## Analisis Perawatan Berkala Trafo Distribusi 800 kVA pada Rumah Sakit X Kota Tangerang
Ridho Kusuma 1) , Jimmy Arimas Prayogo 2) , dan Choirul Mufit 3)
1, 2,3) Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Jl. Sunter Permai Raya, RT.11/RW.6, Sunter Agung, Kec. Tj. Priok, DKI Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14350 e-mail: ridho.kusuma@uta45jakarta.ac.id 1) , Jimmyprayogo.jp@gmail.com 2) , Choirul.Mufit@uta45jakarta.ac.id 3)

## ABSTRACT
In Indonesia, electricity supply for buildings or buildings with needs above 200kVA requires a distribution transformer owned by the customer, so that electrical energy transactions are carried out on the medium voltage side of 20kV. The distri- bution transformer in a hospital is a very vital component, especially during the COVID-19 pandemic where transformers are forced to continue operating above nominal levels without any maintenance. Distribution transformer maintenance includes visual inspection, monthly maintenance, maintenance every six months and annual maintenance. Treatments carried out on distribution  transformers at  X Hospital  are DGA (Dissolved Gasses Analysis), transformer insulation testing, TTR (Trans- former  Turn  Ratio)  testing,  Breakdown  Voltage  testing,  thermovision  testing  and  Winding  Resistance  testing;  In  addition, treatment  or  purification  of  transformer  oil  is  also  carried  out  based  on  testing.  all  dissolved  gas  and  total  dissolved  gas (TDCG) decreased after the purification process and after purification there is still residual dissolved gas in the transformer. Interpretation of dissolved gas data (DGA) using several methods indicates a "Thermal Fault > 300 Celsius". This is in line with the results of thermovision on the transformer which shows a hot spot at the termination of the HV phase W bushing. Confirmation of this suspect will be checked after repairing the termination.
Keywords: Distribution Transformer, Transformer, Maintenance.

## ABSTRAK
Di  Indonesia,  suplai  kelistrikan  untuk  bangunan  atau  gedung  dengan  kebutuhan  diatas  200kVA  maka  diperlukan  trafo distribusi  yang dimiliki oleh pelanggan, sehingga transaksi  energi  listrik dilakukan di sisi  tegangan menengah 20kV. Trafo distribusi di sebuah rumah sakit merupakan suatu komponen yang sangat vital, terutama selama masa pandemic COVID-19 dimana trafo dipaksa untuk tetap beroperasi diatas narus nominal tanpa adanya perawatan. Perawatan trafo distribusi meliputi inspeksi visual, perawatan bulanan, perawatan tiap enam bulan dan perawatan tahunan.  Perawatan yang  dilakukan di trafo distribusi  di  Rumah Sakit X ini adalah DGA ( Dissolved Gasses Analysis ), pengujian insulasi  trafo, pengujian TTR ( Trans- former Turn Ratio ), pengujian Breakdown Voltage , pengujian thermovision dan pengujian Winding Resistance , selain itu juga dilakukan treatment atau purifikasi oli trafo Berdasarkan pengujian. semua gas terlarut dan total gas terlarut (TDCG) menurun setelah proses pemurnian dan setelah pemurnian masih ada sisa gas terlarut di trafo. Interpretasi data gas terlarut (DGA) dengan beberapa metode menunjukkan adanya “Termal Fault > 300 Celcius”. Hal ini sejalan dengan hasil thermovision pada trafo yang menunjukkan adanya hot spot pada bagian terminasi busing W fasa HV. Konfirmasi tersangka ini akan dilakukan pen- gecekan setelah dilakukan perbaikan terminasi.
Kata Kunci : Trafo Distribusi, Trafo, Maintenece

