http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jtev/index
Volume 5  Number 2  2019 ISSN: 2302-3309

## Pemasangan Sistem Hybrid Sebagai Penggerak Pompa Air
Ali Basrah Pulungan, Juli Sardi, Hamdani, Hastuti 1,2,3,4 Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang *Corresponding author, e-mail: alibpft@ft.unp.ac.id

## Abstrak
Pada umumnya peralatan di rumah menggunakan energi listrik yang berasal dari PLN sebagai BUMN penyedia energi listrik. Namun, dibeberapa tempat seperti panti asuhan yang dihuni oleh puluhan bahkan ratusan anak panti memerlukan listrik yang cukup besar, sehingga memberikan sumbangan penambahan biaya  operasional.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  solusi  konkret  atas  permasalahan  ini,  yaitu  berupa sumber listrik alternatif sebagai pengganti suplai dari PLN. Sumber listrik alternatif  dapat diperoleh dari energi yang berbasis renewable energy seperti energi matahari. Energi matahari adalah pilihan yang tepat, selain  ketersediaannya  melimpah  juga  ramah  lingkungan.  Penerapan  teknologi  yang  dilakukan  adalah pemanfaatan panel surya sebagai alat konversi energi matahari menjadi energi listrik untuk sumber listrik pompa air. Hal ini merupakan alternatif solusi yang efektif, hemat, dan efisien. Penggunaan sistem hybrid yang  diterapkan pada panti asuhan Bundo Saiyo  bertujuan sebagai upaya pemanfaatan sumber energi alternatif sekaligus sebagai edukasi dan penambahan pengetahuan praktis bagi anak-anak panti asuhan. Tenaga  listrik  yang  dihasilkan  oleh  panel  surya  dijadikan  sebagai  sumber  utama  menggantikan  PLN. Operasional sistem hybrid ini menggunakan Automatic Transfer Switch (ATS), sebagai prioritas adalah sumber  listrik  dari  panel  surya  dan  sumber  cadangan  adalah  PLN.  Berdasarkan  pengujian  sistem diperoleh data tegangan 236 volt dan arus 2 ampere dari sumber panel surya sedang dari sumber PLN tegangan 221,7 volt dan 1.86 ampere. Waktu yang dibutuhkan untuk pemindahan sumber dari panel surya – PLN atau sebaliknya 0,5 detik, sedangan waktu operasi beban saat Panel surya – PLN tetap 0,5 detik sedangkan PLN – Panel surya 3,5 detik, hal ini terjadi karena proses perubahan nilai tegangan arus searah (DC) 12 volt menjadi tegangan arus bolak balik (AC) 220 volt oleh inverter. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemasangan sistem hybrid pada pompa air telah dapat bekerja dengan baik. Penerapan produk teknologi ini telah memberikan manfaat bagi panti asuhan Bundo Saiyo  berupa penghematan pemakaian listrik untuk kebutuhan sehari-hari.

## Abstract
Generally speaking, the household appliances use electrical energy from PLN as a state-owned electricity provider. However, in some places such as orphanages which are inhabited by tens or even hundreds of orphanage children consume substantial electricity, thus contributing to the addition of operational costs. Therefore, there needs a concrete solution to this problem, namely in the form of an alternative source of electricity as a substitute for energy supply from PLN. The alternative source of electricity can be obtained from renewable energy-based energy such as solar energy.The solar energy is the right choice, besides its abundant availability it is also environmentally friendly. The application of technology is the use of solar  panels  as  a  means  of  converting  solar  energy  into  electrical  energy  for  water  pumps.  This  is  an alternative  solution  that  is  effective,  economical,  and  efficient.  The  use  of  a hybrid system  was implemented at Panti Asuhan Bundo Saiyo, which is aimed at utilizing alternative energy sources as well as education and adding practical knowledge for orphanage children. The generated electricity by solar panels is used as the main source to replace PLN. This hybrid system operation uses Automatic Transfer Switch (ATS), which is as priority of the source of electricity from solar panels and the backup source is PLN. Based on testing of the system, obtained the voltage data of 236 volts and current data of 2 amperes from solar panel sources, therefore from PLN sources are the voltage of 221.7 volts and the current of 1.86 amperes. The time which is required to move the source from the solar panel to PLN or vice versa is 0.5 seconds, while the operating time of the load when the solar panel - PLN remains 0.5 seconds, and the PLN - solar panel is 3.5 seconds, this happens because the process of changing the voltage value 12 volt direct current (DC) to 220 volts alternating current (AC) voltage by the inverter.  To be concluded that the installation of a hybrid system on a water pump has been able to work well. The application of this  technology  product  has  provided  benefits  for  Panti  Asuhan  Bundo  Saiyo  in  the  form  of  saving electricity consumption for daily needs.
