## PENGARUH PARALEL PENTANAHAN TRANSFORMATOR DAN PENTANAHAN ARRESTER TERHADAP KINERJA RESISTANSI PENTANAHAN TRANSFORMATOR DISTRIBUSI 250 KVA
GARDU BA 005 di PT. PLN (PERSERO) UP3 BENGKULU

## ULP TELUK SEGARA
Pebi Muhammad Rizki 1 , Dian Eka Putra 2 1,2 Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Palembang pebimrizki@gmail.com 1 ,dianekaputra@gmail.com
ABSTRAK Sistem Pentanahan  pada gardu transformator distrbusi sangatlah penting untuk kehandalan suplai energi listrik serta melindungi manusia dan peralatan dari tegangan lebih atau arus bocor, selain itu sistem  pentanhan  terutaman  pentanhan  netral  yang  baik  akan  menghasilkan    tegangan  yang  sempurna. Untuk melindungi manusia serta perangakat gardu distribusi BA 003 Transformator Distribusi 250 KVA dari  tegangan  sentuh  terutama  pada  musim  kemarau,  cuaca  cerah  dan    beban  puncak  penggunaan Transformator  250  KVA  diperlukan  paralel  grounding  Arrester  dan  Grounding  Bodi  atau  cangkang Transformator.  Dari  hasil  pengukuran    Beban  puncak  terjadi  pada  malam  hari  dengan  pembebanan mencapai  54%  dari  kapasitas  transformator  distribusi  250  KVA  sebesar  194  KVA.  Untuk  pengukuran Resistansi  terbesar    pada  pentanahan  Arrester  Transformator  sebesar  8,1  Ω  tejadi  pada  pukul  14.00  – 15.00 Wib, Resistansi terbesar pada pentanahan Bodi atau Cangkang Transformator sebesar 8,3 Ω terjadi pada pukul 14.00 – 15.00 Wib. Dari pengukuran  Paralel Instalasi pentanahan Arrester Transformator dan Bodi atau Cangkang Transformator sebesar  7,7 Ω pada pukul 14.00 – 15.00 Wib, dengan kondisi cuaca pada siang hari Cerah.
Kata Kunci : Pentanhan, Gardu Distribusi, Transformator, Arrester.
ABSTRAC The  grounding  system  in  the  distribution  transformer  substation  is  very  important  for  the reliability  of  the  supply  of  electrical  energy  and  protects  humans  and  equipment  from  overvoltages  or leakage  currents,  besides  that  the  mainly  good  neutral  grounding  system  will  produce  the  perfect voltage. To protect humans and distribution substation equipment BA 003 Distribution Transformer 250 KVA from touch voltage, especially in the dry season, sunny weather and peak loads using a 250 KVA Transformer requires parallel grounding Arrester and Grounding Body or Transformer shell. From the measurement  results,  the  peak  load  occurs  at  night  with  the  loading  reaching  54%  of  the  250  KVA distribution  transformer  capacity  of  194  KVA.  For  the  measurement  of  the  largest  resistance  on  the grounding of the Transformer Arrester of 8.1 Ω, occurs at 14.00 - 15.00 WIB, the greatest resistance on the grounding of the Transformer Body or Shell of 8.3 Ω occurs at 14.00 - 15.00 WIB. From the parallel measurement  of  the  grounding  installation  of  the  Transformer  Arrester  and  the  Transformer  Body  or Shell of 7.7 Ω at 14.00 - 15.00 WIB, with sunny weather conditions during the day.
Keywords: grounding, Distribution Substation, Transformer, Arrester .

