Analisa Pembangkit Listrik Tenaga Surya On Grid Pada Gedung Mal QBIG BSD City
1 Agus Setyawan, 2 Arlewes Gultom, 3 Ginda Simamora 1,2,3 Universitas Tama Jagakarsa, Indonesia Email: agussetyawan0431@gmail.com, arlewesgultom61@gmail.com,
gindasimamora1963@gmail.com ABSTRAK Kata kunci: Pembangkit Listrik Tenaga  Surya  (PLTS), On  Grid,  Kinerja  PLTS, Mal  QBIG  BSD  City, Kebutuhan energi Listrik,
Energi terbarukan,
Kapasitas  modul  surya, Analisis  beban  Listrik, Sistem  PLTS  komersial, Efisiensi energi Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  (PLTS)  adalah  solusi  alternatif  untuk memenuhi  kebutuhan  energi  listrik  yang  semakin  meningkat.  Penelitian  ini berfokus  pada  analisis  sistem  PLTS  On  Grid  yang  terpasang  di  Gedung  Mal QBIG  BSD  City.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  kinerja PLTS  dalam  memenuhi  kebutuhan  energi  listrik  gedung  tersebut  serta mengidentifikasi kapasitas dan kebutuhan beban yang diperlukan. Penelitian ini dimulai dengan pengumpulan data mengenai komponen utama dan konfigurasi sistem PLTS yang digunakan, diikuti dengan perhitungan kebutuhan beban listrik harian.  Analisis  dilakukan  untuk  menentukan  kapasitas  modul  surya,  inverter, dan komponen lainnya yang sesuai untuk mendukung operasional gedung. Hasil analisis  menunjukkan  bahwa  sistem  PLTS  di  Mall  QBIG  BSD  City  mampu menghasilkan energi listrik sebesar 2.2095 MWh per tahun, yang berkontribusi signifikan  dalam  memenuhi  kebutuhan  listrik  Gedung.  Manfaat  dari  penelitian ini adalah memberikan gambaran umum tentang proses dan kinerja sistem PLTS On Grid, serta dapat dijadikan referensi untuk pengembangan dan peningkatan sistem energi terbarukan di gedung-gedung komersial lainnya. Penelitian ini juga memberikan  saran  untuk  optimalisasi  dan  perawatan  sistem  PLTS  agar  dapat beroperasi dengan efisien dan berkelanjutan. ABSTRACT Keywords: Solar Power Plants
(PLTS),  On  Grid,  PLTS
Performance, QBIG BSD City Mall, Electrical energy requirements, Renewable  energy,  Solar module capacity, Electrical  load  analysis, Commercial PLTS systems, Energy efficiency Solar  Power  Plants  (PLTS)  are  an  alternative  solution  to  meet  the  increasing need for electrical energy. This research focuses on the analysis of the On Grid PLTS  system  installed  in  the  QBIG  BSD  City  Mall  Building.  The  aim  of  this research  is  to  analyze  the  performance  of  PLTS  in  meeting  the  building's electrical energy needs and identify the required capacity and load requirements. This  research  began  with  collecting  data  regarding  the  main  components  and configuration of the PLTS system used, followed by calculating daily electricity load  requirements.  Analysis  is  carried  out  to  determine  the  capacity  of  solar modules,  inverters  and  other  components  that are  suitable  to  support  building operations. The analysis results show that the PLTS system at QBIG BSD City Mall is capable of producing electrical energy of 2,2095 MWh per year, which contributes significantly to meeting the building's electricity needs. The benefit of this  research  is  that  it  provides  a  general  overview  of  the  process  and performance  of  the  On  Grid PLTS  system,  and  can  be used  as  a  reference  for developing  and  improving  renewable  energy  systems  in  other  commercial buildings.  This  research  also  provides  suggestions  for  optimizing  and maintaining the PLTS system so that it can operate efficiently and sustainably.

