## History:
Re ce ived : 25 Nove mbe r 2023 Re vise d  : 10 Januari 2024 Acce pte d : 29 Fe bruari 2024 Publishe d: 1 Mare t 2024
Publisher:  LPPM  Unive rsitas Darma Agung Licensed:  This work is lice nse d unde r Attribution-NonComme rcial-No
De rivative s 4.0 Inte rnational (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 32, Nomor: 1, (2024), Februari: 508 - 519 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v32i1.4009

## ANALISIS STRATEGI PENURUNAN KEHILANGAN AIR PADA DMA 02 UTARA PERUMDA AIR MINUM KOTA PADANG
Miftakhul  Huda 1) , Adhi  Yuniarto 2) , Muhammad  Sundoro 3)
Fakultas  Teknik  Sipil,  Perencanaan  dan Kebumian,  Institut  Teknologi  Sepuluh Nopember,  Surabaya, Indonesia 1,2)
Kementerian  Pekerjaan Umum dan Perumahan  Rakyat, Jakarta, Indonesia 3) Corresponding  Author: adhy@its.ac.id 2)

## Abstrak
Tingkat kehilangan air atau Non Revenue Water (NRW) Perumda Air Minum Kota Padang masih tergolong tinggi yakni 28,02% (2022), nilai tersebut masih di atas target nasional (25%). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penurunan kehilangan  air, khususnya pada  DMA  02  Utara Perumnas Belimbing. Penelitian  dilakukan  dengan  pengambilan  data  berupa  debit  dan  tekanan  pada  DMA,  dan  juga pengumpulan data pemakaian air pelanggan, jumlah dan sebaran pelanggan, jaringan pi pa distribusi, dan elevasi ketinggian.  Analisis data berupa simulasi menggunakan  Epanet  2.2  untuk  menentukan strategi yang dapat diterapkan. Analisis tingkat penurunan kehilangan  air yang didapatkan setelah penerapan strategi  dilakukan  menggunakan  metode  FAVAD  (Fixed  and  Variable  Area  Discharge).  Hasil  analisis menunjukkan setelah dilakukan penerapan strategi penurunan kehilangan air, tingkat kehilangan air fisik pada DMA  02 Utara Perumnas Belimbing berkurang 16,41% dari semula  84.885 m³/bulan turun sebesar 13.929,81 m³/bulan menjadi 70.995,19 m³/bulan. Sehingga strategi yang diterapkan pada penelitian ini layak digunakan untuk penurunan kehilangan air.

## Kata Kunci: DMA; Epanet; FAVAD; NRW

## Abstract
The level of water losses or  Non-Revenue  Water  (NRW) of Perumda  Air  Minum  Kota Padang is still  relatively  high at 28.02% (2022), this  value is still above the national  target  (25%). This study  aims  to analyze strategies  to reduce water losses, especially  in DMA  02 Utara  Perumnas  Belimbing.  The research  was conducted  by collecting  data in the form  of discharge  and  pressure  in the DMA,  as well as collecting  data  on customer  water usage, number  and  spread of customers,  distribution  pipe  networks,  and elevation heights. Data analysis in the form  of simulations  using  Epanet 2.2  to  determine  strategies  that  can  be  applied.  Analysis  of  the  level of  reduction  in  water  loss  obtained  after  the implementation  of the strategy  was carried  out using  the FAVAD  (Fixed  and  Variable  Area  Discharge)  method.  The results  showed that  after  the  implementation  of the water  loss reduction  strategy,  the level of physical  water  loss in DMA  02 Utara  Perumnas  Belimbing  was reduced  by 16.41% from  the original  84,885 m³/month  down by 13,929.81 m³/month  to 70,995.19 m³/month.  So, the strategy  applied  in this  study is  feasible to use  to reduce  water loss.
