## Pengaruh Kemiringan Kolektor Menggunakan Adsorben Arang Aktif Terhadap Efisiensi Kolektor Surya Pada Proses Adsorpsi Mesin Pendingin
Septiyan Nur Amelia 1) , Sudarsono 2) , Muhammad Hasbi 3)
¹) Mahasiswa Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo ² ʾ ³) Dosen Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo Jl. H.E.A Makadompit, Kampus Hijau Bumi Tridarma Andounohu, Kendari 93232
Email: snuramelia@icloud.com Article Info

## Abstrak
Available online July 29, 2021 Indonesia  mempunyai  sumber  energi  surya  yang  berlimpah  dengan  intensitas  radiasi matahari rata-rata sekitar 4.8 kWh/m2 per hari di seluruh wilayah Indonesia karena terletak di garis katulistiwa 6°LU sampai 11°LU dan 9°BT-141°BT. Dengan begitu energi matahari yang tidak terhabiskan tersebut dapat dimanfaatkan Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui  panas  yang    digunakan  kolektor  untuk  proses  desorpsi  dan  untuk  mengetahui pengaruh variasi sudut kemiringan kolektor terhadap efisiensi kolektor. Dengan begitu dapat dimanfaatkan salah  satunya  untuk  proses  pendinginan  air  menggunakan  perangkat  kolektor surya  pada  mesin  pendingin  siklus  adsorpsi  tenaga  panas  matahari  Penelitian  ini  dilakukan dengan  memvariasikan  kemiringan  sudut  kolektor  mesin  pendingin  dengan  siklus  adsorpsi menggunakan  energi  surya.  Hasil  pengujian  menunjukan  bahwa  rata-rata  kalor  berguna teoritis  pada  kolektor  (Q u )  yang  diperoleh  kolektor  sudut  0°  sebesar 236,079  Watt,  kolektor sudut 15° (dari pukul 08.00 – 15.30) 131,683 Watt, dan kolektor sudut 30° (dari pukul 08.00 – 16.00) sebesar 179,638 Watt pada masing-masing hari pengujian. Rata- rata efisiensi (η) dari pukul 08.00 – 15.30 (pengukuran optimal) yang diperoleh kolektor sudut 0° sebesar 51,296%, kolektor sudut 15° 47,1%, dan untuk kolektor sudut 30° rata-rata efisiensi dari pukul 08.00 – 16.00 (pengukuran optimal) sebesar 52,836%.
Kata kunci : Kolektor, adsorpsi, temperatur.

## Abstract
Indonesia  has  abundant  sources  of  solar  energy  with  an  average  solar  radiation  intensity  of about 4.8 kWh/m2 per day throughout Indonesia because it is located at the equator 6°N to 11°N and 9°E-141°E. That way the sun's energy that is not used up can be utilized. The purpose of this study is to determine the heat used by the collector for the desorption process and to determine the effect of variations in the angle of inclination of the collector on the efficiency of the collector. That way, one of them can be used for the water cooling process using a solar collector  device  on  a  solar  heat  adsorption  cycle  cooling  machine  The  purpose  of  this  study was to determine the heat used by the collector for the desorption process and to determine the effect of variations in the collector tilt angle on the efficiency of the collector. This research was conducted by varying the slope of the cooling machine collector with an adsorption cycle using  solar  energy.  The  test  results  show  that  the  average  theoretical  useful  heat  at  the collector (Qu) obtained by the 0° angle collector is 236,079 Watt, the 15° angle collector (from 08.00 – 15.30)  is 131.683 Watt, and the 30° angle collector (from 08.00 – 16.00) is 179.638 Watt. on each test day. The average efficiency (η) from 08.00 – 15.30 (optimal measurement) obtained by the 0° angle collector is 51.296%, the 15° collector angle is 47.1%, and for the 30° angle  collector  the  average  efficiency  is  from  08.00 – 16.00  (optimal  measurement)  of 52.836%.
Keywords : collector, adsorption, temperature.
.