## PENDAHULUAN
Energi listrik merupakan salah satu kebutuhan pokok yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari.  Pertumbuhan  populasi  dan  perkembangan  teknologi  menyebabkan  meningkatnya permintaan energi listrik.  Untuk memenuhi  kebutuhan energi yang terus  meningkat,  diperlukan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Salah satu solusi yang dapat diandalkan adalah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
PLTS  memanfaatkan  sinar  matahari  sebagai  sumber  energi  utama  untuk  menghasilkan listrik. Teknologi ini tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang semakin menipis. Sistem PLTS On Grid, yang terhubung langsung dengan  jaringan  listrik  utama,  memberikan  keuntungan  dalam  hal  efisiensi  dan  penyimpanan energi yang dihasilkan.
Gedung  Mall  QBIG  BSD  City  merupakan  salah  satu  bangunan  komersial  yang  telah menerapkan  sistem  PLTS  On  Grid.  Implementasi  ini  bertujuan  untuk  mengurangi  biaya operasional  listrik  serta  mendukung  inisiatif  ramah  lingkungan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis kinerja sistem PLTS On Grid yang terpasang di gedung tersebut, dengan fokus pada kapasitas produksi energi, kebutuhan beban listrik, dan efisiensi operasional.
Melalui  hal  ini,  diharapkan  dapat  diperoleh  data  dan  informasi  yang  komprehensif mengenai efektivitas PLTS dalam memenuhi kebutuhan energi listrik di gedung komersial. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengembangan dan implementasi sistem PLTS di gedung-gedung lainnya, serta memberikan saran untuk optimalisasi dan perawatan sistem agar dapat beroperasi dengan efisien dan berkelanjutan.

## Sistem PLTS On Grid
PLTS on-grid adalah PLTS yang dapat beroperasi tanpa baterai, karena output listriknya disalurkan  ke  jaringan  distribusi  yang  telah  disuplai  pembangkit  lainnya,  seperti  jaringan  PLN, sehingga sistem seperti ini tidak dilengkapi dengan baterai.
Sistem PLTS bagus untuk membagi beban atau mengurangi beban pada pembangkit lain ketika terhubung ke jaringan yang sama. Sistem PLTS yang sering dijumpai disebut On Grid atau Harvest  Mode.  Ketika  sel  surya  dalam  sistem  PLTS  menghasilkan  daya  lebih  dari  yang dibutuhkan,  kelebihan  daya  tersebut  dapat  dikirim  ke  Jaringan  Listrik  Umum  untuk  membantu mengurangi  beban pada  pembangkit  lain. Jenis  sistem ini tidak memerlukan baterai,  dan listrik yang  dihasilkan  dapat  langsung  digunakan.  PLTS  On-Grid  merupakan  sistem  paling  sederhana dan paling hemat biaya untuk pemasangannya. Namun, Sistem On-Grid ini tidak memberikan daya cadangan  jika  ada  pemadaman  pada  Jaringan  Listrik  Umum.  Apabila  ingin  melakukan pengoperasian dan atau perawatan sistem diharuskan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD). Alat Pelindung Diri (APD) digunakan untuk perlindungan diri dari kecelakaan kerja. Contohnya seperti  penggunaan  Helm  untuk  melindungi  kepala  dari  benturan  dengan  Modul  Surya  atau Protection Box, sarung tangan dan sepatu bersol melindungi diri dari sengatan listrika kejut, selain itu perhatikan juga terkait:
a. Listrik: Pastikan listrik tidak menyala ketika sedang melalukan instalasi dan/atau pemeliharaan sistem PLTS.
b. Waktu:  Untuk  instalasi  PV  dilakukan  pada  pagi  hari  atau  sore  hari.  Hindari  melakukan perawatan modul surya pada siang hari dikarenakan tegangan dari modul surya dapat sangat tinggi.

