JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 3, No. 2, (2014) ISSN: 2337-3539 (2301-9271 Print)
P Abstrak — Liquefied  Natural  Gas (LNG)  merupakan  gas alam  yang  sudah  dikonversi  menjadi  fase  cair  pada  kisaran temperatur  -161°C  pada  tekanan  atmosfer.  Konversi  ini mereduksi  volume  600  kali  lebih  kecil  dari  volume  gas  alam sehingga  LNG  lebih  bernilai  ekonomis  untuk  disimpan  dan ditransportasikan. LNG dapat menjadi solusi alternatif bahan bakar  bagi  pembangkit  listrik  di  Indonesia.  Disamping kelebihan  dari  LNG,  hanya  sedikit  gas  yang  dimanfaatkan langsung  oleh  Indonesia  karena  kurangnya  sarana  dan prasarana  yang  mendukung.  Salah  satu  sarana  yang  dapat mendukung  pendistribusian  LNG  adalah  terminal  penerima LNG  dan  sistem  pendukungnya,  kapal  LNG  dan  dermaga, unit regasifikasi, dan yang lainnya. Studi ini bertujuan  untuk memilih  sistem  supply  listrik  menggunakan  metode  TOPSIS dan  selanjutnya  mendesain  sistem  kelistrikan  untuk  ORF  di Celukan  Bawang  –  Buleleng. LNG  didistribusikan  menuju  ke tiga  pembangkit  listrik  yang  ada  di  Bali:  Pesanggaran, Gilimanuk,  dan  Pemaron.  Beberapa  peralatan  utama  dari ORF  yang  dipertimbangkan  adalah  tangki  penyimpanan, kompresor  BOG,  recondenser,  pompa  kriogenik, loading  arm dan  lainnya,  dengan  total  kebutuhan  daya  sebesar  214,6  kW. Peralatan  tersebut  membutuhkan  sistem  supply  listrik  yang dapat  memenuhi  kebutuhan  listrik  dari  seluruh  peralatan  di ORF. Terdapat tiga alternatif dari sumber listrik, yaitu diesel engine  generator,  gas  engine  generator ,  dan supply listrik  dari PLN  (Perusahaan  Listrik  Negara).  Alternatif  terbaik kemudian akan dipilih menggunakan metode TOPSIS dengan dua metode pembobotan yang berbeda. Studi ini menunjukkan  bahwa  alternatif  terbaik  adalah supply listrik dari  PLN.  Dengan  menggunakan  hasil  seleksi,  akan  dibuat desain  sistem  kelistrikan  untuk  ORF  dan  setiap  terminal penerima  LNG  mini  di  setiap  pembangkit  listrik  yang  terdiri dari wiring diagram dan oneline diagram .
Kata  Kunci — Onshore  receiving  facilities , oneline diagram , sistem supply listrik, TOPSIS, wiring diagram .

## I. PENDAHULUAN
ADAtahun  2003,  total  kebutuhan  listrik  di  Jamali sebesar  69,96  TWh  dan  selama  kurun  waktu  17  tahun (2003-2020)  diperkirakan  tumbuh  sebesar  6%  per  tahun sedikit lebih rendah dari rata-rata  Indonesia, sehingga pada tahun 2020 total kebutuhan listrik di Jamali menjadi 203,19 TWh.  Peningkatan  pertumbuhan  kebutuhan  listrik  terbesar di  Jamali  berasal  dari  sektor  rumah  tangga,  hal  tersebut dipicu  dengan  membaiknya  perekonomian  di  Jawa, walaupun  laju pertumbuhan kebutuhan listrik sektor  rumah tangga tersebut sudah mempertimbangkan efisiensi
penggunaan listrik dan kenaikan tarif. Sekitar sepertiga dari total  kebutuhan  listrik  Jamali  berasal  dari  Distribusi  Jawa Barat dan Banten, mengingat pusat industri besar berada di wilayah ini [1].