Keywords:  DMA;  Epanet;  FAVAD;  NRW

## PENDAHULUAN
Perusahaan  Umum Daerah  (Perumda)  Air  Minum  Kota  Padang  memiliki  tanggung jawab  sebagai  penyelenggara  Sistem  Penyediaan  Air  Minum  (SPAM)  di  Kota  Padang (FATMA,  2021).  Perumda  Air  Minum  Kota  Padang  memproduksi  air  sebesar  1.480 L/detik  untuk  melayani  139.099  SL  dengan  cakupan  layanan  sebesar  64,26%  yang terbagi  dalam  tiga  area  pelayanan,  yaitu  Area  Pelayanan  Utara, Area  Pelayanan  Pusat dan  Area  Pelayanan  Selatan.  Tingkat  kehilangan  air  atau  NRW  (Non  Revenue  Water) pada Perumda  air Minum  Kota Padang pada rentang Tahun  2018-2022 secara  berurutan NRW  sebesar  29,71%,  29,10%,  28,20%,  28,95% dan  28,02%  (Perumda  Air  Minum  Kota Padang,  2022). Tingkat  NRW  tersebut  masih  diatas  target  NRW  nasional  yang ditetapkan  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Nasional  (RPJMN)  Tahun 2020-2024  yaitu  sebesar  25%  pada  tahun  2024.  Salah  satu  upaya  yang  dilakukan Perumda  Air  Minum  Kota  Padang  untuk  menurunkan  tingkat  kehilangan  air  yaitu membentuk  DMA  (District  Meter  Area).  Pembagian  sistem  distribusi  menjadi  DMA yang memiliki  area  lebih  kecil  adalah  cara paling  efektif  untuk  meningkatkan  deteksi kehilangan  air,  manajemen  tekanan,  dan  menghindari  terjadinya  kontaminasi  yang mempengaruhi  masalah  kualitas  air  (Di  Nardo  et  al.,  2016).  Pendekatan  DMA  lebih memberikan  keuntungan  untuk  mengelola  jari  ngan,  menciptakan  neraca  air  yang benar, dan mengurangi  kehilangan  air dalam jari ngan distribusi  (Ozdemir,  2018).
Pada  Area  Pelayanan  Utara  saat  ini  sudah  terbangun  7  DMA,  akan  tetapi  NRW masing-masing  DMA tersebut  masih cukup tinggi termasuk  diantaranya DMA 02 Utara Perumnas  Belimbing.  Berdasarkan  Laporan  Bulanan  Divisi  Distribusi,  NRW  DMA  02 Utara Perumnas  Belimbing  pada  bulan  Agustus  2023 sebesar  61,08% yang terdiri  dari kehilangan  air  fisik  sebesar  56,30%  dan  kehilangan  air  non-fisik  sebesar  4,72%  serta sisanya  dari  konsumsi  resmi  tak  berekening.  Berdasarkan  analisis  komponen  NRW tersebut  diketahui  bahwa  kehilangan  air  fisik  menjadi  komponen  terbesar  penyebab tingginya  NRW  pada  DMA  02  Utara  Perumnas  Belimbing.  Salah  satu  penyebab tingginya  kehilangan  air  fisik  diduga  dari  tingginya  tekanan  pada  jaringan  pipa  pada jam pemakaian  minimum  atau pada saat  malam hari. Menurut  Al  washali  et al., (2016) kebocoran  merupakan  fungsi  dari  tekanan  pada  jaringan  yang bocor,  semakin  tinggi tekanan  maka semakin  tinggi  volume  kebocoran.  Maka dari  itu,  salah  satu  cara untuk menurunkan  kehilangan  air  fisik  akibat  kebocoran  pipa  yaitu  dengan  melakukan manajemen  tekanan  dengan  tujuan  untuk  menurunkan  tekanan  pada  saat  jam pemakaian  minimum  (Bosco  et al., 2020).
Berdasarkan  uraian  diatas  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  strategi penurunan  kehilangan  air  pada  DMA  02  Utara  Perumnas  Belimbing  dengan berdasarkan  kondisi  hidrolis  eksisting  pada  jaringan  pipa  distribusi.  Analisis  strategi berfokus  pada pengendalian  tekanan pada jaringan  pipa  saat jam pemakaian  minimum untuk  menekan  tingkat kehilangan  airnya.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang digunakan  dalam penelitian  yaitu metode  survey  dan metode  deskriptif dengan  pendekatan  penelitian  menggunakan  studi  kasus  (Assyakurrohim  et  al., 2023). Metode  survey  yang dilakukan  berupa  pengamatan  dan pengambilan  data di lapangan untuk  mengetahui  kondisi  aktual  pada  Perumda  Air  Minum  Kota  Padang  terkait pengendalian  kehilangan  air.  Sementara  itu,  metode  deskriptif  melalui  studi  kasus adalah  dengan  menjelaskan  kondisi  terkini  jaringan  distribusi  di  area  wilayah pelayanan  utara.
