,34 0,002 0,07 Q33 0,50 59,34 0,002 0,07 Q34 0,50 59,34 0,003 0,10 Q35 0,38 59,34 0,004 0,08 Q36 0,50 59,34 0,003 0,08
Tabel 4 Debit Puncak Limpasan Hujan (Qp) pada Setiap Blok Pengaliran (lanjutan) Nama Blok Nama Saluran C
I mm/jam
A (km 2 )
Qp      m 3 /detik Q37 0,50 59,34 0,003 0,09 H Q38 0,38 59,34 0,005 0,10 Q39 0,50 59,34 0,004 0,11 Q40 0,50 59,34 0,003 0,08 Q41 0,50 59,34 0,002 0,06 Q42 0,50 59,34 n/a 0,26 Q43 0,50 59,34 0,004 0,12 Q44 0,73 59,34 0,004 0,18 SALURAN PRIMER 3 1,23
Debit limpasan dari hasil perhitungan pada tabel 4 akan digunakan untuk menghitung dimensi pada desain  saluran.  Debit  limpasan  yang  terbesar  diperoleh  pada  saluran primer  I adalah  2,23 m 3 /detik sedangkan debit limpasan yang lainnya berkisar antara 0,03 m 3 /detik sampai 1,23 m 3 /detik.
Perhitungan  dimensi  penampang  hidrolis  saluran  drainase  dihitung  dengan  menggunakan  rumus Manning dan metode aljabar :
Q =  V x A (5) Q =  ? 1 n R 2/3 S 1/2 ? A (6)
Berikut  ini  didapatkan  dimensi  tiap  saluran  drainase  yang  menggunakan  penampang  segiempat dengan dinding saluran  beton dipoles yang dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini :
Tabel 5. Dimensi Saluran Drainase Penampang Segiempat
Nama Nama n S O y b
V Ket. V izin Q desain Ket Q rencana f Blok Saluran (m) (m) (m/detik) (m/detik) (m 3 /det) (m 3 /det) (m) A Q1 0,02 0,006 0,35 0,70 1,21 > 0,46 0,30 > 0,28 0,11 Q2 0,02 0,006 0,35 0,70 1,21 > 0,46 0,30 > 0,28 0,11 B Q3 0,02 0,006 0,30 0,60 1,09 > 0,46 0,20 > 0,19 0,09 Q4 0,02 0,006 0,27 0,53 1,01 > 0,46 0,14 > 0,13 0,08 Q5 0,02 0,006 0,27 0,53 1,01 > 0,46 0,14 > 0,13 0,08 Q6 0,02 0,006 0,23 0,46 0,92 > 0,46 0,10 > 0,09 0,07 Q7 0,02 0,006 0,29 0,58 1,07 > 0,46 0,18 > 0,17 0,09 Q8 0,02 0,006 0,23 0,46 0,92 > 0,46 0,10 > 0,09 0,07 C Q9 0,02 0,006 0,24 0,47 0,93 > 0,46 0,10 > 0,09 0,07 Q10 0,02 0,006 0,29 0,58 1,07 > 0,46 0,18 > 0,17 0,09 Q11 0,02 0,006 0,24 0,48 0,94 > 0,46 0,11 > 0,09 0,07 Q12 0,02 0,006 0,24 0,48 0,94 > 0,46 0,11 > 0,09 0,07 Q13 0,02 0,006 0,25 0,50 0,97 > 0,46 0,12 > 0,11 0,08 Q14 0,02 0,006 0,24 0,48 0,94 > 0,46 0,11 > 0,10 0,07 Q15 0,02 0,006 0,25 0,50 0,97 > 0,46 0,12 > 0,11 0,08 Q16 0,02 0,006 0,25 0,50 0,97 > 0,46 0,12 > 0,11 0,08 Q17 0,02 0,006 0,37 0,74 1,26 > 0,46 0,34 > 0,32 0,11 Q18 0,02 0,006 0,39 