Bali  merupakan  salah  satu  konsumen  listrik  terbesar karena  merupakan  daerah  pariwisata  yang  memiliki kebutuhan  listrik  tinggi.  Bali  bagian  selatan  adalah  daerah yang paling tinggi kebutuhannya jika dibandingkan dengan daerah  yang  lainnya.  Tiga  pembangkit  listrik  yang beroperasi  di  Bali  yaitu  PLTG  Gilimanuk,  PLTG  Pemaron dan  PLTG  Pesanggaran  masing-masing  menghasilkan  133 MW,  97,6  MW  dan  201,7  MW.  Masalah  yang  kemudian muncul  adalah  seluruh  pembangkit  listrik  yang  ada  di  Bali menggunakan diesel sebagai penghasil tenaganya, dikarenakan tidak adanya supply gas yang dapat memenuhi kebutuhan  pembangkit  listrik  tersebut.  Penggunaan  mesin diesel menimbulkan polusi yang berlebihan, baik dari polusi udara  maupun  polusi  suara  (kebisingan).  Selain  itu, penggunaan  bahan  bakar  fosil  yang  digunakan  sebagai bahan  bakar  untuk  ketiga  PLTG  tersebut  membutuhkan biaya yang sangat tinggi.
Untuk  menekan  penggunaan  bahan  bakar  fosil  sebagai bahan bakar utama bagi ketiga pembangkit listrik  yang ada di Bali, maka akan segera dibangun fasilitas penerima LNG yang  akan  menampung  LNG  untuk  kemudian  disalurkan menuju  tiga  pembangkit  tersebut.  Fasilitas  penerima  LNG nantinya akan berada di Bali bagian utara tepatnya di Desa Celukan  Bawanga,  Buleleng.Fasilitas  penerima  LNG  yang berada di Bali akan terdiri dari fasilitas yang berada di laut dan  yang  berada  di  daratan,  yang  selanjutnya  akan  disebut dengan Onshore  Receiving  Facility (ORF).  Fasilitas  yang berada  di  laut  adalah  sebuah Floating  Storage  Unit (FSU) merupakan  kapal  tanker  yang  dimodifikasi  yang  berfungsi sebagai  tempat  penyimpanan  LNG  sementara  yang ditransferkan oleh kapal tanker. Untuk fasilitas yang ada di darat  (ORF)  meliputi unloading unit, storage tank , pompa- pompa, dan loading arm .
Dari  peralatan-peralatan  yang  berada  di  ORF  Celukan Bawang  tentu  saja  memerlukan  listrik  agar  peralatan tersebut  dapat  beroperasi.  Maka  dari  itu  dibutuhkan  suatu sistem supply listrik yang dapat memenuhi kebutuhan listrik di tempat tersebut.
II. DASAR TEORI
A. Liquefied Natural Gas(LNG)
Studi Pemilihan Sistem Supply Listrik  Dengan Pendekatan Topsis Dan Desain Sistem Kelistrikan Pada Onshore Receiving Facility LNG Di Celukan Bawang, Buleleng, Bali.
Fadilla Indrayuni Prastyasari, Ketut Buda Artana, Sardono Sarwito Jurusan Teknik Sistem Perkapalan, Fakultas Teknologi Kelautan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia e-mail: ketutbuda@its.ac.id
JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 3, No. 2, (2014) ISSN: 2337-3539 (2301-9271 Print)
Pemaron Celukan Bawang Gilimanuk Pesanggaran
Liquefied Natural Gas (LNG) merupakan gas alam  yang sudah  didinginkan  pada  temperatur  dengan  kisaran  -161°C pada tekanan atmosfer.  Likuifaksi dapat mereduksi volume gas  kurang  lebih  menjadi  600  kali  lebih  kecil  yang  bisa membuat  lebih  bernilai  ekonomis  untuk  menyimpan  gas alam  disaat  tempat  penyimpanan  dalam  wujud  lain tidaktersedia,  dan  untuk  mendistribusikan  gas  apabila jaraknya  sangat  jauh  dimana  penggunaan pipeline menjadi sangat  mahal  dikarenakan  keharusan  untuk  melakukan pembebasan  lahan,  atau  adanya  suatu  batasan  lain. Likuifaksi  menjadikan  perpindahan  gas  alam  antar  benua menjadi  mungkin  khususnya  dengan  digunakannya  kapal. Maka  dari  itu,  teknologi  LNG  menjadikan  gas  alam  bisa tersedia di seluruh dunia.
