INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 9253-9264 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Kelayakan Pemisah (Disconnect Switch) 500 Kv Berdasarkan Hasil Uji Tahanan Isolasi Dan Tahanan Kontak Pada Pltu Buton Adipala
Wisnu Kuncoro Jati Rochman
Program Studi Teknik Elektro, Universitas Singaperbangsa Karawang Email: 2010631160127@student.unsika.ac.id

## Abstrak
Pemeliharaan  instalasi  gardu  induk  sangat  penting  untuk  mengoptimalkan  fungsi  peralatan, keselamatan pekerja dan penyaluran industri listrik. Pemeliharaan peralatan gardu induk merupakan bagian  penting  dari  manajemen  untuk  pembangkit  listrik  dan  transmisi.  Pemeliharaan  peralatan jaringan  memainkan  peran  penting  dalam  meningkatkan  kesehatan  perangkat  dan  menjamin keamanan jaringan listrik. Disconnecting switch atau juga yang disebut pembatas merupakan salah satu komponen penting yang ada di gardu induk.  Meskipun struktur dan prinsip operasional dari pemisah relatif sederhana namun pemisah memainkan peranan penting di gardu induk dalam hal desain, konstruksi dan operasi yang aman.
Kata Kunci: Pemeliharaan, Jaringan Listrik, Gardu Induk

## Abstract
Maintenance  of  substation  installations  is  very  important  to  optimize  equipment  function,  worker safety and industrial electricity distribution. Substation equipment maintenance is an important part of management for power generation and transmission. Maintenance of network equipment plays an important  role  in  improving  the  health  of  devices  and  ensuring  the  security  of  the  power  grid. Disconnecting switches or also called limiters are one of the important components in the substation. Although the structure and operational principle of the separator are relatively simple, the separator plays an important role in the substation in terms of design, construction and safe operation.
Keyword: Maintenance, Electrical Network, Substation

## PENDAHULUAN
Pemeliharaan ditujukan untuk mencapai kinerja perangkat dengan cara meningkatkan pengoperasian  peralatan  dan  mengurangi  biaya  pemeliharaan.  Model  pemeliharaan tersebut sangat penting karena dapat memberikan pemahaman yang lebih pada metode perawatan yang berbeda dengan menentukan pemeriksaan yang paling efektif dari segi biaya maupun frekuensi pemeliharaan. Tujuan dasar pemeliharaan seperti ini yaitu untuk mencapai keseimbangan optimal antara sumber daya dan manfaat pemeliharaan.
Mekanisme  pemeliharaan  (maintenance)  pemisah  di  gardu  induk  dapat  dilakukan seperti  memeriksa  isolasi  dan  penahan  kontak,  mengontrol  pemeriksaan  motor  dan pasokan  listrik  secara  berkala,  memberikan  pelumas  pada  engsel  pemisah,  memeriksa semua mur, baut, klem dan bagian lain agar diperketat atau dikencangkan dan disesuaikan, serta isolator harus dibersihkan dan diperiksa apakah ada suatu keretakan atau tanda-tanda kerusakan lainnya. Dalam pengoperasian distribusi lisrik yang sebenarnya, pemutusan saklar atau pemisah berada di bawah pengaruh lingkungan yang keras dan kondisi iklim yang kompleks. Pada saat terjadi peningkatan waktu pengoperasian yang lebih dari biasanya, terkadang sering terjadi overheat. Ketika menjadi overheat beban yang pada switch harus dibatasi. Kasus-kasus seperti ini dapat mempengaruhi keselamatan pengoperasian jaringan daya  yang  aman  dan  memenuhi  pasokan  listrik.  Pemisah  yang  mengalami  kerusakan pastinya berpengaruh pada proses pemeliharaan, kemudian berdampak pada biaya tenaga kerja  yang  semakin  meningkat.  Maka  pentingnya  pemeliharan  (maintenance)  pada  alat komponen  khususnya  pemisah  harus  dilakukan  secara  rutin  dan  teratur  agar  dapat memaksimalkan kinerja dan usia pemisah tersebut. Selain itu jika pemeliharaan komponen terkhususnya  pemisahan  dilakukan  dengan  baik  maka  akan  meminimalisir  terjadinya gangguan ataupun kerusakan pada sistem distribusi listrik di gardu induk. Pemeliharaan (maintenance) pemisahan di gardu induk terbagi menjadi 3 macam inspeksi yaitu inspeksi level 1 yaitu inspeksi atau pengecekan yang dilakukan dengan menggunakan panca indera dengan pelaksanaan periode tertentu dalam keadaan peralatan bertegangan.