0,77 1,29 > 0,46 0,38 > 0,36 0,12 SALURAN PRIMER 1 0,02 0,006 0,75 1,50 2,01 > 0,46 2,27 > 2,23 0,23 D Q19 0,02 0,006 0,23 0,46 0,92 > 0,46 0,10 > 0,08 0,07 Q20 0,02 0,006 0,37 0,74 1,26 > 0,46 0,34 > 0,32 0,11 E Q21 0,02 0,006 0,24 0,47 0,93 > 0,46 0,10 > 0,09 0,07 Q22 0,02 0,006 0,25 0,50 0,97 > 0,46 0,12 > 0,10 0,08 Q23 0,02 0,006 0,23 0,45 0,90 > 0,46 0,09 > 0,07 0,07 Q24 0,02 0,006 0,27 0,54 1,02 > 0,46 0,15 > 0,12 0,08 Q25 0,02 0,006 0,20 0,40 0,83 > 0,46 0,07 > 0,04 0,06 Q26 0,02 0,006 0,20 0,40 0,83 > 0,46 0,07 > 0,04 0,06

## Tabel 5. Dimensi Saluran Drainase Penampang Segiempat (lanjutan)
Nama Nama n S O y b V Ket. V izin Q desain Ket Q rencana F Blok Saluran (m) (m) (m/detik) (m/detik) (m 3 /det) (m 3 /det) (m) Q27 0,02 0,006 0,22 0,43 0,88 > 0,46 0,08 > 0,06 0,06 F Q28 0,02 0,006 0,28 0,56 1,04 > 0,46 0,16 > 0,14 0,08 Q29 0,02 0,006 0,27 0,53 1,01 > 0,46 0,14 > 0,12 0,08 SALURAN PRIMER 2 0,02 0,006 0,59 1,18 1,72 > 0,46 1,19 > 1,16 0,18 G Q30 0,02 0,006 0,25 0,50 0,97 > 0,46 0,12 > 0,10 0,08 Q31 0,02 0,006 0,40 0,80 1,32 > 0,46 0,42 > 0,40 0,12 Q32 0,02 0,006 0,23 0,45 0,90 > 0,46 0,09 > 0,07 0,07 Q33 0,02 0,006 0,23 0,45 0,90 > 0,46 0,09 > 0,07 0,07 Q34 0,02 0,006 0,25 0,50 0,97 > 0,46 0,12 > 0,10 0,08 Q35 0,02 0,006 0,23 0,45 0,90 > 0,46 0,09 > 0,08 0,07 Q36 0,02 0,006 0,23 0,45 0,90 > 0,46 0,09 > 0,08 0,07 Q37 0,02 0,006 0,25 0,50 0,97 > 0,46 0,12 > 0,09 0,08 H Q38 0,02 0,006 0,25 0,50 0,97 > 0,46 0,12 > 0,10 0,08 Q39 0,02 0,006 0,27 0,53 1,01 > 0,46 0,14 > 0,11 0,08 Q40 0,02 0,006 0,23 0,46 0,92 > 0,46 0,10 > 0,08 0,07 Q41 0,02 0,006 0,21 0,42 0,86 > 0,46 0,08 > 0,06 0,06 Q42 0,02 0,006 0,35 0,70 1,21 > 0,46 0,30 > 0,26 0,11 Q43 0,02 0,006 0,27 0,54 1,02 > 0,46 0,15 > 0,12 0,08 Q44 0,02 0,006 0,30 0,60 1,09 > 0,46 0,20 > 0,18 0,09 SALURAN PRIMER 3 0,02 0,006 0,60 1,20 1,74 > 0,46 1,25 > 1,23 0,18
Berdasarkan tabel 5 dimensi saluran drainase diperoleh debit desain lebih besar dari debit rencana. Kecepatan  yang  diperoleh  berada  diatas  kecepatan  yang  diizinkan  yaitu 0,46  m/detik  agar  dapat mengikis sedimen (pasir halus,  koloida yang  mengacu  pada tabel 2.7)  yang berada di saluran berlapis beton. Untuk mencegah terjadinya luapan air kalau terjadi banjir yang lebih besar direncanakan tinggi jagaan 30% dari kedalaman air.