LNG supply chain terdiri dari eksplorasi dan produksi dari gas  alam,  likuifaksi,  pengangkutan  LNG  melalui  laut,  dan penyimpanan  LNG,  regasifikasi  dan  pengiriman  gas  alam menuju ke konsumen [2].
Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor LNG ( Liquefied  Natural  Gas )  terbesar  di  dunia,  berdasarkan laporan  dari International  Gas  Union (IGU)  pada  tahun 2011,  Indonesia  menjadi  negara  pengekspor  LNG  terbesar di  dunia  setelah  Qatar  dan  Malaysia  [3].  Salah  satu  sarana yang dapat  mendukung pengembangan teknologi di bidang LNG  adalah  fasilitas  penerima  LNG  yang  di  dalamnya terdapat  pelabuhan  dan  dermaga  pelabuhan  dan  dermaga yang  digunakan  kapal  tanker  untuk  melakukan  proses loadingunloading LNG.
Gambar 1. Rancangan Onshore Receiving Facility di Buleleng-Bali
Gambar  2.  Lokasi Onshore  Receiving  Facility dan  pembangkit  yang  akan dilayani
B. Dasar-dasar Kelistrikan
Dalam  dunia  kelistrikan,  daya  dapat  dinyatakan  menjadi 3 (tiga), yaitu:
a. Daya Nyata (kVA) Daya  ini  adalah  daya  yang  didapatkan/dikeluarkan oleh generator atau PLN.
b. Daya Efektif (kW/kiloWatt)
Energi  yang  dipakai  dan  akan  diubah  menjadi  energi mekanik, panas atau energi yang lainnya.
c. Daya Reaktif (kVAr)
Energi  yang  diperlukan  peralatan  listrik  yang  bekerja dengan  sistem  elektromagnet,  untuk  pembentukan medan magnet.
Dari  ketiga  jenis  daya  atas,  hubungan  antara  satu  dengan yang  lainnya  dapat  dijelaskan  dengan  segitiga  daya  di bawah ini.
Gambar 2.3 Tiga jenis perbedaan daya

## Gambar 2.4 Segitiga daya

## C. TOPSIS
Terdapat  banyak  metode  perankingan  yang  dapat digunakan untuk memecahkan beberapa masalah pengambilan  keputusan  multikriteria.  Salah  satu  metode yang baik untuk masalah pengambilan keputusan multikriteria  adalah  TOPSIS  ( Technique  for  Order Preference  by  Similarity  to  Ideal  Solution ).  Masalah TOPSIS  dengan  perankingan  keputusan  kelompok  dapat meningkatkan  evaluasi  beberapa  hal,  diantaranya  adalah evaluasi kriteria/sub kriteria, kelayakan alternatif,
pengambil keputusan, dan aturan keputusan ranking. Dalam pengambilan keputusan, bobot kriteria sangat
mempengaruhi pemilihan akhir masalah TOPSIS. Algoritma  berdasarkan  [4]  yang  digunakan  dalam  metode TOPSIS ini adalah: a. Menentukan evaluasi kriteria.
