## ANALISA PERHITUNGAN BEBAN PENDINGIN DI TOWER UNIVERSITAS MERCU BUANA LANTAI 5 DAN LANTAI 6
Anin Kurniawati,  Gimbal Doloksaribu
Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana anin.kurniawati@yahoo.com , g.doloksaribu@yahoo.com

## ABSTRAK
Penulisan  Jurnal  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menghitung  beban  pendingin  agar kebutuhan  sistem  udara  dapat  menghasilkan  suhu  udara  yang  sesuai  dengan  kapasitas ruangan  tersebut,  karena  kebutuhan  akan  pendingin  dalam  suatu  ruangan  sangat  dibutuhkan untuk  menimbulkan  rasa  nyaman  ketika  sedang  berada  didalam  ruangan  tersebut.  Kondisi didalam  maupun  luar  ruangan  sangat  mempengaruhi  kebutuhan  mesin  pendingin  yang tersedia.  Pada  tower  Universitas  Mercu  Buana  pada  lantai  5  dan  6  memiliki  kapasitas  mesin pendingin  atau  AC  sebanyak  4  unit  sebesar  8  PK,  dimana  mesin  tersebut  harus  mencukupi kapasitas  beban pendingin yang ditanggung dalam lantai tersebut.  Maka dari itu, penulis ingin menganalisa  dan  menghitung  beban-beban  yang  ditanggung  pada  lantai  tersebut  agar kebutuhan mesin pendingin atau AC dapat tercukupi. Dalam perhitungan beban pendingin ada bebrapa hal yang harus diperhatikan, antara lain pengambilan data serta mengamati langsung tempat yang akan dijadikan objek penelitian, dan setelah itu dilakukan perhitungan-perhitungan dari data yang telah diketahui untuk mendapatkan suatu hasil.
Dari hasil perhitungan, maka diperoleh beban kalor yang ditanggung pada  ruang lantai 5  adalah  sebesar 1530,813  kW  (pada  kondisi  maksimum) dengan  luas  lantai  sebesar  1125 m 2 ,  tetapi  kapasitas  mesin  pendingin  yang  tersedia  masihlah  kurang  karena  kapasitas  mesin pendingin  hanya  4  unit  AC  sebesar  8  PK  (21,10  kW),  sedangkan  pada  pada  lantai  6  pun kapasitas  mesin  pendingin  masih  kurang,  karena  beban  yang  ditanggung  pada  ruang  lantai  6 adalah sebesar 1535,587 kW (pada kondisi maksimum ) dengan luas lantai sebesar 1125 m 2 dan kapasitas mesin pendingin hanya 4 unit AC sebesar 8 PK (21,10 kW). Setelah melihat hasil perhitungan  dan  analisa  tersebut  maka  disarankan  untuk  penambahan  unit  mesin  pendingin agar  ketika  pada  kondisi  maksimum,  pengunjung  meraasa  nyaman  ketika  berada  diruangan tersebut, tetapi jika pada kondisi minimum atau normal, dapat menggunakan mesin pendingin, peralatan, maupun penerangan dengan sebaik-baiknya.
Kata kunci : Beban pendingin, AC, Mesin Pendingin, Beban kalor

