## PENGARUH PENGGUNAAN PRECOOLER TERHADAP KALOR YANG DISERAP EVAPORATOR PADA PENGKONDISIAN UDARA KTENG-1000 AHU

## Rahmat Ramadhan
Mahasiswa Program Studi Teknik Mesin S1 Universitas Halu Oleo Kampus Hijau Bumi Tridarma Anduonohu, Kendari 93232
E-mail:rahmatramadhansafrudin@yahoo.co.id

## Abstrak
Pemanfaatan  teknik  pengkondisian  udara  ruang  telah  banyak  dilakukan  dalam  dunia  keteknikan  dan  industri untuk  menciptakan  kondisi  ruang  yang  nyaman  dan  segar  untuk  meningkatkan produktifitas. Penelitian  ini bertujuan  untuk  menghitung  besar  kalor  rata-rata  yang  diserap  oleh evaporator sebelum dan  sesudah menggunakan precooler. Metode  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  metode  eksperimen  dengan menggunakan  alat  KTENG-1000  AHU  sebagai  media eksperimen  dengan  mengatur variasi besar  pembukaan katup  udara  isap  50%  dan  100% dimana  eksperimen  dilakukan tanpa precooler dan  dengan  penggunaan precooler. Hasil  yang diperoleh pada penelitian ini adalah  sebelum  menggunakan precooler, pada pembukaan katup  isap  50%  besar  kalor  rata-rata  yang  diserap evaporator adalah  0.4975  kJ/s  (497.5  watt)  dan  pada pembukaan katup 100%, besar kalor rata-rata yang diserap evaporator adalah 0.5262 kJ/s (526.2 watt). Setelah precooler digunakan pada pembukaan katup 50%, besar kalor rata-rata yang diserap evaporator adalah 0.2312 kJ/s (231.2 watt) dan pada pembukaan katup 100%, besar kalor rata-rata yang diserap evaporator adalah 0.273 kJ/s (273 watt).

## Kata Kunci: Pre-cooler, Evaporator, Kalor yang diserap, Pengkondisian Udara

## Abstract
Air  conditioning  technologies  have  been  applied  widely  in  engineering  and  industry  purposes  in  order  to establish room temperature preferences which are fresh and comfort to increase productivity. The research is aiming  to  calculate  the mean  heat  absorbed  by  evaporator  before  and  after  the  pre-cooler  is  applied  to  the system. The method applied in this research is experiment method by using KTENG 1000 AHU model as tools. In  this  experiment,  volumetric  rate  variations  of  intake  air  are  adjusted  to  50%  and  100%  where  the  two conditions of both with pre-cooler and without pre-cooler are applied. The results of the study are that before using pre-cooler, the mean absorbed heat of evaporator is 0.4975 kJ/s(497.5 watt) the 50% opening intake air gate and is 0.5262 kJ/s (526.2 watt) for 100% opening intake air gate. After the pre-cooler is used, the amount of absorbed heat of evaporator is 0.2312 kJ/s(231.2 watt) for 50% opening intake air gate and is 0.273 kJ/s(273 watt) for 100% opening intake air gate.
Keywords: Pre-cooler, Evaporator, Absorbed heat, Air conditioning

## 1. Pendahuluan
Manusia  sesuai  dengan  fitrah  keilmuannya  selalu berusaha  untuk  merancang  dan  membentuk  suatu situasi  atau  keadaan  yang  menyenagkan  bagi  dirinya dan  bermanfaat  bagi  manusia  lain  secara  luas  atau global. Hal ini dapat dilihat dari usaha manusia untuk mengkondisikan  ruangan  yang  nyaman  bagi  segala aktifitasnya  sehingga  diperoleh  kepuasan  kerja  dan untuk meningkatkan produktifitas kerja.
Pemanfaatan  sistem  pengkondisian  udara  telah banyak  diaplikasikan  pada  bangunan-bangunan seperti  gedung  perkantoran,  mall  atau  super  market sebagai  tempat  perbelanjaan,  rumah  sakit  untuk
menyembuhkan pasien, serta rumah dan hotel sebagai tempat  tinggal  keluarga  dan  para  tamu.  Kondisi kenyamanan  untuk  bangunan-bangunan  diatas  dapat ditinjau  dari  beberapa  segi  seperti  sirkulasi  udara, temperature dan kelembaban, pencahayaan, kebersihan, tingkat kebisingan, dan lain-lain.
Khususnya mengenai temperature dan kelembaban ini, untuk syarat sehatnya para penghuni, hendaknya memiliki temperatur ruang berkisar antara 22 0 C  dan 25 0 C  dan  tingkat  kelembaban  relatif berkisar  40%  hingga  60% (Kurniawan,  2012). Untuk itu, sistem pengkondisian udara ini ditekankan pada sistem cooling untuk mempertahankan temperatur  nyaman  dan  sistem  dehumidifikasi  untuk memperoleh kelembaban relatif yang diinginkan.