b. Menentukan bobot
setiap kriteria dengan
menggunakan pairwise comparison
c. Membentuk matriks keputusan D mengacu terhadap m alternatif  yang  akan  dievaluasi  berdasarkan  n  kriteria yang didefinisikan sebagai berikut:
𝐷  = 𝑥 11 𝑥 12 ⋯ 𝑥 1𝑛 𝑥 21 𝑥 22 ⋯ 𝑥 2𝑛 ⋮ ⋮ … ⋮ 𝑥 𝑚1 𝑥 𝑚2 … 𝑥 𝑚𝑛 dengan 𝑥 𝑖𝑗 menyatakan  performansi  dari  perhitungan untuk alternatif ke- 𝑖 terhadap atribut ke- 𝑗 . Nilai bobot preferensi menunjukkan tingkat kepentingan  relatif  setiap  kriteria  atau  subkriteria. Nilai bobot dapat dihitung menggunakan rumus
𝑊 = {𝑤 1 , 𝑤 2 , 𝑤 3 , … , 𝑤 𝑛 }
Comment [FI1]: Need to be checked, whether it is wrong or right using fuzzy topsis with this algorithm. Check the algorithm for TOPSIS without fuzzy in the textbook
JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 3, No. 2, (2014) ISSN: 2337-3539 (2301-9271 Print)
Dimana 𝑥 𝑖𝑗 𝑘 dan 𝑤 𝑗 𝑘 adalah  variabel  linguistik  yang dapat  ditunjukkan  dengan  nilai  segitiga  fuzzy  : 𝑥 𝑖𝑗 = (𝑎 𝑖𝑗 , 𝑏 𝑖𝑗 , 𝑐 𝑖𝑗 ) dan 𝑤 𝑖𝑗 =  𝑤 𝑗1 , 𝑤 𝑗2 , 𝑤 𝑗2 . d. Menentukan  matriks  keputusan  yang  ternormalisasi. Matriks ternormalisasi terbentuk dari rumus
𝑅  = [𝑟 𝑖𝑗 ] 𝑚×𝑛 𝑟 𝑖𝑗 = 𝑥 𝑖𝑗 𝑥 𝑖𝑗 2 𝑚 𝑖=1 Dengan i=1,...,m; j=1,...,n
e. Menghitung  matriks  keputusan  yang  ternormalisasi terbobot.  Menghitung  matriks  ternomalisasi  terbobot dihitung menggunakan rumus 𝑉  =  𝑣 𝑖𝑗 𝑚×𝑛 , 𝑖 = 1,2,3, … , 𝑚; 𝑗 = 1,2,3, … , 𝑛 Dengan, 𝑣 𝑖𝑗 = 𝑤 𝑖 .  𝑟 𝑖𝑗 . f. Menghitung matriks solusi ideal positif 𝐴 + dan matriks solusi ideal negatif 𝐴 − . 𝐴 + = 𝑚𝑎𝑥(𝑣 1 + , 𝑣 2 + , 𝑣 3 + , … , 𝑣 𝑛 + ) 𝐴 − = 𝑚𝑖𝑛 𝑣 1 − , 𝑣 2 − , 𝑣 3 − , … , 𝑣 𝑛 − . g. Menghitung  jarak  antara  nilai  setiap  alternatif  dengan matriks  solusi  ideal  positif  dan  matrik  solusi  ideal negatif. Jarak  alternatif 𝑑 𝑖 + dengan  solusi  ideal  positif dirumuskan sebagai berikut.
𝐷 𝑖 + =   (𝑣 𝑖𝑗 − 𝑚 𝑗 =1 𝑣 𝑗 + ) 2 ; 𝑖 = 1,2,3, … , 𝑚.
Jarak  alternatif 𝑑 𝑖 − dengan  solusi  ideal  positif dirumuskan sebagai berikut.
𝐷 𝑖 − =   (𝑣 𝑖𝑗 − 𝑛 𝑗 =1 𝑣 𝑗 − ) 2 ; 𝑖 = 1,2,3, … , 𝑛.
h. Menghitung  nilai  preferensi  untuk  setiap  alternatif. Nilai  preferensi 𝐶𝐶 𝑖 untuk  setiap  alternatif dirumuskan sebagai berikut.
𝐶𝐶 𝑖 = 𝐷 𝑖 − 𝐷 𝑖 + + 𝐷 𝑖 − ; 𝑖 = 1,2,3, … , 𝑚 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 0 < 𝐶𝐶 𝑖 < 1

## D. WiringdanOneline Diagram
Dalam  proses  pembuatan  suatu  desain  kelistrikan,  maka dibutuhkan  sebuah  dokumen  perhitungan  mengenai berapakah  jumlah  kebutuhan  listrik  yang  ada  di  tempat tersebut  agar  dapat  diperhitungkan  berapa  supply  listrik yang  dibutuhkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  listrik  agar seluruh peralatan dapat beroperasi sesuai dengan fungsinya. Selain  dokumen  perhitungan,  perlu  juga  dibuat  sebuah gamba  yang  berisi  mencakup  wiring  diagram  dan  juga oneline  diagram. Wiring  diagram memberikan  informasi mengenai tiap-tiap kabel yang akan menyalurkan arus listrik menuju  ke  setiap  beban  yang  ada.  Untuk  beban  dengan tegangan  1  fase  hanya  memiliki  satu  kabel  yang  masuk, begitu  pula  untuk  beban  dengan  tegangan  3  fase  yang memiliki 3 kabel. Setiap 1 kabel membawa 1 fase tegangan (R  atau  S  atau  T).  Satu  tarikan  kabel  pada  tiap  fase  dapat menyalurkan  listrik  ke  beban  hingga  11  titik  beban.  Selain itu dalam wiring diagram juga terdapat informasi mengenai luas  penampang  dari  suatu  kabel  tersebut,  dan  juga  berapa besar  arus  yang  mampu  ditahan  oleh  suatu circuit breaker .
