Abstrak—  Sistem refrigerasi cascade  merupakan kombinasi dua sistem refrigerasi tunggal yang digunakan untuk mendapatkan temperatur sangat rendah dimana aplikasinya adalah sebagai cold storage. Salah satu kelebihan dari cascade ini adalah dalam hal penghematan daya kompresor yang berkaitan langsung dengan penghematan konsumsi listrik bila dibandingkan dengan multistage. Eksperimen yang dilakukan dengan menggunakan refrigerant R-22 pada high stage dan R- 404A pada low stage. Metode pada penelitian ini adalah pengambilan data dilakukan dengan cara switching kecepatan fan  yang berbeda dengan 5 variasi kecepatan fan  pada kondensor high stage. Hasil yang didapatkan pada saat variasi kecepatan  fan  tertinggi  adalah  nilai  effectiveness  alat penukar kalor tipe concentric sebesar 90,42%, COP sistem sebesar 1,28, kapasitas refrigerasi sebesar 0,55 kW, HRR sistem sebesar 1,78, temperatur evaporator LS sebesar  -36,95 0 C, dan temperatur kabin terendah sebesar -37,3 0 C.
Kata Kunci—coefficient of performance, efek refrigerasi, high stage,  low stage, siklus cascade.

## I. PENDAHULUAN
ADA kemajuan dunia industri, khususnya di  bidang industri perikanan, dibutuhkan tempat menyimpan ikan hasil tangkapan dari laut yang disimpan pada tempat yang dinamakan cold storage . Cold storage sangat diperlukan di saat industri maju saat ini, dikarenakan kapal penangkap ikan yang bisa sampai berminggu-minggu bahkan berbulan- bulan lamanya mengelilingi lautan untuk menangkap ikan. Sehingga sangat dibutuhkan tempat penampung ikan hasil tangkapan mereka yang dapat mengawetkan ikan untuk waktu yang cukup lama. Dari sinilah peran ilmu refrigerasi dan pengkondisian udara sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah tersebut.
Salah satu sistem alat terbaik untuk persoalan diatas yang dapat membantu mengawetkan ikan hasil tangkapan yaitu sistem refrigerasi cascade , karena sistem refrigerasi ini merupakan penurunan ilmu refrigerasi dan pengkondisian udara yang paling efisien untuk tempat penampung sekaligus sebagai freezer ikan dengan waktu yang cukup lama. Dan aplikasi dari sistem refrigerasi inilah dimana pada dunia industri saat ini disebut cold storage Sering berubah- ubahnya temperatur lingkungan juga mempengaruhi kinerja dari kondensor pada high-stage . Jadi pada studi eksperimental ini dilakukan variasi terhadap salah satu parameter yang menentukan kinerja dari sistem untuk mengetahui kembali kinerja optimal yang dicapai. Adapun salah satu caranya adalah dengan memvariasikan laju pengeluaran kalor pada kondensor high-stage sehingga dapat diketahui dampaknya terhadap keseluruhan sistem. Sistem refrigerasi bertingkat atau sistem refrigerasi cascade
adalah salah satu solusi yang dapat digunakan untuk permasalahan seperti ini. Dengan menggunakan sistem ini, maka kalor pada condensor low-stage dapat didinginkan oleh evaporator high-stage sehingga temperatur evaporator yang dicapai pada low-stage lebih  rendah. Pada tugas akhir sebelumnya telah melakukan studi eksperimental dengan menggunakan dua buah alat penukar panas tipe compact dengan cara menempelkan kondensor low-stage pada evaporator high-stage. Dan kemudian konveksinya dibantu dengan aliran udara  dari fan. Selain dibutuhkan fan tambahan yang menggunakan daya cukup besar pada alat penukar panasnya, cara penukaran panas seperti ini juga tidak terlalu efektif. Pada tugas akhir ini komponen yang digunakan sebagai alat penukar panas antara low-stage dengan high-stage adalah heat exchanger (HE) tipe concentric. Diharapkan temperatur yang dihasilkan pada evaporator low-stage lebih dingin dari studi eksperimental sebelumnya dan daya keseluruhan yang dibutuhkan untuk mengoperasikan sistem refrigerasi cascade lebih kecil. Akan tetapi minimnya kesadaran akan pentingnya analisa laju alir massa dari fan kondensor high-stage berdampak pada keefisienan daya kompresor yang membuat penelitian ini dilakukan. Oleh karena masalah tersebut, maka dilakukan studi eksperimen tentang pengaruh variasi laju alir massa fan kondensor high-stage terhadap unjuk kerja dan daya kompresor pada sistem refrigerasi cascade .
Manfaat dari dilakukannya studi eksperimen ini adalah untuk mendapatkan performansi sistem refrigerasi cascade yang sesuai dari pengaruh variasi laju pendinginan yang terjadi pada sistem tersebut.