## 2. Tujuan Penelitian
a. Untuk menghitung besar kalor rata-rata yang diserap  evaporator  sebelum  menggunakan Precooler.
b. Untuk menghitung besar kalor rata-rata yang diserap  evaporator  sesudah  menggunakan Precooler.
c. Untuk  membandingkan besar kalor rata-rata yang  diserap  oleh  evaporator,  sebelum menggunakan Precoler dan sesudah menggunakan Precooler.

## 3. Batasan Masalah
a. Tidak  ada  variasi  penambahan  laju  aliran massa  udara  yang  masuk  ke  system  pada kondisi  sebelum  dan  sesudah  penambahan Precooler.
b. Ruang  yang  akan  dikondisikan  adalah sebuah  ruang  kotak  persegi  yang  terdapat pada alat KTENG 1000 AHU.
c. Perhitungan besar kerja evaporator dilakukan  pada  putaran  blower  fan  motor yang  konstan  yaitu  pada  putaran  setengah dari kondisi maksimumnya.

## 4. Teori Dasar
Sistim pengkondisian udara merupakan metode untuk  mengontrol  keadaan  udara  ruang  sesuai dengan kondisi yang diinginkan.Parameter pengkondisian  udara  yang  terutama  dikehendaki adalah  pengaturan  temperatur atau  suhu  ruang, kelembaban  atau  humidity,  dan  laju  aliran  suplai udara atau  mass  flow rate. Sesuai dengan kondisi kecendrungan manusia umumnya bahwa temperatur yang  nyaman  itu  berkisar  antara  22 0 C hingga  25 0 C  dengan  kelembaban  relatif  yang berada  pada range  40%  hingga  60%.  Pada  sistim pengkondisian  udara  ini,  umumnya  udara  suplai yang masuk didinginkan oleh cooling coil dimana dalam  sistem  pendinginan  ini  terjadi  dua  hal utama  yaitu:  penurunan  temperatur dry-bulb dengan  tidak  adanya  perubahan  kelembaban (humidity) dan  lainnya  adalah  penurunan  rasio kelembaban (humidity  rasio) tanpa  terjadi perubahan temperatur dry-bulb.
Untuk  memahami  mekanisme  pendinginan  ini maka  pengetahuan  mengenai  Psychometric  Chart merupakan  keharusan  sebab  dari  sinilah  berasal parameter-parameter penting pada sistim pendinginan  yang  sangat  penting pula  dalam proses  kalkulasi  dan analisa  besar  kalor  yang dibutuhkan untuk pendinginan tersebut. Sebagaimana  yang  telah  diketahui  bahwa,  udara atmosfer  yang  ada  disekeliling  kita  dapat  di katakan terdiri dari tiga bagian utama, yaitu udara kering,  uap  air,  dan  partikel  lain  dan  debu.  Yang
diinginkan  dalam  hal  ini  adalah  partikel  lain  dan debu  tersebut  dapat  dihilangkan  sebelum  masuk ke  sistem  pendingin  dengan  adanya  filter  pada duct suplai  udara  dan  selanjutnya  uap  air  dan udara kering yang akan dikondisikan.
Bentuk  tampilan  dari  psychometric  chart  itu dapatlah dilihat pada Gambar 1 berikut ini.
(Sumber: ASHRE, 2009)
beberapa parameter penting yang umum diperlukan  dalam  proses  analisa  pendinginan, seperti: relative humidity (RH), dry-bulb temperature  (T db ),  humidity  ratio  (w),  wet-bulb temperature (T wb ), entalphy (h), dan lain-lain.

## Kelembaban Relatif
Kelembaban  relatif  (RH)  menyatakan kuantitas uap air yang terkandung dalam udara per banyaknya  maksimum  uap  air  yang  mampu tertampung pada suatu kondisi tertentu.

## Rasio Kelembaban
Rasio  kelembaban merupakan  massa  uap  air dalam satuan kilo gram per kilo gram massa udara kering.  Rasio  kelembaban  dapat  dihitung  dengan mengaplikasikan rumus gas ideal sehingga dalam hal  ini  uap  air  dan  udara  dapat  diasumsikan sebagai  gas  ideal  dengan  persamaan-persamaan sebagai berikut:
= 0.622 ( )

## Temperatur Udara Kering
Temperatur  udara  kering menyatakan  nilai temperatur yang  dimiliki  oleh  udara  pada  suatu kondisi  tertentu  dimana  nilai  temperatur ini merupakan  nilai  yang  terbaca  pada  thermometer suhu air raksa yang umum dan banyak digunakan dalam keseharian.

