## MODEL JARINGAN DISTRIBUSI AIR BERSIH DI KELURAHAN PONDOK CINA, KECAMATAN BEJI, KOTA DEPOK MENGGUNAKAN SOFTWARE EPANET 2.0
( Distribution Network Model of Clean Water in Pondok Cina Subdistrict, Beji District, Depok City Using Epanet 2.0 Software )
Diyanti 1 , Fani Yayuk Supomo 1
1 Program Studi Teknik Sipil, Universitas Gunadarma E-mail: diyanti@staff.gunadarma.ac.id
Diterima 16 Maret 2021, Disetujui 11 Oktober 2021

## ABSTRAK
Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dimana kualitasnya harus memenuhi syarat kesehatan. Jaringan distribusi air bersih merupakan jaringan distribusi air yang difungsikan untuk pemenuhan kebutuhan air masyarakat pada suatu kota ataupun sebagai konservasi air tanah. Model simulasi jaringan distribusi air bersih di Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat ini bertujuan untuk mendapatkan simulasi kebutuhan air bersih 20 tahun mendatang. Pemodelan ini dilakukan dengan bantuan software epanet 2.0 dengan metode proyeksi jumlah penduduk, yaitu metode aritmatika, geometrik, dan least square . Setelah didapatkan proyeksi jumlah penduduk 2039, selanjutnya dihitung kebutuhan air domestik dan non domestik dan dilanjutkan dengan analisis hidrolis dengan software epanet 2.0 . Hasil pemodelan jaringan distribusi air bersih dengan metode proyeksi yang diterima metode geometrik, dimana hasil prediksi jumlah penduduk ditahun 2039 sebesar 14.924 jiwa, sehingga dibutuhkan air harian rata-rata sebesar 24,53 liter/detik, air maksimum 26,98 liter/detik, dan air jam puncak 36,80 liter/detik. Hasil simulasi hidrolis didapatkan kapasitas reservoir 360 m 3 , jenis pipa HDPE diameter pipa distribusi primer 5 inchi , pipa sekunder 0,5 inchi , dan head pompa 8,20 meter.
Kata Kunci: Model, Distribusi Air Bersih, Software Epanet 2.0

## ABSTRACT
Clean water is water that can be used for daily needs, where the quality must meet health requirements. The clean water distribution network is a water distribution network that is functioned to meet the water needs of the community in a city or as groundwater conservation. The simulation model of the clean water distribution network in Pondok Cina Village, Beji District, Depok City, West Java aims  to simulate the need for clean water for the next 20 years. This modeling is carried out with the help of epanet 2.0 software with population projection methods, namely arithmetic, geometric, and least square methods. After obtaining the projected population of 2039, the domestic and non-domestic water needs are then calculated and followed by hydraulic analysis using epanet 2.0 software. The results of modeling the clean water distribution network using the projection method are accepted by the geometric method, where the predicted population in 2039 is 14,924 people, so that the average daily water required is 24.53 liters/second, the maximum water is 26.98 liters/second, and peak hour water 36.80 liters/second. The hydraulic simulation results obtained reservoir capacity of 360 m 3 , the type of HDPE pipe is the diameter of the primary distribution pipe is 5 inches, the secondary pipe is 0.5 inches, and the pump head is 8.20 meters.
Keywords: Model, Clean Water Distribution, Epanet 2.0 Software