## Komponen Sistem PLTS On Grid
Sistem  PLTS  memiliki  beberapa  bagian  untuk  digunakan.  Contoh  susunan  komponen PLTS ditunjukkan pada Gambar 1. dan penjelasan komponen tersebut terdapat pada Gambar 2.
Gambar 1. Penempatan Komponen PLTS Sistem On grid

## Gambar 2. Komponen-komponen sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya

## Cara Kerja Sistem PLTS On Grid
PLTS  On-Grid  atau  Harvest  Mode  adalah  sistem  tenaga  surya  yang  menggunakan rangkaian  modul  surya  untuk  menghasilkan  listrik  dari  matahari.  PLTS  On-Grid  ini  tetap terhubung  dengan  Jaringan  Listrik  Umum  dan  mengoptimalkan  energi  dari  panel  surya  untuk menghasilkan energi listrik secara maksimal. Energi yang dihasilkan dari matahari secara langsung disalurkan  ke  beban  yang  terhubung  ke  jaringan,  sehingga  dapat  dikatakan  sistem  On-Grid  ini mampu mengoptimalkan penggunaan energi matahari, dengan tujuan mengurangi tagihan listrik.
Di lihat pada gambar 4.1, Ketika Pagi hari sampai Siang hari saat matahari masih terpancar sinarnya, Sistem On-Grid dapat langsung menyaluran energi ke beban. Apabila penggunaan energi minim, Maka panel surya akan menghasilkan energi listrik yang berlebih dari kebutuhan harian, sehingga kelebihan listrik tersebut akan dikirim otomatis ke Jaringan Listrik Umum. Oleh sebab itu,  PLTS  On-Grid  membutuhkan  KWH  Meter  Ekspor-Impor  (EXIM)  untuk  bisa  mengekspor kelebihan listrik yang dihasilkan ke Jaringan Listrik Umum. Kelebihan listrik tersebut nantinya dapat menjadi tabungan untuk mengurangi tagihan listrik.

## Analisa Pembangkit Listrik Tenaga Surya On Grid Pada Gedung Mal QBIG BSD City

## Gambar 3. Sistem PLTS On Grid ketika adanya matahari
Pada Saat malam hari ketika kebutuhan beban tinggi dan panel surya tidak bekerja optimal (karena tidak ada matahari), Secara otomatis listrik yang berasal dari Jaringan Listrik Umum akan didistribusikan ke beban. Seperti pada gambar 4.2 dibawah ini.

## Gambar 4. Sistem PLTS On Grid Ketika Tidak ada matahari

## METODE
Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahapan prosedur penelitian dimulai dari pengumpulan data sampai dengan kesimpulan penelitian. Penelitian dapan dilihat pada Gambar 5. diagram alur prosedur penelitian dibawah ini.

## Gambar 5. Diagram Penelitian
Bahan
dihasilkan  panel  surya  yang  telah  terpasang  pada  jaringan  PLTS  digedung    tersebut.  Dengan spesifikasi dari panel yang digunakan adalah sebagai berikut: Spesifikasi:
1. Solar Sell Tipe 320 Wp
a. Sel Panel : Multicrystalline 156,75 mm x 156,75 mm b. Berat : 22,5 kg c. Dimensi : 1956 x 992 x 40 (mm) Karakteristik panel a. Power : 320Wp b. Open Circuit voltage : 45,8 V c. Maximum power voltage : 37,1 V d. Short circuit current : 9,10 A
e. Maximum power current : 8,63 A
f. Encapsulated solar cell efficiency
: 16,5 %
g. Maximum system voltage
: 1000 V DC
h. Series fuse rating : 15 A
i. Operating temperature : -40o to +85oC
j. NOCT : 44oC ± 2oC
k. Temperture coeffient of Isc :  0,05 % / oC
l. Temperture coeffient of Voc
: - 0,32 % / oC
m. Temperture coeffient of Pm
: - 0,41 % / oC

## Analisa Pembangkit Listrik Tenaga Surya On Grid Pada Gedung Mal QBIG BSD City
2. Inverter SUN2000-KTL
Spesifikasi General
a. Dimensi : 930 x 550 x 283 mm b. Berat : 62 Kg c. Operating Temperatur : -25 oC - 60 oC Input a. Max. Input Voltage : 1100 V b. Max. Current : 22 A c. Max. Short Circuit : 30 A d. Start Voltage : 250 V
e. Operating Voltage Range : 200 V – 1000 V f. Rated Input Voltage : 620 V Output a. Rated AC Active Power : 36000 W
b. Max. AC Apparent Power : 40000 VA
c. Rated Output Voltage : 220 V / 380 V, 230 V / 400 V
d. Rated AC Grid Frequency : 50 Hz / 60 Hz e. Rated Output Current : 54,6 A @380 V, 52,2 A @400 V
f. Max. Output Current : 60,8 A @380 V, 57,8 A @400 V