## I. PENDAHULUAN
Pengkondisian  udara  merupakan  salah satu aplikasi penting dari teknologi refrigerasi.
Teknologi ini dapat menghasilkan  dua  hal  yang  diperlukan dalam
pengkondisian udara, yaitu pendinginan
dan
pemanasan.
Pengkondisian  udara  adalah  usaha  untuk mengatur  temperatur  dan  kelembaban udara  agar  menghasilkan  kenyamanan termal  bagi  manusia.  Kebutuhan  akan pendingin  dalam  suatu  ruangan  sangat dibutuhkan untuk menimbulkan rasa nyaman  ketika  sedang  berada  didalam ruangan  tersebut.  Kondisi  didalam  maupun luar ruangan sangat mempengaruhi
kebutuhan mesin pendingin yang tersedia.  Pada  tower  Universitas  Mercu Buana  mamiliki  kapasitas  unit  pendingin atau  AC  sebanyak  4  unit,  dimana  mesin tersebut  harus  mencukupi  kapasitas  beban pendingin  yang  ditanggung  dalam  masing- masing  lantai  tersebut.  Untuk  mengetahui beban  pendingin  yang  ditanggung  pada lantai  tersebut,  maka  dilakukan  analisa perhitungan  beban  pendingin  agar  dapat diketahui  jumlah  unit  pendingin  yang diperlukan  untuk  mencukupi  pendinginan pada lantai-lantai tersebut.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  mencari total  beban  pendingin  yang  dihasilkan dalam  satu  ruangan.  Metode  yang  dipakai penulis  adalah  dengan  cara  perhitungan manual  dengan  rumus-rumus  yang  sudah tersedia,  dengan  membaca  grafik  maupun melihat  atau  membaca  tabel  yang  ada didalam  referensi  dari  buku-buku.  Teknik pengumpulan  data  yang  dipakai  penulis adalah  dengan  menggunakan  metode wawancara  dengan  bagian  teknisi  dan bagian  gedung,  mengamati  langsung  atau terjun  langsung  ke  tempat  yang  akan diamati, asistensi dengan dosen pembimbing,  dan  studi  pustaka  untuk menambah  referensi  bahan-bahan  teori yang mendukung atau yang dipakai penulis yang  berkaitan  dengan  judul  maupun bahan atau tema dari Jurnal Penelitian ini.
Diagram Alir

## II. LANDASAN TEORI Hukum-Hukum Termodinamika
1.  Hukum Termodinamika ke Nol Menyatakan  bahwa  dua  sistem  dalam keadaan  setimbang  dengan  sistem ketiga,  maka  ketiga  sistem  tersebut saling setibang satu sama lain
2.  Hukum Termodinamika Pertama Menyatakan  bahwa  perubahan  energi dalam  satu  sistem  termodinamika tertutup sama dengan total dari jumlah energi  kalor  yamg  disuplai  kedalam sistem dan kerja.
3.  Hukum Termodinamika Kedua Menyatakan  bahwa  total  entropi  dari suatu  sistem  termodinamika  terisolasi cenderung untuk  meningkat  atau mendekti nilai maksimum.
4.  Hukum Termodinamika Ketiga Menyatakan  bahwa  pada  saat  suatu sistem mencapai temperatur nol absolut,  semua  proses  akan  berhenti dan  entropi  sistem  akan  mendekati nilai minimum.

## Siklus Termodinamika
Siklus termodinamika adalah serangkaian proses termodinamika mentransfer panas dan kerja dalam berbagai keadaan tekanan, temperatur, dan keadaan lainnya. Hukum pertama termodinamika menyebutkan bahwa jumlah panas  yang  masuk  setara  dengan  jumlah panas  yang  keluar.  Jadi  pada  akhir  siklus, semua  sifat  akan  memiliki  nilai  yang  sama dengan  kondisi  awal.  Proses  ini  menjadi konsep  yang  penting  karena  prosesnya terjadi secara berulang-ulang dan berlanjut.

## Dasar Pendinginan Ruangan
Proses pendinginan ruangan merupakan hasil dari efek pendinginan dari sistem  refrigerasi.  Dalam  suatu  siklus refrigerasi dapat menghasilkan efek pendinginan dan pemanasan. Efek pendinginan inilah yang kemudian dikembangkan  dan  dimanfaatkan  untuk pendinginan ruangan. Suatu sistem refrigerasi  terdiri  dari  4  komponen  utama, yaitu  evaporator,  kompresor,  kondensor, dan katup ekspansi.

## Pengkondisian Udara pada Bangunan
Kebanyakan  unit  pengkondisian  udara digunakan  untuk  kenyamanan,  yaitu  untuk menciptakan  suatu  kondisi  yang  nyaman bagi  penghuni  ruangan. Ruangan  yang dikondisikan  menggunakan  satu  atau  lebih sistem saluran udara segar dan udara balik, dapat  juga  dalam  bentuk  aliran  air  panas atau dingin melalui pipa penukar kalor ( heat exchanger )  yang terdapat didalam ruangan tersebut.