## I. P ENDAHULUAN
istrik merupakan salah satu bentuk energi yang sangat  dibutuhkan  dalam  industri,  perumahan dan  kehidupan  sehari-hari,  terutama  dalam perkembangan  teknologi.  Dengan  perkembangan teknologi dan penggunaan energi listrik yang semakin meningkat,  kebutuhan  akan  energi  listrik  semakin meningkat  terutama  di  kota-kota  besar.  Energi  listrik saat  ini  menjadi  dasar  kehidupan  modern  dan  tersedia dalam  jumlah  dan  kualitas  yang  cukup  menjadi prasyarat  untuk  taraf  hidup  yang  lebih  baik  dan pengembangan  industri  maju.  Pembangkitan  atau produksi  listrik  terjadi  di  pembangkit  listrik  dengan beberapa  generator.  Transmisi  atau  penghantaran berarti penyaluran tenaga listrik dari pusat tenaga listrik ke  suatu  tempat  yang  disebut gardu  induk.  Dari  gardu induk  inilah  listrik  disalurkan  ke  gardu  distribusi  dan selanjutnya  ke  pengguna  atau  konsumen.  Oleh  karena itu  pemeliharaan  dan  pendeteksian  kerusakan  trafo harus dilakukan secara rutin agar trafo tetap beroperasi
pada umur maksimalnya [1],[2].

## II. STUDI LITERATURE
Minyak transformator adalah bahan isolasi cair (iso- lasi) yang digunakan sebagai bahan penyekat dan pend- ingin transformator. Sebagai bahan isolasi, minyak trafo harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut [3]:
a. Menahan  terhadap  tegangan  tembus  (semakin tinggi nilai tegangan tembusnya maka kualitas iso- lasinya akan semakin baik).
b. Sebagai  bahan  pendingin  yang  harus  mampu meredam  panas  yang  ditimbulkan,  untuk  mengu- rangi kenaikan suhu yang berlebih perlu dilengkapi dengan  sistem  pendinginan  untuk  menyalurkan panas dari transformator.
c. Sebagai  media  untuk memadamkan  busur  api  ka- rena  pada  saat  beroperasi  transformator  dapat menghasilkan  senyawa  gas  sebagai  hasil  dari proses penuaan dan adanya dampak gangguan, ke- naikan  suhu  yang  berlebih  akan  memungkinkan
L
terjadinya  loncatan  bunga  api  didalam  belitan transformator tersebut.
d. d. Melindungi belitan dan body transformator dari terjadinya oksidasi dan korosi. Minyak transforma- tor adalah minyak mineral yang diperoleh dengan pemurnian minyak mentah. Selain itu minyak juga berasal dari bahan organik seperti piranol dan sili- con.
Muhammad  Faisal  “Menganalisis  jenis  kegagalan transformator dengan menggunakan metode Roger’s ra- tio berdasrkan hasil uji DGA (Dissolved Gas Analysis. Dalam  penelitian  ini  hanya  dibahas  mengenai  trans- formator tenaga beserta bagian – bagiannya dan Analisa Jenis  Kegagalan  Transformator  berdasarkan  hasil  uji DGA dengan menggunakan Roger‟s Ratio” [4].
Samuel  Panggabean  “Analisa  pengaruh  suhu  ter- hadap  kekuatan  dilektrik  berbagai  isolasi  cair  trans- formator. Dalam penelitian ini pengujian dilakukan un- tuk mengetahui suhu tehadap kekuatan dielektrik, lama pemanasan yang dibatasi sampai 100oC dan suhu pen- gujian pada 35oC” [5].
Yustinus  Pranata  “Analisis  keadaan  minyak  isolasi transformator daya 150 kV menggunakan metode Dis- solved  Gas  Analysis  (DGA)  dan  Fuzzy  Logic. Bagaimana  membangun  sistem  logika  fuzzy  untuk menentukan  keadaan  minyak  isolasi  dengan  memper- timbangkan gas–gas yang terlarut dalam minyak isolasi. Dapat menentukan keadaan minyak isolasi secara aku- rat  dengan  menggunakan  metode  DGA  dan  logika fuzzy” [6].
Rahmat hardityo” Analisa deteksi dan hasil indikasi kegagalan  minyak  transformator.  Dalam  penelitian  ini dilakukan untuk penguijan DGA serta analisis berbagai indikasi  kegagalan  yang  muncul  pada  transformator daya berdasarkan hasil uji DGA, dalam judul ini hanya dibahas mengenai analisis DGA dengan menggunakan metode PAS (Photo-Acoustic Spectrocopy) dan analisis DGA pada minyak mineral saja. Analisis pada minyak sintetik tidak dibahas”[7].