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisa  kinerja  operasi  sistem  PLTS  gedung  Mal  QBIG  BSD  City.  Sistem  pembangkit yang telah dijelaskan pada gambar 2 dibawah ini.
Gambar 6. Wiring Diagram PLTS (PLTS - SFA - 001 SINGLE LINE DIAGRAM SISTEM)
Dari  gambar  diatas  dijelaskan  bahwa  komponen  utama  sistem  PLTS  adalah  solar  PV (photovoltaic) dimana pada pagi sampai sore hari permukaan PV dikenai cahaya matahari, maka akan menghasilkan pasangan elektron dan hole. Electron akan meninggalkan sel surya dan akan mengalir pada rangkaian
luar  sehingga  timbul  arus  listrik,  susunan  PV  tersebut  terpasang  secara  seri-  paralel. Dimana terdapat 2400 PV yang dikombinasikan dan terdapat 120 group yang terpasang parallel dan  setiap  group  terdapat  20  PV  yang  tersusun  secara  seri.  Kombinasi  hubungan  seri  paralel memiliki maksud agar dapat menghasilkan tegangan output dari kombainer 740 VDC, dimana tiap modul  PV  menghasilkan  tegangan  37  VDC.  Sehingga  untuk  mendapatkan  tegangan  output tersebut maka PV dihubungkan secara seri dengan perhitungan :

## RS = 38 VDC X 20 PV = 740 VDC
Manajemen operasi system PLTS gedung QBIG BSD City, pola yang berjalan adalah :
1. Daya listrik yang dihasilkan PLTS disalurkan kebeban AC- Bus tegangan  rendah.
2. System catu daya yang terpasang adalah sistem On Grid.

## Kondisi PLTS gedung Mal QBIG BSD City
Pada gedung Mal QBIG BSD City terdapat system  PLTS dimana didalam sytem tersebut terdapat  beberapa  komponen  yang  menunjang  kerja  sistem  tersebut  supaya  dapat  beroperasi dengan  baik.
PLTS QBIG 1 dengan komponen pendukung  sebagai berikut : 1. Panel surya
= 2400 Pcs 2. 10
Pada  saat  ini  sytem  tersebut  dapat  menghasilkan  daya  keluaran  sebesar  :  2.401.779 watt/hari.

## Perhitungan Kapasitas Dan Beban total PLTS
Langkah  awal  dalam  perhitungan  kapasitas  PLTS  di  gedung  Mall  QBIG  BSD  City  ini adalah penentuan beban harian dengan cara mendata seluruh peralatan yang menggunakan energy listrik. Data kebutuhan gedung dapat dilihat pada tabel 1. dibawah ini.
Tabel 1. Data Kebutuhan Beban Per Hari
Deskripsi beban Jumlah Daya beban (watt) Oprasi/hari jam Energy/hari (watt- jam) Pompa Chiller 1 1 0 8 0 Pompa Chiller 2 1 650.235 12 650.235 Pompa Chiller 3 1 652.790 12 652.790 DB. Specia Lighting 1 350.635 12 350.635 Pompa Chiller 4 1 157.841 12 157.841 Pt. IBS 1 32.032 24 768.768 DB. Hydrant 1 1.370 24 1.370
Sesuai pada table diatas bahwa jam 07.00 WIB adalah beban start saat PLTS dioperasikan, maka beban kebutuhan listrik yang ada di gedung Mall QBIG BSD City per hari adalah: 2.581.639 Wh.
Setelah  dilakukan  pengambilan  data  pada  system  PLTS  yang  terpasang  di  gedung  Mall QBIG BSD City didapat besaran daya PLTS yang dihasilkan oleh system adalah sebesar 2.401.779 W/hari. Maka daya kebutuhan beban keseluruhan dikurangi dengan daya yang mampu dikeluarkan oleh kedua kelompok system PLTS.
= 2.581.639 Wh - 2.401.779 W = 179.860 Wh
Jadi,  kekurangan  daya  yang  harus  dipenuhi  adalah  179.860  Wh,  maka  dari  itu  untuk memenuhi kekurangan daya tersebut, kita harus melakukan penambahan komponen panel surya pada system.