## ENTHALPY: JurnalIlmiahMahasiswa Teknik Mesin
Journal homepage: http://ojs.uho.ac.id/index.php/ENTHALPY
1. Pendahuluan
Indonesia  mempunyai  sumber  energi  surya yang  berlimpah  dengan  intensitas  radiasi matahari rata-rata sekitar 4.8 kWh/m 2 per hari di seluruh wilayah Indonesia karena terletak di garis katulistiwa  6°LU  sampai  11°LU  dan  9°BT-141°BT. Total durasi sinar matahari yang diterima seluruh daerah  di  Indonesia  sekitar  2500  jam/tahun dengan  radiasi  matahari  rata-rata  adalah  14,5 MJ/m2/hari. Dengan begitu energi matahari yang tidak  terhabiskan  tersebut  dapat  dimanfaatkan sebagai  sumber  energi  untuk  masyarakat Indonesia  [1].  Saat  ini  salah  satu  bentuk pemanfaatan energi alternatif untuk menggantikan  energi  yang  menggunakan  bahan bakar  minyak  bumi  adalah  energi  radiasi matahari.  Energi  radiasi  dimanfaatkan  salah satunya untuk proses pendinginan air menggunakan  perangkat  kolektor  surya  pada mesin  pendingin  siklus  adsorpsi  tenaga  panas matahari.  Sistem  kerjanya  adalah  matahari menembus lapisan atas kaca kemudian memanasi pelat kolektor hitam yang ada di dalam kolektor  surya  [2].  Kolektor  surya  merupakan salah satu contoh alat untuk pemanfaatan energi surya.  Dengan  kolektor  surya  kita  dapat memanfaatkan  energi  surya  untuk  pemanas udara.  Kolektor  surya  adalah  sebuah  alat  yang mampu  menyerap  dan memindahkan panas  dari energi  surya  ke  fluida  kerja.  Ada  beberapa  tipe kolektor surya, salah satu diantaranya yang sudah banyak  dikenal  adalah  kolektor  surya  pelat datar.Jenis  kolektor  ini  menggunakan  pelat berupa  lembaran,  dimana  untuk  mendapatkan hasil  yang  optimal  permukaan  kolektor  dicat warna  hitam,  tujuannya  untuk  mendapatkan penyerapan  radiasi  matahari  yang  optimal  dan selanjutnya kalor ditransfer ke fluida kerja. Untuk menjaga  agar  tidak  terjadi  kerugian  panas  ke lingkungan, maka digunakan penutup transparan sehingga  terjadi  efek  rumah  kaca,  sedangkan pada bagian bawah dan samping diberikan isolasi [3].  Adsorpsi  dan  desorpsi  merupakan  suatu proses yang dapat berlangsung secara reversibel. Adsorpsi  merupakan  proses  exothermic  dimana adsorben  (padatan)  dan  adsorbat  (fluida) melepaskan  panas  sehingga  menyebabkan penurunan  pergerakan  molekul  adsorbat  yang mengakibatkan  adsorbat  tersebut  menempel pada  permukaan  adsorben  dan  membentuk suatu lapisan tipis [4].