## PENDAHULUAN
Gardu  Distribusi  merupakan  suatu  perangkat  yang  berperan  penting  dalam  menunjang penyaluran  energi  listrik  tegangan  rendah  ke  konsumen,  dikarenkan  sebagian  banyak  pelanggan listrik yaitu pelanggan tegangan rendah. Dalam   kegiatan operasional di PT.  PLN (Persero) Gardu Distribusi  hendaklah  aman  dari  arus  bocor  dan  tegangan  sentuh.  Dimana  pengetahanan  peralatan yang  bertujuan  mengentanahkan  bagian  dari  peralatan  yang  pada  kerja  normal  tidak  dialiri  arus (Hutahuruk,  1999).    Guna  menjaga  kehandalan  dari  Gardu  Distribusi  Tegangan  Rendah    tersebut maka  diperlukan  suatu    pentanahan  yang  baik  guna  untuk  memperoleh  tegangan  potensial  yang merata dalam suatu bagian struktur dan peralatan, serta untuk memperoleh jalan balik arus hubung- singkat/arus  gangguan  ke  tanah  yang  memiliki  resistansi  rendah.  Sebab  apabila  arus  gangguan dipaksakan  mengalir  ke  tanah  dengan  tahanan  yang  tinggi,  maka  hal  tersebut  akan  menimbulkan perbedaan  tegangan  yang  besar  sehingga  dapat  membahayakan.  Kecelakaan  pada  personil,  timbul
pada  saat  hubung  singkat  ketanah  terjadi  (Daryanto, 2012).    Untuk  nilai  resistansi  tanah  PT.  PLN (Persero) sesuai dengan SPLN 1978 dengan nilai resistansi maksimal 5 Ohm (PLN, 1978), sehingga perlu  dilakukan  pemeliharaan  rutin  untuk  sistem  pentanahan  guna  menjaga  nilai  resistansi  yang sesuai  standar  dan  menjaga  kehandalan  suatu  peralatan  itu  sendiri.  Selain  itu  disaat  terjadinya kemarau  atau  musim  penggering  akan  menaikan  suhu  tanah  dan  mengurangi  kelembaban  tanah, maka  untuk  mempertahankan  nilai  resistansi  tersebut  diperlukan  percobaan  pengkombinasikan secara  paralel  antara  instalasi    pentanahan  transformator  distribusi    250  KVA    dengan  Instalasi pentanahan Arrester pada Gardu distribusi  BA 005 di PT. PLN (Persero) UP3 Bengkulu ULP Teluk Segara

## TINJAUAN PUSTAKA Fungsi Pentanahan
Konstruksi dari elektroda bergantung dari kode daerah yang dipergunakan. Fungsinya untuk mengadakan  sebuah  resistansi  yang  rendah  sebagai  jalan  menuju  ke  massa  tanah.  Elektroda pentanahan  dapat  dilakukan  dengan  memakai  konduktor  yang  pada  dasarnya  untuk kontak/penghubung  dengan  tanah.  Akhir  dari  pemasangan  nantinya,  sambungan  elektroda pentanahan  harus  terpasang  dengan  kuat,  agar  fungsi  yang  diharapkan  dapat  tercapai.  Elektroda pentanahan adalah tahanan antara suatu titik yang dihubungkan ke bumi dan remote earth. Remote earth  itu  adalah  suatu  titik  yang  jauh  dari  elektroda  pentanahan  dimana  tahanan  elektroda pentanahan tidak naik ketika jarak dinaikkan.

## Macam Pentanahan
Sistem pentanahan dapat dibedakan menjadi (Hutahuruk, 1999), yaitu : 1. Pentanahan sistem 2. Pentanahan penangkal petir 3. Pentanahan peralatan

## Pentanahan Sistem
Salah satu factor kunci dalam setiap usaha Pengaman (perlindungan) rangkaian listrik adalah pentanahan  (AS  Pabla,  2019)  (Dian  Eka  Putra  J.  U.,  2018).  Pentanahan  sitem  dimana  pentanahan dari  titik  yang  merupakan  bagian  dari  jaringan  listrik,  misalnya  titik  netral  generator,  titik  netral transformator atau titik pada hantaran tengah atau hantaran netral. Suatu gangguan pentanahan pada salah  satu  bagian  sistem  harus  dapat  diisolir  dan  diamankan  tanpa  mematikan  atau  menggangu keseluruhan sistem, sehingga keandalan dan kontinuinitas pelayanan kepada pengguna energi listrik ini  (konsumen)  dapat  dijamin.  Dengan  dipasangnya  peralatan  pentanahan  sistem  ini  diharapkan gangguan dapat dibatasi pada grup sistem yang mengalami gangguan saja.

## Pentanahan Peralatan Sistem Grid
Pentanahan ini adalah sistem pentanahan dengan menggunakan batang-batang elektroda yang ditanamkan sejajar dipermukaan tanah, batang batang ini terhubung satu sama lain, bertujuan untuk meratakan  tegangan  yang  mungkin  timbul.  Dengan  cara  ini  bila  jumlah  elektroda  yang  ditanam banyak, maka bentuknya mendekati bentuk plat dan ini merupakan bentuk maksimum atau bentuk yang  mempunyai  harga  tahanan  yang  paling  kecil  untuk  daerah  tertentu.  tetapi  bentuk  ini  mahal dilakukan  oleh  karena  itu  perlu  dicari  bentuk  yang  sederhana  dan  murah  tetapi  mempunyai  harga tahanan yang memenuhi persyaratan.