Arus  terbesar  akan  terjadi  saat  beban  sedang  mengalami starting,  yang  dapat  mengakibatkan  arus  naik  menjadi  3 hingga 6 kali dari arus nominal.
Di  samping wiring  diagram ,  gambar  lain  yang  harus dimiliki  adalah oneline  diagram .  Apabila wiring  diagram memberikan  informasi  mengenai  dimensi  kabel,  besar  arus dari circuit  breaker ,  maka oneline  diagram memberikan informasi  mengenai  sumber  listrik  hingga  pembagiannya menuju  ke  setiap bus (panel  listrik)  dan  kemudian  menuju ke setiap beban.
Gambar 2.5 Gambar wiring diagram
Gambar 2.6 Gambar oneline diagram

## III. METODOLOGI
Dalam  penelitian  ini,  akan  dilakukan  pemilihan  sisem supply  listrik  dan  juga  mendesain  sistem  kelistrikannya. Untuk  permasalahan  yang  pertama  akan  dilakukan  seleksi dengan  menggunakan  pendekatan  TOPSIS,  tujuan  utama dari  pemecahan  masalah  ini  adalah  untuk  menentukan sistem supply listrik apakah yang paling sesuai dengan ORF Celukan  Bawang.  Selanjutnya,  permasalahan  yang  kedua dapat  dipecahkan  setelah  permasalahan  yang  pertama  telah mempunyai hasil.
Untuk  lingkup  penelitian  yang  pertama,  langkah  pertama adalah  menentukan  bobot  dari  setiap  kriteria  dan  juga mengetahui  nilai  kecocokan  antara  seluruh  kriteria  dengan deluruh alternatif. Data yang digunakan diperoleh dari hasil survei. Setelah itu dilakukan perhitungan dengan
menggunakan TOPSIS untuk melakukan seleksi alternatifnya.
Lingkup  penelitian  kedua  dimulai  dengan  menghitung total kebutuhan daya pada ORF, terdiri dari peralatan utama dan  juga  peralatan  lainnya.  Setelah  itu  dilakukan penggambaran  wiring  diagram  dilanjutkan  dengan  oneline diagram.
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
A. Total Kebutuhan Daya di ORF
Dalam  pengerjaan  penelitian  ini,  peralatan  listrik  yang berada  di  ORF  Celukan  Bawnag  dikelompokkan  menjadi
JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 3, No. 2, (2014) ISSN: 2337-3539 (2301-9271 Print)
dua  kategori,  yaitu  peralatan  utama  dan  peralatan penerangan.  Tabel  1  akan  menjelaskan  tentang  peralatan utama,  sedangkan  Tabel  2  akan  menyajikan  data  untuk peralatan penerangan.
Dari Tabel 1 dan Tabel 2 didapatkan total kebutuhan daya dari peralatan utama dan juga peralatan penerangan, namun daya  yang  harus  disupply  oleh  pusat  listrik  harus  dapat mencukupi  daya  saat  peralatan  tersebut  sedang  dalam kondisi  start,  yang  dapat  menimbulkan  arus  start  hingga enam  kali  arus  nominal  sehingga  daya  yang  diserap  juga akan  lebih  besar.  Besar  daya  yang  dibutuhkan  untuk  dapat memenuhi kebutuhan daya peralatan listrik di ORF dan juga dapat  mencukupi  daya  saat  kondisi  start  adalah  214,6 kilowatt.