Kalor  merupakan  fluida  ringan  yang  dapat mengalir  dari  suhu  tinggi  ke  suhu  rendah,  jika
suatu  benda  mengandung  banyak  kalor,  maka suhu  benda  itu  tinggi  (panas).  Sebaliknya,  jika benda  itu  mengandung  sedikit  kalor,  maka dikatakan  benda  itu  bersuhu  rendah  (dingin). Kuantitas  energi  kalor  (Q)  dihitung  dalam  satuan joules (J). Laju aliran kalor dihitung dalam satuan joule  per  detik  (J/s)  atau  watt  (W).  Laju  aliran energi  ini  juga  disebut  daya,  yaitu  laju  dalam melakukan  usaha  [5].  Menurut  [2],  energi  suya yang  diterima  oleh  permukaan  kolektor  (kJ) diperoleh dari:
Q rad =   I t × A c (1) Dimana :
Q rad = Kalor yang diterima oleh permukaan kolektor (J) I t
= Intensitas radiasi matahari (W/m 2 ) A c = Luas permukaan kolektor (m 2 )
Kalor  sensibel  adalah  kalor  yang  Ketika perubahan  temperatur  didapatkan,  maka  dapat diketahui  bahwa  intensitas  panas  telah  berubah dan disebut sebagai panas sensible. Dengan kata lain,  kalor  sensibel  adalah  kalor  yang  diberikan atau  yang  dilepaskan  oleh  suatu  jenis  fluida sehingga  temperaturnya  naik  atau  turun  tanpa menyebabkan perubahan fasa fluida tersebut. [6] Q s =  m × C p ×   ∆T                                               (2) Dimana :
Qs  =  Kalor sensible (J)
Cp  =  Kapastas kalor spesifik sensible (J/Kg.K) ∆ T  =  Beda temperatur (K) M  =  Massa benda (Kg)
Perpindahan konduksi pada mesin pendingin tenaga  surya  terjadi  pada  sisi-sisi  kolektor  yang diisolasi  oleh  rockwoll,  sterofoam  dan  kayu. Energi  panas  hilang  (Q loss )  dan  berpindah  dari ruang dalam (kanal) kolektor menuju temperatur yang  lebih  dingin  (temperatur  lingkungan).  Laju perpindahan  panas  konduksi  dapat  dinyatakan dengan Hukum Fourrier [6].
Perpindahan  kalor  konveksi  bergantung pada  konduksi  antara  permukaan  benda  padat dengan fluida terdekat yang bergerak. Persamaan laju  perpindahan  panas  secara  konveksi  secara umum [7].
q =  hA (∆T)                                                            (3) Dimana :
Q =  Laju perpindahan panas konveksi (W) h =  Koefisien perpindahan panas konveksi
(W/m 2 K)
A =  Luas penampang (m2) ∆ T  =  Perubahan suhu (K) Untuk menghitung intensitas radiasi matahari  langsung  pada  sebuah  permukaan miring  dari  data  intensitas  radiasi  matahari  pada
sebuah permukaan horizontal dapat dihitung jika posisi  matahari  diketahui  setiap  saat.  Posisi matahari  juga  digunakan  untuk  menentukan radiasi  matahari  yang  diteruskan  melalui  kaca, dimana transmisivitas-absorpsivitasnya juga berubah-ubah sesuai dengan sudut matahari. [8] Menurut  [9],  sudut  datang  radiasi  matahari yang  dapat  ditentukan  dengan  menggunakan persamaan berikut: cos θ = cos (ϕ –  β) cos δ . cos ω +  sin (ϕ –  β) sin δ                                                 (4)
Perhitungan  panas  yang  diserap  pada kolektor dapat dihitung menggunakan rumus [8]: S = (τα) ave × Q it × A c (5) Dimana:
Q it =  Intensitas radiasi matahari (J/m 2 ) Ac  =  Luas penampang kolektor(m2) (τα) αve =  Transmisivitas  absorsivitas  rata-rata kaca
Menurut [10] koefisien kerugian panas yang
hilang pada kolektor
dapat dihitung menggunakan rumus yaitu:
Q L = Q T + Q B + Q E (6) Dimana: Q T =  Total kerugian panas yang hilang pada sisi bagian atas kolektor (W)
Q B =  Total kerugian panas yang hilang pada sisi bagian bawah kolektor (W)
Q E =  Total kerugian panas yang hilang  pada sisi bagian samping kolektor (W)
Q L =  Total kerugian panas yang hilang pada setiap sisi kolektor (W)
Menurut  [11]  efisiensi  aktual  kolektor  surya selama  pengujian  dapat  dihitung  dalam  keadaan kosong  dan  berisi  karbon  aktif.  Efisiensi  kolektor kosong  dapat  dihitung  dengan  menggunakan rumus sebagai berikut :
η = q u A p I p (7)
Dimana :
η =  Efisiensi kolektor (%)
S =  Panas yang diserap kolektor (W)
Q rad =  Panas yang diterima kolektor (W)

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  instalasi  mesin pendingin  yang  didesain  kemudian  melakukan pengambilan  data  dengan  variasi  kemiringan kolektor.