## Pentanahan Peralatan sistem Rod
Pentanahan  ini  adalah  pentanahan  yang  menggunakan  batang  elektroda  yang  ditanamkan secara  tegak  lurus  kedalam  tanah,  fungsinya  hanya  untuk  mengurangi  atau  memperkecil  tahanan pentanahan.
Bila  dilakukan  paralel  elektroda  yang  lebih  banyak,  maka  tahanan  pentanahan  akan  lebih kecil.  Penanaman  batang  elektroda  ini  kedalam  tanah  dapat  berbentuk  bujur  sangkar  atau  persegi panjang  dengan  jarak  antara  elektroda  sama.  sedangkan  konduktor  penghubung  elektroda  terletak diatas permukaan tanah sehingga tidak diperhitungkan tahanannya.

## Pentanahan Arrester
Pentingnya  fungsi  arrester  dalam  sistem  kooardinasi  isolasi  pada  instalasi  tenaga  listrik,  maka pemasangan alat ini harus betul-betul memenuhi persyaratan teknis. Dalam prakteknya kebanyakan arrester  dilakukan  dengan  pentanahan  local,  yaitu  Rods  yang  dimasukan  ketanah  dekat  dengan arrester.  Selanjutnya  dari terminal  pentanahan  arrester  dihubungkan  ke  rods  dengan  menggunakan konduktor, besarnya tahanan dibuat sekecil mungkin dan harganya dibatasi dibawah 5 Ω (Samaulah, 2004).  Arrester  yang  sering  dipakai  berjenis  Explulsion  Type  Lightning  Arrester  sebagai  tabung pelindung untuk peralatan listrik yang berfungsi memotong petir (Reynaldo Zoro, 2018).

## Pentanahan Peralatan
Pentanahan  peralatan,  berlainan  dengan  pentanahan  sistem,  adalah  pentanahan  bagian  dari peralatan  yang  pada  kerja  normal  tidak  dilalui  arus  (Hutahuruk,  1999).  Tujuan  dari  pentanahan peralatan tersebut adalah :
a. Untuk  membatasi  tegangan  antara  bagian-bagian  peralatan  yang  tidak  dilalui  arus  dan  antara bagian-bagian  ini  dengan  tanah  sampai  pada  suatu  harga  yang  aman  (tidak  membahayakan) untuk semua kondisi operasi normal atau tidak normal. Untuk mencapai tujuan ini,suatu sistem pentanahan  peralatan  sangat  dibutuhkan.  Sistem    pentanahan  ini  gunanya  untuk  memperoleh pontensial yang merata dalam semua bagian struktur dan peralatan,dan juga agar operator atau orang yang berada di daerah instalasi itu berada pada potensial yang sama dan tidak berbahaya pada setiap waktu.
b. Untuk  memperoleh impedansi yang kecil/rendah dari jalan balik arus hubung singkat ketanah. kecelakaan pada personil pada saat hubung singkat ketanah terjadi, jadi bila arus hubung singkat ini  dipaksakan  mengalir  ketanah  melalui  impedansi  yang  tinggi,  ini  akan  menimbulkan pebedaan potensial yang besar dan sangat berbahaya