Pemeliharaan  inspeksi  level  2  yaitu  inspeksi/pengecekan  yang  dilakukan  dengan menggunakan alat uji atau alat ukur dalam pelaksanaan pada periode tertentu. Tahapan inspeksi  level  2  menghasilkan  gambaran  lebih  lanjut  untuk  justifikasi  kondisi,  serta menentukan  pemeliharaan  lebih  lanjut.  Inspeksi  level  3  yaitu  inspeksi/pengecekan  yang dilakukan dengan cara shut down atau dibongkar. Inspeksi level 3 merupakan tahap akhir pada metode evaluasi pemeliharaan. Hasil inspeksi level 3 juga menghasilkan rekomendasi akhir tindak lanjut yang berupa program perpanjangan umur dan rencana pengembangan aset,  seperti  retrofit  (rekondisi),  refurbish  (perbaikan),  penggantian  (penggantian
komponen) atau penggantian baru.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  adalah  serangkaian  kegiatan,  peraturan  dan  prosedur  yang digunakan  oleh penulis dalam mengelola  penelitian pada  disiplin ilmu tertentu. Metode yang digunakan dalam pelaksanan kerja praktik adalah dengan metode partisipatif dimana penulis ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang ada di PLTU Buton Adipala. Selain itu, menurut  Wahid,  studi  kasus  bertujuan  untuk  memberikan  deskripsi  utuh  tentang  objek penelitian. Dalam proses ini, peneliti terlibat langsung dalam meninjau kegiatan yang ada di PLTU Buton Adipala untuk dapat menentukan bagaimana prosedur atau SOP pekerjaan yang ada di PLTU Buton Adipala.
Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis yaitu primer dan sekunder. Data  primer  diperoleh  dengan  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Data  primer didapatkan secara langsung pada saat penulis melakukan program laporan kerja praktik pada PLTU Buton Adipala. Adapun penulis memproleh data berdasarkan kegiatan pekerjaan yang penulis lakukan selama kerja praktik.
Sementara data sekunder diperoleh dengan kajian kepustakaan (library research) dari artikel, jurnal, maupun buku-buku yang dianggap masih relevan dengan topik penelitian. Data  Sekunder  didapatkan  lewat  literatur  serta  refrensi  lainnya  yang  tentunya  berkaitan dengan  tugas  akhir  penulis,  mulai  dari  buku  yang  masih  berkaitan  dengan  topik  yang terdapat dalam penulisan ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengujian Tahanan Isolasi Pada PLTU Buton Adipala
Pengujian tahanan isolasi PMS penting agar dapat mengetahui nilai arus bocor yang terjadi  antara  bagian  yang  bertegangan,  terminal  input  dan  terminal  Keluaran  terhadap tanah.  Pengujian tahanan isolasi dapat dipengaruhi oleh suhu, kelembaban, dan jalur bocor atau  juga  kerak  kotoran  pada  bushing  sehingga  berdampak  pada  nilai  tahanan  isolasi sebenarnya.

## Gambar 4. 1 Pengujian Tahanan Isolasi Pada PLTU Buton Adipala
(Sumber : Dokumentasi Pribadi)
Cara untuk mengetahui bahwa PMS aman untuk diberi tegangan dengan mengukur tahanan  isolasinya.  Arus  bocor  yang  memenuhi  ketentuan  yang  ditetapkan  akan memberikan jaminan untuk PMS sehingga terhindar dari kegagalan isolasi.  Pengukuran tahanan isolasi dilakukan dengan alat insulation tester . Insulation tester banyak macamnya masing-masing memiliki spesifikasi yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya mulai  dari  tipe  sederhana,  menengah  sampai  dengan  yang  canggih.  Tampilannya  juga banyak macamnya mulai dari tampilan analog, semi digital dan digital murni. Pada Front Panel ada yang sederhana dan ada juga yang  canggih. Tapi seluruhnya memiliki prinsip kerja yang sama.