## Temperatur Bola Basah
Temperatur  bola  basah  diperoleh  dengan pengukuran  thermometer  dimana  pada  bagian bawah  termometernya  (bulb)  diselubungi  dengan kain  yang  basah  kemudian  udara  yang  akan diukur suhunya tersebut dialirkan ke thermometer

## ENTHALPY – Jurnal Ilmiah Mahasiswa Teknik Mesin

## 2. Tujuan Penelitian
a. Untuk menghitung besar kalor rata-rata yang diserap  evaporator  sebelum  menggunakan Precooler.
b. Untuk menghitung besar kalor rata-rata yang diserap  evaporator  sesudah  menggunakan Precooler.
c. Untuk  membandingkan besar kalor rata-rata yang  diserap  oleh  evaporator,  sebelum menggunakan Precoler dan sesudah menggunakan Precooler.

## 3. Batasan Masalah
a. Tidak  ada  variasi  penambahan  laju  aliran massa  udara  yang  masuk  ke  system  pada kondisi  sebelum  dan  sesudah  penambahan Precooler.
b. Ruang  yang  akan  dikondisikan  adalah sebuah  ruang  kotak  persegi  yang  terdapat pada alat KTENG 1000 AHU.
c. Perhitungan besar kerja evaporator dilakukan  pada  putaran  blower  fan  motor yang  konstan  yaitu  pada  putaran  setengah dari kondisi maksimumnya.

## 4. Teori Dasar
Sistim pengkondisian udara merupakan metode untuk  mengontrol  keadaan  udara  ruang  sesuai dengan kondisi yang diinginkan.Parameter pengkondisian  udara  yang  terutama  dikehendaki adalah  pengaturan  temperatur atau  suhu  ruang, kelembaban  atau  humidity,  dan  laju  aliran  suplai udara atau  mass  flow rate. Sesuai dengan kondisi kecendrungan manusia umumnya bahwa temperatur yang  nyaman  itu  berkisar  antara  22 0 C hingga  25 0 C  dengan  kelembaban  relatif  yang berada  pada range  40%  hingga  60%.  Pada  sistim pengkondisian  udara  ini,  umumnya  udara  suplai yang masuk didinginkan oleh cooling coil dimana dalam  sistem  pendinginan  ini  terjadi  dua  hal utama  yaitu:  penurunan  temperatur dry-bulb dengan  tidak  adanya  perubahan  kelembaban (humidity) dan  lainnya  adalah  penurunan  rasio kelembaban (humidity  rasio) tanpa  terjadi perubahan temperatur dry-bulb.
Untuk  memahami  mekanisme  pendinginan  ini maka  pengetahuan  mengenai  Psychometric  Chart merupakan  keharusan  sebab  dari  sinilah  berasal parameter-parameter penting pada sistim pendinginan  yang  sangat  penting pula  dalam proses  kalkulasi  dan analisa  besar  kalor  yang dibutuhkan untuk pendinginan tersebut. Sebagaimana  yang  telah  diketahui  bahwa,  udara atmosfer  yang  ada  disekeliling  kita  dapat  di katakan terdiri dari tiga bagian utama, yaitu udara kering,  uap  air,  dan  partikel  lain  dan  debu.  Yang
diinginkan  dalam  hal  ini  adalah  partikel  lain  dan debu  tersebut  dapat  dihilangkan  sebelum  masuk ke  sistem  pendingin  dengan  adanya  filter  pada duct suplai  udara  dan  selanjutnya  uap  air  dan udara kering yang akan dikondisikan.
Bentuk  tampilan  dari  psychometric  chart  itu dapatlah dilihat pada Gambar 1 berikut ini.
(Sumber: ASHRE, 2009)
beberapa parameter penting yang umum diperlukan  dalam  proses  analisa  pendinginan, seperti: relative humidity (RH), dry-bulb temperature  (T db ),  humidity  ratio  (w),  wet-bulb temperature (T wb ), entalphy (h), dan lain-lain.

## Kelembaban Relatif
Kelembaban  relatif  (RH)  menyatakan kuantitas uap air yang terkandung dalam udara per banyaknya  maksimum  uap  air  yang  mampu tertampung pada suatu kondisi tertentu.