## Elektroda Pentanahan
Elektroda pentanahan adalah suatu penghantar yang ditanamkan kedalam tanah dan membuat kontak langsung dengan tanah. Adanya kontak langsung ini dengan tujuan agar diperoleh pelaluan arus  yang  sebaik-baiknya  apabila  terjadi  gangguan  sehingga  arus  tersebut  disalurkan  ke  tanah. Bahan  konduktor  merupakan  bahan  yang  digunakan  sebagai  elektroda  pentanahan,  berdasarkan ketentuan  maka  bahan  tersebut  adalah  besi,  aluminium,  dan  tembaga.  Dari  ketiga  jenis  bahan tersebut  ditinjau  dari  sifat  mekanis,  elektris  dan  kimiawi  maka  tembaga  mempunyai  keunggulan yang  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  bahan  yang  lain  namun  ditinjau  dari  segi  biaya  tembaga cenderung  lebih  mahal,  tetapi  mengingat  kesulitan  yang  timbul  bila  elektroda  tersebut  mengalami kerusakan  baik  pengaruh  elektris,  mekanis  dan  kimiawi  maka  tembaga  lebih  unggul  (Sunarno, 2006).
Gambar 1.  Komponen Tahanan dari suatu batang elektroda pentanahan
Untuk mendapatkan tahanan pembumian yang kecil,diperlukan elektroda pentanahan. Prinsip dasar  untuk  memperoleh  tahanan  yang  kecil  adalah  dengan  membuat  permukaan  elektroda bersentuhan dengan tanah sebesar mungkin, sesuai dengan rumus :
A L R  
Dimana :
R = Tahanan Pentanahan (  ) ρ =  Tahanan Jenis Tanah (  m ) L = Panjang lintasan arus pada tanah ( m ) A = Luaspenampang lintasan arus pada tanah ( m² )

## Elektroda bentuk Batang ( Rod )
Elektroda bentuk batang ini adalah elektroda bentuk pipa atau batang profil yang ditanamkan tegak lurus kedalam tanah dengan kedalaman antara 1 sampai 10 meter.
Gambar 2. Bentuk-bentuk Elektroda Batang
Dibawah  ini  diperlihatkan  distribusi  tegangan  yang  terjadi  pada  elektroda  pada  saat  terjadi gangguan.
Gambar 3. Distribusi tegangan sekitar Elektroda
Elektroda batang Tunggal Elektroda batang dalam group ( mesh ) d 1 s/ d 10 m
Distribusi tegangan sekitar Satu batang elektroda
Distribusi tegangan sekitar dua batang elektroda
Dengan  demikian  untuk  jumlah  elektroda  yang  lebih  banyak  yang  ditanam  tegak  lurus kedalam  tanah  maka  tahanan  pentanahannya  semakin  kecil  dan  distribusi  tegangan  akan  lebih merata.

## Satu Buah Elektroda Batang Ditanam Vertikal Ke Dalam Tanah
Dasar  perhitungan  tahanan  pentanahan  adalah  perhitungan  kapasitansi  dari  susunan  batang- batang elektroda pentanahan dengan anggapan bahwa distribusi arus atau muatan uniform sepanjang batang elektroda. Hubungan tahanan dan kapasitansi dapat dijelaskan dengan suatu analogi. Analogi ini merupakan dasar perhitungan karena aliran arus masuk ke dalam tanah dari elektroda pentanahan mempunyai  kesamaan  dengan  emisi  fluks  listrik  dari  konfigurasi  yang  sama  dari  konduktor  yang mempunyai muatan yang terisolir (Dian Eka Putra F. A., 2018).
Gambar 4. Elektroda batang ditanamkan tegak lurus
Dua Buah Elektroda Batang Ditanam Vertikal Ke Dalam Tanah
                   4 4 2 2 5 2 3 1 4 1 4 ln 4 2 s L s L s d L L
R bt  
 
Untuk s > L
              4 4 2 2 512 16 2 2 4 ln 4 ln 4 2 L s L s L s s L d L L
R bt   Untuk s < L
Dimana s = Jarak antara kedua elektroda batang ( meter )
Gambar 5. Dua batang elektroda ditanamkan tegak lurus

## Tahanan Jenis Tanah
Tahanan  jenis  tanah  direpresentasikan  dengan  notasi  ρ.  Pembumian  itu  sendiri  merupakan sebuah  badan  yang  sangat  besar  dapat  digambarkan  sebagai  sebuah  bak  penampung  yang  tidak terbatas untuk mengalirkan arus ke dalam tanah dan dapat mempertimbangkan tahanan yang kecil untuk mengalirkan arus.
Harga  tahanan  jenis  tanah  pada  daerah  kedalaman  yang  terbatas  tergantung  pada  beberapa faktor yaitu :
a. Keadaan  struktur  tanah  antaralain  struktur  geologi  seperti  tanah  liat,  tanah  rawa,tanah berbatu,tanah pasir, tanah gambut dan sebagainya.
b. Unsur kimia yang terkandung dalam tanah, seperti garam,logam,dan mineral lainnya.
c. keadaan iklim ,basah atau kering.
d L d L ρ s
d. Temperatur tanah dan jenis tanah
Tabel 1 Harga Tahanan Jenis Tanah (PUIL2000, 2000) Jenis Tanah Resistansi  Jenis Tanah (Ω.m) Tanah Rawa 10 – 40 Tanah Liat dan Tanah Ladang 20 – 100 Pasir Basah 50 – 200 Kerikil Basah 200 – 3000 Pasir / kerikil kering < 10000 Tanah berbatu 2000 – 3000 Air laut dan air tawar 10 – 100

