ISSN(p): 2338-8323  | ISSN(e): 2459-9638
Pembangkit Listrik Tenaga Angin untuk Aplikasi Mikropower menggunakan Mikroturbin Generator

## MUNNIK HARYANTI, BEKTI YULIANTI, NURWIJAYANTI KUSUMA NINGRUM
Teknik Elektro Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Indonesia Email: munnik@unsurya.ac.id
Received 5 Desember 2022 | Revised 20 Desember 2022 | Accepted 3 Januari 2023

## ABSTRAK
Potensi energi di Indonesia sangat besar dan berlimpah. Terletak di antara dua Samudra  dan  benua  merupakan  keuntungan  sendiri.  Disamping  letak  startegis, garis katulistiwa membuat iklim menjadi tropis. Salah satu potensi tersebut adalah energi angin, yang selalu ada dan merupakan energi bersih. Ketersediaannya yang melimpah  membuat  energi  ini  dapat  dimanfaatkan  untuk  menghasilkan  listrik. Penelitian  ini  berkonsentrasi  membuat  pembangkit  listrik  tenaga  angin  dengan menggunakan kincir angin untuk memutar generator DC, dengan konfigurasi lima buah  blade  dengan  Panjang  75  cm,  menggunakan  fan  belt  sehingga  putaran generator  dapat  semakin  cepat.  Hasil  pengujian  pertama  didapatkan,  dengan ketinggian 1,46 m didapatkan tegangan 12,1 V daya 60,5 W kecepatan angin untuk memutar kincir adalah 4 m/s. Hasil percobaan kedua didapatkan daya 133 W, pada kelajuan angin 8 m/s dan ketinggian 4 m.
Kata kunci : potensi angin, mikro generator, turbin angin

## ABSTRACT
Energy potential in Indonesia is very large and abundant. Located between two oceans and a continent is an advantage in itself. Besides the strategic location, the equator makes the climate tropical. One such potential is wind energy, which is always present and is clean energy. Its abundant availability makes this energy usable to generate electricity. This research concentrates on making wind power plants by using a windmill to rotate a DC generator, with a configuration of 5 blades with a length of 75 cm, using a fan belt so that the generator spins faster. The results of the first test were obtained, with a height of 1.46 m, a voltage of 12.1 V, a power of 60.5 W, the wind speed to turn the wheel was 4 m/s. The results of the second experiment obtained a power of 133 W, at a wind speed of 8 m/s and a height of 4 m.
Keywords : wind energy, micro generator, wind turbine