## Beban Pendinginan Ruangan
Bangunan didirikan untuk
mendapatkan  perlindungan  dan  lingkungan dalam  yang  aman  dan  nyman,  sehingga penghuninya  terdindar  dari  keadaan  luar yang berubah-ubah. Ruangan yang berkondisi  interior  yang  baik  dan  murah dalam perawatannya adalah keinginan atau kriteria  yang  penting  dari  suatu  rancangan bangunan.  Besarnya  efek  pendinginan yang  dihasilkan  dari  mesin  pendingin tergantung  dari  beban-beban  kalor  yang ada pada ruangan. untuk dapat merancang dan  memilih  peralatan  mesin  pendingin sehingga sesuai dengan kebutuhan pendinginan  ruangan,  beban  kalor  harus dihitung  secara  akurat.  perhitungan  beban kalor  ruang,  terdapat  3  sumber  kalor,  yaitu beban  kalor  dari  luar,  beban  kalor  dari dalam,  dan  beban  kalor  lain.  Dari  ketiga sumber kalor tersebut dapat dikelompokkan dalam  2  jenis  kalor,  yaitu:  kalor  sensibel dan kalor laten.

## Beban Kalor dari Luar
Beban  jenis  ini  timbul  karena  akibat terjadinya perpindahan kalor dari luar akibat sinar  matahari  ke  dalam  ruang  terkondisi melalui  atap,  dinding  dan  lantai.  Dimana perpindahan  panas  yang  terjadi  secara konduksi dan radiasi. Yang termasuk beban kalor dari luar diantaranya:
 Beban kalor melalui dinding/atap
Dapat  dicari  dengan  menggunakan  rumus berikut:
Q =  A x K x ETD .............. (2.1) [1]
Dimana: Q  = Panas yang mengalir (kcal/jam) K = Koefisien transmisi kalor dari dinding/atap (kcal/m 2 jam 0 C) A = Luas dinding/atap (m 2 ) ETD = Equivalent Temperature Difference ( 0 C)
Nilai  K  dapat  dicari  dengan  tabel  dibawah ini:
Sumber:  Wiranto  Arismunandar  &  Heizo Saito “Penyegaran Udara” (hal 45)

## Sumber:  Wiranto  Arismunandar  &  Heizo
Saito “Penyegaran Udara” (hal 45)
Jika  nilai  K  tidak  ada  dalam  tabel, maka digunakan rumus berikut:
K = .................... (2.2) [1]
R T = Rsi + R 1 . tebal R1 + Rn . tebal n +Rso
............................ (2.3) [1]
Dimana:
R T = Tahanan total (m 2 jam 0 C/kcal) Rsi = Tahanan perpindahan kalor dari lapisan permukaan dalam dinding Rso = Tahanan perpindahan kalor dari lapisan permukaan luar dinding R 1 ... R n = Tahanan perpindahan kalor dari setiap lapisan dinding
Sedangkan  nilai  ETD  dapat  dicari dengan tabel dibawah ini:
Sumber: Dr. William Rudoy “Cooling and Heating Load Calculation Manual” (hal 51)
 Beban kalor melalui radiasi matahari Untuk  mencari  radiasi  matahari  tidak langsung  dapat  menggunakan  rumus dibawah ini:
Jn = 1164 P cosec h ....................... (2.4) [1]
Jh = 1164 P cosec h sin h ...............(2.5) [1]
Jv = 1164 P cosec h cos h............... (2.6) [1] Jβ = 1164 P cosec h cos h cos β...... (2.7) [1]
Dimana: Jn = radiasi matahari langsung pada bidang tegak lurus arah datangnya radiasi Jh = radiasi matahari langsung pada bidang horizontal Jv = radiasi matahari langsung pada bidang vertikal Jβ = radiasi matahari langsungpada bidang vertikal,  tetapi  pada  posisi  membuat sudut samping β dari arah datangnya radiasi 1164  =  konstanta  panas  matahari  (kcal/m 2 jam)
P        = permeabilitas atmosfir (0,6 – 0,75 pada hari yang cerah) h = ketinggian matahari (dinyatakan dalam\ derajat dan angka desimal)
Untuk  mencari  ketinggian  matahari  dan azimuth dapat dihtung dengan menggunakan rumus:
sin h = sin ψ sin δ + cos ψ cos δ cos 15 τ
.....................(2.8) [2]
( ) ( ) ....... (2.9) [2]
Dimana : A = azimut matahari (tepat sebelah selatan adalah  0,    kearah  barat  positif  dan kearah timur adalah negatif) h  = ketinggian matahari ψ = kedudukan garis lintang (Lintang utara adalah  positif  dan  lintang  selatan adalah negatif) δ = deklinasi matahari τ = saat penyinaran matahari
Untuk  mencari  nilai  dari  deklinasi matahari, digunakan rumus sebagai berikut:
(      ) .... (2.10) [2]
Atau dengan rumus: (       ) ...(2.11) [2]
Dimana : N=  adalah  bilangan  dalam  satu  tahun, misalnya: tanggal 1 januari, memiliki nilai N = 1 tanggal 2 januari, memiliki nilai N = 2
tanggal 26 juli, memiliki nilai  N = 207 tanggal 31 desember, memiliki nilai N = 365 Untuk  mencari  nilai  radiasi  matari  tidak langsung dapat menggunakan grafik dibawah ini:

## Grafik 2.1 Radiasi matahari terpencar
Sumber:  Wiranto  Arismunandar  &  Heizo Saito “Penyegaran Udara” (hal 41)
 Beban  kalor  oleh  radiasi  matahari melalui jendela
Dapat menggunakan rumus dibawah ini:
Q= Luas Jendela x jumlah radiasi matahari .................. (2.12) [1] Dimana, untuk luas jendela
menggunakan  satuan  (m 2 ),  dan  untuk jumlah radiasi matahari (kcal/m 2 jam).
 Beban  kalor  dari  udara  infiltrasi  dan ventilasi
Dapat menggunakan rumus berikut:
Q  = {(volume  ruangan  x  jumlah penggantian  ventilasi  alamiah)  + jumlah  udara  luar}  x
x ∆t
ruangan ............ (2.13) [1]
Untuk  menentukan  jumlah  penggantian udara  dalam  ventilasi  dapat  dilihat  pada tabel dibawah ini:
Sumber:  Wiranto  Arismunandar  &  Heizo Saito “Penyegaran Udara” (hal 44)

## Beban Kalor dari Dalam
 Beban kalor dari manusia
Besar  panas  yag  dihasilkan  manusia adalah sebagai berikut: Beban Sensibel:
Beban  pendingin  sensibel  penghuni
(Watt)  =  perolehan  per-orang  x  jumlah orang x CLF .................(2.14) [1]
Dimana : CLF  = Cooling  Load  Factor (nilai  CLF  = 1,0)
Jika  tidak  diketahui  jumlah  penghuni dalam ruangan tersebut, dapat menggunakan tabel berikut:
Sumber: Wilbert F. Stoecker, Jerold W. Jones, dan Supratman Hara. “Refrigerasi dan Pengkondisian Udara” edisi kedua. (Hal. 68)
Untuk
mengetahui beban-beban berdasarkan  jenis  kegiatannya,  dapat menggunakan tabel berikut:
Sumber:  Wilbert  F.  Stoecker,  Jerold  W. Jones, dan Supratman Hara. “Refrigerasi dan Pengkondisian  Udara”  edisi  kedua. (Hal. 68)
 Beban kalor dari penerangan
Rumus  yang  digunakan  adalah  sebagai berikut: Untuk lampu neon: Q = Total Watt x 1,25 ............ (2.16) [1]
Untuk lampu pijar: Q = Total Watt ....................... (2.17) [1]
Dimana: Q     = Jumlah panas (kW)
1,25 = Faktor beban dari ballast
 Beban kalor dari peralatan
Rumus yang digunakan adalah: Q = Total Watt.................... (2.18) [1]

## III.  ANALISA DAN PEMBAHASAN Deskripsi Gedung
Gedung  Tower  Universitas  Mercu Buana  terletak  di  Jakarta  Barat,  daerah  ini terletak di Jl. Meruya Selatan, Kebon Jeruk - Jakarta Barat 11650 yang terletak pada 6 0 lintang selatan dan 106 0 bujur timur. Tower Universitas  Mercu  Buana  memiliki  8  lantai diantaranya,  lantai ground merupakan  tipe ruangan  laboratorium  komputer,  lantai  1 merupakan lobby utama,  lantai  2  sampai  4 merupakan  ruang  belajar,  lantai  5  dan  6 merupakan  ruang  perpustakaan,  dan  pada lantai 7 merupakan ruang auditorium.