## B. Perencanaan Saluran Air Limbah
Besarnya debit air limbah yang dihasilkan mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 122 tahun 2005. Hasil Perhitungan debit air limbah pada Komplek Perumahan Grand Sukati disajikan pada Tabel 6 berikut ini:
Tabel 6 Debit Air Limbah Perumahan Grand Sukati Bangunan Jumlah Asumsi Asumsi debit Q Air Limbah Q Air Limbah (Unit) (org/unit) air limbah (L) (L/hari) (m3/detik) Rumah tipe 95 158 5 120 94800 0,001097 Rumah tipe 65 115 5 120 69000 0,000799 Rumah tipe 45 159 5 120 95400 0,001104 Club House 1 20 20 400 0,000005 Mushola 1 15 10 150 0,000002 TK 1 50 25 1250 0,000014 SD 1 50 32 1600 0,000019 SMP 1 50 40 2000 0,000023 Ruko 66 5 80 26400 0,000306 Kolam renang 1 - - 1680000 0,019444 Total Debit 1971000 0,022813
Penentuan  diameter  pipa  yang  akan  digunakan  untuk  penyaluran  air  buangan  ditinjau  untuk mengalirkan air limbah yang cukup sesuai dengan debit limbah yang dihasilkan. Berikut ini hasil analisis perhitungan debit untuk pipa servis, pipa lateral dan pipa induk yang disajikan pada Tabel 7 berikut ini:

## Tabel 7 Perhitungan Debit Untuk Pipa Servis, Pipa Lateral Dan Pipa Induk
Nama Pipa Servis Q  (m3/detik) Nama Pipa Lateral Q ke TPS  (m3/detik) Nama Pipa Induk Q Pipa TPS ke IPAL  (m3/detik) R1 0,00031 R2 0,00031 S1 0,00061 T1 0,00061 R3 0,00011 R4 0,00015 S2 0,00026 R5 0,00008 T2 0,00068 R6 0,00008 S3 0,00017 R7 0,0001 R8 0,00016 S4 0,00026 R9 0,00014 R10 0,00008 S5 0,00023 R11 0,00009 T3 0,00041 R12 0,00009 S6 0,00018 R13 0,00009 R14 0,00009 R15 0,00013 S7 0,00031 T4 0,00053 R14 0,00009 R15 0,00013 S8 0,00022 R16 0,00013 S9 0,00013 R17 0,00013 S10 0,00015 R18 0,00003 T5 0,00053 R19 0,00007 S11 0,00009 R20 0,00015 R21 0,00001 S12 0,00016 R22 0,00013 R23 0,00009 R24 0,00009 S13 0,00031 T6 0,00049 S14 0,00018 R25 0,00009 R26 0,00009 S15 0,00018 R27 0,00008 T7 0,00041 R28 0,00014 S16 0,00023 R29 0,00018 R30 0,00012 S17 0,00029 R31 0,00011 T8 0,00053 R32 0,00008 S18 0,00018 R33 0,00005 S19 0,00005
Dimensi pipa air  limbah dihitung  dengan menggunakan rumus  Manning.  Bahan  pipa yang  dipakai adalah pipa PVC dengan nilai kekasaran manning dalam pipa yaitu 0,015. Diameter pipa yang digunakan untuk pipa persil 4”, pipa servis sebesar 6”, pipa lateral sebesar 8”, dan pipa induk sebesar 8”. Pemilihan diameter  pipa  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan  debit  perhitungan  lebih  besar  dari  debit buangan agar pipa dapat menampung air buangan yang dihasilkan. Berikut ini hasil analisis perhitungan dimensi pipa servis, pipa lateral, dan pipa induk masing-masing disajikan pada Tabel 8, Tabel 9, dan Tabel 10 berikut ini :