## Gambar 4. 2 Insulation Tesser (Sumber: Dokumentasi Pribadi)
Fungsi-fungsi tombol pada alat insulation tester:
1. Saklar pilih (Selector Switch): tegangan uji megger, uji tegangan. Baterai dan pemutus pasokan.
2. Range: pilihan jangkau batas skala pengukuran.
3. Tambol Ω LED indikator: LED nyala hijau pengukuran benar, LED mati = pengukuran salah, baterai terlalu lemah.
4. LED nyala: pilihan jangkau batas skala sampai dengan TΩ (Tera Ohm) terpilih.
5. LED nyala: pilihan jangkau- batas skala sampai dengan 100 MΩ (Mega Ohm) terpilih
Skrup koreksi: pengaturan (koreksi) posisi jarum penunjuk pada angka O.
6. Selector switch (saklar pilih): pengukuran tegangan atau tahanan isolasi.
7. Analog display: Papan/plat skala penunjukan.
8. Test prob (-): Kabel pengukuran kutub negatif.
9. Test prob (+): Kabel pengukuran kutub positif.
10. Tempat penyimpanan jack konektor kabel.
Hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan pada alat uji apabila alat uji tersebut dipakai untuk mengukur objek pada lokasi yang tegangan induksi listrik di sekitarnya sangat tinggi  atau  masih  adanya  muatan  residual  pada  belitan  atau  kabel.  Langkah  untuk menetralkan tegangan induksi dengan menghubungkan alat uji dan PMS ke tanah sehingga induksinya hilang.
Tahapan-tahapan menggunakan alat uji insulation tester :
1. Pemasangan Baterai
Sebelum membuka tutup tempat baterai pastikan dulu saklar selector switch pada posisi volt (V) dan saklar pilihan pada posisi mati. Uji kondisi baterai: Setelah baterai terpasang saklar diposisikan pada plat Normally Open sekala menunjuk tegangan baterai.

## 2. Uji hidup/mati dan Fungsi Skrup Koreksi
Bila saklar selector switch pada posisi Ohm (Ω) dan saklar pilihan tidak pada posisi mati berarti alat ukur habis dipakai tetapi  belum mati. Kondisi yang benar  bila alat  tidak dipakai posisi saklar ke posisi volt (V) dan saklar pilihan di posisi mati. Skrup koreksi berfungsi  untuk  koreksi  posisi  jarum  penunjuk  agar  tepat  pada  angka  nol  (0). Pengaturan dilakukan dalam kondisi alat uji mati dan skrup koreksi diputar arah ke kiri atau ke kanan sehingga jarum tepat menunjuk angka nol.
3. Plat Skala (Analog Display)
Lampu LED pada sisi kanan plat skala adalah indikasi batas jangkau pilihan skala. Lampu indikasi Ohm (Ω) LED akan menyala bila pengujian tahanan isolasi adalah benar, dan bila tidak menyala berarti rangkaian pengukuran salah atau saat test tegangan ada yang salah.
4. Pengukuran Tegangan Arus Searah Dan Arus Bolak Balik Tegangan arus searah dan arus bolak balik dengan frekuensi 15 sampai dengan 500 hz dapat  diukur  dengan  alat  ini.  Pengukuran  tegangan  dapat  dimanfaatkan  untuk mendeteksi tegangan induksi yang masih ada dan secara otomatis berfungsi sebagai rangkaian  discharge  muatan  induksi  sebelum  pengukuran  tahanan  isolasi.  Turunnya tegangan dapat dipantau dari jarum penunjukan yang bergerak ke angka nol.
Tahapan pengujian tegangan pada alat insulation tester:
1. Posisikan saklar selektor switch pada posisi volt (V).
2. Periksa jarum penunjukan skala, bila belum tepat pada posisi angka nol maka diatur dengan skrup koreksi.
3. Posisikan  saklar  pilihan  pada  batas  angka  yang  sesuai,  dan  untuk  amannya  saklar pilihan diposisikan mati.
4. Hubungkan kedua prob pada titik ukur.
5. Nilai pengukuran bisa dilihat pada skala.
Prosedur Pengukuran pada alat insulation tester:
1. Posisikan saklar selektor switch pada Ohm (Ω).
2. Atur batas- jangkau skala 10 kΩ Ω 1 TΩ atau 100 kΩ - 100 MΩ dengan menekan tombol pilihan batas jangkau "RANGE"
3. Pilih tegangan uji megger dengan nominal 100 V, 250 V, 500 V, 1.000 V, 1.500 V, 2.000 V,  2.500  V  atau  5.000  V  dengan  memindah  posisi  saklar  pilihan  sesuai  dengan kebutuhan. Bila lampu LED menyala menandakan batas jangkau atas skala 10 kΩ - 1 TΩ tercapai.