Keywords : Alternative Energy, Solar Energy, Hybrid , Water Pump

## PENDAHULUAN
Kebutuhan akan energi akan selalu bergerak lurus dengan laju pertumbuhan ekonomi dan  bertambahnya  jumlah    penduduk.  Sebagaimana  yang  telah  kita  ketahui  suplay  energi masih bergantung kepada PLN. Atas dasar ini timbullah kesadaran perlu diekplorasi  sumber energi alternatif  yang ramah lingkungan  yaitu energi terbarukan. Sumber energi ini berasal dari alam dan sifatnya berkelanjutan seperti seperti matahari, angin, dan air. Energi terbarukan dapat  diaplikasikan  dimana  saja  termasuk  di  rumah.  Khusus  untuk  pemanfaatan  energi matahari menjadi hal yang menarik dan populer, sehingga banyak konsumen secara mandiri memanfaatkan energi ini sebagai sumber energi alternatif, terutama sekali untuk penerangan. Hal  ini  disebabkan  ketersediaan  teknologi  untuk  konversi  energi  matahari  menjadi  energi listrik yaitu panel surya sangat mudah didapatkan[1][2][3][4].
Rumah  pada  umumnya  menggunakan  energi  listrik  yang  berasal  dari  PLN  sebagai BUMN  utama  yang  menyuplai  listrik.  Ketika  rumah  dijadikan  panti  asuhan  atau  tempat ibadah tentu memerlukan listrik yang sangat besar dalam mencukupi kebutuhan listrik sehari- hari. Penambahan beban listrik ini akan berpengaruh terhadap biaya yang harus dikeluarkan setiap  bulannya.  Disamping  itu,  disaaat  terjadi  gangguan  listrik  dari  PLN  maka  akan menganggu  aktifitas sehari-hari,  salah satu  contohnya jika menggerakan  pompa air dengan listrik namun saat terjadi pemadaman karena berbagai hal maka kegiatan yang berhubungan dengan  air  tidak  dapat  dilakukan[2].    Oleh  karena  itu,  untuk  mengatasi  hal  tersebut  dapat dilakukan  dengan  pemanfaatan  energi  terbarukan,  seperti  energi  matahari.  Penggunaan sumber energi dari dua jenis pembangkit yang berbeda sering disebut sistem hybrid . Sistem hybrid ini menjadi salah satu  solusi untuk menjawab permasalahan biaya operasional yang dikeluarkan [5].
Namun, beberapa kelompok konsumen yang seharusnya sangat membutuhkan sumber energi  alternatif,  ternyata  masih  banyak  yang  belum  memanfaatkan,  seperti  Panti  Asuhan Bundo Saiyo. Panti asuhan ini berlokasi di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, kota Padang. Sekarang ini jumlah anak di panti asuhan bundo saiyo 45 orang dan setiap tahun mengalami  peningkatan.  Daya  listrik  yang  terpasang  untuk  gedung  panti  adalah  2200  VA dengan biaya minimal yang dikeluarkan adalah minimal Rp.750.000,- setiap bulan tergantung pemakaian sehari-hari. Untuk panti asuhan yang termasuk kategori sosial, biaya listrik sebesar itu cukup memberatkan. Karena masih banyak kebutuhan lain yang harus dibayarkan setiap bulan.  Khusus  pemakaian  listrik,  selain  digunakan  untuk  penerangan  malam  hari  juga digunakan untuk menghidupkan pompa air listrik yang menjadi kebutuhan paling utama.