## II. URAIAN PENELITIAN

## A. Sistem Refrigerasi Cascade
Sistem refrijerasi cascade terdiri dari dua sistem refrijerasi siklus tunggal. Sistem pertama disebut sirkuit temperatur tinggi (high stage) dan sistem kedua disebut sirkuit temperatur rendah (low stage). Pada prinsipnya efek refrigerasi yang dihasilkan oleh evaporator sirkuit temperatur tinggi (high stage) dimanfaatkan untuk menyerap kalor yang dilepas oleh kondensor sirkuit temperatur rendah ( low stage ) sehingga dihasilkan temperatur yang sangat rendah pada evaporator sirkuit temperatur rendah. Secara teoritis, sistem refrigerasi cascade menjanjikan keunggulan dalam hal penghematan kebutuhan daya kompresor sekaligus menghemat konsumsi listrik, dan meningkatkan kapasitas refrigerasi apabila dibandingkan dengan sistem pendinginan tunggal. Gambar 1 menyajikan titik-titik keadaan sistem refrigerasi cascade dua tingkat.

## Studi Variasi Laju Pelepasan Kalor Kondensor High Stage
Sistem Refrigerasi Cascade R22 Dan R404a Dengan Heat Exchanger Tipe Concentric Tube
Royyan Firdaus,  Ary Bachtiar Khrisna Putra
Teknik Mesin, Fakultas Teknologi Sepuluh Nopember, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111
E-mail : arybach@me.its.ac.id
P
Gambar 1 Skema refrigerasi 𝐶𝑎𝑠𝑐𝑎𝑑𝑒 [ 1 ] dan T-s Diagram.
Gambar 1 menunjukkan bahwa sistem refrigerasi dapat dilakukan dengan bertingkat untuk mendapatkan performansi yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan kapasitas refrigerasi.