## Rasio Kelembaban
Rasio  kelembaban merupakan  massa  uap  air dalam satuan kilo gram per kilo gram massa udara kering.  Rasio  kelembaban  dapat  dihitung  dengan mengaplikasikan rumus gas ideal sehingga dalam hal  ini  uap  air  dan  udara  dapat  diasumsikan sebagai  gas  ideal  dengan  persamaan-persamaan sebagai berikut:
= 0.622 ( )

## Temperatur Udara Kering
Temperatur  udara  kering menyatakan  nilai temperatur yang  dimiliki  oleh  udara  pada  suatu kondisi  tertentu  dimana  nilai  temperatur ini merupakan  nilai  yang  terbaca  pada  thermometer suhu air raksa yang umum dan banyak digunakan dalam keseharian.

## Temperatur Bola Basah
Temperatur  bola  basah  diperoleh  dengan pengukuran  thermometer  dimana  pada  bagian bawah  termometernya  (bulb)  diselubungi  dengan kain  yang  basah  kemudian  udara  yang  akan diukur suhunya tersebut dialirkan ke thermometer

## ENTHALPY – Jurnal Ilmiah Mahasiswa Teknik Mesin

## 2. Tujuan Penelitian
a. Untuk menghitung besar kalor rata-rata yang diserap  evaporator  sebelum  menggunakan Precooler.
b. Untuk menghitung besar kalor rata-rata yang diserap  evaporator  sesudah  menggunakan Precooler.
c. Untuk  membandingkan besar kalor rata-rata yang  diserap  oleh  evaporator,  sebelum menggunakan Precoler dan sesudah menggunakan Precooler.

## 3. Batasan Masalah
a. Tidak  ada  variasi  penambahan  laju  aliran massa  udara  yang  masuk  ke  system  pada kondisi  sebelum  dan  sesudah  penambahan Precooler.
b. Ruang  yang  akan  dikondisikan  adalah sebuah  ruang  kotak  persegi  yang  terdapat pada alat KTENG 1000 AHU.
c. Perhitungan besar kerja evaporator dilakukan  pada  putaran  blower  fan  motor yang  konstan  yaitu  pada  putaran  setengah dari kondisi maksimumnya.

## 4. Teori Dasar
Sistim pengkondisian udara merupakan metode untuk  mengontrol  keadaan  udara  ruang  sesuai dengan kondisi yang diinginkan.Parameter pengkondisian  udara  yang  terutama  dikehendaki adalah  pengaturan  temperatur atau  suhu  ruang, kelembaban  atau  humidity,  dan  laju  aliran  suplai udara atau  mass  flow rate. Sesuai dengan kondisi kecendrungan manusia umumnya bahwa temperatur yang  nyaman  itu  berkisar  antara  22 0 C hingga  25 0 C  dengan  kelembaban  relatif  yang berada  pada range  40%  hingga  60%.  Pada  sistim pengkondisian  udara  ini,  umumnya  udara  suplai yang masuk didinginkan oleh cooling coil dimana dalam  sistem  pendinginan  ini  terjadi  dua  hal utama  yaitu:  penurunan  temperatur dry-bulb dengan  tidak  adanya  perubahan  kelembaban (humidity) dan  lainnya  adalah  penurunan  rasio kelembaban (humidity  rasio) tanpa  terjadi perubahan temperatur dry-bulb.
Untuk  memahami  mekanisme  pendinginan  ini maka  pengetahuan  mengenai  Psychometric  Chart merupakan  keharusan  sebab  dari  sinilah  berasal parameter-parameter penting pada sistim pendinginan  yang  sangat  penting pula  dalam proses  kalkulasi  dan analisa  besar  kalor  yang dibutuhkan untuk pendinginan tersebut. Sebagaimana  yang  telah  diketahui  bahwa,  udara atmosfer  yang  ada  disekeliling  kita  dapat  di katakan terdiri dari tiga bagian utama, yaitu udara kering,  uap  air,  dan  partikel  lain  dan  debu.  Yang
diinginkan  dalam  hal  ini  adalah  partikel  lain  dan debu  tersebut  dapat  dihilangkan  sebelum  masuk ke  sistem  pendingin  dengan  adanya  filter  pada duct suplai  udara  dan  selanjutnya  uap  air  dan udara kering yang akan dikondisikan.
Bentuk  tampilan  dari  psychometric  chart  itu dapatlah dilihat pada Gambar 1 berikut ini.
(Sumber: ASHRE, 2009)
beberapa parameter penting yang umum diperlukan  dalam  proses  analisa  pendinginan, seperti: relative humidity (RH), dry-bulb temperature  (T db ),  humidity  ratio  (w),  wet-bulb temperature (T wb ), entalphy (h), dan lain-lain.