Tabel 8 Perhitungan Dimensi Pipa Servis Nama Pipa (servis) Ф pipa A O O O R O n S O V Q desain Q rencana T h Y (inchi) (m 2 ) (m) (m) (m/det) (m 3 /det) (m 3 /det) (m) (m) (m) R1 6 0,64 17 0,04 0,015 0,003 0,41 0,27 0,00031 0,14 0,05 0,11 R2 6 0,64 17 0,04 0,015 0,003 0,41 0,27 0,00031 0,14 0,05 0,11 R3 6 0,64 17 0,04 0,015 0,003 0,41 0,27 0,00011 0,14 0,05 0,11

## Tabel 8 Perhitungan Dimensi Pipa Servis (lanjutan)
Nama Pipa (servis) Ф pipa A O O O R O n S O
V Q desain Q rencana T h Y (inchi) (m 2 ) (m) (m) (m/det) (m 3 /det) (m 3 /det) (m) (m) (m) R4 6 0,64 17 0,04 0,015 0,003 0,41 0,27 0,00015 0,14 0,05 0,11 R5 6 0,64 17 0,04 0,015 0,003 0,41 0,27 0,00008 0,14 0,05 0,11 R6 6 0,64 17 0,04 0,015 0,003 0,41 0,27 0,00008 0,14 0,05 0,11 R7 6 0,64 17 0,04 0,015 0,003 0,41 0,27 0,00010 0,14 0,05 0,11 R8 6 0,64 17 0,04 0,015 0,003 0,41 0,27 0,00016 0,14 0,05 0,11 R9 6 0,64 17 0,04 0,015 0,003 0,41 0,27 0,00014 0,14 0,05 0,11 R10 6 0,64 17 0,04 0,015 0,003 0,41 0,27 0,00008 0,14 0,05 0,11 R11 6 0,64 17 0,04 0,015 0,003 0,41 0,27 0,00009 0,14 0,05 0,11 R12 6 0,64 17 0,04 0,015 0,003 0,41 0,27 0,00009 0,14 0,05 0,11 R13 6 0,64 17 0,04 0,015 0,003 0,41 0,27 0,00009 0,14 0,05 0,11 R14 6 0,64 17 0,04 0,015 0,003 0,41 0,27 0,00009 0,14 0,05 0,11 R15 6 0,64 17 0,04 0,015 0,003 0,41 0,27 0,00013 0,14 0,05 0,11 R14 6 0,64 17 0,04 0,015 0,003 0,41 0,27 0,00009 0,14 0,05 0,11 R15 6 0,64 17 0,04 0,015 0,003 0,41 0,27 0,00013 0,14 0,05 0,11 R16 6 0,64 17 0,04 0,015 0,003 0,41 0,27 0,00013 0,14 0,05 0,11 R17 6 0,64 17 0,04 0,015 0,003 0,41 0,27 0,00013 0,14 0,05 0,11 R18 6 0,64 17 0,04 0,015 0,003 0,41 0,27 0,00003 0,14 0,05 0,11 R19 6 0,64 17 0,04 0,015 0,003 0,41 0,27 0,00007 0,14 0,05 0,11 R20 6 0,64 17 0,04 0,015 0,003 0,41 0,27 0,00015 0,14 0,05 0,11 R21 6 0,64 17 0,04 0,015 0,003 0,41 0,27 0,02001 0,14 0,05 0,11 R22 6 0,64 17 0,04 0,015 0,003 0,41 0,27 0,00013 0,14 0,05 0,11 R23 6 0,64 17 0,04 0,015 0,003 0,41 0,27 0,00009 0,14 0,05 0,11 R24 6 0,64 17 0,04 0,015 0,003 0,41 0,27 0,00009 0,14 0,05 0,11 R25 6 0,64 17 0,04 0,015 0,003 0,41 0,27 0,00009 0,14 0,05 0,11 R26 6 0,64 17 0,04 0,015 0,003 0,41 0,27 0,00009 0,14 0,05 0,11 R27 6 0,64 17 0,04 0,015 0,003 0,41 0,27 0,00008 0,14 0,05 0,11 R28 6 0,64 17 0,04 0,015 0,003 0,41 0,27 0,00014 0,14 0,05 0,11 R29 6 0,64 17 0,04 0,015 0,003 0,41 0,27 0,00018 0,14 0,05 0,11 R30 6 0,64 17 0,04 0,015 0,003 0,41 0,27 0,00012 0,14 0,05 0,11 R31 6 0,64 17 0,04 0,015 0,003 0,41 0,27 0,00011 0,14 0,05 0,11 R32 6 0,64 17 0,04 0,015 0,003 0,41 0,27 0,00008 0,14 0,05 0,11 R33 6 0,64 17 0,04 0,015 0,003 0,41 0,27 0,00005 0,14 0,05 0,11
Berdasarkan  tabel  8 dimensi  pipa  servis  yang  terdiri  dari  33  jalur  pipa  diperoleh  debit  rencana berkisar antara 0,00003 m 3 /detik sampai 0,02001 m 3 /detik. Hasil perhitungan debit desain lebih besar dari  debit  rencana  dan  kecepatan  yang  diperoleh  melebihi  kecepatan  yang  di  izinkan  yaitu  0,3  - 3 m/detik.