## Alat
1. Kolektor Pelat Datar
Gambar 1. Kolektor Surya
2. HH309A Data Logger Thermometer 3. Pyranometer
4. Anemometer

## Bahan
Bahan  yang  digunakan  dalam  pengujian  ini adalah:
1. Karbon aktif
2. Kaca
3. Rockwool
4. Styrofoam 5. Busa
6. Triplek
7. Stainless steel
8. Cat
Bagian-Bagian Alat Uji
Gambar 2. Bagian dalam kolektor

## Dimensi Alat Uji
Gambar 3. Dimensi kolektor keseluruhan
Prosedur Penelitian
Adapun  prosedur  kerja  pada  penelitian  ini yaitu sebagai berikut:
1) Karena  kolektor  dianalisa  terpisah  dari komponen mesin pendingin, maka kolektor di letakkan  di  atas  dudukan  yang  dapat membuat sudut 0°, 15° dan 30° pada kolektor.
2) Kemudian pemasangan
thermokopel dilakukan, tapi sebelum pemasangan sebaiknya  kabel  thermokopel  dicek  di  setiap titiknya apakah terjadi eror atau tidak. Apabila kabel  sudah  dalam  keadaan  baik,  maka pemasangan pun dilakukan di setiap titik yang telah ditentukan.
3) Setelah  titik  thermokopel  selesai  dipasang. Maka  penelitian  pun  dilakukan  dengan penjemuran adsorber di bawah sinar matahari.  Penjemuran  ini  dilakukan  di samping Laboratorium Konversi Energi Fakultas  Teknik  Universitas  Halu  Oleo.  Proses desorpsi berlangsung ± 9 jam dari pukul 08.00 WIB – 17.00 WIB.
4) Setelah  proses  desorpsi  berakhir,  maka pemvakuman  dilakukan.  Tujuannya  adalah untuk  mengeluarkan  partikel-partikel  kotoran dari  adsorben  baik  itu  gas  dan  air.  Proses pemvakuman dilakukan ± 20 menit.
5) Proses  adsorpsi  terjadi  pada  malam  hari  , temperatur pada proses adsorpsi turun seiring dengan turunnya temperatur lingkungan.
6) Proses  desorpsi  terjadi  pada  siang  hari,  dan kaca  kolektor  dipasang  dan  diisolasi  dengan sempurna  sehingga  tidak  ada  udara  yang mengalir  masuk  dan  keluar  dari  adsorber. Kotak isolasi dipastikan terisolasi dengan baik. Kemudian  adsorpsi  di  jemur  di  bawah matahari.
3. Hasil dan Pembahasan

## Perhitungan Intensitas Radiasi Matahari
Tabel 1. Hasil perhitungan intensitas radiasi matahari Waktu (WITA) Sudut 0° Sudut 15° Sudut 30° 8:00 259.94 319.63 353.74 08.30 361.56 358.71 349.16 09.00 413.22 416.16 426.35 09.30 448.29 451.53 475.96 10.00 505.46 506.41 517.54 10.30 483.69 488.89 493.63 11.00 614.52 638.60 632.74 11.30 625.73 633.84 651.98 12.00 703.34 698.76 691.79 12.30 697.89 672.02 689.83 13.00 649.63 663.38 647.75
13.30 641.09 621.48 638.69 14.00 568.48 551.86 584.76 14.30 494.56 514.00 507.05 15.00 384.92 370.63 400.06 15.30 299.75 290.80 313.36 16.00 263.74 243.18 253.85 16.30 103.23 111.37 124.14 17.00 54.41 60.65 58.44
Adapun  hubungan  antara  intensitas  radiasi matahari  dengan  waktu  dapat  dilihat  dari Gambar 4 berikut:
Gambar 4. Grafik intensitas radiasi matahari pada bidang miring (G bT ) terhadap waktu
Dari  Gambar  4  di  atas,  terlihat  bahwa intensitas radiasi matahari (G bT ) hampir sama dan mengalami  perubahan  seiring  waktu.  Secara keseluruhan intensitas radiasi global (Ig) tertinggi terletak  pada  pengujian  kolektor  sudut  0°  pukul 12.00  yaitu  sebesar  703,34  W/m2.  Sedangkan Intensitas  radiasi  global  (Ig)  terendah  terletak pada  pengujian  kolektor  sudut  0°  pukul  17.00 yaitu  sebesar  54,41  W/m2.  Rata-rata  Intensitas radiasi  global  (Ig)  dari  pukul  08.00 – 17.00  WITA yang  diperoleh  kolektor  sudut  0°  sebesar  451,24 W/m2  ,  kolektor  sudut  15°  453,259  W/m2  ,  dan kolektor  sudut  30°  sebesar  463,73  W/m2  pada masing-masing hari pengujian.