## Kelembaban Relatif
Kelembaban  relatif  (RH)  menyatakan kuantitas uap air yang terkandung dalam udara per banyaknya  maksimum  uap  air  yang  mampu tertampung pada suatu kondisi tertentu.

## Rasio Kelembaban
Rasio  kelembaban merupakan  massa  uap  air dalam satuan kilo gram per kilo gram massa udara kering.  Rasio  kelembaban  dapat  dihitung  dengan mengaplikasikan rumus gas ideal sehingga dalam hal  ini  uap  air  dan  udara  dapat  diasumsikan sebagai  gas  ideal  dengan  persamaan-persamaan sebagai berikut:
= 0.622 ( )

## Temperatur Udara Kering
Temperatur  udara  kering menyatakan  nilai temperatur yang  dimiliki  oleh  udara  pada  suatu kondisi  tertentu  dimana  nilai  temperatur ini merupakan  nilai  yang  terbaca  pada  thermometer suhu air raksa yang umum dan banyak digunakan dalam keseharian.

## Temperatur Bola Basah
Temperatur  bola  basah  diperoleh  dengan pengukuran  thermometer  dimana  pada  bagian bawah  termometernya  (bulb)  diselubungi  dengan kain  yang  basah  kemudian  udara  yang  akan diukur suhunya tersebut dialirkan ke thermometer
tersebut.  Pada  keadaan  ini  terjadi  proses perpindahan  panas  dari  udara  ke  selubung  kain basah tersebut dan sebagian kalor dari udara akan menguapkan  air  yang  ada  pada  kain  basah thermometer dan  sebagian  kalor  lainnya  akan memuaikan cairan pada thermometer tersebut dan pembacaannya  menunjukan  nilai  temperatur bola basah  (TWB)  yang  nilainya  lebih  rendah  dari temperatur bola keringnya.
Alat Eksperimen Pengkondisian Udara KTENG-1000 AHU
Komponen Kontrol Panel
Komponen Mekanik Refrigerasi (Mechanical Refrigeration Component)
Komponen Saluran Udara (Air Duct Component)

## Pre-cooler
Penggunaan precooler pada sistem pengkondisian  udara  telah  banyak  digunakan untuk  memperbaiki  performa  mesin  pendingin. Precooler  ini  dapat  dianggap  sebagai  suatu sistem  atau  mekanisme  pendinginan  awal  untuk menurunkan  temperatur dan  atau  kelembaban udara yang akan
digunakan untuk
mengkondisikan udara ruang tertentu. Prinsipnya,  udara  suplai  yang  akan  masuk kedalam  ruang  pengkondisian  terlebih  dahulu didinginkan  untuk  diambil  kandungan  panasnya sehingga  temperatur dan  kelembabanya akan menurun.  Mekanisme precooler ini  sangat berguna  dalam  usaha  untuk  mempertahankan kualitas  bahan-bahan  hasil  panen  dari  produk pertanian  dan  perikanan  dengan  menghilangkan kandungan  uap  air  disekitar  permukaan  produk- produk  tersebut  sehingga  dapat  menghambat pertumbuhan bakteri pembusuk.
Adapun  jenis-jenis  Precooler  ini    jika  ditinjau dari  segi  sumber  pendinginnya  dapat  dibedakan menjadi  room  cooling,  forced-air  cooling,  hydro cooling,  ice  cooling,  dan  vacuum  cooling (Kienholz & Edeogu, 2002).
5. Metodologi Penelitian
a. Waktu dan Tempat Penelitian Penelitian  ini dilaksanakan  pada  bulan November  2015  hingga  selesai  dalam semester  Ganjil  2015/2016  dan  bertempat  di Ruang  Laboratorium  Perpindahan  Panas
Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo.
b. Alat dan Bahan
i. Alat
a. Mesin KTENG-1000 AHU b. Kabel rangkaian berwarna merah : untuk aliran (+) 12V DC
c. Kabel rangkaian berwarna hitam : untuk aliran (-)
ii. Bahan Fluida udara : sebagai bahan yang akan mengisi ruang pengkondisian udara c. Prosedur Rangkaian Kelistrikan
d. Prosedur Pengambilan Data
Hasil & Pembahasan