Tabel 1.
Spesifikasi dan kebutuhan daya peralatan utama
Tabel 2.

## Kebutuhan daya peralatan penerangan

## B. Pemilihan Sistem Supply Listrik
Melakukan  seleksi  alternatif  dilakukan  dengan  cara mengevaluasinya  dengan  kriteria-kriteria  yang  ditentukan. Penentuan  kriteria  dapat  dilakukan  dengan  cara  mengacu pada  penelitian  sebelumnya  ataupun  buku  literatur  yang ada.  Dalam  permasalahan  ini,  kriteria  yang  digunakan adalah  kriteria  lingkungan  dengan  sub-kriteria  lahan  yang digunakan,  emisi  yang  dihasilkan,  dan  kebisingan  yang dihasilkan  [5];  kriteria  kedua  adalah  kriteria  teknis  dengan sub-kriteria  kemudahan  instalasi,  lama  pemasangan,  dan lifetime  dari  peralatan  supply;  kriteria  ketiga  adalah  biaya, dengan  sub-kriteria  investasi,  biaya  operasi,  dan  biaya perawatan  [6];  Kriteria  terakhir  adalah  operasional  dengan
sub-kriteria  kemudahan  saat  pengoperasian,  kemudahan dalam perawatan dan keselamatan saat pengoperasian.
1. TOPSIS Langkah  1. Menentukan  bobot  dari  setiap  sub  kriteria dengan  menggunakan pairwise  comparison .  Pada  Tabel  3 akan  diberikan  hasil  perhitungan  bobot  dari  sub-kriteria environmental.
Tabel 3. Nilai bobot dari sub-kriteria environmental
Dari tabel di atas, informasi yang bisa didapatkan adalah:  Bobot  tempat  instalasi  0,98  kali  lebih  penting  jika dibandingkan  dengan  bobot  polusi  udara  yang dihasilkan
 Bobot  tempat  instalasi  1,13  kali  lebih  penting  jika dihasilkan dengan bobot kebisingan yang
dihasilkan
 Bobot  polusi  udarayang  dihasilkan  2,67  kali  lebih penting jika dibandingkan dengan bobot kebisingan yang dihasilkan
Kemudian  nilai  yang  telah  didapatkan  dari  hasil  survey diatas,  dihitung  untuk  menentukan  bobot  relatif  yang  akan digunakan dalam proses seleksi dengan cara:
a. Perbandingan  nilai  antara  satu  atribut  dengan atribut yang lain (misal : TEM dengan POL) dibagi dengan total nilai di satu kolomterdapat pada Tabel 4.
Tabel 4. Proses perhitungan bobot dari sub-krteria environmental
b. Total nilai disetiap baris dibagi dengan jumlah dari atribut  (dalam  kasus  ini  ada  3  sub-kriteria),  jadi bobot relatif yang didapatkan adalah:
 Tempat instalasi  = 0,33  Polusi udara = 0,44
 Kebisingan = 0,22
Langkah  2. Dengan  menggunakan  cara  yang  sama, dicarilah bobot relatif untuk setiap sub-kriteria lainnya.