4. Hubungkan titik ukur dengan kedua prob (+) dan (-) dan ditunggu sampai dengan jarum penunjukan berhenti bergerak. Gerak ayun jarum tergantung pada obyek yang diukur  tahanan  isolasinya  dan  berkisar  antara  beberapa  saat  setelah  terjadi  kontak sampai  dengan  30  detik  atau  lebih.  Pembacaan  nilai  tahanan  yang  optimal  adalah posisi jarum setelah tombol "ON" ditekan ditambah 1 menit. Hasil pengukuran bisa dibaca pada skala bagian atas Jika lampu LED Ohm (Ω)
Menyala  hijau  maka  nilai  pengukuran  tahanan  isolasi  benar.  Untuk  melindungi keamanan alat ukur insulation tester  maka pada awal pengukuran dipilih batas jangkau skala 100 kΩ - 100 MΩ, melalui tombol "RANGE" Dan lampu LED akan menyala. Ketentuan saat melakukan pengujian tahanan isolasi pada setiap fasanya :
1. Melakukan pengukuran tahanan isolasi PMS kondisi terbuka (open):
a. Terminal atas (Ra, Sa, Ta) tanah.
(Sumber : PT PLN (PERSERO))
Setelah nilai tahanan isolasi didapat dari alat ukur lalu dihitung arus bocornya pada tiap fasa, dengan cara tegangan dibagi arus bocornya :
1. Perhitungan arus bocor titik ukur atas – tanah Fasa R : Arus bocor (I) = 5000 𝑉
149.000 𝑀Ω =  0,0000335 mA Fasa S : Arus bocor (I) = 5000 𝑉 169.000 𝑀  = 0,0000295 mA Fasa T : Arus bocor (I) = 5000 𝑉 190.000 𝑀  = 0,0000263 mA
Dari  data  hasil  pengujian  diatas  menunjukkan  bahwa  setiap  fasa  memiliki  nilai tahanan isolasi yang berbeda-beda. Hal ini terjadi akibat dipengaruhi oleh kondisi  pada masing-masing  isolator.  Jika  pada  isolator  terdapat  banyak  kotoran  atau  debu  yang menempel akan mempengaruhi kemampuan pada isolasinya. Akan tetapi perbedaan nilai tersebut tidak berpengaruh kepada PMS selama hasil atau nilai yang didapat masih diatas standar yang telah ditentukan. Hasil pengujian tahanan isolasi PMS yang diperoleh pada PLTU Buton Adipala pada fasa R dan T masing- masing berada dibawah nilai 500 MΩ dan fasa S berada diatas nilai 70 MΩ dan hasil perhitungan kebocoran arus baik fasa R, S, dan T nilai yang didapat jauh dibawah nilai kebocoran arus yang dizinkan yaitu 1 kV = 1 mA.
Dari hasil nilai tahanan isolasi dan nilai kebocoran arus yang didapat, maka dapat dipastikan bahwa material isolasi yang diuji pada PMS tersebut masih dalam kondisi baik dan aman sesuai standar VDE (catalogue 228/4). Dengan nilai tahanan isolasi yang berada jauh diatas standar maka nilai kebocoran yang terjadi antara terminal atas dan ground dapat diminimalisir  sekecil  mungkin.  Perbedaan  ketika  pengukuran  terjadi  karena  saat  itu terkadang  posisi  japit  alat  uji  tidak  bisa  maksimal  atau  terganjal  kotoran  debu  yang menempel diperalatan yang diuji tidak maksimal untuk diambil nilainya.
Pengujian Tahanan Kontak Pada PLTU Buton Adipala
Hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pengujian tahanan kontak pada PMS yaitu  kebersihan  pada  kontak-kontak  PMS  dan  pemasangan  kontak  atas  dan  kontak bawahnya apakah terhubung dengan baik atau tidak. Jika tidak terpasang dengan baik atau masih adanya celah saat pengontakan kedua kontak maka celah itu dapat menyebabkan percikan api atau busur api sehingga nilai tahanan kontak pada PMS menjadi besar. Setelah dilakukannya  proses  pegujian  pada  PMS.  Diuji  kembali  untuk  memeriksa  kondisi  PMS apakah sudah sesuai standar atau tidak. Dan untuk tahanan kontaknya akan dilihat apakah nilainya menurun dan berada pada batas standar atau tidak.