## III. METODE PENELITIAN
Adapun  Metode  Penelitian  dilakukan  dengan  cara menganalisis hasil uji yang dilakukan pada transformator. Adapun penelitian juga mengambil data bersamaan  dengan  perawatan  atau  maintenance  trafo yang  telah  dilakukan.  Adapun  pada  penelitan  ini dilakukan 2 perawatan yaitu sebagaimana berikut: 1.Perawatan Kubikel Tegangan Menengah 20Kv 2.Perawatan Trafo Distribusi

## 3.1 Perawatan Kubikel Tegangan Menengah 20Kv
Konfigurasi kubikel Tegangan Menengah (TM) yang terpasang  adalah  satu  Incoming  dari  PLN,  dan  dua Outgoing  ke  Trafo  1  dan  Trafo  2.  Kondisi  ketiga kubikel  saat  sebelum  dilakukan  perawatan  adalah sebagai berikut:
a. Telah  terjadi  arcing  /  flash  arc  pada  terminasi kabel 3-core di kubikel Incoming PLN. Terlihat
bahwa  di dekat  terminasi  terdapat  tepung putih, yang  menandakan  bahwa  terminasi  telah berkurang  kemampuan  insulasinya  dan  dapat mengakibatkan terjadinya gangguan phasa-tanah ataupun phasa-phasa.
Gambar 1. terminasi telah berkurang kemampuan insulasinya
b. Pemanas / heater pada kubikel Outgoing Trafo 1 dan Trafo 2 tidak beroperasi, mengakibatkan uap air / embun yang terdapat di dalam kubikel tidak dapat keluar.
c. Telah terjadi korona pada terminasi kabel 1-core di  kubikel  Outgoing Trafo  1 dan Trafo  2.  Yang antara  lain  disebabkan  karena  kelembaban yang tinggi di sekeliling terminasi yang disebabkan ka- rena tidak beroperasinya heater (point b).
Sehubungan  dengan  adanya  kondisi  diatas  tersebut, maka perawatan kubikel yang dilakukan adalah sebagai berikut:
a. Pembersihan  fisik  exterior  dan  interior  kubikel dari debu dan karat.
b. Pembersihan kontak busbar 20kV.
Gambar 2. Pembersihan Kubikel dan kontak busbar
c.  Penggantian  pemanas  /  heater  untuk  kubikel Outgoing Trafo 1 dan Trafo 2.
d. Penggantian terminasi kabel 20 kV untuk seluruh kubikel (tiga cell).
(a)                                                  (b)
Gambar 3. (a).Sebelum Penggantian (b)SesudahPenggantian
e.  Pembersihan seluruh kontak permukaan peralatan 20kV.