Tabel 9 Perhitungan Dimensi Pipa Lateral Nama Pipa (lateral) Ф pipa A O O O R O n S O V Q desain Q rencana T h Y (inchi) (m 2 ) (m) (m) (m/det) (m 3 /det) (m 3 /det) (m) (m) (m) S1 8 1,14 22,35 0,05 0,015 0,02 1,30 1,48 0,00061 0,191 0,06 0,14 S2 8 1,14 22,35 0,05 0,015 0,02 1,30 1,48 0,00026 0,191 0,06 0,14 S3 8 1,14 22,35 0,05 0,015 0,02 1,30 1,48 0,00017 0,191 0,06 0,14 S4 8 1,14 22,35 0,05 0,015 0,02 1,30 1,48 0,00026 0,191 0,06 0,14 S5 8 1,14 22,35 0,05 0,015 0,02 1,30 1,48 0,00023 0,191 0,06 0,14 S6 8 1,14 22,35 0,05 0,015 0,02 1,30 1,48 0,00018 0,191 0,06 0,14 S7 8 1,14 22,35 0,05 0,015 0,02 1,30 1,48 0,00026 0,191 0,06 0,14 S8 8 1,14 22,35 0,05 0,015 0,02 1,30 1,48 0,00031 0,191 0,06 0,14 S9 8 1,14 22,35 0,05 0,015 0,02 1,30 1,48 0,00023 0,191 0,06 0,14 S10 8 1,14 22,35 0,05 0,015 0,02 1,30 1,48 0,00015 0,191 0,06 0,14 S11 8 1,14 22,35 0,05 0,015 0,02 1,30 1,48 0,00009 0,191 0,06 0,14 S12 8 1,14 22,35 0,05 0,015 0,02 1,30 1,48 0,00009 0,191 0,06 0,14 S13 8 1,14 22,35 0,05 0,015 0,02 1,30 1,48 0,00031 0,191 0,06 0,14 S14 8 1,14 22,35 0,05 0,015 0,02 1,30 1,48 0,00018 0,191 0,06 0,14 S15 8 1,14 22,35 0,05 0,015 0,02 1,30 1,48 0,00018 0,191 0,06 0,14 S16 8 1,14 22,35 0,05 0,015 0,02 1,30 1,48 0,00023 0,191 0,06 0,14 S17 8 1,14 22,35 0,05 0,015 0,02 1,30 1,48 0,00029 0,191 0,06 0,14 S18 8 1,14 22,35 0,05 0,015 0,02 1,30 1,48 0,00018 0,191 0,06 0,14 S19 8 1,14 22,35 0,05 0,015 0,02 1,30 1,48 0,00005 0,191 0,06 0,14
Berdasarkan  tabel  9 dimensi  pipa  lateral yang  terdiri  dari  19  jalur  pipa  diperoleh  debit  rencana berkisar antara 0.00005 m 3 /detik sampai 0.02016 m 3 /detik. Hasil perhitungan debit desain lebih besar dari  debit  rencana  dan  kecepatan  yang  diperoleh melebihi  kecepatan  yang  di  izinkan  yaitu  0,3  - 3 m/detik.

## Tabel 10 Perhitungan Dimensi Pipa Induk
Jenis Pipa (Induk) Ф pipa A O O O R O n S O V Q desain Q rencana T h Y (inchi) (m 2 ) (m) (m) (m/det) (m 3 /det) (m 3 /det) (m) (m) (m) T1 8 1,14 22,35 0,05 0,015 0,02 1,30 1,48 0,00061 0,19 0,06 0,14 T2 8 1,14 22,35 0,05 0,015 0,02 1,30 1,48 0,00068 0,19 0,06 0,14 T3 8 1,14 22,35 0,05 0,015 0,02 1,30 1,48 0,00041 0,19 0,06 0,14 T4 8 1,14 22,35 0,05 0,015 0,02 1,30 1,48 0,00053 0,19 0,06 0,14 T5 8 1,14 22,35 0,05 0,015 0,02 1,30 1,48 0,02053 0,19 0,06 0,14 T6 8 1,14 22,35 0,05 0,015 0,02 1,30 1,48 0,00049 0,19 0,06 0,14 T7 8 1,14 22,35 0,05 0,015 0,02 1,30 1,48 0,00041 0,19 0,06 0,14 T8 8 1,14 22,35 0,05 0,015 0,02 1,30 1,48 0,00053 0,19 0,06 0,14
Berdasarkan  tabel  10 dimensi  pipa  induk yang  terdiri  dari  8  jalur  pipa  diperoleh  debit  rencana berkisar antara 0.00041 m 3 /detik sampai 0.02053 m 3 /detik. Hasil perhitungan debit desain lebih besar dari  debit  rencana  dan  kecepatan  yang  diperoleh  melebihi  kecepatan  yang  di  izinkan  yaitu  0,3  - 3 m/detik.