Pada  penelitian  ini  data yang dikumpulkan  berupa  data  primer  dan  data  sekunder. Data  primer  terdiri  atas  data  debit  dan  tekanan  yang diperoleh  dari  data  logger  yang terpasang  di input  DMA. Sedangkan data sekunder  terdiri  atas jumlah pelanggan DMA, jaringan  pipa  distribusi,  pemakaian  pelanggan  bulanan,  dan  neraca  air  bulanan  yang diperoleh  dari  Perumda  Air  Minum  Kota  Padang,  serta  elevasi  ketinggian  yang didapatkan  dari  DEMNAS.  Ruang  lingkup  penelitian  yaitu  pada  DMA  02  Utara Perumnas  Belimbing,  Perumda Air  minum Kota Padang dan basis  data yang digunakan yaitu data pada Bulan Agustus  2023.
Pengolahan  data  dilakukan  diantaranya  adalah  menganalisis  pola  pemakaian pelanggan  berdasarkan  fluktuasi  debit  dan  tekanan  yang  diperoleh  dari  data  logger. Selanjutnya,  dilakukan  simulasi  jaringan  distribusi  eksisting  menggunakan  software Epanet  2.2.  Hasil  simulasi  yang  terbentuk  selanjutnya  dikalibrasi  dengan  cara disandingkan  dengan  data lapangan  yang ada. Setelah  itu,  dilakukan  simulasi  strategi untuk  menurunkan  kehilangan  air  pada  DMA  02  Utara  Perumnas  Belimbing  dan dihitung  potensi  penyelamatan  air yang bisa didapatkan  menggunakan  rumus  FAVAD (Fixed and Variable Area Discharge).

## HASIL DAN  PEMBAHASAN
Perumda  Air  Minum  Kota  Padang  setiap  bulan  menyusun  neraca  air  untuk menentukan  tingkat  kehilangan  pada  tiap-tiap  DMA  yang telah  dibentuk.  Perhitungan neraca  air menggunakan  aplikasi  WB EasyCalc  yang lazim digunakan  pada  perusahaan penyedia  air  minum  (Marianingsih  &  Karnaningroem,  2019).  Data-data  yang dimasukkan  untuk  menyusun  neraca  air  antara  lain  volume  input  air  yang masuk  ke DMA  02  Utara  Perumnas  Belimbing.  Data  tersebut  diperoleh  dari  logger  data  yang terpasang  pada input  DMA. Selanjutnya data yang diperlukan  yaitu data konsumsi  resmi berekening,  konsumsi  resmi  tak berekening,  konsumsi  tidak berekening,  dan keakuratan meter  air. Hasil  perhitungan  neraca air DMA  02 Utara Perumnas  Belimbing  dapat dilihat pada bulan Agustus  2023 dapat dilihat  pada Gambar 1.
Gambar 1. Neraca air DMA 02 Utara Perumnas Belimbing (Perumda Air Minum  Kota Padang, 2023)
Gambar 1 menunjukkan  bahwa persentase  NRW DMA 02 Utara pada Bulan Agustus 2023  adalah  sebesar  61,08%  atau  92.079  m 3 .  Komponen  NRW  terbesar  berupa kehilangan  air  fisik  sebesar  84.885 m3  atau  56,3%, sedangkan  kehilangan  air  non-fisik sebesar  7.112 m 3 atau  4,72% serta  konsumsi  resmi  tak berekening  hanya sebesar  82 m 3 atau sekitar  0,054%. Kehilangan  air fisik  menjadi  komponen  terbesar  NRW di  Perumda Air  Minum  Kota  Padang,  persentasenya  masih  jauh  diatas  standar  nasional  yang ditetapkan  yaitu  sebesar  5%  (Direktorat  PSPAM,  2018).  Penyebab  kehilangan  air  fisik bermacam-macam,  faktor  terbesar  penyebabnya  adalah  adanya  kebocoran  pada  pipa distribusi  baik  yang terlihat  ataupun  yang tidak  terlihat  (Diasa  et  al,  2019). Salah  satu penyebab  tingginya  kebocoran  air  yaitu  kondisi  pipa  distribusi  yang  sebagian  besar berbahan  PVC yang sudah  berumur  tua (Arrafik,  2022). Penyebab  lainnya yaitu karena adanya  kebocoran  akibat  sambungan  pipa  yang  tidak  sempurna,  karena  seperti diketahui  bahwa  pemakaian  pipa  PVC  rawan  terjadi  background  leakage  pada sambungannya  ditambah  pada  kondisi  geografis  Kota  Padang  yang sering  diguncang gempa sehingga  mempengaruhi  sambungan pipa. Disisi  lain, kondisi  tekanan pada jam malam  minimum  pada  DMA  02  Utara  nilainya  cukup  tinggi,  sehingga  volume kehilangan  air fisik  akibat kebocoran  akan menjadi  lebih  tinggi.