## 3.2 Perawatan Trafo Distribusi
Pekerjaan  perawatan  trafo  distribusi  yang dilakukan adalah sebagai berikut:
a. Pembersihan bodi dan terminal trafo dari debu, karat dan  visual  checking  bentuk  casing  trafo  untuk  me- mastikan  tidak  ada  anomali  (seperti  casing  trafo yang kembung).
b. Pengujian  Karakteristik  Trafo.  Dilakukan  untuk mengetahui kinerja trafo itu sendiri, tanpa adanya in- tervensi  eksternal,  dalam  keadaan  offline  /  padam. Pengujian  yang  dilakukan  adalah  Insulation  Test, Winding Resistance Test dan Transformer Turn Ra- tio Test.
c. Penggantian oli trafo dengan oli Nynas Libra dan pu- rifikasi  oli  trafo  yang  baru  sebanyak  enam  drum  / 1.200 liter.
d. Pemasangan  tangki  konservator  (tangki  sudah  dis- iapkan oleh pihak RSUD).
e. Penggantian  gasket  casing  Trafo  1  dikarenakan adanya rembesan / seepage oli trafo.
f. Pengujian BreakDown  Voltage (BDV).  Pengujian BDV  untuk  mengetahui  tegangan  tembus  pada  oli trafo,  nilai  yang  memenuhi  syarat  minimal  50kV  / 2.5mm. Nilai yang didapat oleh kedua trafo  adalah sebesar 60 kV / 2.5mm, sehingga masih memenuhi syarat.
g. Pengujian  Dissolved  Gases  Analysis  (DGA).  Pen- gujian DGA dilakukan pada oli trafo yang baru di- ganti dan setelah trafo bekerja dengan pembebanan normal selama minimal 7 (tujuh) hari. Hal ini untuk memastikan trafo dapat bekerja dengan optimal atau tidak

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Adapun  beberapa  pengujian  dilakukan  sebagaimana terbagi dalam beberapa sub bab berikut:

## 4.1 Pengujian Insulation
Adalah  pengujian  untuk  mengukur  tahanan  insulasi suatu peralatan. Nilai minimum tahanan insulasi adalah 50 Mega Ohm (50 MΩ) antara phasa-phasa, phasa-ne- tral;  apabila  nilai  tahanan  insulasi  dibawah  50  MΩ maka  dapat  dipastikan  alat  tersebut  mengalami  short circuit.
Tabel 1 Hasil Pengujian Insulation Trafo 1
No Test Point Voltage Test Test  Result merger(1 Minute) 1 HV-LV 5000 V 1680 M Ω 2 HV-E 5000V 1730 M Ω 3 LV-E 1000 V 1020M Ω 4 HV-HV 500 V 0 M Ω 5 LV-LV 500 V 0 M Ω
Hasil  pengukuran  tahanan  insulasi  untuk  trafo  1  dan trafo 2 masih memenuhi syarat.
Tabel 2 Hasil Pengujian Insulation Trafo 1
No Test Point Voltage Test Test  Result  mer- ger(1 Minute) 1 HV-LV 5000 V ∽ M Ω 2 HV-E 5000V 3110 M Ω 3 LV-E 1000 V 2740M Ω 4 HV-HV 500 V 0 M Ω 5 LV-LV

## 4.2 Pengujian Winding Resistance
Adalah  pengujian  untuk  mengecek  nilai  tahanan  pada lilitan atau koneksi pada sisi primer dan sisi sekunder. Penyebab  kegagalan  tes  ini  biasanya  disebabkan  oleh faktor  usia  trafo,  pemakaian  trafo  yang  overload,  oli trafo  yang  sudah  terkontaminasi  (misal  air),  trafo bekerja  dalam  temperature  yang  tinggi  secara  terus menerus.
Tabel 3 Hasil Pengujian Winding Resistance Trafo 1 Tap 1U- 1V 1V- 1W 1W- 1U 2n-2u 2n-2v 2c-n Ω Ω Ω m Ω m Ω m Ω 1 6,80 6,80 6,80 2 6,77 6,77 6,76 3 6,56 6,56 6,56 0,90 0,89 0,93 4 6,40 6,40 6,37 5 6,19 6,19 6,19 Tabel 4 Hasil Pengujian Winding Resistance Trafo 2 Tap 1U- 1V 1V- 1W 1W- 1U 2n-2u 2n-2v 2c-n Ω Ω Ω m Ω m Ω m Ω 1 6,66 6,64 6,66 2 6,45 6,47 6,45 3 6,28 6,28 6,30 0,89 0,88 0,90 4 6,11 6,14 6,12 5 5,94 5,94 6,96
Trafo  dikatakan  Normal  apabila  perbedaan  nilai  re- sistansi antar phasa dalam tiap TAP maksimum sebesar 1%