Pengujian  tahanan  kontak  dilakukan  dengan  alat  uji  merk  MOM  690  terdiri  dari sumber arus  dan alat  ukur tegangan  dengan  sistem elektronik maka. Pembacaan dapat diketahui dengan baik dan ketelitian yang digital. Digunakannya arus sebesar 100 ampere karena  pembagi  dengan angka 100 akan memudahkan dalan menentukan nilai tahanan kontak dan lebih cepat.
Harus diperhatikan skala yang digunakan jangan sampai arus yang didapatkan sama dengan batasan skala sehingga kemungkinan akan terjadi overload dan hasil penunjukan tidak sesuai dengan kenyataannya.
Gambar 4. 3 Pengujian Tahanan Kontak Pada PLTU Buton Adipala (Sumber : Dokumentasi Pribadi)
Tahapan-tahapan pada saat pengujian tahanan kontak  :
1. Pastikan PMS dalam keadaan on atau mati.
2. Menghubungkan kabel alat ukur tahanan kontak pada pole PMS.
3. Alat  ukur  diatur  dalam  posisi  on  dan  diinjeksikan  arus  sebesar  100  A  atau  200  A, sehingga  besaran  arus  dan  tegangan  yang  dihasilkan  memberikan  hasil  berupa tahanan kontak yang telah diuji.
4. Mengembalikan PMS pada posisi open atau matisetelah pengujian selesai.

## Gambar 4. 4 Alat Ukur Tahanan Kontak Merk MOM690
(Sumber : Dokumentasi Pribadi)
Tahapan-tahapan menggunakan alat ukur tahanan kontak merk Mom690:
1. Hubungkan objek yang akan diukur ke tanah.
2. Hubungkan ke tanah alat ukur yang akan digunakan.
3. Sambungkan terminal (+) dan (-) ke terminal kedua sisi alat yang akan diukur.
4. Hubungkan kabel ukur MVolt sedekat mungkin dengan objek yang akan diukur.
5. Setelah siap posisikan saklar on/matike posisi on.
6. Pilih saklar pada skala 200 ampere dan hasilnya 2x.
7. Atur pembangkit arus sehingga display menunjuk angka 100 ampere.
8. Tekan saklar pengubah dari ampere ke ohm.
9. Catat penunjukan dan diakurasikan terhadap skala pembatas
Tabel 4. 2 Data Pengujian Tahanan Kontak Pada PLTU Buton Adipala Tahun 2023
(Sumber : PT PLN (PERSERO))
Setelah nilai tahanan kontak diperoleh dan diketahui nilai arus  injeksinya sebesar 100 A, maka rugi - ruginya adalah :
1. Fase R : W = (100 A) 2 x 15 µΩ
= 10000 x (15 x 0,000001Ω)
= 10000 x 0,000015 Ω
2. Fase S : W = (100 A) 2 x 18 µΩ
= 10000 x (18 x 0,000001Ω)
= 10000 x 0,000018 Ω
= 0,18 W
3. Fase T : W = (100 A) 2 x 23 µΩ
= 10000 x (23 x 0,000001Ω)
= 10000 x 0,000023 Ω

## = 0,23 W
Dari data hasil pengujian diatas untuk hasil tahanan kontak yang diperoleh Pada PLTU Buton Adipala baik pada fasa R, S, dan T semuanya bernilai dibawah 50 µΩ, berarti pada alat kontak PMS yang terpasang masih dalam kondisi baik dan aman sesuai standar IEC 60694 nilai R ≤ 50 µΩ / 120 % Nilai FAT atau nilai pengujian pabrikan. Apabila nilai yang diperoleh melebihi standar yang telah ditentukan yaitu diatas 50 µΩ, maka perlu dilakukan perbaikan  pada  klem-klem  jepitan  dan  bersihkan  pada  permukaan  kontak,  lalu  lakukan pengujian ulang. Jika dipaksakan untuk beroperasi, dikhawatirkan terjadi kerusakan pada Pemisah Rel tersebut akibat panas yang ditimbulkan oleh alat kontak.
Dari hasil perhitungan rugi-rugi daya yang diperoleh dapat dilihat bahwa kerugian yang diakibatkan adanya titik-titik sambungan pada kontak sangat kecil. Hal ini dikarenakan hasil  pengujian  tahanan  kontak  yang  didapat  sudah  memenuhi  standar  yang  telah dite ntukan.  Apabila  setiap  fasa  nya  bernilai  diatas  50  µΩ  hal  ini  dapat  disebabkan  oleh beberapa faktor seperti usia PMS, alat ukur, suhu lingkungan, kebersihan terminal PMS pada saat akan diuji, kontak yang tidak terhubung dengan baik, atau kelalaian teknisi. Semakin kecil  nilai  tahanan  kontak  yang  dihasilkan  maka  semakin  kecil  pula  rugi-rugi  yang ditimbulkan. Jika nilai tahanan kontak tidak sesuai standar maka diberikan tindakan seperti pembersihan  pada  klem  penghantar  PMS,  apabila  nilainya  masih  tetap  maka  dilakukan pengantian.