## Perhitungan Kalor yang Diserap Kolektor
Tabel 2. Hasil perhitungan kalor yang diserap kolektor Waktu (WITA) Sudut 0° Sudut 15° Sudut 30° 8:00 140.53 172.80 191.24 08.30 205.27 203.65 198.23 09.00 240.49 242.20 233.71 09.30 264.29 266.20 279.23 10.00 300.05 300.61 307.22 10.30 288.19 291.29 294.12 11.00 366.88 381.26 367.53 In te n si ta s Rad ia si Ma ta h ar i (Wm 2 ) Waktu Sudut 0° Sudut 15° Sudut 30°
11.30 373.97 378.82 380.89 12.00 458.67 455.68 431.83 12.30 417.09 401.63 394.75 13.00 387.84 396.05 381.61 13.30 381.97 370.29 367.55 14.00 337.46 327.60 338.04 14.30 291.57 303.03 298.93 15.00 224.02 215.70 224.42 15.30 170.18 165.10 171.89 16.00 142.58 131.47 137.23 16.30 50.46 54.43 60.68 17.00 21.33 23.77 22.90 Adapun hubungan antara kalor yang diserap kolektor dengan waktu dapat dilihat dari gambar 5 berikut:
Gambar 5. Grafik kalor yang diserap kolektor terhadap waktu
Dari  Gambar  3  di  atas,  terlihat  bahwa  kalor yang  diserap  kolektor  (S)  hampir  sama  dan mengalami  perubahan  seiring  waktu  sesuai dengan  sudut  kolektornya  masing-masing.  Sama halnya  dengan  intensitas  radiasi  matahari  (GbT), kalor  yang  diserap  kolektor  (S)  juga  dapat dipengaruhi  oleh  faktor  cuaca  yang  tidak menentu,  kecepatan  angin  dan  sudut  sinar datang  pada  permukaan  kolektor  (θ1). Secara keseluruhan  kalor  yang  diserap  kolektor  (S) tertinggi  terletak  pada  pengujian  kolektor  sudut 0°  pukul  12.00  yaitu  sebesar  458,66  Watt. Sedangkan  kalor  yang  diserap  kolektor  (S) terendah terletak pada pengujian kolektor  sudut 0°  pukul  17.00  yaitu  sebesar  21,325  Watt.  Rata- rata  kalor  yang  diserap  kolektor  (S)  yang diperoleh kolektor sudut 0° sebesar 266,465 Watt , kolektor sudut 15° 267,452 Watt  , dan kolektor sudut  30°  sebesar  267,47  Watt  pada  masing- masing hari pengujian.