## Dimensi Lantai
Luas lantai : 1125 m 2 Panjang : 4500 cm : 45 m Lebar : 2500 cm : 25 m Tinggi Tembok  : 360 cm : 3,6 m Tinggi Ruangan : 283 cm : 2,83 m Volume ruangan : 4050 m 3
Jumlah Penerangan
Jumlah dan Jenis Peralatan
Data Penghuni Ruangan Dalam setiap aktifitas manusia tentunya  mengeluarkan  kalor  dari  dalam tubuhnya  yang harus diperhitungkan dalam menghitung beban pendingin didalam ruangan.  Rata-rata  jumlah  manusia  yang mengunjungi  perpustakaan  lantai  5  dan lantai 6 berkisar antara 250-500 pengunjung  dalam  hitungan  bulan,  akan tetapi  diasumsikan  rata-rata  pengunjung perpustakaan  kurang  lebih  sekitar  350 orang  perhari.  Pada  lantai  5  terdapat  10 karyawan,  sedamgkan  pada  lantai  6 terdapat  3  karyawan  dan  sisanya  adalah jumlah terbanyak dalam satu hari.

## Pembatas Ruangan
Sebagai  pembatas  ruangan,  pada lantai 5 dan lantai 6 dibatasi oleh kaca yang mempunyai  ketebalan  yang  sama  yaitu  12 mm.

## Perhitungan pada Lantai 5 dan Lantai 6
 Perhitungan beban kalor dari luar
 Melalui dinding
Dapat menggunakan rumus (2.1): Q = 16200 x 2,05 x 27,22 Q = 903976,2 kcal/jam Q = 1051,32 kW Karena  lantai  5  dan  6  memiliki struktur  dinding  dan  dimensi  yang sama,  maka  besar  beban  kalornya adalah sama, yaitu 1051,32 kW.
 Melalui radiasi matahari
Sebelum mencari radiasi matahari,  terlebih  dahulu  mencari  nilai deklinasi  matahari  pada  tanggal  30 Juni  2013,  yaitu  memiliki  nilai  N=181,
karena pada
tanggal tersebut dianggap memiliki suhu  yang tertimggi pada  siang  hari  hingga  mencapai 34 0 C, sedangkan unt uk mencari nilai τ diambil  jam  yang  memiliki  panas maksimum,  yaitu  pada  jam  11.00,
12.00, 12.30, 13.00, dan 13.30.
Mencari  nilai  seklinasi  matahari digunakan rumus (2.10):