## METODE PENELITIAN
Tahapan-tahapan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut :
Mulai
Pengumpulan Data A. Studi Pustaka
B. Studi Lapangan Pemilihan Lokasi Pengukuran Resistansi Pentanahan di Gardu Transformator  BA.003 Lokasi Sesuai? Pengukuran Resistansi Pentanahan Arrester & Bodi Transformator  250 kVA Pengambilan Data Selesai Hasil & Kesimpulan Penggolahan dan Analisa Data Pengukuran TIDAK Gambar 6.  Tahapan  Penelitian
Penelitian  Pengaruh  Paralel  Grounding  Transformator  Dan  Grounding  Arrester  Terhadap Kinerja Resistansi Pentanahan Transformator Distribusi 250 KVA Gardu                BA 005 di PT. PLN  (Persero)  UP3  Bengkulu  ULP Teluk  Segarad  dilakukan  dengan  metode eksprimental  dengan langkah-langkah :
1. Pengumpulan data-data mengenai penelitian dan pengukuran.
2. Surve  lokasi  penelitian  dan  pengukuran  Resistansi  Grounding  di  lokasi  Pada  Gardu  BA  005 Transformator Distribusi 250 KVA PT. PLN (Persero) UP3 Bengkulu ULP Teluk Segara.
3. Peralatan dan Alat Ukur Resistansi Penranahan yaitu Digital Earth Tester (Kyoritsu   4105A) dan Tools Set
4. Peralatan  Pengaman    atau  Alat  Pelindung  Diri  dan  Prosedur  K3  Pengukuran  Resistansi pentabnahan selama proses pengukuran lapangan.
5. Penentuan Titik sentris tempat alat ukur  elektrode Earth Tester dipasang. Metode pengukuran tahanan menggunakan metode tiga titik, dimana 1 batang elektrode memiliki 2 buah titik atau elektrode pasak bantu.

## PEMBAHASAN
Mengacu  pada  SPLN  1978  dan  PUIL  2000  untuk  pentanahan  sebaiknya  di  bawah  5  Ohm, semakin  rendah  nilai  resistansi  pentanahan  akan  semakin  bagus  dan  handal  dari  bahaya  terkontak langsung terhadap arus bocor atau tegangan sentuh.

## Perhitungan Tahanan Pentanahan
Untuk  perehitungan  Resistansi  Pentanahan  dua  batang  elektro  yang  diparalel  dengan menggunakan persamaan 2.4. yaitu :
𝑅 = ρ 4. π. L 𝑥 (𝑙𝑛 4𝐿 𝑎 + ln 4𝐿 𝑠 − 2 + 𝑠 2𝐿 − 𝑠 2 16𝐿 2 + 𝑠 4 512𝐿 4 )
Untuk S < L  Dimana : perhitungan tahanan pentanahan
 Perhitungan tahanan pentanahan untuk duabatangelektroda yang diparalel
Dari  data  hasil  survey    lapangan  pada  Gardu  Distribusi  BA.  005  Transformator  250  KVA didapat variable sebagai berikut :
Ρ  :  100 Ωcm
𝑎 :   0,35 cm
π  :  3,14
L  :  250 cm s  :  100 cm
Dari  data  atau  variable  diatas,  Dengan  menggunakan  persamaan  2.3    perhitungan  dua  batang elektroda yang diparalel didapat  sebesar 0,122 Ω.