## 1. PENDAHULUAN
Kebutuhan listrik merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Listrik ini  dipisahkan  menjadi  beberapa  sektor  yang  utama, yaitu sektor  rumah tangga, komersial (usaha),  industri  (pabrik)  dan  kendaraan  umum  (transportasi  massal).  Pertambahan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan pola konsumsi energi juga mempengaruhi peningkatan akan kebutuhan energi listrik pada suatu wilayah (Basyiran, 2014) . Saat ini energi listrik di Indonesia  disuplai  oleh  PLN  (Perusahaan  Listrik  Negara)  yang  memanfaatkan  potensi  air (PLTA), potensi uap (PLTU) dan potensi gas (PLTG). Rata-rata pertumbuhan kebutuhan energi listrik dari tahun 2012 adalah 2,3 – 2,5%, diperkirakan pada akhir tahun 2030 kebutuhan akan energi listrik akan meningkat menjadi dua kali lipat dari kisaran tersebut. Dari data Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2018 – 2027, proyeksi rata-rata pertumbuhan kebutuhan  energi  listrik  adalah  6,86% (Winarko,  dkk,  2019) .  Potensial  energi  angin  di Indonesia cukup besar yaitu sebesar 60.65 GW dan saat ini telah terpasang wind power (PLTB) sebesar 1,6 MW yang tersebar di seluruh Indonesia. PLTB yang terpasang pada umumnya menggunakan turbin generator kapasitas 2 KW dengan tegangan output 96 V dan memiliki tiga buah sudu/bilah. Kecepatan  angin minimum untuk menggerakkan turbin tersebut adalah sebesar  3  m/s  dan  normalnya  adalah  10-30  m/s.  Sedangkan  kecepatan  rata-rata  angin  di Indonesia  pada  ketinggian  50  m  adalah  3-6  m/s.  Untuk  dapat  bekerja  optimal  dengan kecepatan angin yang cukup, maka turbin generator tersebut harus dipasang pada ketinggian di atas 50 m. PLTB saat ini yang dipasang di Indonesia digunakan untuk penerangan rumah di daerah-daerah terpencil untuk penerangan rumah dan jalan, di beberapa pantai seperti di pantai Pandansimo untuk penerangan rumah dan jalan dan juga digunakan untuk pembuatan es  batu  untuk  mendinginkan  ikan  bagi  nelayan.  Sedikitnya  jumlah  turbin  generator  yang dipasang di Indonesia salah satu faktor penyebabnya adalah mahalnya harga komponen turbin generator  angin  tersebut  dengan  harga  rata-rata  25  jt  rupiah  per  kilo  watt  belum  biaya infrastrukturnya.
Upaya  pemerintah  untuk  menggalakkan  energi  bersih  dewasa  ini  sangat  gencar,  terutama pembangunan-pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan di pelosok-pelosok daerah (Hardianto,  2019) .  Potensi  sumber  daya  alam  yang  ada  di  Indonesia  sangat  berlimpah terutama Angin (Garniwa & Herdiansyah, 2021) . Dalam pemanfaatannya, energi angin ditangkap oleh  kincir  angin  untuk  memutar  generator  yang ada di  dalam  turbin  angin dan menghasilkan  listrik.  Ketika  rotor  berputar,  maka  secara  otomatis  generator  tersebut  akan mengalirkan energi listrik seperti pada Gambar 1 di bawah ini.
Turbin angin yang mempunyai sudu bersoliditas tinggi secara teori menghasilkan torsi besar (Wang  &  Chen,  2008) .  Sedangkan,  turbin  angin  yang  memiliki  jumlah  sudu  sedikit mempunyai torsi rendah tetapi memiliki putaran rotor yang tinggi.  Berikut adalah hubungan antara efisiensi, Tip Speed Ratio dan torsi (Ikhsan & Hipi, 2011) .
Gambar 1. Proses Pembangkit Listrik Tenaga Angin
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  bahwa  negara  Indonesia  mempunyai  potensi  energi  alam angin  yang  cukup besar,  dalam  tulisan  ini dijelaskan dan diteliti pemanfaatan  energi angin untuk pembangkit listrik skala mikro. Pembangkit listrik yang dihasilkan berkapasitas kecil dan nantinya  dapat  dimanfaatkan  untuk  penerangan  jalan,  pengisian  baterai,  untuk  lampu emergency, dan lain-lain.

## 2. METODOLOGI
2.1 Energi Angin
Angin adalah udara yang dapat bergerak dari tempat yang mempunyai kedudukan tinggi ke tempat yang mempunyai kedudukan rendah. Dalam artian, rotasi bumi mengakibatkan udara yang di dalamnya bergerak karena adanya perbedaan tekanan udara di sekitarnya (Nawawi & Fatkhurrozi, 2017) . Apabila  terkena  panas, udara  tersebut akan mengembang. Udara yang sudah mengembang tersebut menjadi lebih ringan sehingga akan naik ke atas. Apabila ini  terjadi,  tekanan  udara  yang  mengembang  tersebut  akan  turun  karena  udaranya berkurang. Udara dingin di sekitar akan mengalir ke tempat yang bertekanan  rendah.  Udara dingin akan menyusut  menjadi  lebih  berat  dan  turun  ke tanah,  di  atas  tanah  udara menjadi  panas  lagi  dan  akan  kembali  naik. Naiknya aliran udara panas dan turunnya udara dingin ini dinamakan konveksi . Siklus seperti ini ini disamping menyebabkan perbedaan iklim pada zona yang berbeda, laju angin yang dihasillkan pun  akan berbeda juga.
Berdasarkan topologi angin yang ada di Indonesia, syarat dan kondisi agar energi angin dapat dimanfaatkan menjadi listrik adalah seperti Tabel 1 di bawah ini (Sari & Maulidany, 2020).
Gambar 2. Hubungan Torsi dengan Efisiensi
Gambar 3. Potensi Angin di Indonesia