## (        )
(   )
Untuk  mencari  nilai  ketinggian matahari  dan  nilai  azimut  matahari dapat  digunakan  rumus  (2.8),  (2.9), sedangkan  radiasi  matahari  langsung dapat  digunakan  rumus  (2.4),  (2.5), (2.6), dan (2,7):
 Pada pukul 11.00 Untuk nilai: ψ = -6, τ = -1 (pada pukul 11.00), N = 181 sin h = [sin (-6) sin 23,18]+[cos (-6)cos 23,18 cos 15.(-1)] = -0,0411 + 0,8830 = 0,8419 h  = 57,34 0
( ) (  )
(     )     (  )
( )
( ) A = 153,83 0
(   )
(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   )
Jβ = 1164 P cosec h cos h cos β β = A – 90
= 153,83 – 90
= 63,83 0
(   ) (   )
Untuk radiasi matahari langsung pada pukul 11.00 adalah: = Jn + Jh + Jv + Jβ = 1947,553 kcal/m 2 jam Untuk  radiasi  matahari  tidak langsung  menurut  grafik  adalah:  128 kcal/m 2 jam Untuk  radiasi  matahari  total pada  pukul  11.00  adalah: kcal/m 2 /jam Untuk  hasil  seluruh  perhitungan pada pukul 11.00, 12.00, 12.30, 13.00, dan 13.30 ada pada tabel dibawah ini:
Menurut perhitungan diatas, maka didapat  nilai  radiasi  matahari  total yang  memiliki  ketinggian  matahari yang paling tinggi dan beban puncak yaitu,  pada  pukul  12.00  dengan ketiggian  matahari  hingga  mencapai 180 0 adalah 1670,11  kcal/m 2 jam.
 Melalui jendela Dapat menggunakan rumus (2.12):
Q = 162  x 1670,11 Q = 314,65 kW Karena  lantai  5  dan  lantai  6 memiliki struktur jendela dan ukuran  lantai  yang  sama  maka besar  beban  kalor  oleh  radiasi matahari  melalui  jendela  adalah sama, yaitu  314,65 kW.
 Melalui udara infiltrasi
 Pada lantai 5:
Menggunakan rumus (2.13): Jumlah penghuni didalam ruangan adalah 360 orang, sehingga  nilai  jumlah  udara  luar adalah sebagai berikut:
 18  m 3 /jam  x  360  orang  =
6480 m 3 /jam
 Luas volume ruangan = 4050 m 3
Q = {(4050 x 1,5)\ +6480 x x 26 = (6075 + 6480) x 6,98 Q = 101,91 kW
 Pada lantai 6: rumus (2.13)
Jumlah penghuni didalam ruangan adalah 353 orang, sehingga  nilai  jumlah  udara  luar adalah sebagai berikut:  18  m 3 /jam  x  353  orang  =
6354 m 3 /jam
 Luas volume ruangan = 4050 m 3
Q = {(4050 x 1,5) +6354} x x 26
= (6075 + 6354) x 6,98 Q = 100,89 kW
 Perhitungan beban kalor dari dalam
 Melalui manusia  Pada lantai 5: rumus (2.14) Beban sensibel = 100 x 360 x 0,60 = 21,6 kW Beban Laten = perolehan per-orang x jumlah orang = 100 x 360 = 36 kW
 Pada lantai 6: (rumus (2.14) Beban Sensibel = 100 x 353 x 0,60 = 21,18 kW Beban Laten = perolehan per-orang x jumlah orang = 100 x 353 = 35,3 kW
 Melalui penerangan
 Pada lantai 5: rumus (2.16)
Untuk  lampu  SL  yang  memiliki daya  @23  Watt  pada  lantai  5 terdapat 71 unit. Q (5,23) =  71 x 23 x 1,25 Q (5,23) =  2,041 kW Untuk  lampu  TL  yang  memiliki daya  @40  Watt  pada  lantai  5 terdapat 36 unit.
Q (5,40) =  36 x 40 x 1,25 Q (5,40) =  1,8 kW Jadi,  total  panas  lampu  yang dihasilkan  pada  lantai  5    dengan daya 23 Watt dan 40 Watt adalah: Q Total lantai 5 = 2,041 + 1,8 Q Total lantai 5 = 3,841 kW
 Pada Lantai 6: rumus (2.16) Untuk  lampu  SL  yang  memiliki daya  @23  Watt  pada  lantai  5 terdapat 71 unit.
Q (5,23) =  71 x 23 x 1,25
Q (5,23) =  2,041 kW Untuk  lampu  TL  yang  memiliki daya  @40  Watt  pada  lantai  5 terdapat 36 unit.
Q (5,40) =  36 x 40 x 1,25
Q (5,40) =  1,8 kW Jadi,  total  panas  lampu  yang dihasilkan  pada  lantai  5    dengan daya 23 Watt dan 40 Watt adalah: Q Total lantai 5 = 2,041 + 1,8 Q Total lantai 5 = 3,841 kW
 Melalui peralatan
 Pada lantai 5: rumus (2.18) LCD berjumlah 9 unit @200 Watt = 1800 Watt Q LCD = 1,8 kW Mesin  printer  berjumlah  7  unit @638 Watt = 4466 Watt Q Mesin Printer = 4,466 kW Total daya peralatan pada lantai 5 Q Total = Q LCD + Q Mesin Printer Q Total = 1,8 + 4,466 Q Total = 6,266 kW
 Pada Lantai 6: rumus (2.18) PC  berjumlah  9  unit  @450 Watt  = 1800 Watt Q PC = 1,8 kW Mesin  printer  berjumlah  1  unit @638 Watt = 638 Watt Q Mesin Printer = 0,638 kW
Dispenser  berjumlah  1  unit  @528 Watt
Q Dispenser = 0,528 kW Total daya peralatan pada lantai 6
Q Total = Q PC + Q Mesin Printer + Q Dispenser Q Total = 1,8 + 0,638 + 0,528
Q Total = 2,966 kW
Jumlah Total Beban Ruangan Lantai 5
Berdasarkan  hasil  perhitungan  diatas maka  kapasitas  mesin  pendingin  yang terdapat  di  Tower  Universitas  Lantai  5 adalah kurang, karena total beban pendingin  yang  ditanggung  pada  lantai  5 adalah  sebesar  1535,587  kW  pada  kondisi maksimum, sedangkan kapasitas pendingin pada  lantai  terebut  hanya  memiliki  4  unit AC Sentral sebesar 8 PK (21,10 kW).