## Berdasarkan hasil eksperimen alat KTENG
– 1000AHU, maka diperoleh data-data sebagai berikut:
o Kondisi Udara & Hasil Perhitungan Untuk pembukaan Katup Isap 50% tanpa precooler Keadaan awal sebelum mesin pendingin dijalankan adalah:
 Temperatur Ruang : 31.8 0 C  Ratio Humidity, RH : 66%
 Temperatur Luar : 31.8 0 C  Kondisi : 1 Evaporator yang digunakan  Temperatur Ruang yang direncanakan    : 25.8 o C  Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai temperatur yang direncanakan : 661 detik
Sebagai salah satu sampel perhitungan, dipilih satu data yang terdapat pada tabel data pada Lampiran 5, yaitu pada saat detik ke-661 sebagai berikut:
 Tempratur udara sebelum masuk evaporator,
T DB5 = 28.12 0 C  Temperatur udara sesudah melewati evaporator, T DB6 = 20.77 o C  Kapasitas suplai udara masuk, ̇ = 4.2 CMM. Berdasarkan data-data hasil yang ada tersebut, diperoleh parameter data sebagai berikut:
a. Kapasitas suplai udara masuk ke sistem, ̇
̇ = 4.2 CMM
= 4.2 m 3 /menit = 4.2 m 3 / 60 s = 0.07 m 3 /s b. Temperatur aliran udara rata-rata, T m = = . . = 24.44 o C = 297.44 c. Massa jenis udara,
Massa jenis udara dihitung pada temperatur aliran udara rata-rata T m =297.44 K melalui cara interpolasi.
T (K) ( ) 250 1.3947 297.44 X 300 1.1614
. = . . . = (47.44/50)(1.1614 − 1.3947) + (1.3947) = 1.1733 kg/m 3 Jadi massa jenis udara adalah
= 1.1733 . d. Panas jenis udara, C p Panas jenis udara dihitung pada temperatur aliran udara rata-rata T m =297.44 Kelvin melalui interpolasi.
T (K) ( . ) 250 1.006 297.44 Y 300 1.007 . = . . . = (47.44/50)(1.007 − 1.006) + (1.006)
= 1.0069 kJ/kg.K Jadi panas jenis udara adalah Cp = 1.0069 kJ/kg.K e. Laju aliran massa udara, ̇ Laju aliran massa udara dihitumg:
̇ = ̇ .
= (0.07 m 3 /s) . (1.1733 kg/m 3 ) = 0.0821 kg/s f. Besar kalor yang diserap evaporator, Q Kalor yang diserap oleh evaporator dihitung:
= ̇ ∆ dimana ∆T = T DB5 – T DB6
= 28.12 o C – 20.77 o C = 7.35 K Sehingga diperoleh, Q = (0.0821 kg/s) . (1.0069 kJ/kg.K) . (7.35 K) = 0.6079 kJ/s = 0.6079 kW
Adapun untuk  mengetahui  besar  kalor yang  diserap  evaporator  untuk  ketiga kondisi  yang  lainnya,  dapat  dilihat  pada tabel hasil perhitungan  yang terdapat pada Lampiran 5, Lampiran 6, Lampiran 8, dan Lampiran 10 pada tulisan ini.
6. Grafik Hubungan Antar Parameter
a. Untuk pembukaan katup udara 50% Grafik hubungan Q Vs T yang membandingkan  antara  penggunaan  atau penambahan  Precooler  dengan  yang  tanpa menggunakan  Precooler  untuk  pembukaan katup udara masuk 50%.
Dari  grafik  hubungan  tersebut  dapat  dilihat bahwa pada pembukaan katup udara masuk 50%, sebelum  menggunakan  Precooler  besar  nilai kalor  yang  diserap  (Q)  oleh  evaporator mengalami kenaikan yang proporsional terhadap
0,0000 0,5000 1,0000 0 1000 Q (k J/ s) T (seconds) Q Vs T Katup 50% Tanpa Precooler
waktu yang dibutuhkan untuk mencapai temperatur  ruang  yang  diinginkan  (  25.8 o C). Pada  kondisi  ini  nilai  Q  mengalami  kenaikan dari  0.4226  kJ/s  pada  detik  pertama  menjadi 0.6079 kJ/s pada detik terakhir ketika temperatur pengkondisian  ruang  tercapai  dimana  waktu yang dibutuhkan ini adalah sebesar 661 detik.
Seiring dengan hal tersebut, pada pembukaan katup udara 50% dengan menggunakan Precooler,  besar  kalor  yang  diserap  (Q)  oleh evaporator  dari  udara  yang  disuplai  mengalami fluktuasi dari 0.3245 kJ/s pada detik pertama lalu turun  hingga  0.1605  kJ/s  dan  naik  lagi  secara proporsional  hingga  0.2543  kJ/s  lalu  stabil dikisaran angka tersebut hingga tercapai temperatur  ruang  yang  diinginkan.  Secara  jelas terlihat pula bahwa dengan penggunaan Precooler,  maka  nilai  kalor  yang  diserap  oleh evaporator dari udara suplai mengalami penurunan yang  signifikan  sehingga  kerja  yang dibutuhkan  oleh  kompresor  akan  menjadi  lebih kecil (hemat) untuk menunjang kinerja evaporator tersebut.