Perhitungan  Total  Kerugian  Panas  Yang  Hilang Pada Kolektor
Tabel 3. Hasil perhitungan Total Kerugian Panas yang Hilang pada Kolektor Waktu (WITA) Sudut 0° Sudut 15° Sudut 30° 08.00 44.00 51.47 76.90 08.30 63.40 71.62 124.30 09.00 86.63 90.85 127.70 09.30 104.92 121.97 161.51 10.00 124.67 138.93 158.15 10.30 157.90 161.74 165.63 11.00 157.52 162.31 156.98 11.30 174.27 163.23 186.78 12.00 174.31 169.16 212.29 12.30 153.30 167.55 204.63 13.00 133.24 175.61 208.75 13.30 146.30 177.69 202.05 14.00 141.64 179.25 197.34 14.30 137.20 158.02 176.34 15.00 133.25 154.72 170.44 15.30 137.16 141.95 132.00 16.00 126.57 125.62 118.25 16.30 111.64 118.02 87.94 17.00 84.98 91.33 55.43
Adapun  hubungan  antara  total  kerugian panas  yang  hilang  pada  kolektor  dengan  waktu dapat dilihat dari Gambar 6 berikut:
Gambar 6. Grafik kerugian panas yang hilang dari kolektor terhadap waktu
Dari  Gambar  6  di  atas,  terlihat  bahwa kerugian  panas  yang  hilang  pada  kolektor  juga cenderung  hampir  sama  dan  mengalami perubahan  seiring  waktu  sesuai  dengan  sudut kolektornya masing-masing. Kerugian panas yang hilang  dari  kolektor  dapat  dipengaruhi  oleh semakin  besar  selisih  temperatur  pelat  dan lingkungan  maka  semakin  besar  pula  kerugian panas  dari  kolektornya.  Temperatur  pelat  yang tinggi  diperoleh  dari  nilai  kalor  yang  diserap kolektor  yang  besar  dan  temperatur  lingkungan
Ka lo r ya n g D ise ra p Ko le kto r (W) Waktu Sudut 0° Sudut 15° Sudut 30°
To ta l Ke ru gi an P an as ya n g H il an g p ad a Ko le kto r (W) Waktu Sudut 0° Sudut 15° Sudut 30°
berubah-ubah sesuai cuaca serta kecepatan angin yang tidak menentu. Secara keseluruhan kerugian panas  yang  hilang  pada  kolektor  (Ql)  tertinggi terletak pada pengujian kolektor sudut 30° pukul 12.00 yaitu sebesar 212,2860138 Watt. Sedangkan  kerugian  panas  yang  hilang  pada kolektor  (Ql)  terendah  terletak  pada  pengujian kolektor  sudut  0°  pukul  08.00  yaitu  sebesar 43,99679326  Watt.  Rata-rata  Kerugian  panas yang  hilang  pada  kolektor  (Ql)  yang  diperoleh kolektor sudut 0° sebesar 125,941 Watt , kolektor sudut  15°  137,950  Watt,  dan  kolektor  sudut  30° sebesar  153,863  Watt  pada  masing-masing  hari pengujian.