Kapasitas  debit  air  limbah  pada  TPS  2  menuju  ke  IPAL  2 sebesar  0,00068  m³/detik.  Setelah ditentukaan ukuran diameter  pipa yang  akan  digunakan, maka  selanjutnya  adalah  menghitung  mayor losses dan minor losses untuk mengetahui kehilangan tekanan pada pipa.

## a. Mayor Losses
Dengan  diameter sebesar  0,152  m  dapat  dicari  seberapa  besar  head  losse (mayor  losses) yang terjadi. Perhitungan dapat dilihat sebagai berikut :
Hf =   ? Q 0,2785xCxD 2,63 ? 1,85 x L (7) Maka didapatkan hasil hf sebesar 0,0036 m b. Minor Losses Hc = Kc v 2 2 2g (8) Maka didapatkan hasil Hc sebesar  0,0001 m/s
c. Perhitungan tekanan yang diperlukan sebagai berikut : H req = 5,26 m + 0,0036 m ( 0,00068 / 0,0001 ) = 26,32 m
Perhitungan daya pompa dihitung denganmenggunakan rumus sebagai berikut :
P  = ? ×? ×? ×? 75 (9)

## Maka didapatkan hasil daya pompa sebesar  2,35 kW

## 4. Kesimpulan
Dari  hasil  perencanaan  dan  analisa  yang  telah  dilakukan,  dapat  disimpulkan  bahwa  sistem penyaluran air buangan Perumahan Grand Sukati dibuat dengan sistem terpisah, dimana :
a. Saluran  drainase  air  hujan  direncanakan  dengan  sistem  terbuka  secara  gravitasi  dimana penampang  saluran  berbentuk  segiempat  dengan  dimensi  saluran  primer  untuk  lebar  saluran sebesar 1,50 m dan kedalaman saluran sebesar 0,75 m dan saluran sekunder untuk untuk lebar saluran sebesar 0,74 m dan kedalaman sebesar 0,37 m.
b. Saluran  air limbah direncanakan dengan sistem  perpipaan secara gravitasi dan pompa dengan bahan pipa PVC menggunakan pipa berdiameter 4” untuk pipa persil, pipa berdiameter 6” untuk pipa servis, pipa berdiameter 8” untuk pipa lateral, dan pipa berdiameter 8” untuk pipa induk.

## 5. Pustaka
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Supadio. 2012. Data Curah Hujan 2002-2011. Pontianak: BMKG.
Chow, Van Te., dan E.V. Nensi Rosalina. 1997. Hidrolika Saluran terbuka. Jakarta: Erlangga. Dinas Pekerjaan Umum. 2008. Materi Pengolahan Air Limbah. Pontianak: Dinas Pekerjaan Umum. Linsley, Ray K., dan Joseph B. Franzini. 1996. Teknik Sumber Daya Air Jilid 2. Jakarta: Erlangga. Pergub DKI Jakarta. 2005. Lampiran Pergub DKI Jakarta No.122. Jakarta: Pergub DKI. Soewarno, 1995. Hidrologi Aplikasi Metode Statistik untuk Analisa Data. Jilid 1. Bandung: Nova. Soewarno,1995. Hidrologi Aplikasi Metode Statistik untuk Analisa Data. Jilid 2. Bandung: Nova. Sri Harto Br., 1981. Mengenal Dasar Hidrologi Terapan. Yogyakarta: Keluarga Mahasiswa Teknik sipil. Suripin, 2004. Sistem Drainase Perkotaan yang Berkelanjutan. Yogyakarta: Andi Offset. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002. Tentang Bangunan Gedung. Wesli, 2008. Drainase Perkotaan. Yogyakarta: Graha Ilmu.