## Perhitungan Kapasitas, Jumlah Modul Surya dan Inverter
Kapasitas  daya  modul  sel  surya  dapat  diperhitungkan  dengan  memperhatikan  beberapa factor,  yaitu  kebutuhan  energy  system  yang  diisyaratkan,  insolasi  matahari,  dan  factor penyesuaian.  Kebutuhan  energy  system  yang  telah  dihitung  dalam  bahasan  sebelumnya,  yaitu
Total 1.844.903 2.581.639
sebesar  179.860  Wh.  Dengan  mengambil  data  insolasi  terendah  dikarenakan  agar  PLTS  dapat memenuhi kebetuhan beban setiap saat.
Nilai solar radiation atau radiasi matahari adalah 1850 W/m2. Maka untuk mendapatkan nilai insolasi matahari adalah dengan cara membagi nilai radiasi dengan lama penyinaran matahari selama sehari atau 10 jam, yaitu: 183,53W/m2.
Factor penyesuaian pada kebanyakan instalasi PLTS di indonesia adalah 1.1. Jadi kapasitas daya modul surya yang dihasilkan adalah:
= 𝐸𝑡 𝐼𝑠𝑜𝑙𝑎𝑠𝑖 𝑀𝑎𝑡𝑎ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖𝑎𝑛
= 179.860 x 1.1 = 1.077 W
= 183,53
Besarnya kapasitas daya modul surya yang terhitung adalah:
1.077 watt peak. Karena dipasaran tidak ditemukan kapasitas panel surya dengan kapasitas tersebut, maka kita menggunakan kapasitas panel surya dengan ukuran 325 WP.
Untuk menentukan jumlah solar panel yang di perlukan untuk meng hasilkan daya sebesar 179.860 Wh dapat digunakan rumus sebagai baga berikut:
Jumlah panel surya   = 179.860 Wh / (325 WP) = 553 buah panel Sehingga penambahan jumlah panel yang diperlukan sebanyak 553 panel.
Untuk menentukan jumah inverter yang di butuhkan agar dapat menghasikan daya sebesar 179.860 dengan menggunakan inverter 36 Kw dengan perhitungan sebagai berukut:
Jumlah Inverter = 179,86Kw / (36 Kw) = 4,9 Inverter
Sehingga penambahan inverter yang di perlukan dengan pembulatan yaitu sebanyak 5 Inverter.