Besarnya biaya listrik dipengaruhi oleh pemakaian pompa air yang cukup besar. Hal ini, disebabkan  sumber  air  untuk  panti  hanya  diperoleh  dari  pompa  air  yang  digunakan  untuk keperluan sehari-hari, seperti mandi, mencuci pakaian, memasak dan lainnya. Pompa air ini diperkirakan masing-masing beroperasi lebih kurang 5,5 jam perhari. Jika dilihat dari uraian permasalahan tersebut, salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah mengurangi pemakaian listrik untuk pompa air. Ini dapat dilakukan dengan pemanfaatan energi matahari yang ramah lingkungan  sebagai  sumber  energi  utama  dan  juga  sumber  energi  PLN  sebagai  cadangan. Secara umum kinerja pompa air tenaga Surya dapat berjalan baik apabila mendapatkan radiasi sinar matahari yang cukup [6].  Studi literatur terhadap penerapan teknologi yang dilakukan sangat membantu dalam membuat pompa air bertenaga matahari atau tenaga surya [1][6][7].
Penarapan  produk  teknologi  pada  kegiatan  ini  merupakan  pemanfaatan  dua  sumber energi yang berbeda untuk melayani satu jenis beban yang sama yaitu pompa air sering disebut sistem hybrid . Sistem ini terdiri dari sumber tenaga surya sebagai sumber utama dan prioritas dan  PLN  sebagai  cadangan.  Pada  saat  cuaca  kurang  mendukung  yang  dapat  menganggu pengisian  energi  dari  panel  surya  ke  baterai  maka  sumber  dari  PLN  akan  menggantikan
sumber  energi  sehingga  pompa  air  tetap  dapat  memenuhi  kebutuhan  air.  Namun  disaat pengisian baterai sudah mampu menggerakan pompa, maka sumber energi  yang digunakan kembali ke tenaga surya secara otomatis.
Panel surya merupakan elemen aktif yang mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik.  Prinsip  kerja  suatu  panel  surya  adalah  memanfaatkan  efek photovoltaic yang  dapat mengubah  secara  langsung  cahaya  matahari  menjadi  suatu  energi  listrik.    Dalam  berbagai penggunaan, panel surya dengan daya ± 50 Wp dan ketebalan 0.3 mm  pada penyinaran 1000
W/m 2 dengan tegangan 16.8 Volt  memungkinkan untuk melakukan pengisian baterai 12 Volt [8][7]. Penggunaan teknologi panel surya juga dapat dimanfaatkan sebagai energi penggerak pompa air  yang dapat  menggantikan    sumber  listrik  konvensional  berbasis diesel,  gas   dan batu bara[9][10][11] [12].
Baterai  merupakan  merupakan  sumber  listrik  DC  yang  dapat  digunakan  sebagai  alat penyimpan daya yang dihasilkan oleh panel surya[13]. Sumber energi yang dihasilkan panel surya  sangat  tergantung  dengan  sinar  matahari,  sehingga  pada  saat  penyinaran  baik,  maka energi  listrik  yang  dihasilkan  akan  berlimpah,  ini  dapat  disimpan  pada  baterai.  Daya  yang disimpan  ini  dapat  digunakan  saat  periode  radiasi  matahari  rendah  atau  malam  hari  [14]. Komponen  baterai  dinamakan  akumulator,  baterai  yang  umum  digunakan  dalam  aplikasi surya  adalah  baterai  yang  bebas  dari  timbal  asam  (maintenance-free  lead  -acid  batteries). Umumnya untuk penggunaan baterai dengan kapasitas 105 Ah digunakan tipe battery deep cycle [7] .