## Perhitungan  Kalor  Berguna  Teoritis  Pada Kolektor
Tabel 4. Hasil perhitungan kalor teoritis pada kolektor Waktu (WITA) Sudut 0° Sudut 15° Sudut 30° 08.00 96.53 120.96 114.33 08.30 141.88 131.48 73.94 09.00 153.86 147.06 106.01 09.30 159.37 139.11 117.72 10.00 175.39 157.27 149.07 10.30 130.29 127.91 128.49 11.00 209.36 205.58 210.55 11.30 199.69 193.03 194.11 12.00 272.06 263.84 219.55 12.30 263.79 208.05 190.11 13.00 254.60 184.37 172.86 13.30 235.68 174.25 165.50 14.00 195.82 129.47 140.70 14.30 154.37 118.91 122.60 15.00 90.77 59.41 53.98 15.30 33.02 21.72 39.90 16.00 16.01 4.81 18.98 16.30 -61.18 -64.81 -27.27 17.00 -63.65 -68.56 -32.53
Adapun  hubungan  antara  kalor  berguna teoritis pada kolektor dengan waktu dapat dilihat dari Gambar 7 berikut:
Gambar 5. Grafik kalor berguna teoritis pada kolektor rerhadap waktu
Dari  Gambar  5  di  atas,  terlihat  bahwa  kalor berguna  teoritis  pada  kolektor  juga  cenderung sama  dan  berubah  seiring  waktu.  Kalor  berguna teoritis pada kolektor diperoleh dari selisih antara panas  yang  diserap  kolektor  dan  total  kerugian panas  yang  hilang  dari  kolektor.  Besarnya  nilai panas  yang  diserap  kolektor  belum  tentu menyebabkan  nilai  kalor  berguna  juga  besar. Karena  semakin  besar  panas  yang  diserap kolektor  besar  pula  kerugian  panas  yang  hilang pada kolektor ke lingkungan. Secara keseluruhan kalor berguna teoritis pada kolektor (Qu) tertinggi terletak  pada  pengujian  kolektor  sudut  0°  pukul 12.00  yaitu  sebesar  272,064  Watt.  Sedangkan kalor  berguna  teoritis  pada  kolektor  (Qu) terendah  terletak  pada  pengujian  kolektor sudut 15° pukul 17.00 yaitu sebesar -68,55 Watt.  Rata- rata  kalor  berguna  teoritis  pada  kolektor  (Qu) yang diperoleh kolektor sudut 0° sebesar 139,878 Watt,  kolektor  sudut  15°  118,624  Watt,  dan kolektor  sudut  30°  sebesar  113,611  Watt  pada masing-masing hari pengujian.

## Perhitungan Efisiensi Kolektor
Tabel 5. Hasil perhitungan efisiensi kolektor Waktu (WITA) Sudut 0° Sudut 15° Sudut 30° 08.00 50.24 51.20 43.72 08.30 53.08 49.58 28.65 09.00 50.37 47.80 35.71 09.30 48.09 41.68 33.62 10.00 46.94 42.01 38.97 10.30 36.44 35.39 35.21 11.00 46.09 43.55 46.27 11.30 43.17 41.20 41.20 12.00 52.33 51.08 44.85 12.30 51.13 41.88 38.94 13.00 53.02 37.60 36.59
Ka lo r Be rgu n a Te o ri ti s (W) Waktu
Sudut 0° Sudut 15° Sudut 30°
13.30 49.73 37.93 36.29 14.00 46.60 31.74 33.42 14.30 42.23 31.30 32.71 15.00 31.90 21.68 18.94 15.30 14.90 10.11 17.83 16.00 8.21 2.68 10.11 16.30 -80.18 -78.73 -29.71 17.00 -158.2 -152.91 -75.30
Adapun  hubungan  antara  efisiensi  kolektor dengan  waktu  dapat  dilihat  dari  Gambar  8 berikut:
Gambar 8. Grafik efisiensi kolektor terhadap waktu
Dari  Gambar  6  di  atas,  terlihat  bahwa efisiensi  (η) cenderung  hampir  sama.  Secara umum efisiensi kolektor merupakan perbandingan  antara  kalor  berguna  dengan intensitas  radiasi  matahari  yang  masuk  ke absorber. Kalor berguna dari kolektor merupakan fluks  kalor  yang  diserap  absorber  dikurangi  laju kehilangan  kalor  ke  lingkungan.  Besarnya  nilai kalor  berguna  belum  tentu  menyebabkan  nilai efisiensi  berguna  juga  besar.  Nilai  kalor  berguna diperoleh dari selisih panas yang diserap kolektor dan  kerugian  panas  yang  hilang  pada  kolektor. Semakin besar panas yang diserap kolektor besar pula kerugian panas yang hilang pada kolektor ke lingkungan. Secara  keseluruhan  efisiensi  (η) tertinggi  terletak  pada  pengujian  kolektor  sudut 0°  memperoleh  nilai sebesar 42,617%,  sudut  15° sebesar  36,377%  dan  kolektor  sudut  30° mendapatkan nilai sebesar 33,708%.