## 4.3 Pengujian Transformer Turn Ratio (TTR)
Adalah Pengujian untuk memeriksa gulungan / banyak- nya gulungan ( turns ) pada trafo. Apabila hasil test TTR tidak memenuhi syarat, biasanya sudah terdapat bunga api ( arc flash ) pada salah satu phasa. Penyebab kegaga- lan test TTR biasanya disebabkan oleh pemakaian yang berlebihan  /  overload  dan  kurangnya  perawatan  trafo dan  oli  trafo.  Trafo.  Trafo  dikatakan  Normal  apabila mempunyai nilai deviasi maksimum 0.5% antara stand- ard ratio perhitungan dengan hasil pengukuran.
Tabel 5. Hasil Test TTR Trafo 1

## 4.4 Pengujian BreakDown Voltage (BDV)
Pengujian BDV untuk mengetahui tegangan tembus pada oli trafo, nilai yang memenuhi syarat minimal 50kV / 2.5mm. Nilai yang didapat oleh kedua trafo adalah sebesar 60 kV / 2.5mm, sehingga masih me- menuhi syarat.
Tabel 7. Hasil Pengujian BDV trafo 1
Tabel 8. Hasil Pengujian BDV trafo 2

## V. K ESIMPULAN
Hasil  pengechekan Dissolve  Gas  Analysis (DGA) pada  trafo  2  (TR2  SN  95862)  menunjukan  semua  gas terlarut  dan  total  gas  terlarut  (TDCG)  mengalami menurunan  setelah  proses  purifikasi  dilakukan  dan setelah  purifikasi  masih  terdapat  sisa  gas  terlarut  pada trafo.  Interpretasi  gas  terlarut  (DGA)  data  dengan beberapa metode menunjukan bahwa terjadi “Thermal
Fault  <  300  celcius”.  Hal  ini  align  dengan  hasil thermovision  pada  trafo  yang  menunjukan  adanya  hot spot  pada  bagian  terminasi  bushing  HV  phasa  W. Konfirmasi  terhadap  suspect  ini  akan  dicek  setelah dilakukan perbaikan terminasi dan dilakukan pengechekan kembali hasil DGA kemudi.

## D AFTAR P USTAKA
[1] Balint  Nemeth  et  al,”  Condition  Monitoring  of  Power Transformers using DGA and Fuzzy Logic” IEEE Elec- trical Insulation Conference, Montreal, Canada, 31 May- 3 June 2009.
[2] Dhlimini, Sizwe Magiya. “Tansformator Diagnosis Us- ing Artificial Intelilligent and Dissolved Gas Analysis”. University of the Witwatersrand, 2007.
[3] K.M.Gradnik,  “Physical-Chemical  Oil  Tests,  Monitor- ing and Diagnostic of Oilfilled”.
[4] Muhammad Faisal, „Menganalisis jenis kegagalan trans- formator  dengan  menggunakan  metode  Roger‟s  ratio berdasrkan  hasil  uji  DGA  (Dissolved  Gas  Analysis”, 2007.
[5] Samuel  Panggabean,  “Analisa  pengaruh  suhu  terhadap kekuatan  dilektrik  berbagai  isolasi  cair  transformator”, 2008.
[6] Yustinus  Pranata,  “Analisis  keadaan  minyak  isolasi transformator  daya  150  kV  menggunakan  metode  Dis- solved Gas Analysis (DGA) dan Fuzzy Logic”, 2012.
[7] Rahmat  Hardityo,  “Analisa  deteksi  dan  hasil  indikasi kegagalan minyak transformator”, 2008.