a. Sub-kriteria technical  Kemudahan instalasi = 0,34
 Lama pemasangan = 0,20  Lifetime
= 0,46 b. Sub-kriteria cost  Biaya investasi = 0,41
 Biaya operasional = 0,33  Biaya perawatan
= 0,26 c. Sub-kriteria operational
 Kemudahan pengoperasian  = 0,24
 Kemudahan perawatan
= 0,21
 Keselamatan pengoperasian = 0,55
1 380 50 1500 3 3 0,95 0,85 2 380 50 1500 3 1 0,95 0,85 3 380 50 1500 3 3 0,95 0,85 4 380 50 1500 3 1 0,95 0,85 5 380 50 1500 3 1 0,95 0,85 6 380 50 1500 3 1 0,95 0,85 20 19 1 - 17
Cryogenic Pump (from storage tank to Recondenser or Loading arm) 20 19 1 - 17 - 11 1 9,84 20 19 3 51 - Cryogenic Pump (from storage tank to Recondenser or Loading arm) 20 19 3 51 - No. Instrument To ta l Equipment
Volt (V) F (Hz) Rpm ϕ Cryogenic Pump (from FSU to
ORF) Δ/Y BOG Compressor Cryogenic Pump (from FSU to ORF) BOG Compressor 11,579 TOTAL LOAD (kilowatt) 111,84 43,84 11,579 11 1 - 9,84 Power (kW) Total load C.I. I.L. power (kw) Operating Eff LF Input Output POL 1,020408
1 2,67
BIS 0,884956 0,375 1 TEM
POL BIS TEM 1 0,98 1,13
POL
0,351 0,425 0,556 BIS 0,305 0,159 0,208 TEM
POL BIS
TEM 0,344
0,416 0,236 2 4 6 10 1 40 18 9 2 20 18 6 3 20 18 6 4 20 18 6 5 20 18 6 6 10 3 7 10 3 8 5 3 9 3 3 10 9 11 21 76712 100 900 900 100 2100 2100 TOTAL Lampu penerangan 100 1156 20 60 1116 200 1256 Lampu + stopkontak gedung 5 Lampu penerangan bangunan 6
Lampu penerangan bangunan 7
20 400 13072 20 200 1256
Lampu penerangan bangunan 8 Lampu penerangan bangunan 9 Lampu penerangan storage tank Lampu + stopkontak gedung 3 20 20 20 400 13072
Lampu + stopkontak gedung 4 20 400 13072 No Lampu + stopkontak
gedung 1 20 800 16640 Lampu + stopkontak gedung 2 20 400 13072 Name of building ∑ Power
(watt) ∑Power (watt) Socket (A) Total Power (watt)
JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 3, No. 2, (2014) ISSN: 2337-3539 (2301-9271 Print)
d. Bobot setiap kriteria  Bobot dari  environmental = 0,42
 Bobot dari technical = 0,19  Bobot cost = 0,21
 Bobot operational = 0,17
Langkah  3. Menentukan  nilai  kecocokan  antara  alternatif dengan setiap sub-kriteria.
Langkah 4. Menghitung matriks ternormalisasi dari matriks yang terdapat pada Tabel 5.
Langkah 5. Menentukan matriks ternormalisasi terbobot
Langkah  6. Mencari  solusi  ideal  poitif  dan  solusi  ideal negatif dari setiap sub kriteria.
Langkah  7. Menghitung  jarak  setiap  alternatif  dengan solusi ideal positif dan dengan solusi ideal negatif.
Tabel 5.
Matriks pembuat keputusan Tabel 6. Matriks ternormalisasi
Langkah  8. Mencari  nilai  preferensi  dari  setiap  alternatif terhadap kriteria yang ada.
Langkah 9. Dari nilai preferensi (CC) setiap alternatif terhadap kriteria yang telah dihitung, dicari kembali matriks normalisasi.
Tabel 7. Matriks ternormalisasi terbobot
Langkah  10. Matriks  ternormalisasi  terbobot  dihitung berdasarkan perkalian antara matriks ternormalisasi dengan bobot  yang  telah  ditentukan  pada Langkah  2 metode TOPSIS ini.
Langkah  11. Setelah  didapatkan  matriks  ternormalisasi terbobot,  maka  bisa  dicari  solusi  ideal  positif  dan  solusi ideal dari setiap kriteria.
Langkah  12. Menghitung  jarak  antara  setiap  alternatif dengan  solusi  ideal  yang  telah  didapatkan  dan  nilai preferensi dari setiap alternatif tersebut.
Tabel 8. Matriks normalisasi terbobot dari setiap kriteria
Tabel 9. Jarak setiap alternatif dengan solusi ideal yang ada dan nilai preferensi dari setiap alternatif

## V. KESIMPULAN
Berdasarkan  analisis  dan  pembahasan  di  atas,  didapatkan kesimpulan sebagai berikut:
a. Total  kebutuhan  daya  pada  ORF  adalah  sebesar 214,60  kilowatt  termasuk  daya  yang  digunakan untuk kondisi starting.
b. Dengan menggunakan dua pendekatan perhitungan yang  berbeda,  alternatif  yang  terpilih  tetaplah sistem  supply  dari  PLN  dengan  nilai  preferensi terbesar. c. Wiring  diagram  dan  Oneline  diagram  dikerjakan sebagai  dasar  desain  sistem  kelistrikan  di  ORF Celukan Bawang.