## B. Komponen Sistem Refrigerasi Cascade
Sistem pendinginan udara secara umum  mempunyai empat komponen utama yang mensirkulasikan refrigeran secara terus-menerus. Keempat komponen tersebut adalah:
1. Kompresor
Kompresor berfungsi untuk mengkompresi refrigeran uap agar mempunyai tekanan yang tinggi untuk  memasuki kondensor.  Unjuk kerja nyata  kompresor  dapat  diketahui dari  daya  yang diberikan terhadap kompresor dengan 𝑟𝑢𝑚𝑢𝑠 [ 2 ] :
) ( in out ref h h m c W − ⋅ =  
(1)
2. Kondensor
Kondensor merupakan  salah satu komponen yang berada pada daerah tekanan tinggi dari sistem. Kondensor berfungsi sebagai pembuang panas ( heat rejection) dari dalam sistem ke luar sistem.  Unjuk kerja kondensor dinyatakan dengan 𝑟𝑢𝑚𝑢𝑠 [ 2 ] :
) ( ) ( 7 6 h h m h h m HS out in cond Q − × = − × =   (2)
Pada studi eksperimental ini, laju alir  massa akan dicari dari persamaan balans energy pada kondensor. Dengan memberikan luasan ducting pada sisi udara maka dari rumus perpindahan panas [ 3 ] dan juga hukum kekekalan energi [ 4 ] diperoleh persamaan:
udara diterima yang refrijeran dilepas yang Q Q =
Qlosses Qudara Q ref + =
) surface ( ) ( 7 6 , − ∆ ⋅ ⋅ + − ∆ ⋅ ⋅ = − ∆ ⋅ out T s A h in out T udara Cp udara m h HS ref m   7 6 ) surface ( ) ( , − ∆ − ∆ ⋅ ⋅ + − ∆ ⋅ ⋅ = h out T S A h in out T udara Cp udara m HS ref m   7 6 ) surface ( ) ) (( , − ∆ − ∆ ⋅ ⋅ + − ∆ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = h out T S A h in out T udara Cp A v m udara HS ref ρ
 (3)
3. Expansion device
Expansion valve menjadi komponen penentu dalam sistem  pendinginan udara. Komponen ini fungsinya menurunkan tekanan serta mengatur laju aliran massa refrigerant. Berikut adalah katup expansi yang kami gunakan dalam penelitian ini:
Gambar 2 Model sistem pada ducting dan kondensor HS
Gambar 3 Katup ekspansi TXV eksternal (kiri) dan pipa kapiler (kanan)
Evap-in Evap-out Cond-in Cond-out Gambar 4 Heat- exchanger tipe konsentris
4. Evaporator Komponen ini berfungsi untuk menyerap panas dari ruangan. Panas tersebut diserap dan dialirkan melalui heat exchanger kemudian dipindahkan ke refrigeran. Pada saat refrigeran menyerap panas, maka enthalphy refrigeran akan meningkat. Semakin banyak kenaikan entalpi pada refrigeran selama di evaporator maka semakin baik pula kinerja perangkat pendinginan udara yang terpasang. Unjuk kerja evaporator dapat diketahui dengan rumusan [ 2 ] : ) _ _ ( evap in h evap out h ref m e Q − =   (3)
5. Alat penukar panas tipe konsentris Heat  exchanger adalah alat penukar panas yang proses perpindahan panasnya disebabkan oleh perbedaan temperatur. Fluida yang digunakan biasanya berupa cairan atau gas. Ada tiga tipe heat exchanger , tipe shell and tube , tipe compact , dan tipe concentric .
Dengan mengasumsikan tidak ada heat loss , persamaan [ 4 ] adalah sebagai berikut:
𝑄̇ 𝐾𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝐿𝑆 = 𝑄̇ 𝐸𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝐻𝑆 𝑚 𝐿𝑆 ̇ ( ℎ 2 − ℎ 3 ) = 𝑚̇ 𝐻𝑆 ( ℎ 5 − ℎ 8 ) m  𝐿𝑆 = m  𝐻𝑆 ( ℎ 5 −ℎ 8 ) ( ℎ 2 −ℎ 3 ) (4)