## ANALISA
Berdasarkan pengukuran yang Dilakukan salama 5 hari Pada Trafo 250 kVA Gardu BA 0003 PT. PLN (Persero) UP3 Bengkulu ULP Teluk Segara hasil yang di dapatkan :

## 1. Pengukuran  Resistansi Pentanahan  Pukul 09.00-10.00 WIB
Tabel 2. Pengukuran Resistansi Pentanahan pada Pukul 09.00 – 10.00 Wib
No Tanggal Pembebanan Transformator Cuaca Nilai Grounding Arrester Transformator Nilai Grounding Body Transformator Nilai Grounding Diparalel 1 21 Mei 2020 37% Cerah 3,3 2,8 2,7 2 22 Mei 2020 49% Berawan 2,3 2,2 2 3 23 Mei 2020 41% Cerah 3,1 2,5 2,1 4 25 Mei 2020 38% Cerah 2,5 2,9 2,7 5 26 Mei 2020 30% Berawan 1,6 1,8 1,4
Gambar  7. GrafikPengukuran Resistansi Pentanahan pada Pukul 09.00 – 10.00 Wib
Dilihat  dari  gambar  7.  Grafik  Pengukuran  yang  dilakukan  pada  tanggal  21  Mei  2020  yang dimulai  pukul  09.00  sampai  dengan  pukul  10.00  Wib  dapat  dilihat  pada  Tabel  2,  menunjukan resistansi  tertinggi  pada  masing-masing  pentanahan  dimana  pada  pentanahan    Arrester  untuk Transformator  sebesar  3,3  Ω  di  tanggal  21  mei  2020  dan  pada  pentanahan  Body  Transformator sebesar  2,9  Ω  di  tanggal  25  Mei  2020,  dengan  keadaan  cuaca  cerah.  Pada  pengukuran  paralel anatara Grounding Arrester dan Grounding Bodi Transformator nilai resistansi pentanahan tertinggi yaitu 2,7 Ω pada tanggal 21 dan 25 Mei 2020. Dilihat dari keadaan cuaca naiknya nilai resistansi pentanahan  dipengaruhi oleh keadaan suhu dan kondisi cuaca. Sehingga nilai resistansi pengukuran pentanahan  dilapangan  lebih  besar  dari  nilai  resitansi  pentanahan  yang  didapat  dari  perhitungan sebesar 0, 122 Ω.

## 2. Pengukuran Resistansi Pentanahan  Pukul 14.00 -15.00 WIB
Tabel 3. Pengukuran Resistansi Pentanhan pada Pukul 14.00 – 15.00 Wib
No Tanggal Pembebanan Transformator Cuaca Nilai Grounding Arrester Transformator Nilai Grounding Body Transformator Nilai Grounding Diparalel 1 21 Mei 2020 45% Cerah 8,1 8,3 7,7 2 22 Mei 2020 49% Berawan 1,5 1,6 2 3 23 Mei 2020 43% Cerah 3,4 2,2 3,7 4 25 Mei 2020 41% Cerah 6,5 4,9 1,4 5 26 Mei 2020 0% Cerah 3,6 3,6 2,1
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 Cerah Berawan Cerah Cerah Berawan 37% 49% 41% 38% 30% 21-Mei-20 22-Mei-20 23-Mei-20 25-Mei-20 26-Mei-20 Nilai Grounding Arrester Transformator Nilai Grounding Body Transformator Nilai Grounding Diparalel
Gambar  8. Grafik Pengukuran Resistansi Pentanahan pada Pukul 14.00 – 15.00 Wib
Dilihat dari gambar 8. Grafik Pengukuran resistansi pentanahan yang dilakukan pada tanggal 21 Mei 2020 yang dilakukan pukul 14.00 sampai dengan pukul 15.00 Wib dapat dilihat pada Tabel 3,  menunjukan  resistansi  tertinggi  pada  masing-masing  pentanahan  dimana  pada  pentanahan Arrester  untuk  Transformator  sebesar  8,1  Ω  di  tanggal  21  mei  2020  dan  pada  pentanahan  Body Transformator sebesar 8,3 Ω di tanggal 21 Mei 2020, dengan keadaan cuaca pada siang hari  cerah. Pada  pengukuran  paralel  anatara  Grounding  Arrester  dan  Grounding  Bodi  Transformator  nilai resistansi pentanahan tertinggi yaitu 7,7 Ω pada tanggal 21   Mei 2020. Dilihat dari keadaan cuaca naiknya  nilai  resistansi  pentanahan    dipengaruhi  oleh  keadaan  suhu  dan  kondisi  cuaca.  Sehingga nilai resistansi  pengukuran  pentanahan  dilapangan  lebih  besar  dari  nilai resitansi  pentanahan  yang didapat dari perhitungan sebesar 0, 122 Ω.