## Perhitungan daya masukan dan daya keluaran panel surya
Sebagai contoh untuk mengetahui daya input dan daya output pada panel surya tersebut diambil data rata rata pada tanggal 2/12/2023. Data yang diperlukan untuk melakukan perhitungan daya input dan daya output pada panel surya 325 WP, luas area panel surya 325 WP, tegangan arus terbuka (Voc), Arus rangkaian terbuka (Isc), tegangan maksimal (Vmp), dan Arus maksimal (Imp).  Untuk  tegangan  maksimal  dan  arus  maksimal  pengambilan  data  dilakukan  pada  saat rangkaian  tertutup.  Untuk  hasil  daya  input  dan  daya  output  dapat  dilakukan  metode  yg  sama dengan menggunakan data yang ada.
1. Perhitungan daya masukan, daya keluaran dan efisiensi panel 325 WP
Jurnal Cahaya Mandalika (JCM) | 1233
Gambar 7. Nilai Arus (A) Dan Tegangan (V) panel 325 WP
Dengan menggunakan tabel hasil perhitungan rata-rata Arus (A) dan Tegangan (V) data penelitian diatas maka dapat kita lihat hasil Daya input dan Daya output pada panel surya. Daya input dan daya output pada panel surya dapat diketahui dengan persamaan sebagai berikut: 1. Radiasi cahaya matahari (Ir) = 328,75 W/m2 2. Tegangan rangkaian terbuka (Voc) = 38,01 V 3. Arus hubungan singkat (Isc) = 1.75 A 4. Tegangan maximum power (Vmp) = 37,1 V 5. Arus masimum power (Imp) = 8,63 A 6. Area panel surya = 1956 mm x 992 mm = 1,94x106 mm² = 1,94 m²
a. Daya  input  adalah  perkalian  antara  intensitas  cahaya  matahari  yang  diterima  dengan  luas permukaan panel surya dengan rumus sebagai berikut:
P in = Ir x A P in = 328,75 W/m 2 x 1.94 m 2
= 637,77 W
b. Daya output adalah perkalian antara tegangan rangkaian terbuka (Voc), arus hubungan singkat (Isc), dan fill factor (FF) yang dihasilkan oleh sel photovoltaic dengan rumus sebagai berikut:

## FF
= Vmp 𝑋 𝐼𝑚𝑝
𝑉𝑜𝑐 𝑋 𝐼𝑠𝑐 = 37,1 𝑋 8,63 28,01 𝑋 1,75 = 4,81 P out
= V oc x Isc x FF P out
= 38,01 V x 1.75 A x 4,81
P out = 319,9 W
c. Efisiensi adalah perbandingan daya yang dapat dibangkitkan oleh sel surya dengan energi input yang diperoleh dari radiasi matahari dengan rumus sebagai berikut:
η = 𝑃𝑖𝑛
𝑃𝑜𝑢𝑡 𝑥 100%
η = 319,9 637,77 𝑥 100%
η = 50%

## KESIMPULAN
Dari hasil analisa yang dilakukan pada pembangkit listrik tenaga surya pada gedung Mal QBIG BSD City didapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Daya yang dihasilkan PLTS tidak mencukupi kebutuhan daya yang diperluan oleh beban pada gedung:
a. Daya total yang dihasilkan PLTS adalah: 2.401.779 watt/hari
b. Daya total gedung adalah: 2.581.639 watt/hari
2. Supaya  PLTS  dapat  menyuplai  daya  sesuai  kebutuhan  maka  perlu  dilakukan  penambahan komponen:
a. panel surya sebanyak 553 keping
b. Penambahan Inverter sebanyak 5 Inverter
Terkait jaringan PLTS di Gedung Mal QBIG BSD City, beberapa hal perlu diperhatikan untuk  memastikan  kinerja  optimal  dan  keamanan  sistem.  Pertama,  penting  untuk  menjaga kebersihan  area  panel  surya,  mengingat  kondisi  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  panel  surya tertutup debu tebal dan sedikit berlumut di bagian bawah. Kedua, ruangan tempat inverter harus selalu  dalam  keadaan  bersih  dan  bebas  dari  kebocoran.  Kebocoran  atap  yang  ditemukan  di lapangan dapat membahayakan peralatan pada sistem panel surya.
Selanjutnya, rutin melakukan pengecekan pada jaringan sangat penting agar sistem dapat berfungsi  sesuai  dengan  spesifikasi  yang  diberikan  oleh  pihak  pemasang.  Selain  itu,  perlu diperhatikan  kondisi  walkway  yang  rusak  di  atap  gedung.  Walkway  ini  harus  diganti  untuk memastikan keamanan selama perbaikan atau pengecekan di atap gedung. Terakhir, penerangan yang memadai perlu disediakan untuk memfasilitasi perawatan pada malam hari.