## 4. Kesimpulan
Dari  hasil  pengujian  dan  analisa  yang  telah dilakukan,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :
1). Kalor  berguna  pada  kolektor  (Qu)  tertinggi terletak  pada  pengujian  kolektor  sudut  0° pukul  12.00  yaitu  sebesar  272,064  Watt.
Sedangkan  kalor  berguna  pada  kolektor  (Qu)
terendah  terletak  pada  pengujian  kolektor sudut  15°  pukul  17.00  yaitu  sebesar  -68,55 Watt.  Rata-rata  kalor  berguna  pada  kolektor (Qu) yang diperoleh kolektor sudut 0° sebesar 139,878  Watt,  kolektor  sudut  15°  118,624 Watt, dan kolektor sudut 30° sebesar 113,611 Watt pada masing-masing hari pengujian.
2). Efisiensi  kolektor  (η)  dari  pukul  08.00 WITA – 16.00  WITA.  Kolektor  sudut  0°  memperoleh nilai  sebesar  42,617%,  sudut  15°  sebesar 36,377% dan kolektor sudut 30° mendapatkan nilai sebesar 33,708%.

## Saran
Adapun  saran  yang  diberikan  peneliti  dari hasil kesimpulan penelitian yakni dapat dilakukan menambahkan pengatur sudut pada kolktor agar bisa  diatur  sesuai  dengan  sudut  datangnya matahari  dan  pemvariasian  bahan  adsorben lainnya  serta  memilih  bahan  isolator  yang  baik agar  dapat  mengurangi  kerugian  kalor  yang hilang pada kolektor.

## Daftar Pustaka
[1] Gede Widayan, “Pemanfaatan energi surya,” UNDIKSHA , vol. 9, No. 1, p. 283, 2012.
[2] Tulus B Sitorus, “ Kajian Eksperimental Mesin Pendingin  Adsorpsi  Tenaga  Surya  Dengan Menggunakan  Adsorben  Campuran,”  no.
September 2018, pp. 45 – 52, 2019.
[3]  I.  W.  Suirya,  I.  G.  B.  W.  Kusuma,  and  M. Widiyarta,  “Analisis  Performansi  Kolektor Surya Pelat Datar Sirip Berlubang, ” vol. 3, no. January 2017, pp. 71 – 79, 2018.
[4] Nishio Ambarita, “Modifikasi Mesin Pendingin Adsorpsi Pada Komponen Kondensor,  Reservoir,  Katup  Ekspansi  dan Evaporator,” 2008.
[5] Andi  Taufan  dan  Nasruddin,  “Rancang Bangum  dan  Pengujian  Sistem  Pendingin A dsorpsi Dengan Dua Adsorber,” vol. 16, No.
2, pp. 269 – 276, 2013.
[6]  Fadly  Rian  Arikundo  dan  Mulfi  Hazwi, “Rancang  Bangun  Prototype  Kolektor  Surya Tipe,” J.  Din. ,  vol.  8,  no.  4,  pp.  194 – 203,
2014.
[7]  Raldi  Artono  Koestoer, Perpindahan  Kalor . Salemba Teknika, 2002.
[8]  W. A. B. John A. Duffie, Solar Engineering of Thermal Processes , vol. 9, no. 2. 1991.
Efi si e n si ( % ) Waktu Sudut 0° Sudut 15° Sudut 30°
[9] Muhammad  Darwis  Rambe,  “Analisa  Mesin Pendingin  Adsorpsi  Dengan  Menggunakan Tenaga  Matahari,” J.  Din. ,  2015,  [Online]. Available: https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jddtm/art icle/view/25265.
[10] Budiman  I.N,  “Analisa  komponen  kolektor pada mesin pendingin siklus adsorpsi tenaga surya dengan  variasi sudut kolektor  0  0  dan 30 0,” 2016.
[11] Budiman  Sudia, “Unjuk  Kerja Kolektor  Surya Plat  Datar  Menggunakan  Konsentrator  Dua Cermin Datar,” vol. 297, pp. 33– 89, 2010.