## PENDAHULUAN
Kebutuhan air pada suatu daerah akan terus meningkat seiring dengan makin berkembangnya wilayah dan pertumbuhan jumlah penduduk (Rachman, 2020). Air bersih adalah air yang memenuhi persyaratan bagi sistem penyediaan air minum, dimana persyaratan yang dimaksud diantaranya kualitas air harus memenuhi standar minimum kualitas fisik, kimia, biologi, dan radiologi, sehingga apabila dikonsumsi tidak menimbulkan efek  samping  (Menkes,  1990).  Penggunaan  air bersih juga harus tetap terjaga dengan baik, maka dari itu adanya suatu pengaturan dan pemanfaatan air secara bijaksana. Hal ini merupakan  salah satu dari usaha konservasi air, yaitu menggunakan  air sesuai dengan kebutuhannya.
Upaya pemenuhan kebutuhan air bersih dapat dilakukan dengan berbagai cara, hal ini disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang tersedia (R., Sahmbar, 2017). Pendistribusian air bersih dapat dilakukan dengan cara perpipaan dan non perpipaan. Di Indonesia untuk sistem perpipaan dikelola oleh PDAM dan sistem non perpipaan biasanya dikelola oleh masyarkat secara mandiri (Selintung, 2012).
Kelurahan Pondok Cina merupakan salah satu Kelurahan yang berada di Kecamatan Beji, Kota Depok  dengan jumlah penduduk pada tahun 2019 sebanyak 11.525 jiwa (BPS, 2019).    Menurut Zaenal selaku staff Kelurahan Pondok Cina menuturkan bahwa Kelurahan Pondok Cina belum dilayani oleh PDAM, sebagian besar penduduknya menggunakan air sumur untuk keperluan sehari-hari, sehingga pada saat musim kemarau terkadang terjadi kekeringan disebagian penduduk.
Ramadhan, A. (2014), menyebutkan bahwa perencanaan sistem jaringan air minum pada suatu komplek perumahan dapat dilakukan dengan metode luasan rumah. Jumlah kebutuhan air pada setiap titik dilakukan dengan cara membagi total debit yang keluar dari Filter water Tank terhadap jumlah sambungan rumah (SR).
Software Epanet 2.0 adalah salah satu software yang dapat mensimulasikan sistem distribusi suatu jaringan air baku/bersih ataupun air minum pada suatu wilayah tertentu. Nelwan (2013), menyebutkan bahwa epanet adalah program computer yang menggambarkan kualitas air yang mengalir dalam suatu jaringan pipa dan simulasi hidrolis. Data yang dibutuhkan pada saat akan melakukan simulasi, yaitu data pipa, data pelanggan, elevasi, debit, dan tekanan. Output hasi dari simulasi epanet 2.0 adalah pola sebaran dari debit yang mengalir di dalam pipa serta tekanan air di dalam pipa.
Lewis A (2000), menyampaikan langkah-langkah penggunaan software epanet 2.0, yaitu: 1.  Pembuatan project baru;
2.  Pengaturan program;
3.  Penggambaran skema jaringan distribusi air bersih;
4.  Input data komponen jaringan distribusi air bersih;
5. Input data pola kebutuhan air;
6.  Simulasi program;
7.  Interpretasi program.
Setelah dilakukan simulasi, maka hasil yang didapat berupa grafik dan tabel, serta  peta jaringan air bersih sesuai dengan jam pelayanan yang direncanakan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian terkait dengan model distribusi air bersih di Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beiji, Kota Depok, Jawa Barat dengan Software Epanet 2.0.

## METODE
Penelitan ini dilakukan di Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat. Lokasi penelitian tergambarkan pada Gambar 1.

## Gambar 1. Lokasi penelitian
Data yang digunakan, yaitu data sekunder yang didapatkan dari BPS Kecamatan Beji dalam Angka 2019 dan PDAM Tirta Asasta Kota Depok. Data berupa data demografi, data fasilitas umum, dan data kebutuhan rencana pelayanan air bersih di Kecamatan Beji. Data primer yang digunakan yaitu hasil wawan cara secara langsung ke rumah-rumah penduduk, terkait dengan ketersedian, jika di kelurahan tersebut untuk kebutuhan air bersihnya dengan cara perpipaan.  Analisis yang dilakukan pada saat penelitian, yaitu:

## 1.  Analisis proyeksi penduduk
Metode yang digunakan pada ananlisis proyeksi penduduk, yaitu metode aritmatik, geometrik, dan least square. Syarat metode mana yang sesuai, yaitu dengan dilihat  nilai  standar deviasi terkecil dan nila koefisien korelasi mendekati 1 (satu).  Rumus yang digunakan dalam analisis:
a. Metode geometrik
Tahapan perhitungan yang dilakukan dengan melakukan perhitungan laju petumbuhan penduduk dan jumlah penduduk pada tahun n jiwa dengan menggunakan rumus berikut:
(1) (1) (2) Dimana:
Pn :Jumlah penduduk pada tahun n (jiwa) Po : Jumlah penduduk pada tahun dasar (jiwa) r   : Laju pertumbuhan penduduk (% tahun)
n   : Rentang waktu antara Po dan Pt (tahuna)
b.  Metode Aritmatika
Rumus yang digunakan untuk mendapatkan konstanta aritmatika dan jumlah penduduk pada tahun ke n, yaitu :
(3) (4)
dimana:
Tn : Tahun ke n To : Tahun dasar Ka : Konstanta aritmatika P1 : Jumlah penduduk yang diketahui pada tahun ke-1 (jiwa)
P2 : Jumlah penduduk yang diketahui pada tahun ke terakhir (jiwa)
T1 : Tahun ke 1 yang diketahui
T2 ; Tahun ke 2 yang diketahui
c.  Metode Least Square
Persamaan yang digunakan dalam perhitungan petumbuhan penduduk, yaitu:
( 5)
(7)
dimana:
Y i : Nilai variabel berdasarkan garis regresi X : Variabel independent a : Konstanta b : Variabel arah regresi linier
Setelah dilakukan perhitungan pertumbuhan penduduk, selanjutnya dilakuakn perhitungan standar deviasi dan koefisien korelasi. Kemudian dilakukan pemilihan model proyeksi penduduk dari 3 metode tersebut mana yang nilan standar deviasi terkecil dan koefiisien korelasi mendekati 1. Berikut rumus untuk mencari nilai standar deviasi dan koefisien korelasi:
(8)
(9)
dimana:
: Koefisien Korelasi S : Standar deviasi Yi : Jumlah penduduk pada tahun ke n (jiwa) : Rata-rata jumlah penduduk dari data yang  diketahui (jiwa) n : Jumlah data yang diketahui

## 2.  Analisis kebutuhan air bersih
Dilakukan  berdasarkan hasil proyeksi jumlah penduduk 20 tahun kedepan dilokasi perencanaan. Kebutuhan air bersih yang direncanakan untuk kebutuhan domestik dan non domestik.  (SNI-03-7065-2005). Kebutuhan air bersih yang diperhitungankan, adalah semua kebutuhan domestik dan non domestik.  Setelah didapatkan kebutuhan air keseluruhan, selanjutnya dilakukan perhitungan kebutuhan air secara keseluruhan dengan sudah memperhitungkan besarnya kehilangan air 15% (PERMEN PU No. 18/PRT/M/2007). Akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari (PERMEN PU Nomor: 14/PRT/M/2010).
Model Jaringan Distribusi Air Bersih………………………... …………………..….……………..…………….………………………………Diyanti, Fani Yayuk S
Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung kebutuhan air domestik:
KD = JPT× KP 86400 (10)
dimana: KD: Kebutuhan air domestik JPT: Jumlah Penduduk Terlayani KP: Kebutuhan Pokok

## 3.  Analisis fluktuasi air
Fluktuasi kebutuhan air minum didasarkan pada SNI 7831:2012, dimana factor harian maksimum 1 –  1,15 dan factor jam puncak 1,5 –  2. Pada fluktuasi yang diperhitungkan diantaranya:
a.  Kebutuhan air harian rata-rata Kebutuhan rata-rata air harian dihitung dari jumlah air per hari yang dibutuhkan untuk kebutuhan domestik dan nono domestik, serta sudah termasuk diperhitungkan kehilangan  air dan kebutuhan air untuk pemadam kebakaran. Berikut rumus yang digunakan:
(11)
Q rh : Kebutuhan air rata-rata harian (l/det)
Q dh : Kebutuhan air domestik harian (l/det)
Q ndh : Kebutuhan air non domestik harian (l/det) Q ka : Kehilangan air bersih (l/det)
Q pk : Kebutuhan air pemadam kebakaran (l/det)
b.  Kebutuhan air harian maksimum
Kebutuhan air harian maksimum adalah kebutuhan air terbesar pada hari tertentu selama satu tahun berdasarkan nilai kebutuhan air rata-rata harian. Rumus yang digunakan untuk mencari besarnya kebutuhan air harian maksimum, yaitu dengan rumus:
(12)
dimana:
Q max : Kebutuhan air harian maksimum (l/det) F max : Faktor harian maksimum 1,1 (kota kecil)
Q av : Kebutuhan air rata-rata harian (l/det)
c.  Kebutuhan air jam puncak Kebutuhan air jam puncak adalah banyaknya air yang dibutuhkan pada jam puncak. Rumus yang digunakan:
(13)
dimana:
Q peak : Kebutuhan air jam maksimum (l/det)
F peak : Faktor jam puncak 1,5 (kota kecil) Q av : Kebutuhan air rata-rata harian (l/det)

## 4.  Analisis hidrolika
Pada tahap analisis hidrolika dilakukan perhitungan terhadap dimensi reservoir yang dibutuhkan, analisis pipa, dan pompa. Berikut rumus yang digunakannya: a.  Dimensi reservoir
(14)

## b.  Analisis pipa
Jenis pipa yang digunakan pada penelitian ini direncanakan pipa HDPE dan pipa ditanam dibawah jalan. Panjang pipa 1,96  km melintasi Jalan Margonda Raya.Rumus untuk mengetahui dimensi pipa yang sesuai dengan debit air yang mengalir rencana, yaitu dengan rumus beriku (SNI 06-4829-2005):
(15) (16)
dimana:
D : diameter pipa rencana Q: debit air V : kecepatan
c.  Pompa Pompa yang digunakan pada perencanaan jaringan air bersih di Kelurahan Pondok Cina, yaitu pompa Ebara dengan kekuatan7,5 kW. Pemilihan jenis pompa dapat melalui  grafik total debit yang mengalir terhadap head pompa. Berikut grafik pemilihan jenis pompa berdasarkan debit dan head. Sebelumnya dilakukan perhitungan untuk besarnya tekanan dan head total pompa dengan persamaan berikut:
(17)
dimana:
P: Tekanan (N/m 2 ) g: Percepatan gravitasi (m/s 2 ) :Massa jenis (km/m 3 ).
(18)
dimana:
H: Head pompa (meter) : Berat spesifik Cairan (N/m 3 )
z: Head statis total (meter) v: Kecepatan aliran (m 3 /s) d: Diameter (meter)
Model Jaringan Distribusi Air Bersih………………………... …………………..….……………..…………….………………………………Diyanti, Fani Yayuk S
Setelah itu dilakukan ploting pada grafik yang terdapat pada Gambar 2.
Gambar 2. Grafik  untuk menentukan jenis pompa

## d.  Pemodelan hidrolis
Setelah debit air didapatkan untuk perencanaan 20 tahun, kapasitas reservoir, dimensi pipa, dan pompa, maka tahap selanjutnya adalah membuat pemodelan hidrolis dengan software epanet 2.0.  Pada saat akan membuat pemodelan jaringan air bersih dengan menggunakan epanet, maka perlu dipastikan bahwa sumber dari air bersih mencukupi dari kebutuhan air bersih dijam puncak. Kemudian membuat jaringan dengan perletakan reservoir dan pompa sesuai dengan rencana, sedangkan untuk pompa dibuat node-node dari pipa. Simulasi pendistribusian dilakukan selama 24 jam. Hasil yang didapatkan jaringan distribusi dan debit yang mengalirkan dimasing-masing pipa semua dapat terlayani.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Perhitungan Proyeksi Penduduk
Perhitungan proyeksi penduduk dilakukan dengan maksud untuk mengetahui jumlah penduduk pada 20 tahun mendatang,  dan data yang digunakan unutk perencanaan data penduduk di Kelurahan Pondok Cina 10 tahun terakhir (2009 –  2019). Proyeksi penduduk dihitung dengan 3 metode.
a.  Metode Geometrik Rumus yang digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan dan jumlah penduduk pada tahun rencana dengan mengacu pada persamaan (1) dan (2). Hasil perhitungan seperti hasil berikut: Perhitungan laju pertumbuhan penduduk:
r 0,01
Setelah didapatkan nila laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,01, perhitungan selanjutnya, yaitu proyeksi penduduk, berikut diberikan contoh perhitungan proyeksi penduduk:
P 2018 11,449 jiwa
Setelah didapatkan laju pertumbuhan penduduk selama 20 tahun, maka langkah selanjutnya dilakukan perhitungan faktor korelasi dan standar deviasi. Berikut rumus yang digunakan sesuai dengan rumus (8) dan (9):
r 2 = 1
Perhitungan standar deviasi :
b.  Metode Aritmatik Perhitungan konstanta aritmatik   dengan rumus yang digunakan (3) dan (4):

## Ka = 73,9
Contoh perhitungan proyeksi penduduk: P 2018 = 11,525 + 74 (2018 – 2019) P 2018 = 11,451 jiwa
Kemudian dilakukan perhitungan standar deviasi dan koefisien korelasi dengan rumus (8) dan (9).
r 2 = 1

## c.  Metode Least Square
Rumus yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan penduduk dengan rumus (5), (6), dan (7), berikut contoh perhitungannya:
a = 11312 jiwa
Model Jaringan Distribusi Air Bersih………………………... …………………..….……………..…………….………………………………Diyanti, Fani Yayuk S
Perhitungan konstanta b:
b = -22 Perhitungan proyeksi penduduk: Y 2018 = 11312 + (-22) × (-1) Y 2018 = 11333 jiwa
Selanjutnya dilakukan perhitunga standar deviasi dan kefisien korelasi dengan mengacu ke rumus (8) dan (9):
Perhitungan standar deviasi
S = 248,47
Perhitungan koefisien korelasi
r 2 = -1
Didapatkan metode geometrik yang memenuhi syarat dimana dengan nilai standar deviasi paling kecil dan koefisien korelasi mendaki satu, seperti terlihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Perbandingan nilai standar deviasi dan
koefisien korelasi Metode Nilai S Nilai R Geometrik 235,56 1 Aritmatik 550,65 0,98 Least Square 248,47 -1
Hasil perpandingan ketiga metode tersebut dapat dilihat Gambar 3.
Gambar 3. Grafik Proyeksi Penduduk Selama 20 Tahun
Berikut hasil  proyeksi jumlah penduduk 20 tahun mendatang (2020-2039), karena yang memenuhi syarat metode geometrik, maka jumlah penduduk yang digunakan untuk analisis perencanaan kebutuhan air bersih di Keluarahan Pondok Cina, Kecamatan Beiji, Depok Jawa Barat, yaitu sebesar 14. 924 jiwa, berikut disampaikan juga hasil proyeksi penduduk 20 tahun untuk 3 (tiga) metode seperti terlihat pada Tabel 2.
Tabel 2 . Proyeksi penduduk selama 20 tahun Proyeksi penduduk selama 20 tahun Tahun Aritmatika Geometrik Least square 2020 11599 11602 11290 2021 11673 11756 11268 2022 11747 11913 11247 2023 11821 12072 11225 2024 11895 12233 11203 2025 11968 12397 11181 2026 12042 12562 11160 2027 12116 12730 11138 2028 12190 12899 11116 2029 12264 13071 11095 2030 12338 13246 11073 2031 12412 13423 11051 2032 12486 13602 11029 2033 12560 13783 11008 2034 12634 13967 10986 2035 12707 14153 10964 2036 12781 14342 10943 2037 12855 14534 10921 2038 12929 14727 10899 2039 13003 14924 10878

## 2. Perhitungan Kebutuhan Air Domestik dan Non Domestik
Kebutuhan air domestik dihitung dengan rumus (10):
Kebutuhan air non domestik yang diperhitungkan pada penelitian ini yaitu kebutuhan air untuk fasilitas diantaranya Pendidikan, peribadatan, kesehatan, niaga, pemerintahan, dan transportasi. Hasil Analisa dari perhitungan proyeksi kebutuhan air dapat dilihat pada Tabel 3.
Model Jaringan Distribusi Air Bersih………………………... …………………..….……………..…………….………………………………Diyanti, Fani Yayuk S

## Tabel 3 .Hasil proyeksi kebutuhan air bersih di Kelurahan Pondok Cina, Kec. Beji, Kota Depok
Total Kebutuhan Air Domestik dan Non Domestik No Fasilitas Kebutuhan L/detik 2020 2024 2029 2034 2039 1 Domestik Sambungan Rumah (SR) (L/detik) 8,0 8,5 9,1 9,7 10,4 2 Non Domestik Fasilitas Pendidikan 0,99 1,12 1,12 1,25 1,28 Fasilitas Peribadatan 3,47 3,47 3,47 3,83 3,82 Fasilitas Kesehatan 0,98 1,01 1,01 1,07 1,10 Fasilitas Niaga 1,22 1,26 1,31 1,37 1,42 Fasilitas Pemerintahan 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Fasilitas Transfortasi 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 Jumlah (L/detik) 6,8 7,02 7,06 7,70 7,77 Total Domestik dan Non (L/detik) 14,81 15,52 16,16 17,36 18,17 3 Pemadam Kebakaran (20%) 2,96 3,10 3,23 3,47 3,63 4 Kehilangan Air (15%) 2,22 2,33 2,42 2,60 2,73 Total Keseluruhan (L/detik) 20 20,95 21,82 23,44 24,53
3.  Perhitungan Fluktuasi Kebutuhan Air
a. Kebutuhan Air Rata-Rata Harian
Kebutuhan air rata-rata harian diperhitungkan berdasarkan rumus (11).
b. Kebutuhan Air Harian Maksimum
Mengitung kebutuhan air harian maksimu dengan rumus (12):
c.  Kebutuhan Air Jam Puncak
Faktor fluktuasi kebutuhan jam maksimum (F peak ) yang digunakan sebesar 1,50 karena wilayah Kelurahan Pondok Cina masuk ke dalam kategori wilayah kota kecil desa dengan jumlah penduduk hingga 20 tahun ke depan kurang dari 20.000 penduduk. Perhitungan yang digunankan menggunakan rumus (13):
Hasil perhitungan fluktuasi kebutuhan air, maka dapat dilihatrekapitulasi kebutuhan air pada Tabel 4.
Tabel 4 .Rekapitulasi fluktuasi kebutuhan air dar Tahun 2020 sampai 2039
KEBUTUHAN AIR (liter/detik) 2020 2024 2029 2034 2039 Air Harian Rata-Rata 20,38 20,95 21,82 23,44 24,53 Air Harian Max 22,21 23,05 24,00 25,78 26,98 Air Jam Puncak 30,29 31,43 32,73 35,16 36,80 4. Analisis Hidrolika
a.  Perhitungan Dimensi Elevated Reservoir menggunakan rumus (14):
𝐾𝐾𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎𝑠𝑠𝑖𝑖𝑡𝑡𝑎𝑎𝑠𝑠 =26,98 1000× 15% × 86.400 =349,71 𝑚𝑚 3
Maka dimensi reservoir didapatkan sebesar: Tinggi ( Overflow 0.5 m)  = 4   m
Panjang = 10 m Lebar = 9 m Volume = 360 m 3
Gambar desain dari reservoir seperti terlihat pada
Gambar 3.
Gambar 3. Desain reservoir fibberglass
b.  Analisis Pipa Distribusi Pipa distribusi utama pada Sistem Pengolahan Air Minum  (SPAM)  ini yang bersumber pada reservoir direncanakan  melewati beberapa node . Pipa distribusi utama memiliki 1 zona yang  akan melewati Jl. Margonda sejauh 1,96 km menuju node .  Pada zona ini, terdapat 9 node yang akan dilayani. Besarnya debit yang alirkan pada setiap node akan disesuaikan dengan hasil perhitungan base demand pada perhitungan kebutuhan air bersih.
Debit pengaliran : 26,98 liter/detik = 0,02698 m 3 /detik
Asumsi laju alir : 2 m/detik (standar 0,9-2 m/detik)
Estimasi dimensi pipa distribusi primer
D = 131 mm menggunakan pipa HDPE 140 mm atau 5 inch (SNI 06-4829-2005)
c. Head Pompa
Sebelum menghitung head total pompa, terlebih dahulu menghitung tekanan pompa. Tekanan pada elevated reservoir (P) dengan menggunakan rumus (17):
Perhitungan kecepatan aliran berdasarkan debit:

## 𝑉𝑉 =0,026980,0133=2 𝑚𝑚 / 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑡𝑡𝑖𝑖𝑘𝑘
Perhitungan head total pompa yang akan digunakan pada perencanaan:
Setelah didapatkan head dan debit perhitungan dilakukan ploting didalam grafis sesuai dengan Gambar 4.
Gambar  4. Pemilihan jenis pompa berdasarkan debit dan head

## 5.  Pemodelan Hidrolis
Tahap selanjutnya yang dilakukan sebelum pemodelan hidrolisis adalah menentukan pipa mana yang akan dimasukan kedalam pemodelan, proses penentuan pipa terlebih dahulu dapat mempermudah pemodelan saat menginput data. Model ini dibuat dengan bantuan software epanet 2.0. Jaringan distribusi air bersih tidak langsung ke rumah-rumah penduduk melainkan hanya berada di masih-masing RT, skemanya jaringannya seperti terlihat pada Gambar 5.
Gambar 5. Model jaringan distribusi air bersih dimasing- masing RT
Setelah pemodelan selesai dibuat, maka tahap selanjutnya adalah menginput data perencanaan kedalam pemodelan, setelah melakukan penginputan, maka dilakukan simulasi pendistribusian air 24 jam. Hasi output dari pemodelan jaringan distribusi tersebut, yaitu:
Gambar  6. Tabel hasil simulasi pada node masing-
masing RT
Gambar 7. Hasil simulasi pada pipa

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk Kelurahan Pondok Cina hasil proyeksi 20 tahun, maka didapatkan jumlah penduduk ditahun 2039 adalah 14.924 jiwa dengan kebutuhan  air harian rata-rata sebesar 24,53 liter/detik, air maksimum 26, 98 liter/detik, dan air jam puncak 36,80 liter/detik. Hasil simulasi hidrolis didapatkan kapasitas reservoir 360 m 3 , dengan dimensi reservoir tinggi 4 meter, lebar 9 meter, dan panjang 10 meter. Jenis pipa yang digunakan HDPE diameter pipa distribusi primer 5 inchi, pipa sekunder 0,5 inchi, dan head pompa 8,20 meter.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih diberikan kepada Pemerintahan Kota Depok yang telah membantu didalan penelitian ini, dan Program Studi Teknik Sipil Universitas Gunadarma telah memberikan dukungan dalam penyelesaian penelitian ini.

## REFERENSI
Badan Standar Nasional. SNI 03-7065-2005 Tata Cara Perencanaan Sistem Plumbing. Jakarta Badan Standar Nasional SNI 7831:2012 Perencanaan
Sistem Penyediaan Air Minum. Jakarta Badan Pusat Statistik Kota Depok 2019 . Kota Depok Dalam Angka. Depok Badan Pusat Statistik Kecamatan Beji 2019. Kecamatan Beji Dalam Angka , Beji
Nelwan, F., Wuisan, E. M., dan Tanudjaja, L. (2013).
Perencanaan Jaringan Air Bersih Desa Kima Bajo Kecamatan Wori. Jurnal Sipil Statik, No 10, Vol 1.
Peraturan Meneteri Kesehatan. (1990). Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air. Meneteri Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta
Peraturan Menteri PU. (2007). PERMEN No. 18
Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Menteri Pekerjaan Umum. Jakarta.
Peraturan Menteri PU. (2010). PERMEN PU No. 14
Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimum Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Menteri Pekerjaan Umum. Jakarta.
Rachman, M., Ranno, Sundi Triyantini, Sukarman S., Ahmad. (2020). Analisis Kebutuhan Jaringan Distribusi Air Bersih di Desa Laroonaha Menggunakan Software Epanet 2.0. Jurnal Universitas Halu Oleo Vol.6, No.1, Jan-Jun 2020. Ramadhan, A. (2014). Analisis Hidrolik Sistem Jaringan Distribusi Air Minum di Komplek Perumahan P.T. PUSRI Palembang Menggunakan Epanet 2.0. Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan, Vol.2 No.2 Juni 2014.
Rossman, Lewis, A. (2000). Epanet 2 Users Manual (Versi Bahasa Indonesia). Ekamitra Engineering . Cincinnati.
Sahbar, R. (2017). Analisis Kebutuhan Air Bersih (Pdam) Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Untuk 10 Tahun Ke Depan. TEKNIKA: Jurnal Teknik, No. 1, Vol. 1, hal 40 – 49. Selintung, M., Hatta, M., P., Sudirman. (2012). Analisa Pipa Jaringan Distribusi Air Bersih Di Kabupaten Maros Dengan Menggunakan Software Epanet 2.0 .  Jurnal Tugas Akhir, No 1, Vol 1.