## SIMPULAN
1. Hasil pengujian nilai Tahanan Isolasi pada Pemisah rel (PMS) 500 KV Pada PLTU Buton Adipala baik fasa R, S, dan T sudah mencapai standar yang telah ditentukan, nilai yang diperoleh dibawah 500 MΩ. Karena pada nilai Tahanan Isolasi itu sendiri miksimal 500 MΩ atau sama dengan  500 mA. Artinya isolasi masih layak digunakan dan Pemisah rel dapat bekerja dengan baik.
2. Hasil pengujian nilai Tahanan Kontak pada Pemisah rel 500 KV pada Pada PLTU Buton Adipala  baik  fasa  R,  S,  dan  T  sudah  mencapai  standar  yang  telah  ditentukan  yaitu dibawah dari 50 µΩ Artinya alat kontak pemisah rel yang terpasang masih dalam kondisi baik dan aman.

## DAFTAR PUSTAKA
C.  Fang,  W.  Yan,  X.  Zhiwei  and  Y.  Zili,  "A  Survey  of  Disconnecting  Circuit  Breaker's Application,"  International  Conference  on  Smart  Grid  and  Electrical  Automation (ICSGEA), pp. 80-84, 2018.
H.  Chen,  X.  Zhao,  M.  Tan  and  S.  Sun,  "Computer  vision-based  detection  and  state recognition for disconnecting switch in substation automation," International Journal of Robotics and Automation, pp. 1-12, 2017.
D.  C.  Idoniboyeobu,  B.  A.  Wokoma  and  V.  C.  Ibanibo,  "Preventive  Maintenance  For Substation With Aging Equipment," American Journal of Engineering Research (AJER), vol. 7, no. 4, pp. 96-101, 2018.
M. Sivagamasundari and e. all, "Maintenance Of Connectors And Disconnectors In The EHV System,"  International  Journal  of  Advanced  Research  in  Electrical,  Electronics  and Instrumentation Engineering, pp. 2221-2226, 2013.
D.  A.  RANDI,  "EVALUASI  HASIL  PEMELIHARAAN  PEMISAH  DI  GARDU,"  TK  Electrical engineering. Electronics Nuclear engineering, 2020.
P.  C.  A.  Semesta,  "Companies  House,"  25  January  2022.  [Online].  Available: https://companieshouse.id/cipta-agung-semesta. [Accessed 25 05 2023].
PT.PLN, Pedoman PMS Final, Jakarta, 2014.
M. Imaduddin and B. Anthony, "EVALUASI PEMELIHARAAN PEMISAH (PMS) BUS 1 DAN 2 BAY KOPEL 150 KV GARDU INDUK TELUK BETUNG PT. PLN (Persero) ULTG TARAHAN," 7  October  2021.  [Online].  Available:  http://eprints.polsri.ac.id/id/eprint/10101. [Accessed 22 juni 2023].
A.  Siswanto,  R.  Alfian  and  E.  Subyanta,  "ANALISIS  KINERJA  PMS  REL  2  BAY  TRAFO 6MENGGUNAKAN THERMOVISION METHODEDI GARDU INDUK SUNYARAGI," Jurnal
Ilmiah Foristek, vol. 11, pp. 114-121, 2021.
M. Ridho, "Prinsip Kerja RTU SCADA PT. PLN Persero Rayon Bengkalis," 2020. H. Gabriel, "Mengenal  Arti  dan  Makna  Logo  PLN,"  shitya.id,  16  10  2022.  [Online].  Available: https://sahitya.id/arti-dan-makna-logo-pln/. [Accessed 20 06 2023].
Somantri, Gumilar Rusliwa. “Memahami Metode Kualitatif.” Makara Human Behavior Studies in Asia 9(2):57. 2005. doi: 10.7454/mssh.v9i2.122.
Fiantika,  Feny  Rita,  Mohammad  Wasil,  dan  Sri  Jumiyati.  2022.  Metodologi  Penelitian Kualitatif. Padang: Global Eksekutif Teknologi.