Charge  Controller  adalah  peralatan  yang  mengatur  arus  DC  yang  masuk    dari  panel surya  dan  keluar  dari    baterai  menuju  beban  yang  terlebih  dahulu  melewati  inverter  jika berbeban  AC.  Charge  controller  menerapkan  teknologi  Pulse  Width  Modulation  (PWM) untuk mengatur fungsi pengisian baterai dan pembebasan arus dari baterai ke beban. Panel surya dengan tegangan 12 Volt mempunyai tegangan keluaran 16 – 21 Volt.  Fungsi lainnya untuk menghindari overcharging dan overvoltage, jika baterai sudah penuh maka listrik dari panel surya tidak akan dialirkan ke baterai dan sebaliknya. Kemudian dari baterai ke beban, jika listrik dalam baterai tinggal 20 - 30  % maka listrik ke beban otomatis dimatikan [7] Inverter adalah perangkat elektronika yang dipergunakan untuk mengubah tegangan DC (Direct Current) menjadi tegangan AC (Alternating Curent). Sumber tegangan input inverter dapat  menggunakan  baterai,  tenaga  surya,  atau  sumber  tegangan  DC  lainnya  [14].  Karena motor  induksi  yang  digunakan  membutuhkan  tegangan  AC,  maka  tegangan  DC  yang dihasilkan panel surya perlu dikonversi ke bentuk AC menggunakan inverter. Inverter yang digunakan pada penerapan teknologi ini akan mengkonversi tegangan DC 12 Volt menjadi tegangan AC 220 Volt, sesuai dengan tegangan nominal motor.
Automatic  Tranfer  Switch  (ATS)  merupakan  peralatan  yang  dilengkapi  dengan  tuas change over switch antara dua sumber daya listrik yang berbeda, dalam hal ini adalah baterai dan PLN. ATS  ini dipasang pada box panel  untuk mengganti arus listrik dari baterai ke PLN secara otomatis, saat daya listrik dari baterai tidak mencukupi yang disebabkan pengisian dari panel surya berkurang.

## METODE
Dalam kegiatan pengabdian ini, metode pelaksanaan yang dilakukan berupa perancangan dan  pemasangan  sistem hybrid panel  surya  -  PLN  sebagai  penggerak  pompa  air.  Pompa  air yang digunakan merupakan motor listrik arus bolak balik (AC) satu fasa. Pelaksanaan kegiatan program  pengabdian  masyarakat  direncanakan  dalam  beberapa  tahapan  kegiatan  dengan mensinergikan  aktifitas  pelaksana  dan  mitra.  Tahap  awal  terdiri  dari  pengumpulan  bahan referensi  dan  studi  literatur.  selanjutnya  mengidentifikasi  kebutuhan  mitra,  kebutuhan
peralatan, perancangan, sistem hybrid tenaga surya – PLN, pemasangan di lokasi mitra dan uji operasional alat serta evaluasi kinerja alat, sebagaimana ditunjukkan pada gambar...

## Gambar 1. Diagram alir pengabdian
Perancangan sistem hybrid yang dipasang disesuaikan dengan kapasitas penampung air dan daya motor listrik sebagai pompa air yang digunakan di panti asuhan bundo saiyo.   Berikut ini gambar skema sistem hybrid yang digunakan untuk pompa air.
Gambar 2. Skema instalasi Pompa air menggunakan sistem hybrid panel surya-PLN
Semua peralatan  terlebih dahulu diuji di laboratorium konversi energi Jurusan Teknik Elektro  Fakultas  Teknik  Universitas  Negeri  Padang.  Pengujian  dilakukan  untuk  memastikan bahwa peralatan yang akan digunakan sudah dapat bekerja dengan baik sesuai fungsi masing- masing. Pengujian ini dilakukan meliputi pengujian panel surya, Baterai, kontroler, ATS dan inverter.  Pengukuran  dilakukan  menggunakan  Power  Quality  Analyzer  untuk  mengukur parameter kualitas daya listrik satu fasa atau tiga fasa. Berikut ini daftar spesifikasi peralatan yang digunakan.
Tabel 1. Spesifikasi peralatan yang digunakan.