A1 A2 A3 3 3,6 4,4 1,8 3,2 4,4 1,7 3,5 4,4 3,4 4 4,6 3,1 3,8 4 3 3,7 4,1 2,7 3,4 4,4 2,7 3,3 4,4 2,3 3,4 4,2 3,8 3,9 4,3 3 3,6 4,5 3,5 3,7 3,9 Keselamatan pengoperasian 0,55 Kriteria Environmental Kriteria Technical Kriteria Cost
Kriteria Operational Kemudahan pengoperasian 0,24
Kemudahan perawatan 0,21
Biaya pengoperasian 0,33 Biaya perawatan 0,26 Lifetime 0,46 Investasi 0,41 Kemudahan instalasi 0,34 Lama pemasangan
0,2
Polusi udara
0,44 Kebisingan 0,22
Bobot Tempat untuk instalasi 0,33
A1 A2 A3
0,85 0,10 0,13 0,06 0,10 0,14 0,05 0,11 0,13 0,08 0,10 0,11 0,09 0,11 0,12 0,09 0,11 0,12 0,08 0,10 0,13 0,08 0,10 0,13 0,07 0,11 0,13 0,10 0,10 0,11
0,08 0,10 0,12 0,11 0,11 0,12 Kemudahan perawatan Keselamatan pengoperasian Biaya perawatan Kriteria Operational Kemudahan pengoperasian Kriteria Cost Investasi Biaya pengoperasian Kemudahan instalasi Lama pemasangan Lifetime Polusi udara Kebisingan Kriteria Technical Kriteria Environmental Tempat untuk instalasi A1 A2 A3 0,28 0,03 0,04
0,03 0,04 0,06 0,01 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,02 0,02 0,02 0,04 0,05 0,06 0,03 0,04 0,05 0,03 0,03 0,04 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,03 0,06 0,06 0,07 Kemudahan perawatan Keselamatan pengoperasian Kriteria Cost Investasi Biaya pengoperasian Biaya perawatan
Kriteria Operational
Kemudahan pengoperasian Polusi udara Kebisingan Kriteria Technical Kemudahan instalasi Lama pemasangan Lifetime Kriteria Environmental Tempat untuk instalasi A1 A2 A3 0,0 0,42 0,77 0,0 0,44 0,73 0,0 0,37 0,84
0,0 0,36 0,85
Environmental Technical Cost Operational CC 0,000 0,521 1,000 PLN 0,000 0,422 Diesel 0,422 0,000 Gas 0,204 0,222 Alternatif A+
A-
JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 3, No. 2, (2014) ISSN: 2337-3539 (2301-9271 Print)

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  M.  Moch,  P.  Adhi  Darma.(2014).  Proyeksi  Kebutuhan  Listrik  PLN Tahun  2003  s.d  2020.  Pengembangan  Sistem  Kelistrikan  dalam Menunjang Pembangunan Nasional Jangka Panjang. [2]  D. Dordes, L. Branko, K. Ivan. (2014, Feb). Problem of Boil  – off  in LNG Supply Chain. Available : http://www.toms.com.hr/archive/vol2/no2/toms_vol2no2_doi001.pdf
[3]   International  Gas  Union.  World  LNG  Report.  Malaysia:  International Gas Union. (2011).
[4]  N.  Meliya,  Sutarman,  S.Rachmad.  (2012).  Aplikasi  Metode  TOPSIS fuzzy dalam Menentukan Prioritas Kawasan Perumahan di Kecamatan Percut Sei Tuan. Saintia Matematika. 101-102
[5]  M.  Djiteng.”Pembangkitan  Energi  Listrik”.  Edisi  Kedua.  Jakarta: Erlangga.(2010)
[6]  J. Aleksandar, S. Suzana, J. Goran. Multi Criteria Decision Support for Optimal Distributed Generation Dispatch. International Symposium on Environmental-Friendly  Energies and  Applications. Nis: Northumbria University. (2012)