## Tabel 1. Laju Angin
Indonesia  yang  memiliki  garis  pantai  yang  panjang  dapat  menjadi  potensi  besar  dalam pemanfaatan  energi  angin  dan  perubahan  iklim    yang  diakibatkan  oleh  pemanasan  global ternyata  dapat  meningkatkan  potensi  angin  di  Indonesia.  Dalam  tahap  proses dimanfaatkannya energi angin dapat melalui dua (2) tahapan yakni :
1. Aliran angin yang menggerakkan rotor (sudu) akan berputar searah jarum jam.
2. Perputaran  rotor  menghubungkan  generator  hingga  menghasilkan  listrik.  Energi kinetik (Ek) dihasilkan dari sapuan angin adalah ditunjukkan pada Persamaan (1).
𝐸 = 𝑚𝑣 (1)

## 2.2  Kincir Angin
Turbin angin atau kincir angin ini pada awalnya dimanfaatkan mengakomodasi kebutuhan para petani untuk menggiling padi, aliran irigasi di pertanian, dan lainnya (Isdiyarto, dkk, 2014) . Turbin angin pada masa lampau banyak penggunaannya  di  Denmark,  Belanda,  dan  negara- negara  Eropa  lain  dan lebih dikenal sebagai Windmill.
Gambar 4. Kincir Angin
Turbin angin seperti Gambar 4 di atas, dibangun dengan sangat besar menyerupai menara dengan poros yang dimilikinya dan generator terpasang di puncaknya. (Sayoga, dkk, 2014) . Kincir  angin/Turbin  dengan  size  yang  lebih  kecil  digerakkan  oleh  baling-baling.  Bilah  dari baling-baling terdapat luas penampang.
Apabila bilah yang berpenampang A maka, berputar dengan laju v maka sejumlah massa yang melewati penampang A tersebut seperti ditunjukkan pada Persamaan (2).
𝑚 = 𝜌𝐴𝑣 (kg/s) (2)
Daya yang dihasilkan energi angin adalah ditunjukkan pada Persamaan (3).
𝑃 = 𝜌𝐴𝑣 (W) (3)
Daya  maksimum dari angin yang diterima kincir pada daerah sapuan A adalah ditunjukkan pada Persamaan (4).
𝑃 = 𝜌𝐴𝑣 (W) (4)
Angka (59,3  %)  disebut  juga  dengan Betz  limit  (dari  Nama   seorang penemu   Jerman yaitu  Albert  Betz).  Di mana secara  teori  menunjukkan  efisiensi  maksimum  yang  dicapai oleh  rotor  turbin  angin  sumbu  horizontal (Jureczko, dkk, 2005) .  Namun  karena  adanya kerugian gesekan serta kerugian di ujung sudu, juga efisiensi aerodinamika rotor, maka rotor akan  menjadi  lebih  kecil  lagi  yaitu  berkisar  harga  maksimum 0.45 untuk rancangan sudu yang sangat baik. sehingga power yang diterima oleh keseluruhan sistem turbin angin seperti pada Persamaan (5).
𝑃 = 𝜂𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 𝜌𝐴𝑣 (W) (5)

## 2.3 Generator
Generator merupakan pengubah energi mekanik menjadi energi listrik (Adam, dkk, 2019) . Prinsip  kerjanya  seperti  hukum  faraday,  apabila  pada  penghantar  diputarkan  di  dalamnya sebuah medan magnet hingga terjadi perpotongan garis-garis gaya magnet, pada ujungnya timbullah garis gaya listrik (ggl) dengan satuan volt. Ada dua jenis generator yakni generator arus AC dan generator arus DC seperti pada Gambar 5 dan 6 di bawah ini.
Gambar 5. Generator AC