b. Untuk pembukaan katup udara 100% Pada  pembukaan  katup  udara  suplai 100%,  grafik  hubungan  antara  kalor  yang diserap  evaporator  (Q)  dengan  waktu  yang dibutuhkan  (T)  dalam    satuan  detik  dapat dilihat sebagai berikut:
Pada  grafik  tersebut  diatas,  secara  jelas  terlihat bahwa  nilai  kalor  yang  diserap  oleh  evaporator untuk  pembukaan  katup  udara  suplai  100%  tanpa menggunakan  Precooler  adalah  lebih  besar  jika dibandingkan dengan nilai Q pada saat menggunakan  Precooler.  Pada  kondisi  tanpa Precooler,  nilai  kalor  yang  diserap  pada  detik pertama  adalah  Q  =  0.3937  kJ/s  dan  meningkat secara  signifikan  hingga  Q  =  0.5207  kJ/s  pada  saat akhir  dimana  temperatur setingan  tercapai.  Selain itu,  pada  saat  Precooler  diaktifkan,  nilai  kalor  yang diserap  evaporator  adalah  lebih  kecil  yaitu  dimulai dari 0.3017  kJ/s  dan  stabil  dikisaran  nilai  0.2661 kJ/s  hingga  tercapai  temperatur  ruang  yang dibutuhkan.
Selain  itu,  waktu  yang  dibutuhkan  untuk mencapai  temperatur  ruang  yang  diinginkan  adalah lebih  kecil  pada  kondisi  tanpa  Precooler  yaitu  338 detik.  Walaupun  pada  saat  Precooler  digunakan
waktu  yang  dibutuhkan  menjadi  lebih  lama  yaitu hingga  465  detik  atau  kira-kira  lebih  lama  2  menit, akan  tetapi  ternyata  kalor  yang  diserap  evaporator menjadi jauh lebih kecil dan ini berarti penghematan pada  power  atau  kerja  yang  dibutuhkan  oleh kompresor untuk menjalankan kinerja evaporator.
c. Untuk Tanpa Penggunaan Precooler Pada Katup 50% dan Katup 100%
Grafik hubungan  antara  kalor  yang  diserap evaporator  (Q)  dan  waktu  yang  dibutuhkan  (T) untuk  mencapai  temperatur  pengkondisian  ruang yang diinginkan.
Pada  grafik  ini,  besar  nilai  kalor  maksimum  yang diserap  oleh  evaporator  tanpa  menggunakan Precooler pada pembukaan katup udara masuk 50% adalah  lebih  besar  yaitu  mencapai  nilai  Q  =  0.6079 kJ/s, sedangkan pada pembukaan katup udara masuk 100% hanya mencapai Q = 0.5703 kJ/s.
Seiring  dengan  hal  tersebut,  pada  pembukaan katup  50%,  waktu  yang  dibuhkan  untuk mencapai temperatur  ruang  yang  diseting  adalah  lebih  lama yaitu hingga 519 detik. Sedangkan untuk pembukaan katup 100% hanya membutuhkan waktu 338 detik atau 181 detik (3 menit) lebih singkat. Hal ini  menunjukkan  bahwa,  pembukaan  katup  udara masuk  100%  lebih  baik  atau  lebih  menguntunkan sebab  jumlah  pasokan  udara  yaitu  mass  flow-rate nya  adalah  lebih  banyak  yaitu  0.0899  kg/s  jika dibandingkan  dengan  pembukaan  katup  50%  yang hanya hingga 0.0821 kg/s.
d. Untuk  Dengan  Penggunaan  Precooler  Pada Katup 50% dan Katup 100%
Grafik hubungan  antara  besar  kalor  yang diserap  evaporator  (Q)  terhadap  waktu  yang dibutuhkan  (T)  untuk  mencapai  titik  setingan temperatur  ruang  pada  pembukaan  katup  50% dan 100%.
0,0000 1,0000 0 500 Q (k J/ s) T (seconds) Q Vs T Katup 100% Tanpa
Precooler 0,0000 1,0000
0 1000
Q (k J/ s) T (seconds) Q Vs T Katup 100% Tanpa Precooler
Pada  grafik  ini,  garis  hubungan  untuk pembukaan  katup  50%  berada  dibawah  garis hubungan  untuk  pembukaan  katup  100%  dalah hal besar nilai kalor yang diserap oleh evaporator. Jika dibandingkan, pada saat  awal  mesin bekerja, besar  kalor  yang  diserap  Q  untuk  pembukaan katup  50%  adalah  0.3245  kJ/s  dan  untuk pembukaan  katup  100%  adalah  0.3304  kJ/s  yang hampir  sama.  Pada  saat  akhir  pengoperasian dimana temperatur setting tercapai, untuk pembukaan  katup  50%,  kalor  yang  diserap evaporator  Q  adalah  sebesar  0.2655  kJ/s. Sedangkan  untuk  pembukaan  katup  100% mencapai  nilai Q  yang  lebih  besar  nilainya  yaitu 0.2907 kJ/s.
Waktu  yang  dibutuhkan  untuk  mencapai  titik setingan  temperatur,  untuk  pembukaan  katup udara  masuk  50%  adalah  lebih  lama  54  detik dibandingkan dengan waktu (T) untuk pembukaan katup 100%.