## C.   Coefficient Of Performance (COP) Sistem Cascade
Performansi dari sistem refrigerasi cascade dinyatakan dalam coefficient of performance (COP). Nilai COP aktual didapatkan dari perbandingan kalor yang diserap oleh evaporator low stage dengan daya total yang dibutuhkan oleh
(2)
Gambar  5  Grafik perbandingan COP dengan temperatur kondensor low stage
Gambar  6  Grafik perbandingan antara COP dengan temperatur kondensor high stage sistem refrigerasi cascade
kompresor low stage dan high stage :
total evapLS W Q COP = E.   Penelitian Terdahulu
Tzong-Shing Lee [ 5 ] , melakukan analisa performansi dari mesin refrigerasi cascade dengan menggunakan refrigeran CO 2 dan NH 3 . Dari hasil percobaan tersebut, didapatkan beberapa hasil grafik, diantaranya adalah grafik pengaruh perubahan temperatur kondensor pada low stage terhadap COP.
Dari gambar 5  dapat disimpulkan jika temperatur pada kondensor low stage semakin tinggi, maka unjuk kerja (COP) pada sirkuit temperatur tinggi ( high stage ) akan semakin baik. Dan sebaliknya, jika temperatur pada evaporator low stage semakin tinggi, maka unjuk kerja (COP) pada sirkuit temperatur rendah ( low stage ) akan semakin buruk.
Devanshu [ 6 ] , melakukan analisis performansi pada sistem refrigerasi cascade dengan refrigeran R-404A dan R-508B. Dimana dari hasil analisanya pada gambar 2.17 memperlihatkan Coefficient of Performance (COP) secara sistem mengalami penurunan ketika temperature kondensor pada sirkuit temperatur tinggi ( high stage ) mengalami kenaikan secara konstan.
Dari gambar 6  dapat disimpulkan bahwa jika temperatur pada kondensor high stage naik, maka performansi sistem akan mengalami penurunan. Dan sebaliknya jika temperatur pada kondensor high stage menurun, maka performansi sistem refrigerasi akan mengalami kenaikan menjadi semakin baik performansi sistem, karena kerja kompresor menjadi ringan. Nilai  COP bervariasi secara konstan dari 1.066 ke 0.612, hal ini terkorelasi karena temperatur kondensor high stage naik, menjadikan kerja kompresor
Gambar 7 grafik COP vs Tc HS
naik, sehingga value COP menurun.
Ismu Cakra [ 7 ] ,  melakukan analisis performansi pada sistem refrigerasi cascade dengan refrigeran R-404A dan R- 22. Dimana dari hasil analisanya pada gambar 7 memperlihatkan Coefficient of Performance (COP) secara sistem mengalami penurunan ketika temperature kondensor pada sirkuit temperatur tinggi ( high stage ) mengalami kenaikan secara konstan.
Pada grafik diatas terlihat bahwa grafik memiliki tren yang relatif turun,  meskipun pada titk paling kanan pada temperature kondensor mengalami kenaikan, secara actual itu tidak merupakan sebuak kenaikan tren grafik pada unjuk kerjanya, akan tetapi terdapat range yang agak jauh temperaturnya pada variasi kecepatan fan yang paling rendah, disebabkan kalor yang dilepaskan oleh kondensor sedikit. Nilai COP turun seiring dengan naiknya temperatur pada kondensor high stage. Koefisien prestasi adalah bentuk penilaian dari suatu mesin refrigeransi.  Harga koefisien prestasi yang semakin turun  menunjukkan bahwa kerja mesin tersebut tergantung dari besarnya temperature kondensor HS. Besarnya COP cascade system dipengaruhi oleh  kapasitas refrigerasi LS  dan kerja kompresi  total sistem. Kenaikan kecepatan udara pada  kondensor  HS menyebabkan efek refrigeransi meningkat, sedangkan kerja kompresi mengalami penurunan sehingga COP akan menjadi semakin naik.

## III. METODOLOGI PENELITIAN

## A. Peralatan Yang Digunakan
Peralatan yang digunakan pada studi eksperimen ini adalah  sistem refrigerasi bertingkat dengan MC22 pada HS dan R404A pada LS sebagai fluida kerjanya.

## B. Alat Ukur
Alat ukur yang digunakan  dalam studi eksperimen ini adalah sebagai berikut :
1. Thermocontrol dan thermocouple
2. Pressure gauge
3. Ampere meter dan cosphimeter
4. Volt meter
5. Anemometer
C. Prinsip Pengujian
Pengujian dilakukan dengan mengosongkan box pendingin, kemudian menghidupkan kompresor HS dan LS sampai kondisi steady  state lalu mengatur variasi laju pengeluaran kalor pada kondensor dengan mengatur
1.05 1.1 1.15 1.2 1.25 35 40 45 CO P Temp. Kond. HS (°C) COP = f(Temp. Kond. HS) COP = f(Temp. Kond. HS) (5)
Gambar 9 Skema peralatan sistem pendingin cascade
kecepatan aliran udara yang melalui kondensor yaitu 0,7 m/s, 1,7 m/s, 2 m/s, 2,4 m/s, dan 2,8 m/s.
Pengukuran pada setiap titik yaitu dari titik 1 sampai titik 8dilakukan pengukuran tekanan dan temperature.Kemudian pengukuran arus, tegangan, cosphi  pada kompresor high stage dan low stage.