## 2.4 Akumulator
Akumulator atau baterai adalah contoh sumber listrik arus searah (DC), yang saat ini lazim digunakan (Setiono,  2015) .  Indonesia  sebelah  timur  atau  daerah-daerah  terpencil khususnya belum atau dijangkau oleh aliran listrik,  Accu mempunyai perananan yang sangat penting. Akumulator mempunyai dua tipe yakni kering dan basah. Tipe basah, konstruksi dasar dari  setiap  sel  terdiri  dari electrode  positif  dan  electrode  negative.  Akumulator  basah menggunakan larutan H 2 SO 4 sebagai katalisnya. Elektrodanya yang berasal dari PbO 2 sebagai anoda  (kutub  positif)  dan  Pb  sebagai  katoda  (kutub  negative).  Kemampuan  dari  sebuah akumulator  dalam  menyimpan  energi  atau  besarnya  energi  yang  dapat disimpan  sekaligus dikeluarkan seperti refensi (Marsus & Guntoro, 2014) adalah ditunjukkan pada Persamaan (6).
𝑡 = (6)
Varibel  t  adalah lama pengisian, Ah adalah  besarnya  kapasitas baterai dan Ich merupakan besarnya arus pengisian ke akumulator. Sedangkan lamanya pengisian adalah seperti pada Persamaan (7).
𝑡𝑑 =
(7)
Ah merupakan power yang diperoleh dari mengalikan Ah dengan besar tegangan akumulator (Wh), sedangkan daya A didapatkan dari perkalian A dengan tegangan akumulator (W).