## 7. Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.  Untuk  setingan  temperatur  ruang  pengkondisian udara  yang  sama,  sebelum  Precooler  digunakan, pada  pembukaan  katup  udara  masuk  50%,  besar kalor  rata-rata  yang  diserap  evaporator  adalah 0.4975  kJ/s  (497.5  watt)  dan  pada  pembukaan katup  100%,  besar  kalor  rata-rata  yang  diserap evaporator adalah 0.5262 kJ/s (526.2 watt).
2.  Untuk  setingan  temperatur  ruang  pengkondisian udara  yang  sama,  setelah  Precooler  digunakan, pada pembukaan katup 50%, besar kalor rata-rata yang diserap evaporator adalah 0.2312 kJ/s (231.2 watt)  dan  pada  pembukaan  katup  100%,  besar kalor  rata-rata  yang  diserap  evaporator  adalah 0.273 kJ/s (273 watt).
3.  Setelah  Precooler  digunakan,  maka  besar  kalor yang diserap oleh evaporator mengalami penurunan  jika  dibandingkan  dengan  sebelum menggunakan  Precooler,  sebab  sebagian  kalor telah diserap lebih dahulu oleh Precooler sebelum memasuki Evaporator.

## 8. Saran
Adapun saran atau rekomendasi yang dapat diberikan adalah :
1. Pastikan  susunan  rangkaian  kelistrikan sudah benar sebelum menjalankan mesin.
2. Pemasangan kabel-kabel rangkaian hendaknya dilakukan lebih hati-hati & teliti.

## Daftar Pustaka
Arismunandar Wiranto, Saito Heizo, 1986, “Penyegaran Udara” , Cetakan Ketiga, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
Baharuddin, Klara S., Hendro, 2011, “ Analisa Efektifitas Sistem Pengkondisian Udara Pada Ruang Penumpang Kapal Ferry New Camelia” , Group Teknik Perkapalan, Vol. 5, ISBN: 978-979- 127255-0-6.
Budiarto U., Kiryanto, Firmansyah H., 2013, “ Rancang Bangun Sistem Refrigerated Sea Water (RSW) Untuk Kapal N elayan Tradisional” , Kapal, Vol.10, No.1, Teknik Perkapalan UNDIP.
Irianto D. I., 2013, “ Analisis Kinerja Precooler pada Sistem Konversi Energi RGTT200K Untuk Proses Desalinasi “ , Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Energi Nuklir VI, Pusat Pengemangan Energi Nuklir BATAN.
Kienholz J. & Edeogu I., 2002, “Fresh Fruit & Vegetable Pre-Cooling For Market Gardeners in Alberta” , Alberta Agriculture, Food and Rural Development, Canada.
Kurniawan B.R., 2012, “Karakteristik Pengkondisian Udara Menggunakan Heat Pipe Dengan Variasi Temperatur Inlet Ducting Dan Jumlah Heat Pipe” , Skripsi, Teknik Mesin Universitas Indonesia.
Usage Manual, “Automatic Control Equipment KTE- 1000AHU  Air Conditioning Unit” , KTENG Corporation, Korea.
Yulizar Y.Ir., Baheramsyah A. M.Sc.,Prastowo H. Ir. M.Sc., 2013, “Perancangan Sistem Pengkondisian Udara Hemat Energi Dengan Menggnakan Dessicant Untuk Ruang Muat Kapal Pengangkut Hewan Ternak (Livestock Vessel)” , Jurnal Teknik Sistem Perkapalan, Vol 4, Nrp. 4210 105 001, hal 1- 6.
0,0000 0,2000 0,4000 0 1000 Q (k J/ s) T (seconds) Q Vs T Katup 100% Dengan Precooler