## IV. HASIL DAN ANALISA
A. Analisa Grafik Laju Alir Massa Udara Terhadap Kecepatan Fan Kondensor HS.
Gambar 10 grafik ṁ udara terhadap kecepatan fan kondensor HS
Grafik  pada gambar 10  menunjukkan  bahwa grafik tersebut memiliki tren yang relatif naik secara linear , nilai ṁ udara naik seiring dengan kecepatan fan pada kondensor high stage .  Ketika kecepatan fan kondensor high stage semakin naik dengan nilai luasan yang konstan dan masa jenis udara yang relatif tidak berubah secara signifikan maka akan menyebabkan m  𝑢𝑑𝑎𝑟𝑎 meningkat karena berbanding lurus dengan kecepatan fan kondensor high stage.
B. Analisa GrafikLaju Alir Massa Kondensor LS Terhadap Laju Pelepasan Kalor Kondensor HS.
Grafik  pada gambar 11  menunjukkan  bahwa grafik tersebut  memiliki tren yang relatif naik, nilai 𝑚̇ refrigerasi LS naik seiring dengan 𝑄̇ 𝑘𝑜𝑛𝑑𝐻𝑆 .
Gambar 11 grafik ṁ ref LS terhadap laju pelepasan kalor kondensor HS
Gambar 12 grafik ṁ ref LS laju terhadap pelepasan kalor kondensor HS
Gambar  13  grafik RE evaporator LS terhadap laju pelepasan kalor kondensor HS
C. Analisa Grafik Massa Alir Refrigerasi HS Terhadap Laju Pelepasan Kalor Kondensor HS.
Pada grafik pada gambar 12  menunjukkan bahwa grafik tekanan dan temperatur memiliki tren yang cenderung turun, nilai tekanan dan temperatur kondensor refrigeran HS semakin kecil seiring dengan kenaikan laju pelepasan kalor pada kondensor high stage . Ketika nilai laju pelepasan kalor pada kondensor HS bertambah besar,  maka mengakibatkan kalor yang dikeluarkan oleh kondensor semakin banyak. Sehingga temperatur kondensor HS mengalami penurunan. Karena tekanan berbanding lurus dengan temperatur, maka tekanan kondensor HS akan menurun seiring dengan turunnya temperatur.

## D. Analisa Grafik Refrigerasi Effect Evaporator LS Terhadap Laju Pelepasan Kalor Kondenser HS.
Pada grafik pada gambar 13  menunjukkan bahwa grafik memiliki tren yang cenderung naik, nilai efek refrigerasi (RE) naik seiring dengan naiknya nilai laju  pengeluaran kalor pada kondensor high stage .
0.052 0.102 0.152 0.202 0 1 2 3 ṁ (k g/s ) v (m/s) 1. ṁ udara = f(laju aliran udara fan) ṁudara (kg/s) 0 0.002 0.004 0.006 0.6 0.7 0.8 0.9 1 ṁ (kg /s ) laju pelepasan kalor kondensor HS (kJ/s) 2. ṁ ref LS = f(laju pelepasan kalor kondensor HS) ṁLS 13.70 23.70 33.70 43.70 0.6 0.8 1 P (B ar ) & T (C ) laju pelepasan kalor kondensor HS (kJ/s) 3. P & T, kondensor HS = f( laju pelepasan kalor kondensor HS) P cond,HS (bar) T cond,HS 129.00 134.00 0.6 0.7 0.8 0.9 1 RE (kj/kg ) laju pelepasan kalor kondensor HS (kJ/s) 4. RE evaporator LS = f(laju pelepasan kalor kondensor HS) RE

## E. Analisa Grafik Daya Aktual Kompresor HS TerhadapLaju Pelepasan Kalor Kondenser HS

## Gambar 14 grafik Ẇ aktual HS terhadap laju pelepasan kalor kondensor HS
F. Analisa Grafik Daya Aktual Kompresor LS Terhadap Laju Pelepasan Kalor Kondenser HS.
Gambar 5 GrafikẆ komp LS terhadap laju pelepasan kalor kondensor HS

## G. Analisa Grafik HRR Terhadap Laju Pelepasan Kalor

## Kondenser HS
Gambar 4.9 Grafik pengaruh HRR terhadap Laju Pelepasan Kalor Kondenser HS

## H. Analisa GrafikKapasitas Refrigerasi LS Dan HS
Terhadap Laju Pelepasan Kalor Kondensor HS.
Gambar 15 Grafik kapasitas refrigerasi HS dan LS terhadap laju pelepasan kalor kondensor HS
Pada grafik pada gambar 14  menunjukkan  bahwa grafik memiliki tren yang naik, nilai daya kompresor  naik seiring dengan naiknya laju  pelepasan  kalor pada kondensor high stage .
Pada grafik pada gambar 15  menunjukkan  bahwa grafik memiliki tren yang naik, nilai daya kompresor LS  naik seiring dengan naiknya laju  pelepasan  kalor pada