DMA  02  Utara Perumnas  Belimbing  telah  dipasang  sensor  debit  dan  tekanan  yang dilengkapi  data logger  pada inlet  DMA  sehingga  dapat  dilihat  data  fluktuasi  debit  dan tekanan  yang dapat  diakses  secara  real  time  sehingga  dapat  diketahui  jam puncak  dan jam minimum  pemakaian  pada  DMA  tersebut.  Gambar 2 menunjukkan  fluktuasi  debit dan tekanan  rata-rata selama  24 jam pada  periode  bulan Agustus  2023.

## Gambar 2. Fluktuasi pemakaian air pelanggan di DMA 02 Utara
Berdasarkan  Gambar 2 diketahui  bahwa  pola  pemakaian  air  oleh  pelanggan  di  DMA 02 Utara Perumnas  Belimbing  ini sesuai  dengan  pola pemakaian  pada umumnya dimana pada  saat  pemakaian  minimum  tekanannya  tinggi,  begitu  pula  sebaliknya  pada  jam puncak  pemakaian  tekanannya  rendah.  Dari  gambar  tersebut  juga dapat  diketahui  jam puncak  pemakaian  terjadi  pada  pukul  06.00-07.00 dengan  debit  maksimum  pemakaian sebesar  59,66 L/detik  dan  tekanan  rata-rata  8,04 mka. Sedangkan  pemakaian  minimum terjadi  pada  pukul  02.00-03.00 dengan  tekanan  22,27 mka dan  debit  pemakaian  sebesar 52,54  L/detik.  Pola  aliran  tersebut  menjadi  dasar  dalam  penyusunan  simulasi  kondisi jaringan eksisting  digabungkan  dengan  data pipa  jaringan  pipa  distribusi  pada DMA  02 Utara beserta  sebaran pelanggannya.

## Gambar 3. Pipa jaringan distribusi  DMA 02 Utara
Gambar 4. Sebaran pelanggan DMA  02 Utara  Perumnas Belimbing (Perumda Air Minum  Kota Padang, 2023)
Berdasarkan  data-data  tersebut,  selanjutnya  disusun  simulasi  kondisi  eksisting jaringan  menggunakan  software  Epanet  2.2  sehingga  diperoleh  hasil  simulasi  seperti terlihat  pada Gambar 5.
Gambar 5. Simulasi  kondisi eksisting jaringan DMA 02 Utara
48 50 52 54 56 58 60 62 0 5 10 15 20 25 00.0 0-01 .00 02.0 0-03 .00 04 .00 -0 5.0 0 06 .00 -0 7.0 0
08 .00 -0 9.0 0
10 .00 -1 1.0 0 12.0 0-13 .00 14.0 0-15 .00
16.0 0-17 .00
18 .00 -1 9.0 0 20 .00 -2 1.0 0 22 .00 -2 3.0 0 Deb it (L /d eti k ) T ek an an (m k a) Debit (L/det) Tekanan (mka)
Hasil  simulasi  kemudian  dikalibrasi  dengan  cara  membandingkan  antara  data  debit dan  tekanan  pada  simulasi  dengan  data  debit  dan  tekanan  di  lapangan  yang diperoleh dari  data logger.  Hasil  kalibrasi  yang diperoleh  dapat  dilihat  pada  Tabel 1.
Tabel 1. Hasil kalibrasi  tekanan simulasi kondisi eksisting DMA 02 Utara
Waktu Tekanan Eksisting (mka) Tekanan Simulasi (mka) Deviasi Tekanan %Deviasi 00.00-01.00 20,09 20,04 -0,05 -0,25 01.00-02.00 21,22 21,27 0,05 0,24 02.00-03.00 22,27 22,49 0,22 0,98 03.00-04.00 21,89 21,67 -0,22 -1,01 04.00-05.00 19,24 19,19 -0,05 -0,25 05.00-06.00 11,58 11,38 -0,20 -1,77 06.00-07.00 8,04 8,08 0,04 0,54 07.00-08.00 9,04 8,91 -0,13 -1,50 08.00-09.00 9,75 9,74 -0,01 -0,11 09.00-10.00 10,05 10,16 0,11 1,07 10.00-11.00 11,66 11,8 0,14 1,22 11.00-12.00 12,97 12,63 -0,34 -2,67 12.00-13.00 12,32 12,23 -0,09 -0,70 13.00-14.00 13,42 13,47 0,05 0,41 14.00-15.00 13,38 13,46 0,08 0,57 15.00-16.00 12,58 12,63 0,05 0,38 16.00-17.00 11,47 11,4 -0,07 -0,63 17.00-18.00 10,53 10,16 -0,37 -3,61 18.00-19.00 8,93 8,93 0,00 -0,05 19.00-20.00 12,35 12,24 -0,11 -0,90 20.00-21.00 11,59 11,42 -0,17 -1,53 21.00-22.00 14,77 14,29 -0,48 -3,38 22.00-23.00 16,63 16,34 -0,29 -1,78 23.00-24.00 18,48 18,4 -0,08 -0,46 Rata-rata -0,63
Berdasarkan  Tabel  1  dapat  diketahui  bahwa  tekanan  pada  input  DMA  pada pemodelan  kodisi  eksisting  DMA  02  Utara  mendekati  kondisi  yang  sesungguhnya dengan  deviasi  antara  data  pemodelan  dengan  data  riil  sebesar  -0,63%.  Sementara  itu, hasil  kalibrasi  debit  simulasi  kondisi  eksisting  dengan  data  yang  diperoleh  dari  data logger  di  input  DMA  dapat  dilihat  pada Tabel  2

## Tabel 2. Hasil kalibrasi  debit simulasi kondisi eksisting DMA 02 Utara
Waktu Debit Eksisting (L/detik) Debit Simulasi (L/detik) Deviasi Debit %Deviasi 00.00-01.00 53,06 51,63 -1,44 -2,78 01.00-02.00 52,85 51,63 -1,23 -2,37 02.00-03.00 52,54 53,25 0,71 1,33 03.00-04.00 54,21 52,70 -1,51 -2,87 04.00-05.00 55,49 54,35 -1,14 -2,09 05.00-06.00 57,93 56,53 -1,40 -2,48 06.00-07.00 59,66 58,15 -1,51 -2,60 07.00-08.00 58,38 57,05 -1,33 -2,33 08.00-09.00 57,80 56,53 -1,28 -2,26 09.00-10.00 55,35 55,98 0,63 1,12 10.00-11.00 55,87 55,43 -0,44 -0,80 11.00-12.00 56,21 54,88 -1,34 -2,43 12.00-13.00 55,32 53,80 -1,52 -2,83 13.00-14.00 54,86 53,25 -1,61 -3,02 14.00-15.00 53,96 53,80 -0,16 -0,29 15.00-16.00 54,26 54,35 0,09 0,16 16.00-17.00 55,45 54,88 -0,57 -1,04 17.00-18.00 55,25 55,98 0,72 1,30 18.00-19.00 55,01 55,43 0,41 0,74 19.00-20.00 53,01 53,25 0,24 0,44 20.00-21.00 53,72 53,25 -0,47 -0,88 21.00-22.00 53,80 53,25 -0,55 -1,02 22.00-23.00 53,49 52,70 -0,79 -1,49 23.00-24.00 52,92 51,63 -1,30 -2,51 Rata-rata -1,29
Berdasarkan  Tabel  4.6  dapat  diketahui  bahwa  debit  pada  input  DMA  pada pemodelan  kodisi  eksisting  DMA  02  Utara  mendekati  kondisi  yang  sesungguhnya dengan  deviasi  antara data pemodelan  dengan  data riil  sebesar  -1,29%.
Setelah  simulasi  kondisi  eksisting  sudah  disusun  dan  telah  dikalibrasi,  berikutnya adalah  menyusun  simulasi  strategi  yang dapat  diterapkan  untuk  menurunkan  tingkat kehilangan  air  pada  DMA  02  Utara  Perumnas  Belimbing.  Terdapat  macam-macam metode  untuk  menurunkan  tingkat  kehilangan  air  antara  lain  pembentukan  DMA,
pengendalian  tekanan,  manajeme  aset  dan  kecepatan  perbaikan  akibat  kebocoran (Farley  et  al,  2008)  Berdasarkan  neraca  air  yang  telah  disusun  seperti  terlihat  pada Gambar  1  diketahui  bahwa  kehilangan  air  fisik  merupakan  komponen  terbesar penyebab  tingginya  tingkat  NRW  pada  DMA  02  Utara  sehingga  strategi  yang diterapkan  berfokus  pada  penurunan  kehilangan  air  fisik  tersebut.  Penurunan kehilangan  air  fisik  dapat  dilakukan  dengan  pembentukan  tim  pengendalian kehilangan  air,  pengendalian  kebocoran  secara  aktif,  pembentukan  DMA,  kecepatan perbaikan  kebocoran  dan  pengendalian  tekanan  (Sembiring,  2023).  Sementara  itu, berdasarkan  data  tekanan  yang diperoleh  dari  data  logger  diketahui  bahwa  pada  jam pemakaian  minimum  tekanan  air  dalam  pipa  sangat  tinggi  ≥  20  mka  seperti  terlihat pada  Gambar  2.  Seperti  diketahui  bahwa  tingkat  kebocoran  air  dipengaruhi  oleh tekanan  air  di  dalam  pipa.  Semakin  tinggi  tekanan  maka  air  yang  keluar  akibat kebocoran  pipa  semakin  besar  (Al  washali,  2016).  Sehingga,  strategi  yang ditawarkan untuk  penurunan  tingkat  kehilangan  air  pada  DMA  02  Utara  Perumnas  Belimbing adalah  pengendalian  tekanan  untuk  menurunkan  tekanan  pada  jam  pemakaian minimum.  Salah  satu  cara  untuk  menurunkan  tekanan  yaitu  dengan  memasang  PRV (Pressure  Reducing Valve) di  DMA  untuk  mengontrol  kebocoran  pada  sistem  distribusi (Samir  et  al.,  2017).  Pemasangan  PRV  dalam  rangka  pengendalian  tekanan  mampu mengurangi  kebocoran  tak  terlihat  secara  signifikan  (Monsef  et  al, 2018).  Pemasangan PRV  juga dapat  mengontrol  debit  dan  tekanan  pada  DMA  sehingga  dapat  melakukan penghematan  air  (Saparina,  2017).  Sehingga,  pengendalian  tekanan  pada  DMA  akan berjalan  dengan  baik  jika  dlengkapi  PRV.  PRV  dipasang  pada  input  DMA  02  Utara Perumnas  Belimbing  dengan  settingan  15  mka.  Hasil  simulasi  pemasangan  PRV tersebut  dapat  dilihat  pada  Gambar 6.

## Gambar 6. Hasil simulasi pemasangan PRV  pada DMA 02 Utara
Berdasarkan  hasil  simulasi  pengendalian  tekanan  dengan  PRV  didapatkan  hasil bahwa  pada  saat  pemakaian  minimum.  diketahui  tekanan  di  DMA  02  Perumnas Belimbing  berkisar  pada  rentang  10,79 mka hingga  23,49 mka. Sementara  itu,  pada  jam puncak  pemakaian  diketahui  bahwa  tekanannya  pada  rentang  5,12  mka  hingga  16,95 mka.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pemasangan  PRV  tidak  mengganggu  tekanan  pada pemakaian jam puncak sehingga  masih layak untuk diterapkan.  Hal ini dikarenakan  PRV bekerja  dengan  cara mengurangi  tekanan  air  yang masuk  ke dalam  sistem  distribusi  air sehingga  tekanan air yang keluar  dari sistem  distribusi  air menjadi  lebih  stabil. PRV akan mengatur  tekanan  air  yang  masuk  ke  dalam  sistem  distribusi  air  bersih  dengan  cara membuka  dan menutup  katup yang terdapat  pada  PRV.  Ketika  tekanan  air yang masuk ke  dalam  sistem  distribusi  air  bersih  tinggi,  maka  katup  pada  PRV  akan  menutup sehingga  tekanan  air  yang keluar  dari  sistem  distribusi  air bersih  menjadi  lebih  rendah. Sebaliknya, ketika  tekanan  air yang masuk  ke dalam sistem  distribusi  air bersih  rendah, maka  katup  pada  PRV  akan  membuka  sehingga  tekanan  air  yang  keluar  dari  sistem distribusi  air  bersih  menjadi  lebih  tinggi  (Sutanto  et al,  2013). Hasil  perbandingan  rata- rata tekanan  pada  kondisi  eksisting  di  semua  junction  dan tekanan  setelah  pemasangan PRV dapat  dilihat  pada  Tabel 3.

## Tabel 3. Perbandingan tekanan kondisi eksisting dan setelah pemasangan PRV
P eriode Tekanan Eksisting (mka) Tekanan Setelah P RV (mka) P eriode Tekanan Eksisting (mka) Tekanan Setelah P RV (mka) 00.00-01.00 20,00 14,59 13.00-14.00 13,37 13,37 01.00-02.00 21,23 14,60 14.00-15.00 13,34 13,34 02.00-03.00 22,39 14,53 15.00-16.00 12,50 12,50 03.00-04.00 21,59 14,55 16.00-17.00 11,24 11,24 04.00-05.00 19,06 14,46 17.00-18.00 9,96 9,96 05.00-06.00 11,16 11,16 18.00-19.00 8,75 8,75 06.00-07.00 7,80 7,80 19.00-20.00 12,14 12,14 07.00-08.00 8,67 8,67 20.00-21.00 11,32 11,32 08.00-09.00 9,52 9,52 21.00-22.00 14,19 14,19 09.00-10.00 9,96 9,96 22.00-23.00 16,26 14,53 10.00-11.00 11,62 11,62 23.00-24.00 18,36 14,59 11.00-12.00 12,47 12,47 Rata-rata 13,71 12,16 12.00-13.00 12,11 12,11
Berdasarkan  perbandingan  hasil  simulasi  kondisi  eksisting  dan  setelah  pemasangan PRV pada  Tabel 3, tekanan  rata-rata pada kondisi  eksisting  yaitu 13,71 mka diturunkan dengan  penurunan  rata-rata sebesar  11,26% menjadi  12,16 mka. Dengan  menggunakan persamaan  FAVAD  maka  dapat  dihitung  penurunan  kehilangan  air  fisik  sebagai berikut:
𝐿1 =  𝐿𝑜 𝑥  ( 𝑃1 𝑃0 ) 𝑁1
Keterangan:
L1 : Kehilangan  air setelah  intervensi
L0 : kehilangan  air awal
P1
: Tekanan  setelah  intervensi
P0
: Tekanan  awal
N1 : Eksponen  kebocoran  (nilai  0,5-2,5)
Pada  kasus  DMA  02 Utara Perumnas  Belimbing  ini  nilai  eksponen  kebocoran  yang digunakan  adalah  1,5  berdasarkan  kondisi  jaringan  pipa  yang  diduga  banyak  terjadi background leakage dan kebocoran  pada sambungan pipa.  Sehingga perhitungan  FAVAD didapatkan  sebagai  berikut:
L0 = 84.885 m³ (kondisi  kehilangan  air fisik  sebelum  penurunan  tekanan) P0 = 13,71 mka
P1 = 12,16 mka N1= 1,5
Sehingga diperoleh  kehilangan  air fisik  setelah  pemasangan  PRV:
𝐿1 =  𝐿𝑜 𝑥  ( 𝑃1 𝑃0 ) 𝑁1 𝐿1 =  84.885 m³ 𝑥  ( 12,16 13,71 ) 1,5

## 𝐿1 = 70.995,19 m³
Berdasarkan  hasil  perhitungan  FAVAD  diatas  didapatkan  hasil  kehilangan  air  fisik setelah  dilakukan  pengendalian  tekanan  mengalami  penurunan  menjadi  70.995,19 m³/bulan,  turun  sebesar  13.929,81  m³/bulan  atau  16,41%  dari  kehilangan  air  fisik sebelumnya.  Berdasarkan  hasil  tersebut  juga dapat  diketahui  bahwa dalam  setahun  air yang terselamatkan  mencapai  167.157,78 m³/tahun.

## SIMPULAN
Berdasarkan  analisis  strategi  untuk  menurunkan  kehilangan  air pada DMA  02 Utara Perumnas  Belimbing,  pemasangan  PRV  merupakan  strategi  yang  dapat  diterapkan untuk manajemen tekanan. Pemasangan  PRV menurunkan  tekanan pada jam minimum pemakaian  dan tidak  mengganggu  tekanan  pada saat  jam puncak.  Penurunan  tekanan pada jam minimum  tersebut  dapat mengurangi  tingkat kehilangan  air akibat kebocoran pipa.  Penurunan  tekanan akibat pemasangan  PRV yaitu sebesar  11,26% dan kehilangan air fisik  berkurang  16,41% dari  kondisi  sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA
AL-Washali,  T.,  Sharma,  S.,  &  Kennedy,  M.  (2016),  “Methods  of  Assessment  of  Water Losses  in Water Supply Systems:  a Review”,  Water Resource  Management,  Vol. 30, No. 14, hal. 4985–5001, https://doi.org/10.1007/s11269-016-1503-7.
Arrafik,  Muhammad  Sahal  (2022)  Penurunan  Tingkat  Kebocoran  Air  di  Pipa  Jaringan Distribusi  Utama  PERUMDA  Air  Minum  Tirta  Galuh  Wilayah  Kota  Ciamis. Skripsi,  ITN  MALANG.
Assyakurrohim,  D., Ikhram, D., Sirodj,  R. A., & Afgani,  M. W. (2023). Metode  studi  kasus dalam  penelitian  kualitatif.  Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer, 3(01), 1–9.
Bosco,  C.,  Campisano,  A.,  Modica,  C.,  &  Pezzinga,  G.  (2020),  “Application  of Rehabilitation  and Active  Pressure  Control  Strategies  for  Leakage  Reduction  in  a Case-Study  Network”,  Water, Vol.  12, No. 8, https://doi.org/10.3390/w12082215
Di  Nardo,  A.,  Di  Natale,  M.,  Giudicianni,  C.,  Greco,  R.  and  Santonastaso,  G.  (2017) Weighted  spectral  clustering  for  water  distribution  network  partitioning.  Appl Netw  Sci  2,  19Direktorat  Pengembangan  Sistem  Penyediaan  Air  Minum.  (2018). Modul  Air Tak Berekening.  Jakarta: Kementerian  Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Diasa,  I.W.,  Soriarta,  I.K.,  &  Suryawan,  I.B.G.  (2019).  Analisa  Kehilangan  Air  (Non Revenued  Water)  Pada  Jaringan  Sistem  Penyediaan  Air  Minum  (SPAM)  Studi Kasus:  Kecamatan  Mengwi.  Jurnal  Fakultas  Teknik  UNR, 11(2)
Farley, M., Wyeth, G., Ghazali,  Z. B., Istandar,  A. & Singh, S. (2008). The Manager’s  Non- Revenue  Water  Handbook.  Thailand:  USAID
FATMA,  L.  (2021).  Analisis  Kandungan  Sisa  Klor  Dan  Escherichia  Coli  Dalam  Jaringan Distribusi Di  District Meter Area  (DMA)  2  Zona  Bukit Surungan  Perusahaan  Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Kota Padang Panjang. Universitas  Andalas.
Monsef,  H., Naghashzadegan,  M., Farmani, R., & Jamali, A. (2018). Pressure  management in  water  distribution  systems  in  order  to  reduce  energy  consumptiona nd background  leakage.  Journal  of Water  Supply:  Research  and  Technology  - AQUA, 67(4), 397–403
Özdemir,  Ö.,  (2018).  Water  leakage  management  by  district  metered  areas  at  water distribution networks. Environmental Monitoring and Assessm ent.
190.10.1007/s10661-018-6559-9
Perumda  Air  Minum  Kota  Padang.  (2022).  Company  profile  Perumda  Air  Minum  Kota Padang Tahun  2022
Perumda  Air  Minum  Kota  Padang.  (2023). Laporan  Bulanan  Divisi  Distribusi  Perumda Air  Minum  Kota  Padang Agustus  2023.Samir, N., Kansoh,  R., Elbarki W., & Fleifle, A. (2017). “Pressure  control  for minimizing  leakage  in water distribution  systems”,
Saparina,  W. (2017). Penurunan  Kehilangan  Air  di  Sistem  Distribusi  Air  Minum  PDAM Kota  Malang. Institut  Teknologi  Sepuluh  Nopember
Sembiring,  Alvin  Christianta  (2023)  Penurunan  Kehilangan  Air  Fisik  dengan Pembentukan  District  Meter  Area  (DMA)  di  Wilayah  Pelayanan  Baleendah Perumda  Air  Minum  Tirta  Raharja  Kabupaten.  Masters  thesis,  Institut  Teknologi Sepuluh  Nopember.
Setianingsih,  M. & Karnaningroem,  N. (2019). “Evaluation  of  Water  Losses:  Study Case in Intan Banjar Water Supply  Company”. IPTEK Journal  of Proceedings  Series.  No. (5) ISSN (2354-6026).
Sutanto, S. S., A. S. Wibowo,  dan A. S. Nugroho.  (2013). “Pengaturan  Tekanan Air  dengan Pressure  Reducing  Valve  (PRV)  pada  Sistem  Distribusi  Air  Bersih,”  Jurnal  Teknik ITS, vol.  2, no. 1, pp. 1-5.