## 3. Pengukuran Resistansi Pentanahan  Pukul 19.00 - 20.00 WIB
Tabel 4. Pengukuran Resistansi Pentanhan pada Pukul 19.00 – 20.00 Wib
No Tanggal Pembebanan Transformator Cuaca Nilai Grounding Arrester Transformator Nilai Grounding Body Transformator Nilai Grounding Diparalel 1 21 Mei 2020 54% Cerah 2,5 2,2 1,9 2 22 Mei 2020 54% Gerimis 1,7 2 2,4 3 23 Mei 2020 54% Cerah 5,4 6,9 5,8 4 25 Mei 2020 50% Cerah 3,6 3,3 1,4 5 26 Mei 2020 0% Hujan - - - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Cerah Berawan Cerah
Cerah Cerah
45% 49% 43% 41% 0% 21-Mei- 20 22-Mei- 20 23-Mei- 20 25-Mei- 20 26-Mei-
20 Nilai Grounding Arrester Transformator
Nilai Grounding Body Transformator
Nilai Grounding Diparalel
Gambar  9. Grafik Pengukuran Resistansi Pentanahan pada Pukul 19.00 – 20.00 Wib
Dilihat  dari  gambar  9.  Grafik  Pengukuran resistansi  pentanahan  yang  dilakukan  malam  hari pada  saat  beban  puncak    dimulai  pada  tanggal    21  Mei  2020  yang  dilakukan  pukul  19.00  sampai dengan pukul 20.00 Wib dapat dilihat pada Tabel 4, menunjukan resistansi tertinggi pada masing- masing pentanahan dimana pada pentanahan  Arrester untuk Transformator sebesar 5,4 Ω di tanggal 23  mei  2020  dan  pada  pentanahan  Body  Transformator  sebesar  6,9  Ω  di  tanggal  23  Mei  2020, dengan keadaan cuaca pada malam hari  cerah. Pada pengukuran paralel anatara Grounding Arrester dan Grounding Bodi Transformator nilai resistansi pentanahan tertinggi yaitu 5,8 Ω pada tanggal 23 Mei 2020. Dilihat dari keadaan cuaca naiknya nilai resistansi pentanahan  dipengaruhi oleh keadaan suhu  dan  kondisi  cuaca.  Sehingga  nilai  resistansi  pengukuran  pentanahan  dilapangan  lebih  besar dari  nilai  resitansi  pentanahan  yang  didapat  dari  perhitungan  sebesar  0,  122  Ω.      Selain berpengaruhnya cuaca  pengaruh pembebanan transformator mencapai 54%.

## 4. Pengukuran Resistansi Pentanahan  Pukul 22.00 - 23.00 WIB
Tabel 5. Pengukuran Resistansi Pentanhan pada Pukul 22.00 – 23.00 Wib
No Tanggal Pembebanan Transformator Cuaca Nilai Grounding Arrester Transformator Nilai Grounding Body Transformator Nilai Grounding Diparalel 1 21 Mei 2020 51% Cerah 3,5 3,1 2 2 22 Mei 2020 52% Cerah 2,7 3,4 1,5 3 23 Mei 2020 55% Cerah 1,3 1,8 1,6 4 25 Mei 2020 47% Cerah 3,5 2,1 2,5 5 26 Mei 2020 0% Gerimis 3 2,8 1,6
0 1 2 3 4 5 6 7 8 Cerah Gerimis Cerah Cerah Hujan 54% 54% 54% 50% 0% 21-Mei- 20 22-Mei- 20 23-Mei- 20 25-Mei- 20 26-Mei- 20 Nilai Grounding Arrester Transformator
Nilai Grounding Body Transformator Nilai Grounding Diparalel
Gambar  10. Grafik Pengukuran Resistansi Pentanahan pada Pukul 22.00 – 23.00 Wib
Dilihat  dari  gambar  10.  Grafik  Pengukuran  resistansi  pentanahan  yang  dilakukan  dini  hari atau  luar  beban  puncak    dimulai  pada  tanggal    21  Mei  2020  yang  dilakukan  pukul  22.00  sampai dengan pukul 23.00 Wib dapat dilihat pada Tabel 5, menunjukan resistansi  tertinggi pada masing- masing  pentanahan  dimana  pada  pentanahan    Arrester  untuk  Transformator  sebesar  3,5  Ω  pada tanggal 21 dan 25 mei 2020 dan pada pentanahan Body Transformator sebesar 3,4 Ω di tanggal 22 Mei  2020,  dengan  keadaan  cuaca  pada  malam  hari    cerah.  Pada  pengukuran  paralel  aatara Grounding  Arrester  dan  Grounding  Bodi  Transformator  nilai  resistansi  pentanahan  tertinggi  yaitu 2,5 Ω pada tanggal 25  Mei 2020. Dilihat dari keadaan cuaca naiknya nilai resistansi pentanahan dipengaruhi oleh keadaan suhu dan kondisi cuaca. Sehingga nilai resistansi pengukuran pentanahan dilapangan lebih besar dari nilai resitansi pentanahan yang didapat dari perhitungan sebesar 0, 122 Ω.

## KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  dan  pengukuran  Instalasi  Pentanahan    Transformator    Distribusi  250  kVA Gardu BA 003 PT. PLN (Persero) UP3 Bengkulu ULP Teluk Segara dapat disimpulkan :
1. Beban  puncak  terjadi  pada  malam  hari  dengan  pembebanan  mencapai  54%  dari  kapasitas transformator distribusi 250 KVA sebesar 194 KVA.
2. Resistansi  terbesar    pada  pentanahan  Arrester  Transformator  sebesar  8,1  Ω  tejadi  pada  pukul 14.00 – 15.00 Wib.
3. Resistansi terbesar pada pentanahan Bodi atau Cangkang Transformator sebesar 8,3 Ω terjadi pada pukul 14.00 – 15.00 Wib.
4. Dari pengukuran  Paralel Instalasi pentanahan Arrester Transformator dan  Bodi atau Cangkang Transformator sebesar  7,7 Ω pada pukul 14.00 – 15.00 Wib, dengan kondisi cuaca pada siang hari Cerah.
5. Pengaruh  cuaca  terhadap  kenaikan  nilai  resistansi  pentanahan  sangat  berpengaruh  terutama pada saat siang hari antara pukul 14.00 sampai 15.00 Wib.
6. Dari  hasil  perhitungan  paralel  pentanahan    Bodi  atau  Cangkang  Transformator  dapat mempekecil    resistansi  pentanahan  sebesar  0,  122  Ω  dan  hasil  pengukuran  terbesar  7,7  Ω dengan selisih resistansi pentanahan   sebesar 7,58 Ω.
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Cerah Cerah Cerah Cerah Gerimis 51% 52% 55% 47% 0% 21-Mei- 20 22-Mei- 20 23-Mei- 20 25-Mei- 20 26-Mei-
20 Nilai Grounding Arrester Transformator Nilai Grounding Body
Transformator
Nilai Grounding Diparalel

## DAFTAR PUSTAKA
1. AS Pabla, A. H. (2019). Sistem Distribusi Daya Listrik. Jakarta: Erlangga.
2. Daryanto. (2012). Teknik Listrik Lanjutan. Bandung: Satu Nusa.
3. Dian  Eka  Putra,  F.  A.  (2018).  Studi  Sistem  Pentanahan  Saluran  Udara  Tegangan  Tinggi (SUTT) Penghantar 150 KVA Lubuk Linggau - Pekalongan PT.PLN (Persero) Unit Pembangkit dan Transmisi (UPT) Bengkulu. Jurnal Surya Energy , 220-227.
4. Dian  Eka  Putra,  J.  U.  (2018).  Pengukuran  Grounding  SIIP  Panel  Distribusi  Instalasi  Rekam Medis RSUP DR. Mohammad Hoesin Palembang. Jurnal AMPERE , 128-139.
5. Hutahuruk,  T.  (1999). Pengentanahan  Netral  Sistem  Tenaga  dan  Pengentanahan  Peralatan. Jakarta: Erlangga.
6. PLN. (1978). SPLN1978. Jakarta: PT.PLN.
7. PUIL2000, S. 0.-0.-2. (2000). PUIL2000. Jakarta: Yayasan PUIL .
8. Reynaldo  Zoro,  W.  A.  (2018). Sistem  Proteksi  Petir  Pada  Sistem  Tenaga  Listrik. Bandung: Remaja Rosdakarya.
9. Samaulah,  H.  (2004). Dasar-Dasar  Sistem  Proteksi  Tenaga  Listrik. Palembang:  Universitas Sriwijaya.
10. Sunarno. (2006). Mekanikal Elektrikal. Yogyakarta: ANDI.