## I. Analisa Grafik COP Terhadap Laju Pelepasan Kalor
Kondensor HS.
Gambar 16 Grafik COP terhadap Laju pelepasan kalor kondensor HS

## J. Analisa Grafik COP terhadap Temperatur kondensor
HS.
Gambar 17 Grafik COP terhadap Temperatur kondensor HS
kondensor high stage .    Ketika laju  pelepasan  kalor pada kondensor high stage semakin naik, maka menyebabkan suhu kondensor yang turun.
Pada grafik pada gambar 4.9 menunjukkan tren yang cenderung semakin turun, nilai heat rejection ratio (HRR) semakin kecil seiring dengan naiknya laju pelepasan kalor kondensor high stage .
Pada grafik pada gambar 15  menunjukkan  bahwa grafik memiliki tren yang naik, nilai 𝑄̇ evap HS  naik seiring dengan naiknya laju  pelepasan  kalor pada kondensor high stage .
Pada grafik pada gambar 16  menunjukkan tren yang cenderung semakin naik, nilai COP sistem cascade semakin besar seiring dengan naiknya laju  pengeluaran  kalor pada kondensor high stage. Koefisien prestasi adalah bentuk penilaian dari suatu mesin refrigerasi.Semakin besar koefisien prestasi, maka semakin baik kerja suatu mesin pendingin.  Nilai koefisien prestasi yang semakin besar menunjukkan bahwa kerja mesin tersebut semakin baik.
Pada grafik pada gambar 17  menunjukkan tren yang cenderung semakin turun, nilai COP sistem cascade semakin kecil seiring dengan naiknya temperatur pada kondensor high stage. Nilai koefisien prestasi yang semakin besar menunjukkan bahwa kerja mesin tersebut semakin baik.

## V. KESIMPULAN
Dari eksperimen yang telah dilakukan, serta analisa dan pembahasan terhadap data  yang didapatkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Dengan meningkatnya laju alir massa refrigeran pada high stage , laju pelepasan kalor pada kondensor high stage juga semakin meningkat.
0.031 0.036 0.041 0.6 0.8 1 Ẇ (kJ /kg ) laju pelepasan kalor kondensor HS (kJ/s) 5. Ẇ aktual,HS = f(laju pelepasan kalor kondensor HS) ẆAktual,HS 0.26 0.31 0.36 0.6 0.8 1 Ẇ (kJ /kg ) laju pelepasan kalor kondensor HS (kJ/s) 6. Ẇ aktual,LS = f(laju pelepasan kalor kondensor HS) ẆAktual,LS 1.75 1.8 1.85 1.9 0.6 0.7 0.8 0.9 1 HR R laju pelepasan kalor kondensor HS (kJ/s) 7. HRR = f(laju pelepasan kalor kondensor HS) HRR cascade 0.35 0.55 0.75 0.95 0.6 0.7 0.8 0.9 1 Kap as itas Re fr ige ra si (k J/ kg)
laju pelepasan kalor kondensor HS (kJ/s)
8. Kapasitas refrigerasi HS dan LS = f(laju pelepasan kalor kondensor HS) Kapasitas Refrigerasi LS Kapasitas Refrigerasi HS
1.1 1.15 1.2 1.25 1.3 0.6 0.7 0.8 0.9 1 CO P laju pelepasan kalor kondensor HS (kJ/s) 9. COP =f(laju pelepasan kalor kondensor HS) COP 1.1 1.15 1.2 1.25 1.3 35.2 40.2 45.2 CO P Temperatur (C) 10. COP=f(temperatur kondensor HS) COP
2. Dengan meningkatnya laju pelepasan kalor kondensor high stage , maka temperatur  dan tekanan pada kondensor high stage  semakin menurun, sedangkan kapasitas refrigerasi dan Koefisien performansi pada cascade system mengalami peningkatan.
3. Pada saat variasi kecepatan fan tertinggi 2,8 m/s, COP sistem sebesar 1,28, kapasitas refrigerasi sebesar  0,55 kW, HRR sistem sebesar 1,78, temperatur evaporator LS sebesar -36,95 0 C, dan temperatur kabin terendah sebesar -37,3 0 C.
4. Nilai effectiveness dari alat penukar kalor tipe concentric semakin turun seiring dengan bertambahnya laju pengeluaran kalor kondensor HS. Nilai effectiveness terkecil adalah 90,42% pada saat kecepatan fan tertinggi 2,8 m/s.