## 2.5 Perancangan Alat
Dalam pembuatan sistem ini sesuai dengan blok alur runtutan seperti Gambar 7 dibawah ini :

## Gambar 4. Prinsip Kerja Generator DC
Gambar 5. Blok Diagram Alat
Gambar  7  menerangkan  bahwa  putaran  kincir  akan  menggerakkan  generator  sehingga menghasilkan  listrik  yang  dapat  disimpan  ke  dalam  accumulator.  Ditambahkan  dua  buah lampu sebagai beban di dalam penelitian ini.
Ketinggian  kincir  angin  ini  adalah  146  cm.  system  pembangkit  menggunakan belt  dengan perbandingan seperti Persamaan (8).
= (8)
Di mana perbandingan roda yang terdapat pada kincir dan generator dengan dihubungkan oleh fan  belt  menghasilkan  torsi  yang  lebih  besar  pada  kincir  angin,  sehingga  putaran  di generator menjadi lebih cepat.
Blade merupakan bagian penting dari kincir angin. Aliran angin ditangkap oleh rotor (blade) untuk  menggerakkan  generator  dan  menghasilkan  listrik (Schubel  &  Crossley,  2012) . Kecepatan angin yang ada di Indonesia adalah cenderung di antara 0-7 skala Beaufort (Sari & Maulidany, 2020). Dengan kecepatan rata-rata seperti itu membutuhkan jumlah blade antara 3-5 untuk menangkap energi angin yang ada .
Gambar 6. Penggunan Belt pada Generator
Gambar 7. Desain Blade
Pada penelitian ini, Blade berbahan pelat besi dengan ketebalan 0,8 mm untuk turbin angin. Panjang jari-jari Blade berukuran 75 cm. Realisasi blade  dibuat seperti asli dapat dilihat pada Gambar 10.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengujian telah dilakukan untuk memahami karakteristik dan performa dari sistem yang telah dibuat.  Pengujian  dilakukan  dalam  dua  metode,  yaitu  pertama  memberikan  variasi  pada kecepatan angin secara konstan mulai dari 1 m/s hingga 10 m/s. Kemudian pengujian kedua adalah  dengan  menguji  sistem  secara  langsung  di  lingkungan  yang  mempunyai  kecepatan angin bagus seperti di lepas pantai.
Tabel 2. Kecepatan Angin dan Daya Pada Rotor yang Dihasilkan
v angin (m/s) Input (W) Output (W) 1 1.08 0.49 2 8.65 3.89 3 29.21 13.14 4 69.24 31.16 5 135.23 60.85 6 233.67 105.15 7 371.07 166.98 8 553.90 249.25 9 788.65 354.89 10 1081.83 486.82
Tabel  2  meperlihatkan  pengujian  perbandingan  kecepatan  angin  dan  daya  rotor  yang dihasilkan. Kecepatan angin dibuat konstan dan divariasikan mulai 1 m/s sampai 10 m/s untuk
Gambar 8. Blade Yang Telah Dipasang
mengetahui daya output pada rotor. Kecepatan angin dibatasi hingga 10 m/s karena sudah termasuk  kecepatan  angin  yang  cukup  kencang.  Kecepatan  angin  di  atas  10  m/s  sudah termasuk kecepatan angin yang sangat kencang dan jika dialirkan ke turbin dapat merusak turbin  dan  baling-baling  tersebut.  Daya input  merupakan  daya  dari  energi  angin  dari area/luasan  sapuan  baling-baling  yang  dapat  dihitung  menggunakan  Persamaan  (3). Sedangkan daya output adalah daya yang diperoleh oleh rotor dengan efisiensi rata-rata rotor sebesar 45%.
Pengujian  kedua  dilakukan  secara  langsung  di  lepas  pantai,  yang  mana  di  pantai  tersebut mempunyai laju angin rata-rata adalah 5 m/s. Kecepatan ini cukup memadai hingga dapat dilakukan pengujian sistem pembangkit listrik ini. Pengujian dilakukan pada pagi hingga sore hari  antara  pukul  7.00  pagi  hingga  pukul  17.00 Error!  Reference  source  not  found. . Pengujian dilakukan dalam dua tahap, yaitu pertama turbin angin dipasang pada tiang pendek setinggi 1.46 m. Pengujian tahap kedua turbin angin dipasang pada tiang setinggi 4 m. Hasil pengujian diperlihatkan dalam Tabel 3 . Dengan ketinggian tiang 1.46 m yang mana turbin angin berada pada posisi di bawah. Pada ketinggian ini kecepatan angin rata-ratanya sebesar 4.1 m/s dan menghasilkan tegangan output 12.1 V dengan daya rata-rata tanpa beban adalah sebesar 60.5 W. Pada ketinggian 4 m kecepatan rata-rata angin 8.9 m/s yang menghasilkan tegangan sebesar 26.6 V dan daya rata-rata tanpa beban sebesar 133.3 W.

## Gambar 11. Pengujian Turbin Angin
Tabel 3. Pengujian Turbin Angin di Lepas Pantai Ketinggian (m) Rata-rata kecepatan angin (m/s) Tegangan Output (V) Daya Output (W) 1.46 4.1 12.1 60.5 4 8.9 26.6 133.3
Berdasarkan Tabel  3 di  atas  memperlihatkan  bahwa  angin  di  lepas  pantai  mempunyai kecepatan  yang  cukup  kencang  dan  dapat  menggerakkan  turbin  angin  skala  mikro  dan menghasilkan  daya  listrik  yang  cukup  besar.  Kecepatan  angin  di  lepas  pantai  bervariasi tergantung  dari  waktu  dan  cuaca  di  sekitar  pantai.  Pengujian  kecepatan  angin  di  pantai dilakukan untuk mengetahui kecepatan rata-rata pada pagi hari hingga sore hari, yang mana
pengujian ditetapkan pada pagi hari sekitar pukul 7:00 pagi hingga sore hari atau sekitar pukul 17:00 sore. Hasil pengujian diperlihatkan dalam Error! Reference source not found. . Di dalam grafik ada dua buah chart  yang memperlihatkan dua buah pengujian dengan ketinggian yaitu 1.46 m yang menggunakan tiang pendek (warna biru) dan 4 m yang menggunakan tiang panjang (grafik warna merah). Pada pagi hari sekitar pukul 7 hingga pukul 10 pagi, kecepatan angin relatif masih rendah yaitu sekitar 2 – 2.5 m/s untuk ketinggain tiang 1.46 m dan 4 – 4.5 m/s  untuk  ketinggian  tiang  4  m.  Setelah  jam  10  ke  atas  kecepatan  angin  mulai  naik  dan puncaknya berada pada jam 12 hingga jam 15 sore, yang mana kecepatan angin di jam ini adalah 4 m/s untuk ketinggian tiang 1.46 m dan 10 m/s untuk ketinggian tiang 4 m. Kecepatan angin mulai menurun pukul 15:00 sampai pukul 17:00.

## Gambar 9. Pengujian Kecepatan Angin Terhadap Ketinggian 1.46 m dan 4 m
Berdasarkan  pengujian  variasi  kecepatan  angin  pukul  7:00  pagi  hari  sampai  pukul  17:00 petang  hari,  kemudian  diukur  tegangan  keluaran  generator  yang  mana  hasil  pengujian diperlihatkan  dalam Error!  Reference  source  not  found. .  Generator  yang  digunakan mempunyai spesifikasi tegangan keluaran maksimum sebesar 24 V dengan daya maksimum sebesar 120 W. Berdasarkan Grafik pengujian tersebut mempelihatkan bahwa tegangan yang dihasilkan oleh generator adalah 12 – 16 V untuk ketinggian tiang 1.46 m dan 15 – 26 V pada ketinggian  tiang  4  m.  Tegangan  keluaran  generator  akan  naik  seiring  dengan  naiknya kecepatan  pada  angin.  Semakin  kencang  kecepatan  pada  angin  yang  memutar  generator, mengakibatkan semakin tinggi tegangan keluaran yang dihasilkan. Namun bila kecepatan pada angin bertambah kencang akan mengakibatkan power yang dihasilkan oleh generator menjadi tinggi dan hal ini dapat merusak generator tersebut.
Gambar 10. Pengujian Tegangan Generator pada Variasi Kecepatan Angin di Ketinggian 1.46 m Sampai 4 m

## Gambar 11. Pengujian Daya Generator pada Variasi Kecepatan Angin di Ketinggian 1.46 m Sampai 4 m
Berdasarkan data tegangan dan spesifikasi generator yang diuji, dapat dihitung perkiraan daya yang dihasilkan oleh generator. Perhitungan ini digunakan sebagai acaun dalam mendesain beban pada generator, contohnya adalah peralatan elektronik lainnya seperti baterai charger dan kapasitas lampu yang akan dipasang pada generator. Hasil perhitungan diperlihatkan pada
grafik
.  Berdasarkan  grafik  tersebut memperlihatkan  bahwa  seiring  kenaikan  kecepatan  pada  angin  sehingga  daya output generator juga akan menjadi besar. Pada kecepatan rendah dapat menghasilkan daya sekitar 60 – 80 W, sedangkan pada kecepatan angin kencang dapat menghasilkan daya sekitar 80 – 133 W.

## 4. KESIMPULAN
Prototipe  pembangkit  listrik  tenaga  angin  skala  mikro  telah  dirakit  dan  diuji  menggunakan kecepatan  angin  konstan  dan  diuji  langsung  di  lepas  pantai.  Pengujian  menggunakan kecepatan angin konstan menghasilkan daya output pada rotor sebesar 250 W pada kecepatan angin  9  m/s  dengan  efisiensi  rata-rata  rotor  sebesar  45%.  Pengujian  turbin  angin  secara langsung  di  lepas  pantai  menghasilkan  daya  rata-rata  sebesar  133.3  W  dengan  kecepatan pada angin dengan rata-rata sebesar 8.9 m/s. Pada kecepatan tinggi di atas 10 m/s dapat menghasilkan tegangan pada generator sebesar 26 V dengan daya 133.3 W. Dalam penerapan turbin angin untuk pembangkit listirk ini, ketinggian rata-rata yang disarankan adalah sekitar 4 m. Jika terlalu tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada generator.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penelitian ini di danai oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi Universitas  Dirgantara  Marsekal  Suryadarma  tahun  2022  dengan  nomor  kontrak  02/P- I/UNSURYA/LP2M/XI/2022.

## DAFTAR RUJUKAN
Adam,  M., Harahap, P., & Nasution,  M.  R. (2019). Analisa pengaruh  perubahan  kecepatan angin  pada  pembangkit  listrik  tenaga  angin  (PLTA)  terhadap  daya  yang  dihasilkan generator DC.
Basyiran, T. B. (2014). Konsumsi Energi Listrik, Pertumbuhan Ekonomi dan Penduduk terhadap Emisi  Gas  Rumah  Kaca  Pembangkit  Listrik  di  Indonesia.  Skripsi  Sarjana  Fakultas Ekonomi, Universitas Syiah Kuala.
Garniwa, I., & Herdiansyah, H. (2021). Sustainability index of solar power plants in remote areas in indonesia. Technology and Economics of Smart Grids and Sustainable Energy,
6(1), 1–14.
Hardianto,  H.  (2019).  Utilization  of solar  power plant  in  indonesia:  A Review. International Journal of Environment, Engineering and Education, 1(3), 1–8.
Ikhsan, I., & Hipi, A. (2011). Analisis pengaruh pembebanan terhadap kinerja kincir angin tipe propeller pada wind tunnel sederhana. TA, Makasar.
Isdiyarto, I., Ananta, H., & Purbawanto, S. (2014). Model pembangkit listrik tenaga angin dan surya  skala  kecil  untuk  daerah  perbukitan. Sainteknol:  Jurnal  Sains  Dan  Teknologi,
12(1).
Jureczko, M., Pawlak, M., & Mężyk, A. (2005). Optimisation of wind turbine blades. Journal of Materials Processing Technology, 167(2–3), 463–471.
Marsus, S., & Guntoro, B. (2014). Rancang Bangun Penggerak Turbin Angin. TELISKA, 15(3).
Nawawi, I., & Fatkhurrozi, B. (2017). Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Angin Skala Kecil pada
Bangunan Bertingkat. Theta Omega: Journal Of Electrical Engineering, Computer And Information Technology, 1(1), 1–6.
Sari, V., & Maulidany, D. A. (2020). Prediksi Kecepatan Angin Dalam Mendeteksi Gelombang
Air  Laut  Terhadap  Skala  Beaufort  Dengan  Metode  Hybrid  Arima-Ann  (Studi  Kasus:
Kabupaten  Lombok  Barat  2019). Jurnal  Statistika  Universitas  Muhammadiyah Semarang, 8(1).
Sayoga, I. M. A., Wiratama, I. K., Mara, M., & Catur, A. D. (2014). Pengaruh variasi jumlah blade  terhadap  aerodinamik  performan  pada  rancangan  kincir  angin  300  watt.
Dinamika Teknik Mesin: Jurnal Keilmuan Dan Terapan Teknik Mesin, 4(2).
Schubel, P. J., & Crossley, R. J. (2012). Wind turbine blade design. Energies, 5(9), 3425–3449.
Setiono, I. (2015). Akumulator, pemakaian dan perawatannya. METANA, 11(01).
Wang, S.-H., & Chen, S.-H. (2008). Blade number effect for a ducted wind turbine. Journal of
Mechanical Science and Technology, 22(10), 1984–1992.
Winarko, T., Hariyanto, N., Rahman, F. S., Watanabe, M., & Mitani, Y. (2019). Cost-benefit analysis of PV penetration and its impact on the frequency stability: case study of the south-central Kalimantan system. 2019 IEEE Innovative Smart Grid Technologies-Asia
(ISGT Asia), (pp. 1700–1705).