## Jumlah  Total  Beban  Ruangan  Lantai
5
Berdasarkan  hasil  perhitungan  diatas maka  kapasitas  mesin  pendingin  yang terdapat  di  Tower  Universitas  Lantai  6 adalah kurang, karena total beban pendingin  yang  ditanggung  pada  lantai  6 adalah  sebesar  1530,813  kW  pada  kondisi maksimum, sedangkan kapasitas pendingin pada  lantai  terebut  hanya  memiliki  4  unit AC Sentral sebesar 8 PK (21,10 kW).

## IV.  PENUTUP Kesimpulan
Dari  hasil  perhitungan  yang  telah dilakukan  pada  bab  sebelumnya,  maka dapat diambil kesimpulannya, yaitu kapasitas mesin pendingin yang terdapat di Tower  Universitas  Mercu  Buana  masih kurang  mencukupi,  karena  pada  lantai  5 dan  lantai  6  hanya  memiliki  mesin pendingin  atau  AC  sebnyak  4  unit  sebesar 8  PK  (21,10  kW),  sedangkan  beban pendingin  yang  ditanggung  pada  lantai  5 (pada  kondisi  maksuimum)  adalah  sebesar 1535,587  kW  dan  pada  lantai  6  (pada kondisi maksimum) adalah sebesar
1530,813 kW.

## DAFTAR PUSTAKA
1.  ASHRAE  Research.  2006. ASHRAE Handbook:  Refrigeration .  Inch  Pound Edition.
2.  Astu  Pudjanarso,  dan  Jati  Nursuhud. 2006. Mesin  Konversi  Energi .  Edisi Revisi. Yogyakarta: CV Andi Offset.
3.  Bell,  Arthur  A.  2008. HVAC  Equation,
Data,  And  Rules  of  Thumb .  Second Edition.  United  States  of  America:    The McGraw-Hill Companies 4.  Jordan,  Richard  C,.  1964. Refrigeration and  Air  Conditioning .  New  Jersey: Prentice-Hall.
5.  Kreider,  Jan  F,.  1994. Heating  and Cooling  of  Buildings .  Singapore:    Mc- Graw Hill Book Co.
6.  Sapto  Widodo  dan  Syamsuri  Hasan. 2008. Sistem  Refrigerasi  dan  Tata Udara .  Jilid  2.  Jakarta:  Departemen Pendidikan Nasional.
7.  Stoecker,  Wilbert  F.,  Jones,  Jerold  W., dan  Supratman  Hara.  1994. Refrigerasi Dan Pengkondisian  Udara .  Edisi  kedua.
Jakarta: PT. Erlangga. 8.  Quiston, Mc., Parker., and Spitler. 2005.
Heating,
Ventilating,
And
Air
Conditioning, Analysis and Design . Sixth Edition.United  States  of  America  :  John Wiley & Sons, Inc.
9.  Wang,  Shan  K.  1993. Handbook  of  Air Conditioning  and  Refrigeration .  New York: Mc-Graw Hill.
10. Wiranto Arismunandar, and Heizo Saito.
1995. Penyegaran  Udara .  Cetakan keempat. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

## DAFTAR ACUAN
1.  Pusat  Pengembangan  Bahan  Ajar –
UMB - Utilitas – Dr. Ir. M. Syarif Hidayat M. Arch
2. http://soal-olim- astro.blogspot.com/2013/06/mencari- deklinasi-matahari.html