## NOMENKLATUR
Wc = Daya kompresor (watt) m  = Laju aliran massa refrigeran (kg/s)
h 1 = Entalpi refrigeran masuk kompresor low stage (kj/kg) h 2 = Entalpi refrigeran keluar kompresor low stage (kj/kg)
cond Q = Laju pengeluaran kalor kondensor (kW)
HS m  = Laju aliran massa refrigeran high stage (kg/s)
LS m  = Laju aliran massa refrigeran high stage (kg/s)
h 7 = Entalpi refrigeran keluar kondensor high stage (kj/kg) h 6 = Entalpirefrigeran masuk kondensor high stage (kj/kg)
evap Q = Kapasitas pendinginan (kW)
ṁ 𝑟𝑒𝑓 = Laju aliran massa refrigeran (kg/s) h 4 = Entalpi refrigeran masuk evaporator (kJ/kg) h 1 = Entalpi refrigeran keluar evaporator (kJ/kg)
W total = Daya  total  kompresor high stage dan low stage
(watt)
evap Q = Energi panas yang diterima udara (kW)
loss Q =  Energi panas yang diterima permukaan ducting
(kW)
udara m  = Laju aliran massa udara melewati kondensor high
stage (kg/s) 𝐶𝑝 𝑢𝑑𝑎𝑟𝑎 = Kalor spesifik dari udara (kJ/kg.K) 𝑇 𝑜𝑐 = Temperatur udara keluar kondensor ( 0 C ) 𝑇 𝑖𝑐 = Temperatur udara masuk kondensor ( 0 C ) 𝑇 𝑠 = Temperatur permukaan ducting ( 0 C ) 𝑣 𝑢𝑑𝑎𝑟𝑎 = kecepatan udara melewati kondensor high stage (m/s) 𝐴 𝑑𝑢𝑐𝑡 = Luas penampang ducting kondensor high stage (m 2 ) 𝜌 𝑢𝑑𝑎𝑟𝑎 = Massa jenis udara (kg/m 3 )

## DAFTAR PUSTAKA
[1] [1]  Darwin. (2011). Pengujian Eksperimental Kinerja Campuran CO 2 dan Etana sebagai Refrigeran Ramah Lingkungan pada Sistem Refrigerasi Cascade. Disertasi Universitas Indonesia. Jakarta. Indonesia.
[2] [2]  Stoecker, Wilbert F., and Jones, Jerold W. (1982). Refrigerasi dan Pengkondisian Udara. Erlangga. Jakarta. Indonesia.
[3] [3]  Lavine, Incropera DeWitt Bergmann. (2005). Fundamental    of Heat and Mass Transfer. John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd.
[4] [4]  Moran, M.J and Howard N. Shapiro. (2000). Fundamental of Engineering Thermodynamics. John Wiley & Sons Inc. Chicester.
[5] [5]  Lee, Tzong-Shing. (2006).  Thermodynamics Analysis of Optimal Condensing Temperature of Cascade-Condenser in CO 2 /NH 3 Cascade Refrigeration Systems. Department of Air-Conditioning and
Refrigeration Engineering. National Taipei University of Technology. Taiwan.
[6] [6]  Pyasi, Devanshu. (2001).  Performance Analysis of 404A/508B Cascade Refrigeration  Cycle for Low Temperature.  Mechanical Engineering Department. Jabalpur Engineering College. Jabalpur. India.
[7] [7]  Gumilar, Ismu Cakra. (2012). Studi eksperimen Variasi laju pelepasan kalor Pada kondensor high stage Terhadap unjuk kerja Sistem refrigerasi cascade. Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya.