Vol. 12 No. 3, pISSN: 2303-0577 eISSN: 2830-7062              http://dx.doi.org/10.23960/jitet.v12i3.4347

## PENGUJIAN  TEGANGAN  TEMBUS  MINYAK  TRAFO PADA BAY TRAFO 1 DI GI 150 kV TANJUNG
Citra Putri Maharani 1 , I Made Ari Nrartha 2* , Septian Ilham Nugroho 3 , Arnawan Hasibuan 4
1,2 Jurusan Teknik Elektro, Universitas Mataram; Jl. Majapahit 62 Mataram
3 PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Transmisi (UPT) Mataram
4 Prodi Teknik Elektro, Universitas Malikussaleh; Jl. Batam, Lhokseumawe
Received: 24 April 2024 Accepted: 31 Juli 2024 Published: 7 Agustus 2024

## Keywords:
Gardu Induk 150 kV, IEC 60156-02:1995, IEC 60422:2013, Minyak Trafo, Tegangan Tembus.
Corespondent Email: nrartha@unram.ac.id
Abstrak. Trafo  adalah  komponen  utama  pada  sebuah  gardu  induk  (GI). Kegagalan kerja trafo menyebabkan kontinuitas pelayanan listrik terganggu. Salah  satu  pemeliharaan  preventif  untuk  menghindari  kegagalan  kerja  trafo adalah pengujian tegangan tembus minyak trafo. Pengujian dilakukan secara rutin  setahun  sekali.  Penelitian  ini  menguji  tegangan  tembus  minyak  trafo pada  bay  trafo  1  di  GI  150  kV  Tanjung.  Pengujian  dilakukan  dengan prosedur dan metode yang mengacu pada standar IEC 60156-02 tahun 1995 dengan  elektroda  mushroom  dan  jarak  elektroda  2,5  mm.  Sampel  minyak dari  tangki  utama  dan  dari  Tap  Changer.  Hasil  pengujian  tegangan  tembus rata-rata  sebesar  59,4  dan  36  kV/2,5  mm  untuk  minyak  pada  tangki  utama dan  pada  Tap  Changer.  Hasil  pengujian  tersebut  menurut  kriteria  tegangan tembus  untuk  minyak  trafo  mengacu  pada  standar  IEC  60422  tahun  2013 adalah bagus atau masih layak untuk digunakan.
Abstract. The  transformer  is  the  main  component  in  a  substation  (GI). Transformer  failure  causes  continuity  of  electricity  service  to  be  disrupted. One  preventive  maintenance  to  avoid  transformer  failure  is  testing  the breakdown  voltage  of  the  transformer  oil.  Breakdown  voltage  testing  is carried  out  routinely  once  a  year.  This  research  tested  the  transformer  oil breakdown  voltage  in  transformer  bay  1  at  the  GI  of  Tanjung  150  kV. Testing was carried out using procedures and methods that refer to the 1995 IEC 60156-02 standard with mushroom electrodes and an electrode distance of 2.5 mm. Oil samples from the main tank and from the Tap Changer. The average breakdown voltage test results were 59.4 and 36 kV/2.5 mm for oil in  the  main  tank  and  in the  Tap  Changer.  The  test  results  according  to  the breakdown  voltage  criteria  for  transformer  oil  referring  to  the  2013  IEC
60422 standard are good or still suitable for use.

## 1. PENDAHULUAN
Untuk menghindari konsleting antar komponen  pada  peralatan,  peralatan  sistem tenaga listrik membutuhkan isolator padat atau cair.  Untuk  menjamin  kualitas  isolator, diperlukan  withstand  test  untuk  isolator  padat [1] dan test sifat fisika dan kimia untuk isolator cair  [2]  serta  test  tegangan  tembus.  Khusus untuk  isolator  cair,  waktu/lama  penyimpanan isolator  cair  seperti  minyak  trafo  dapat mempengaruhi kualitas isolasinya [3]. Kebutuhan  bahan  isolasi  cair  dari  minyak
mineral pada trafo menjadikan banyak penelitian berupa eksperimen ekstraksi minyak dari  biji-bijian  seperti  minyak  biji  ketapang yang digunakan sebagai bahan isolasi cair trafo [4].
Trafo  adalah  komponen  penting  pada sistem  tenaga  listrik.  Kegagalan  operasi  pada trafo dapat menyebabkan kontinuitas pelayanan listrik terputus. Trafo dapat digunakan  untuk  mengatur  tegangan  terima sehingga  dapat  menjaga  tegangan  sisi  beban [5]–[7].  Untuk  mendapatkan  hal  tersebut  trafo
dilengkapi  dengan  tap  changer.  Pada  tap changer  dan  tangki  trafo  diisi  dengan  minyak isolasi untuk menghindari konsleting, sehingga trafo dapat beroperasi normal. Untuk menjamin  isolasi  minyak  pada  trafo  masih layak,  perlu  dilakukan  uji  tegangan  tembus sesuai  dengan  rating  tegangan trafo  dan  posisi minyak pada trafo.
Pengujian  isolasi  cair  pada  minyak  trafo mengacu pada standar IEC secara internasional.  Standar  pengujian  tegangan tembus  minyak  trafo  mengacu  pada  standar IEC 60156-02 Tahun 1995. Pengujian tegangan  tembus  untuk  minyak  trafo  banyak dilakukan  sebagai preventive  maintenance , pengujian  terutama  pada  trafo-trafo  besar  di gardu  induk  (GI)  [8]–[10],  pada  pelanggan daya  listrik  besar  [11],  tegangan  tembus minyak  trafo  berbahan  sintetis  [12]  dan menguji tegangan tembus dengan cara mensimulasikan perubahan suhu pada minyak, adanya partikel kontaminasi pada minyak [13], [14].  Penilaian  kelayakan  hasil  uji  mengacu pada  standar  internasional  yaitu  IEC  60422 tahun 2013.
Penelitian  bertujuan  untuk  mengetahui tegangan  tembus  minyak  trafo  30  MVA  pada tangki  utama  dan  tap  changer  di  GI  150  kV Tanjung.  Standar  pengujian  mengacu  pada standar  internasional  yaitu  IEC  60156-02 Tahun 1995 dan IEC 60422 tahun 2013. Untuk memudahkan penyajian hasil penelitian, artikel diawali  dengan  pendahuluan,  dilanjutkan dengan  tinjauan  pustaka,  metode  penelitian, hasil  dan  pembahasan  dan  ditutup  dengan kesimpulan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Pengujian  tegangan  tembus  adalah  salah satu  pengujian predictive  maintenance yang dilakukan  pada  minyak  trafo.  Pengujian  ini untuk  mengetahui  kemampuan  isolasi  minyak trafo  terhadap  tegangan  yang  diberikan.
Justifikasi
kondisi pada pengujian kualitas/karakteristik
minyak trafo di lingkungan  PT  PLN  (Persero)  berdasarkan pedoman  dari  SK  Direksi  PT.  PLN  (Persero) No:  0520-1.K/DIR/2014  [15].  Standar  yang digunakan  sebagai  acuan  pada  pedoman keputusan  Direksi  PT.  PLN  (Persero)  tersebut adalah  IEC  60156-02  Tahun  1995  dan  IEC 60422 tahun 2013.
Tegangan  tembus pada  minyak  trafo disebabkan oleh berbagai macam faktor, mulai dari  kandungan  air  dalam  minyak  trafo, kondisi termal trafo, keberadaan partikel dalam minyak  trafo  yang  berupa  debu,  pasir,  dan sebagainya.  Minyak  trafo  yang  sudah  dipakai berulang  kali  dapat  menjadikan  kondisi breakdown voltage minyak menurun.
Beberapa  metode  pengukuran  tegangan tembus minyak menurut standar, setiap metode pengujian menggunakan bentuk dan jarak antar elektroda.  Salah  satu  metoda  tersebut  adalah metode  yang  mengacu  pada  standar  IEC 60156-02 Tahun 1995.
Pengujian  minyak  trafo  pada  tegangan tembusnya  menggunakan  beberapa  elektroda yaitu:  elektroda  setengah  bola,  elektroda  bola, dan elektroda bidang. Pada elektroda setengah bola  dengan  diameter  50  mm  yang  digunakan pada  standar  IEC  60156-02:1995  untuk pengukuran tegangan tembus isolasi cair. Jarak elektroda  pengujian  adalah  2;  2,5;  dan  3  mm. Tegangan tembus pada isolasi cair dipengaruhi oleh  jarak  sela  antar  elektroda.  Pengujian tegangan  tembus  metode  setengah  bola ditunjukkan pada Gambar 1.
Gambar 1. Metode setengah bola
Pengujian metode elektroda bola mempunyai  diameter  25  mm.  Elektroda  bola sebagai  contoh  bentuk  elektroda  seragam  dan untuk  menganalisis  pengaruh  jarak  sela  antar elektroda.  Pengujian  tegangan  tembus  metode elektroda bola ditunjukkan pada Gambar 2.

## Gambar 2. Metode elektroda bola
Elektroda  bidang  mempunyai  diameter  45 mm  untuk  uji  tegangan  tembus  minyak  trafo. Elektrode  ini  dipasangkan  dengan  elektroda bola  diameter  20  mm  untuk  uji  pengaruh medan  tak  seragam.  Pengujian  tegangan tembus  metode  elektroda  bidang  ditunjukkan pada Gambar 3.

## Gambar 3. Metode elektroda bidang
Kriteria  tegangan  tembus  minyak  trafo diatur  berdasarkan  standar  IEC  60422  tahun 2013  menurut  level  tegangan  dan  posisi minyak  pada  trafo.  Kriteria  bagus,  sedang  dan buruk untuk hasil uji tegangan tembus minyak trafo  untuk  level  tegangan  yang  berbeda  dan tegangan  tembus  minyak  trafo  pada  tap changer (OLTC) ditampilkan pada Tabel 1.
Tabel 1. Standar tegangan tembus minyak trafo IEC 60422:2013
TEGANGAN BAGUS SEDANG BURUK >170 kV >60 kV/2,5 mm 50-60 kV/2,5 mm <50 kV/2,5 mm 72,5 kV<V ≤ 170 kV >50 kV/2,5 mm 40-50 kV/2,5 mm <40 kV/2,5 mm ≤ 72,5 kV >40 kV/2,5 mm 30-40 kV/2,5 mm <30 kV/2,5 mm OLTC <30 kV/2,5 mm untuk OLTC dengan titik belitan Bintang (BURUK)

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pengujian minyak  trafo  yang  mengacu  pada  standar  IEC 60156-02  tahun  1995.  Metode  elektroda mushroom  atau  setengah  bola  dengan  jarak antar  elektroda  2,5  mm.  Alat  ukur  yang digunakan  untuk  pengujian  sehingga  sesuai dengan standar IEC tersebut adalah Breakdown Voltage  Test  Megger Seri  OTS80PB  [16]. Prosedur untuk
melakukan pengujian
menggunakan  alat  ukur Breakdown  Voltage
Test  Megger ditunjukkan  pada  Gambar  4  dan Gambar  5  untuk  pengujian  minyak  trafo  pada tap  changer dan  pada  tangki  utama.  Prosedur untuk  dua  test  tersebut  hampir  sama,  yang membedakan  adalah  kriteria  besar  hasil  uji tegangan tembus minyak.
Kriteria  kelayakan  minyak  trafo  merujuk pada  standar  IEC  60422  tahun  2013  pada Tabel  1.  GI  tanjung  adalah  GI  150  kV sehingga  minyak  pada  tangki  utama  masih dinyatakan  layak  apabila  hasil  uji  tegangan tembus  minyak > 50 kV/2,5 mm dan  pada tap changer  apabila  hasil  uji  tegangan  tembus minyak > 30 kV/ 2,5 mm.
Minyak  trafo  yang  diuji  adalah  jenis minyak  mineral  oil.  Minyak  jenis  ini digunakan  berdasarkan  spesifikasi  trafo  pada bay  trafo  1  di  GI  150  kV  Tanjung  yang ditunjukkan pada Tabel 2.
Mulai Ambil sampel minyak pada Tap Charger menggunakan tabung sample dan tempatkan di dalam alat uji Tabung sampel minyak dibersihkan Mengatur gap 2,5 mm pada elektroda setengah bola Masukkan stirrer magnet ke dalam tabung sample Daya alat uji dihidupkan kemudian tekan tombol TEST Pengujian dilakukan sebanyak 6 kali secara otomatis Tegangan tembus > 30 kV/2,5 mm Pengambilan sample ≤ 3 kali Minyak isolasi trafo pada Tap Changer buruk Selesai Minyak isolasi trafo pada Tap Changer baik Ya Ya Tidak Tidak
Gambar 4. Prosedur uji pada tap charger
Mulai Ambil sampel minyak pada tangki utama trafo menggunakan tabung sample dan tempatkan di dalam alat uji Tabung sampel minyak dibersihkan Mengatur gap 2,5 mm pada elektroda setengah bola Masukkan stirrer magnet ke dalam tabung sample Daya alat uji dihidupkan kemudian tekan tombol TEST Pengujian dilakukan sebanyak 6 kali secara otomatis Tegangan tembus > 50 kV/2,5 mm Pengambilan sample ≤ 3 kali Minyak isolasi trafo pada tangki trafo baik Selesai Minyak isolasi trafo pada tangki trafo baik Ya Ya Tidak Tidak
Gambar 5. Prosedur uji pada tangki utama
Tabel 2. Spesifikasi trafo di GI 150 kV Tanjung
Spesifikasi Transformator Keterangan Merk UNINDO Jenis Transformator Tenaga MVA Rating 24/30 MVA No. Seri P030LEC739 Tahun Buat 2012 Voltage Rating 150/20 kV Frekuensi 50 Hz Phase 3 Koneksi Ynyn0+d Standar IEC 60076 Jumlah Posisi OLTC 18 Temperature Rise Oil 50°K – Windings 55°K Pendingin ONAN/ONAF Jenis Minyak Mineral Oil

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengujian  minyak  trafo  dilakukan  secara serial untuk minyak pada tap changer dan pada tangki  utama.  Pengujian  dilakukan  sesuai dengan  prosedur  dari  standar  IEC  60156-02 tahun 1995 yang dituangkan pada diagram alir prosedur pengujian minyak trafo pada Gambar
1  dan  2  menggunakan  alat  ukur Breakdown Voltage Test Megger Seri OTS80PB.

## 4.1. Bersihkan Tabung Sampel
Tabung  sampel  minyak  trafo  dibersihkan dari  kotoran  dengan  sedikit  minyak  trafo sampai bersih. Minyak harus dikocok berulang kali  pada  tabung  sampel  secara  lembut  agar tidak  memunculkan  gelembung  udara,  seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6.

## Gambar 6. Pembersihan tempat sampel minyak

## 4.2. Pengambilan Sampel Minyak
Pengambilan  sampel  minyak  yang  diuji pada bagian tap changer dan tangki utama trafo ke  dalam  tabung  sampel.  Kapasitas  minyak yang  diambil,  masing-masing  sebanyak  0,5  L. Pengambilan  minyak  perlahan  sehingga  tidak memunculkan gelembung udara yang mempengaruhi  hasil  uji.  Pada  pengambilan sampel,  minyak  trafo  tidak  boleh  tersentuh tangan  dan  terlalu  lama  terkena  udara  luar. Pengambilan sampel ditunjukkan pada Gambar 7.

## Gambar 7. Pengambilan sampel minyak trafo

## 4.3. Posisi Tabung pada Alat Uji
Posisikan  tabung  uji  sampel  minyak  yang sudah  terisi  ke  dalam  alat  uji.  Pastikan  tidak ada  minyak  trafo  yang  menempel  pada  luar
permukaan  tempat  sampel,  seperti  yang ditunjukkan pada Gambar 8.
Gambar 8. Penempatan sampel pada alat uji

## 4.4. Posisi Stirrer Magnet  pada Alat Uji
Posisikan  stirrer  magnet  ke  dalam  tabung uji  sampel  minyak,  seperti  yang  ditunjukkan pada Gambar 9.

## Gambar 9. Memasukkan stirrer magnet

## 4.5. Menutup Cover dan Mulai Uji
Cover  alat  uji  ditutup  dengan  rapat  untuk memastikan alat uji bekerja dengan sempurna. Kemudian  alat  uji  dinyalakan  dan  proses  uji mulai setelah tombol START ditekan. Gambar 10  adalah  dokumentasi  menyalakan  dan  mulai proses uji tegangan tembus.

## Gambar 10. Memasukkan stirrer magnet

## 4.6. Proses dan Hasil Pengujian
Pengujian dilakukan secara otomatis sebanyak  enam  tahap  pengujian  dengan  total waktu selama 15 menit untuk setiap pengujian. Interval  waktu  tahap  pertama  adalah  5  menit, kemudian  pada  tahap  kedua  sampai  dengan keenam masing-masing  dengan  interval  waktu
2  menit.  Hasil  pengujian  tegangan  tembus untuk  minyak  trafo  pada  tap  changer  dan tangki  utama  dan  ditampilkan  pada  Tabel  3 dan 4.
Tabel 3. Hasil uji minyak trafo pada tap changer Tahap Pengujian Interval Waktu Hasil Pengujian 1 5 menit 46,9 kV/2,5 mm 2 2 menit 34,3 kV/2,5 mm 3 2 menit 31,8 kV/2,5 mm 4 2 menit 36,9 kV/2,5 mm 5 2 menit 33,5 kV/2,5 mm 6 2 menit 32,3 kV/2,5 mm Tabel 4. Hasil uji minyak trafo pada tangki utama Tahap Pengujian Interval Waktu Hasil Pengujian 1 5 menit 55,7 kV/2,5 mm 2 2 menit 55,1 kV/2,5 mm 3 2 menit 60,1 kV/2,5 mm 4 2 menit 74 kV/2,5 mm 5 2 menit 52,1 kV/2,5 mm 6 2 menit 59,3 kV/2,5 mm

## 4.7. Analisis Hasil Uji
Hasil  enam  test  masing-masing  untuk minyak  pada  tap  changer  dan  tangki  utama dibandingkan dengan standar kelayakan minyak  trafo  IEC  60422  tahun  2013  pada Tabel  1,  ditunjukkan  pada  grafik  Gambar  11 dan  12  untuk  hasil  uji  minyak  trafo  pada  tap changer dan tangki utama. Garis orange adalah batas tegangan tembus yang dikategorikan baik atau buruk menurut standar IEC 60422:2013.

## Gambar 11. Hasil pengujian minyak tap changer
Grafik  pada  Gambar  11  menunjukkan semua  hasil  pengujian  minyak  trafo  tap changer,  pengujian  ke-1  sampai  dengan  ke-6 diatas  standar  tegangan  tembus  untuk  minyak
pada  On  Load  Tap  Changer  (tap  changer) berdasarkan IEC 60422:2013 yaitu harus lebih besar dari 30 kV/2,5 mm. Sehingga hasil uji ini menyatakan  minyak  trafo  pada  tap  changer dari  bay  trafo  1  di  GI  150  kV  Tanjung dikatakan  baik/masih  layak  dan  belum  perlu diganti.  Nilai  rata-rata  hasil  uji  tegangan tembus  minyak  trafo  pada  tap  changer  adalah 36 kV/2,5 mm.

## Gambar 12. Hasil pengujian minyak tangki utama
Grafik  pada  Gambar  12  menunjukkan semua  hasil  pengujian  minyak  trafo  pada tangki  utama,  pengujian  ke-1  sampai  dengan ke-6  diatas  standar  tegangan  tembus  untuk minyak  pada  trafo  dengan  level  tegangan 72,5 kV < V ≤ 170 kV berdasarkan IEC 60422:2013 yaitu  harus  lebih  besar  dari  50  kV/2,5  mm. Sehingga hasil uji ini menyatakan minyak trafo pada  tangki  utama  dari  bay  trafo  1  di  GI  150 kV  Tanjung  dikatakan  baik/masih  layak  dan belum  perlu  diganti.  Nilai  rata-rata  hasil  uji tegangan  tembus  minyak  trafo  pada  tangki utama adalah 59,4 kV/2,5 mm.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan  analisis  hasil  yang  diperoleh dari  pengujian  tegangan  tembus  minyak  trafo pada  Bay  Trafo  1  di  Gardu  Induk  150  kV Tanjung dapat disimpulkan:
a. Pengujian  minyak  pada  trafo  dilakukan sebanyak  6  tahap  yang  membutuhkan waktu 15 menit dengan rincian tahap ke-1 5  menit,  tahap  ke-2  sampai  dengan  tahap ke-6  masing-masing  2  menit  dengan prosedur  pengujian  yang  sesuai  dengan standar IEC 60156-02:1995.
b. Hasil  pengujian  minyak  trafo  pada  tap changer adalah 46,9; 34,3; 31,8; 36,9; 33,5 dan 32,3 kV/2,5 mm, dengan nilai rata-rata
sebesar  36  kV/2,5  mm  sehingga  sesuai dengan  standar  IEC  60422:2013  untuk tegangan  tembus  minyak  trafo  pada  tap changer yaitu > 30 kV/2,5 mm.
c. Hasil  pengujian  minyak  trafo  pada  tangki utama  adalah  55,7;  55,1;  60,1;  74,0;  52,1 dan 59,3 kV/2,5 mm, dengan nilai rata-rata sebesar  59,4  kV/2,5  mm  sehingga  sesuai dengan  standar  IEC  60422:2013  untuk tegangan  tembus  minyak  trafo  pada  trafo dengan  level  tegangan 72,5  kV  <  V ≤ 170 kV yaitu > 50 kV/2,5 mm.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada PT  PLN  (Persero)  Unit  Pelaksana  Transmisi (UPT) Mataram atas kesempatan yang diberikan  kepada  penulis  untuk  melakukan pengujian langsung di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  T.  Taryo,  P.  N.  Utami,  and  A.  Syakur, “ANALISIS FLASHOVER DAN WITHSTAND  TEST  ISOLATOR  SILICONE RUBBER  DAN  ISOLATOR  RESIN  EPOKSI SISTEM  DISTRIBUSI  20  kV  KONDISI KERING DAN BASAH,” J.  Inform.  dan  Tek. Elektro  Terap. ,  vol.  11,  no.  1,  pp.  1–6,  2023, doi: 10.23960/jitet.v11i1.2874.
[2]  N.  M.  Seniari,  I.  F.  Citarsa,  and  A.  Ningsih, “Korelasi  Antara  Sifat  Listrik  Dengan  Sifat Fisika  Dan  Sifat  Kimia  Dari  Minyak Transformator,” Dielektrika ,  vol.  8,  no.  2,  pp. 118–125, 2021, [Online]. Available: http://www.dielektrika.unram.ac.id/index.php/ dielektrika/article/view/280%0Ahttps://www.d ielektrika.unram.ac.id/index.php/dielektrika/art icle/download/280/194
[3]  N. Wijaya, H. Setiawan, and W. Warindi, “The Effect  Of  Storage  Duration  On  Transformer Oil  Breakdown  Voltage,” Dielektrika ,  vol.  8, no. 2, pp. 88–94, 2021.
[4]  J. Kamilatin, W. Warindi, and I. M. A. Nrartha, “Uji Kelayakan Minyak Biji Ketapang sebagai Bahan Isolasi Cair Transformator,”
Dielektrika ,  vol.  8,  no.  1,  p.  21,  2021,  doi: 10.29303/dielektrika.v8i1.260.
[5]  A.  S.  Sampeallo,  W.  F.  Galla,  D.  Moses,  and K.  Jala,  “Analisis  Pengaturan  Posisi  Tap  on Load  Tap  Changer  Pada  Transformator  Daya 30  Mva  70/20  Kv  Di  Gi  Maulafa,” J.  Media Elektro ,  vol.  VIII,  no.  2,  pp.  119–126,  2018, doi: 10.35508/jme.v0i0.1886.
[6]  R. N. Sumarno, L. Muntasiroh, and D. Mariani, “Pengaruh Setting Tap Transformator

## Terhadap Profil Tegangan Pada Jaringan IEEE
14  Bus,” Jambura  J.  Electr.  Electron.  Eng. , vol.  4,  no.  2,  pp.  154–158,  2022,  doi: 10.37905/jjeee.v4i2.14324.
[7]  N. G. Prasetio, “Pengaturan Tegangan PLTMH 5000 WATT Menggunakan Trafo Dengan Tap Yang  Terkontrol  Mikrokontroler  ATmega 8535,” J. Inform. dan Tek. Elektro Terap. , vol.
6, no. 1, 2018, doi: 10.23960/jitet.v1i1.6.
[8]  S. Rahayu, R.  A. Diantari,  and R.  A. Diantari, “Pengujian Analisis Tegangan Tembus Minyak Transformator 60 MVA Di GIS Kebun Jeruk,”
J. Ilm. SUTET , vol.  9, no. 1, pp. 46–55, 2019, doi: 10.33322/sutet.v9i1.495.
[9]  Pasa  Meliansyah  and  Didik  Aribowo,  “UJI TEGANGAN TEMBUS MINYAK ON LOAD TAP CHANGER DI GARDU INDUK 150KV RANGKAS BARU,” Ocean Eng.  J. Ilmu Tek. dan  Teknol.  Marit. ,  vol.  1,  no.  4  SE-Articles, pp. 1–14, Dec.
2022,
doi:
10.58192/ocean.v1i4.182.
[10] A.  Siswanto,  A.  Rohman,  S.  Suprijadi,  M. Baehaqi, and A. Arifudin, “Analisis Karakteristik Minyak Transformator Menggunakan Pengujian Dissolved Gas
Analysis  (DGA)  Pada  IBT  1  Gardu  Induk,”
Foristek ,  vol.  12,  no.  1,  pp.  30–42,  2022,  doi: 10.54757/fs.v12i1.142.
[11] U.  Mudjiono  and  E.  P.  Hidayat,  “Pengujian
Tegangan Tembus Isolasi Minyak Transformator  Fasilitas  Gedung  Rektorat
Universitas Airlangga Surabaya,” J. Tek. Mesin Univ. Negeri Malang , vol. 20, no. 2, 2012.
[12] I.  N.  Oksa  Winanta,  A.  A.  N.  Amrita,  and  W. G. Ariastina, “Studi Tegangan Tembus Minyak Transformator,” J.  SPEKTRUM ,  vol.  6,  no.  3, p. 10,
2019,
doi: 10.24843/spektrum.2019.v06.i03.p02.
[13] N.  Rosyidi  and  Deki,  “Pengujian  Tegangan Tembus  Pada  Minyak  Trafo,” Sinusoida ,  vol.
XXIII, no. 2, pp. 1–31, 2021, doi:
10.37277/s.v23i2.1117.
[14] Sugeng  Nur  Singgih  and  Hamzah  Berahim, “Analisis  Pengaruh  Keadaan  Suhu  Terhadap Tegangan  Tembus  AC  Dan  DC  Pada  Minyak Transformator,” J.  Tek.  Elektro ,  vol.  1,  no.  2, pp. 1–9, 2009, doi: 10.15294/jte.v1i2.1593.
[15] PLN, Buku  Pedoman  Pemeliharaan  Primer (Trafo Tenaga) No. 0520-2.K/Dir , no. Oktober. Jakarta: PT PLN (Persero), 2014.
[16] C.  Widyastuti  and  R.  A.  Wisnuaji,  “Analisis Tegangan  Tembus  Minyak  Transformator  Di PT.  PLN  (Persero)  Bogor,” Elektron    J.  Ilm. , vol.  11,  no.  2,  pp.  75–78,  2019,  doi: 10.30630/eji.11.2.128.