## DAFTAR PUSTAKA
B. B. S. D. A. Harsono, B. S. Munir, and N. W. Primbodo. (n.d.). "Lighting data mapping of West Java province," in 2017 International Conferance on Electrical Engineering and Compute Science (ICECOS), Aug. 2017, pp. 300-304, doi:10.1109/ICECOS.2017.8167154 .
BSN.  (n.d.).  "SNI  8395:  2017  Panduan  Kelayakan  Pembangunan  Pembangkit  Listrik  Tenaga Surya (PLTS) fotovoltaik," 2017.
BSN.  (n.d.).  "SNI  IEC  61427-1:  2018  Sel  Dan  Baterai  Sekunder  Untuk  Penyimpanan  Energi Terbarukan - Persyaratan Umum Dan Metode Uji - Bagian 1: Aplikasi Pada Fotovoltaik Off-grid (IEC 62116:2014,IDT)," 2014.
BSN.  (n.d.).  "SNI  IEC  62446-1:  2016  Sistem  Fotovotaik  (PV)  -  Pesyaratan  Untuk  Pengujian Dokumentas  Dan  Pemeiharaan  -  Bagian  1:  Sistem  terkoneksi  jaringan  listrik  - Dokumentasi, uji komisioning dan inspeksi (IEC 62446-1:2016+AMD:2018 CSV,IDT).'' 2016.
BSN. (n.d.). "SNI IEC 62446-1: Sistem Fotovoltaik Terhubung Ke Jaringan Listrik - Prosedur Uji Tindakan Pencegahan Islanding (IEC 62116:2014, IDT)," 2014.
BSN.  (n.d.).  "SNI  IEC/TS  61836:  2018  Sistem  Energi  Fotovoltaik  Surya-Istilah,Definisi  Dan Simbol (IECIEC/TS 61836: 2016,IDT)," 2018.
BSN.  (n.d.).  "SNI  IEC/TS  62257-7:  2018  Rekomendasi  Sistem  Untuk  Energi  Baru  Terbarukan Dan  Hibrida  Untuk  Elekrifikasi  Pedesaan  -  Bagian  7:Generator  (IEC/TS  62557-7: 2008,IDT),," 2018.
hasnawiya, H. (26, 12 2022). Retrieved from perancangan pembangkit listrik tenaga surya di pulau sugi: https://core.ac.uk/download/pdf/25489720.pdf
I  Wayan  Teresna,  I.  N.  (2  Agustus  2014  ).  PENGUJIAN  CHARGER  MODUL  SIMULASI SOLAR CELL UNTUK MENYUPLAI WARNING LIGHT. 39.
PLN. (n.d.). "SPLN D3.002-3: 2012 Tentang Baterai Sekunder Untuk Pembengkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Persyaratan Umum dan Metode Uji,"2012.
PLN. (n.d.). "SPLN D3.022-1: 2012 Tentang Kriteria Desain Modul Fotovoltaik Sel Kristal dan Thin Film Untuk PLLTS" 2012.
PLN. (n.d.). "SPLN D3.022-2: 2012 Tentang Inverter Untuk PLTS," 2012.
PLN.  (n.d.).  "SPLN  D5.004-1:  2012  Tentang  Power  Quality  (Regulasi  Harmonisa,  Fliker  dan Ketidakseimbangan Tegangan)," 2012.
PLN. (n.d.). "SPLN D5.005: 2012 Tentang Panduan Umum  Sistem  Pembangkit Listrik Tenaga Surya,"2012.
PLN. (n.d.). "SPLN D5.005-1: 2015 Tentang Persyaratan Teknis Interkonesi Sistem Fotovoltaik (PV) Pada Jaringan Distribusi Tegangan Rendah," 2015.
PLN. (n.d.). "SPLN D6.001: 2012 Tentang Persyaratan Minimal Uji Komisioning dan Inspeksi Pembengkit Listrik Tenaga Surya - PLTS," 2012.
S.  Rustemli  and  F.  Dincer.  (2011).  Modeling  of  Photovoltaic  Panel  and  Examining  Effects  of Temperature in Matlab/Simulink. 35-40.
Sukmajati,  S.,  &  Hafidz,  M.  (  JANUARI  -  MEI  2015).  PERANCANGAN  DAN  ANALISIS PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA. 63.

## work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
Jurnal Cahaya Mandalika (JCM) | 1236