No. Peralatan Nama Barang Spesifikasi Volume 1. Panel surya Monocrystalline silicon 150 Wp, Cells 36 PCS, Size 1476 mm x 671 mm x 30 mm. 1 2. Inverter 1  Fasa,  Rated  Power  500  W,  Output: waveform sine wave, Output voltage 220 V/230 V, Output Frequency 50 Hz, Rated Voltage 12 V, Max Input Current 52 A, 1 3. Solar Charger Controller Max solar panel input Voltage 50 V, rated voltage 12 V - 24 V auto work 1 4. Baterai Amaron BH65D26L,Zero maintenance 1 5. Dual Power Automatic Transfer Switch (ATS) Max I = 63 A, AC  50 Hz, 230 V, Waktu pindah < 4 s 1 6. Motor Induksi Satu fasa, 220V
Panel surya dipasang di lantai atap bangunan asrama panti asuhan Bundo Saiyo yang juga merupakan  letak  tangki  penampungan  air.  Hal  ini  tentu  akan  memudahkan  pelaksanaan pemasangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan pemasangan  produk teknologi berupa sistem hybrid pada pompa air di Panti Asuhan Bundo Saiyo telah dilaksanakan pada tanggal 28 september 2019 pelaksanaan kegiatan ini  berjalan  lancar.  Hal  ini  disebabkan  karena  persiapan  yang  telah  dilakukan  dengan  baik, seperti ketersedian hand tools dan kondisi peralatan yang baik karena telah melalui pengujian di laboratorium. Beberapa kegiatan yang dilakukan akan diuraikan pada bagian berikut.
A. Pengujian sistem hybrid dilaboratorium
Pengujian alat dilakukan untuk mengetahui apakah alat dapat bekerja sesuai dengan yang  direncanakan.  Pengujian  dilakukan  di  laboratorium  konversi  energi  listrik  Teknik Elektro UNP, yaitu pengujian berbeban terdiri dari beban lampu dan motor induksi satu fasa.  Alat ukur yang digunakan pada pengujian ini terdiri dari ampere meter  dan Power Quality  Analyzer. Alat  ukur ini dapat menampilkan  gelombang arus  dan tegangan  yang dihasilkan system hibrid  panel surya - PLN. Berikut ini hasil masing-masing pengujian;
Tabel 2. Hasil Pengujian di Laboratorium No. Jenis Beban Tegangan (V) Arus (A) Sumber Tegangan Input (DC) Output (AC) 1 Lampu 3 buah (31 Watt) 12,3 221,2 0,11 Panel surya - 220,7 0,14 PLN 2. Motor Induksi Satu Fasa 12,3 221,2 1,56 Panel Surya - 233 1,79 PLN
(a) (b)
Gambar 3.Pengujian system hiybrid Panel Surya –PLN beban lampu (a) sumber tegangan dari Panel surya (b) sumber tegangan dari PLN
Gambar 4.Pengujian system hiybrid Panel Surya –PLN beban motor
B. Pemasangan sistem hybrid di Panti Asuhan Bundo Saiyo
Tahapan penting pada kegiatan ini berupa pemasangan sistem hybrid dilokasi mitra. Panti asuhan bundo saiyo sebagai mitra memiliki sumber air dari tanki penampungan yang pengisiannya  menggunakan  pompa  air  motor  induksi  satu  fasa  220  volt.  Pemasangan produk  teknologi  sistem hybrid ini  terdiri  dari  pemasangan  panel  surya,  baterai  dan pemasangan box panel yang berisi inverter, ATS dan solar charger controller, kotak kontak dan terminal.
Gambar 5. Susunan komponen pada box panel
Gambar 6. Pemasangan panel surya (a) (b)
Gambar 7. Kondisi tempat sebelum dan sesudah pemasangan box panel (a) sebelum pemasangan (b) sesudah pemasangan
C. Pengujian sistem hybrid di lokasi mitra Pengujian penerapan produk teknologi berupa sistem hybrid dilakukan langsung di lokasi  mitra  setelah  semua  peralatan  dan  instalasi  komponen  terpasang.  Selanjutnya dilakukan pengujian pada pompa air untuk pengisian tanki penampungan, Panel Surya (PS) atau  PLN  dijadikan  sebagai  sumber  tegangan.  Simulasi  kinerja  power  automatic  switch (ATS) dilakukan dengan on-off pada salah satu sumber tegangan. Panel surya dijadikan sebagai  sumber  utama  dan  PLN  sebagai  sumber  cadangan,  pada  saat  daya  tersedia  dari panel surya posisi ATS ‘on’ pada sumber panel surya. Jika daya tidak mencukupi atau tidak tersedia dari panel surya, maka posisi ‘on’ ATS berpindah ke sumber PLN. Selanjutnya pada saat kedua sumber tersedia, posisi on ATS pada sumber panel surya. Berikut ini tabel hasil pengujian sistem hybrid pada pompa air di panti asuhan Bundo Saiyo.
Tabel 3. Hasil Pengujian di Lokasi Mitra
No. Jenis Beban Tegangan (V) Arus (A) Sumber Tegangan Input (DC) Output (AC) 1. Motor Induksi Satu Fasa 12,5 236,0 2,0 Panel Surya - 221. 7 1,86 PLN Tabel 4. Gelombang Tegangan dan Arus Gelombang ATS (detik) PLN Panel Surya PLN-PS PS-PLN Waktu on ATS : 0,5 Waktu on beban: 3,5
Waktu on ATS : 0,5
Waktu on beban: 0,5
Berdasarkan  hasil  pengujian  diperoleh  perbedaan  data  tegangan  dan  arus  dengan kapasitas  motor  induksi  sebagai  pompa  air.  Berdasarkan  spesifikasi  arus  motor  1,3A sedangkan hasil pengukuran dari sumber PLN 1,86A dan panel surya 2A. Sedangkan untuk tegangan sumber PLN 221,7V dan sumber panel surya 236,0V dispesifikasi motor 220V. Perbedaan  nilai  arus  dan  tegangan  ini  masih  dalam  batas  toleransi  dan  tidak  akan menggangu kinerja motor, hal ini telah dibuktikan dengan beroperasinya pompa air secara baik  dan  dapat  mengisi  penampungan  air.  Sedangkan    waktu  dibutuhkan  pada  saat perpindahan  sumber  tegangan  dari  panel  surya  ke  PLN,  ATS  beroperasi  untuk memindahkan  posisi  dengan  waktu  0,5  detik  sama  dengan  waktu  PLN  ke  panel  surya. Perbedaan terjadi pada saat operasi beban, yaitu perpindahan dari sumber PLN ke panel surya butuh waktu 3,5 detik untuk motor dapat beroperasi normal. Sedangkan pada saat sebaliknya,  beban  beropeasi  langsung  saat  ATS  sudah  berpindah.  Perbedaan  waktu  ini terjadi  karena  proses  perubahan  tegangan  12V  DC  menjadi  220V  AC  melalui  inverter. Secara umum kondisi ini tidak menggangu kinerja motor sebagai pompa air.

## PENUTUP
Pemanfaatan  tenaga  surya  untuk  pompa  air  otomatis  dirancang  untuk  memenuhi kebutuhan  air  dan  meringankan  beban  biaya  listrik  yang  harus  dibayar  oleh  Panti  Asuhan Bundo Saiyo  sebagai  mitra. Pengoperasian pompa air dilakukan dengan pemanfaatan sistem hybrid panel surya – PLN. Sistem ini telah beroperasi dengan baik dan dapat mengoperasikan pompa  air  secara  otomatis  dengan  sumber  utama  dari  panel  surya  sedangkan  sumber  PLN sebagai  cadangan.  Data  pengujian  menunjukkan  bahwa  kedua  sumber  ini  telah  mampu mengoperasikan  pompa  air  secara  baik  dan  pengisian  air  pada  tanki  penampungan  telah berlangsung dengan baik.
Panti Asuhan bunda saiyo sebagai mitra sangat mengapresiasi kegiatan ini dan berharap kegiatan  sejenis  pada  tahun  berikutnya  tetap  dapat  dilaksanakan.  hal  ini,  disebabkan  masih adanya dua pompa air lagi yang belum dioperasikan dengan sistem hybrid .

## DAFTAR PUSTAKA
[1] A. Rettop and R. Waremra, “Pompa Air Bertenaga Energi Matahari (Solar Cell ) Untuk Pengairan Sawah,” J. Sci. Educ. MUSAMUS , vol. 1, no. Nomor 2, April 2019, pp. 46– 52, 2019.
[2] A. Effendi and F. Raynaldi, “Analisa Perhitungan Pompanisasi Irigasi Dengan Menggunakan Tenaga Panel Surya Di Daerah Koto Baru Simalanggang Payakumbuh,” vol. 7, no. 2, pp. 128–132, 2018.
[3] W. Yandi, S. Syafii, and A. B. Pulungan, “Tracker Tiga Posisi Panel Surya untuk Peningkatan Konversi Energi dengan Catu Daya Rendah,” J. Nas. Tek. Elektro , vol. 6, no. 3, p. 159, 2017.
[4] A. B. Pulungan, S. Juli;, Hastuti;, S. Islami, and Hamdani, “Pemasangan Solar Cell Untuk Kapal Nelayan,” J. Inf. Technol. Comput. Sci. , vol. 2, no. 2, Desember 2019, pp. 1689–1699, 2019.
[5] B. Haryanto, “Optimasi Pembangkit Hybrid PLN - Solar Cell Pada Aplikasi Home Industry,” Yogyakarta, 2018.
[6] C. Apribowo, E. Teguh, and M. Anwar, “Prototype Sistem Pompa Air Tenaga Surya Untuk Meningkatkan Produktivitas Hasil Pertanian,” ABDIMAS , vol. 21, no. No. 2 Desember 2017, pp. 97–101, 2017.
[7] Subandi; and S. Hani, “Pembangkit Listrik Energi Matahari Sebagai Penggerak Pompa Air Dengan Menggunakan Solar Cell,” J. Teknol. Technoscientia , vol. 7, no. 2, pp. 157–163, 2015.
[8] R. As Sadad and Iswanto, “Peranan Teknologi Solar Cell dalam Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil dan Menengah,” J. Ilm. Semesta Tek. , vol. 14, no. 1, pp. 58–63, 2011.
[9] V. C. Sontake and V. R. Kalamkar, “Solar photovoltaic water pumping system - A comprehensive review,” Renew. Sustain. Energy Rev. , vol. 59, pp. 1038–1067, 2016.
[10]  G. Li, Y. Jin, M. W. Akram, and X. Chen, “Research and current status of the solar photovoltaic water pumping system – A review,” Renew. Sustain. Energy Rev. , vol. 79, no. December 2016, pp. 440–458, 2017.
[11]  Usman, A. Sunding, and A. N. Parawangsa, “Analisis Kinerja dan Ekonomi Sistem Pompa Air Tenaga Surya Skala Laboratorium Abstrak,” J. Teknol. Terap. , vol. 4, no. 1, Maret 2018, pp. 12–18, 2018.
[12]  Krismadinata, Aprilwan, and A. B. Pulungan, “Rancang Bangun Sistem Monitoring Simulator Modul Surya,” Pros. - Semin. Nas. Tek. Elektro UIN Sunan Gunung Djati Bandung , no. Seminar Nasional Teknik Elektro UIN Sunan Gunung Djati Bandung (SENTER 2018), pp. 192–201, 2018.
[13]  T. Thamrin, Erlangga;, and W. Susanty, “Implementasi Rumah Listrik Berbasis Solar Cell,” J. Sist. Inf. dan Telemat. , vol. 9, no. 2, pp. 178–185, 2018.
[14]  D. Wijayanto and I. Widiastuti, “Pompa Air Bertenaga Hibrid Untuk Irigasi Tanaman Buah Naga,” J. Mech. Eng. Educ. , vol. 1, no. 2, Desember 2016, pp. 169–178, 2016.

## Biodata Penulis
Ali Basrah Pulungan, lahir di Hutanaingkan, 12 Desember 1974. Sarjana Teknik di Jurusan Teknik Elektro  di  Universitas  Sumatera  Utara  1999.  Magister  Teknik  di  Universitas  Gadjah  Mada  di  tahun 2007. Staf pengajar di Jurusan Teknik Elektro FT UNP sejak tahun 2003 – sekarang
Juli Sardi , lahir di Pulau Punjung, 18 Juli 1987. Sarjana Pendidikan di Jurusan Teknik Elektro FT UNP 2010. Tahun 2013 memperoleh gelar Master Teknik di jurusan Teknik Elektro Pasca sarjana ITS. Staf pengajar di jurusan Teknik Elektro FT UNP sejak tahun 2014- sekarang
Hamdani , orang Batusangkar lahir 6 Juni 1988. Setelah menamatkan kuliah S2 di magister Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang kemudian menjadi salah satu staf pengajar di Jurusan Teknik Elektro FT UNP sejak tahun 2015 - sekarang