JTEV (Jurnal Teknik Elektro dan Vokasional) h t t p : / / e j o u r n a l . u n p . a c . i d / i n d e x . p h p / j t e v Vol. 8 No. 2 (2022) E-ISSN: 2302-3309 P-ISSN: 2746-6086

## Analisa Kelayakan Pentanahan Tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150kV Jelok – Bringin Menggunakan Metode Komparasi
Dedi Pranatali 1 , Gunawan 2 , Dedi Nugroho 3 1,2,3 Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Sultan Agung Semarang e-mail: dedi.pranatali@std.unissula.ac.id

## Abstrak
Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Jelok – Bringin adalah salah satu penghantar di wilayah kerja PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Transmisi Salatiga, penghantar ini menghubungkan dua Sub Sistem Utama yaitu Sub Sistem Ungaran  dengan  Sub  Sistem  Pedan.  Sesuai  dengan  Buku  Petir PLN  Tahun  2020  tercatat  sebanyak  722  kejadian  petir selama  tahun  2019  pada  penghantar  tersebut.  Sebagai  upaya  mengurangi  resiko  akibat  petir  perlu  memastikan  sistem proteksi bekerja dengan baik. Obyek proteksi adalah tower SUTT 150kV dengan sistem pentanahan yang layak. Penelitian ini menelusur data menggunakan metode komparasi yaitu membandingkan antara hasil pengukuran di lapangan dengan nilai  standar  pengukuran  yang  digunakan.  Informasi  mengenai  kelayakan  perlu  selalu  terbarui  yang  didukung  hasil pengukuran yang tepat dan akurat secara konsisten. Kondisi ground rod, kondisi tanah dan kondisi kontak antara ground rod  dengan  penghantar  pentanahan  merupakan  variabel  yang  mempengaruhi  hasil  dari  pengukuran  pentanahan. Penambahan sebuah elektoda batang dengan panjang 6 meter dapat memperbaiki nilai tahanan pentanahan sebesar 3,5287 Ohm  yang  berarti  memenuhi  persyaratan  (<10  Ohm-standar  SK  DIR  PLN  No.  0520-1.K/DIR/2014).  Dari  hasil pengukuran 23 unit tower dari 24 unit tower atau  95,83% dari total tower, karakteristik hasil pengukurannya masih relatif dalam kondisi layak yaitu dibawah 10 Ohm.
Kata Kunci: pengukuran, pentanahan saluran udara tegangan tinggi, akurat.

## Abstract
High-Voltage Air Line (SUTT) 150 kV Jelok  – Bringin is one of the conductor in the work area of PT PLN (Persero) Transmission Unit of Salatiga, this transmission connects two Main Sub-Systems, they are the Ungaran Sub-System with the Pedan Sub-System. According to the PLN Lightning Book of 2020, there were 722 lightning incidents during 2019 on the transmission. In an effort to reduce the risk of lightning, it is necessary to ensure that the protection system works properly. The object of protection is securing the SUTT 150kV tower with a proper grounding system. This study traces the data using the comparative method, which is to compare the results of measurements in the field with the standard values of the measurements used. Information regarding eligibility needs to be kept up-to-date, supported by consistent and accurate measurement results. Ground rod conditions, ground conditions and contact conditions between the ground rod and the grounding conductor are variables that affect the results of the grounding measurement. The addition of a rod electrode with a length of 6 meters can improve the value of the grounding resistance of 3.5287 Ohm which means it meets the requirements (<10 Ohms standard SK DIR PLN No. 0520-1.K/DIR/2014). From the measurement results of 23 tower units from 24 tower units or 95.83% of the total towers, the characteristics of the measurement results are still relatively in decent condition, which is below 10 Ohms.
Keywords: measurements, grounding, high-voltage air line, accurate.

## PENDAHULUAN
Sistem  pengaman  petir  pada  tower  SUTT  salah  satunya  adalah  sistem  pembumian  atau  pentanahan. Pembumian adalah penghubungan suatu titik sirkit listrik atau suatu penghantar yang bukan dari sirkit listrik, dengan  bumi  menurut  cara  tertentu  [1].  Sedangkan  sistem  pentanahan  atau  biasa  disebut  grounding  adalah sistem pengamanan terhadap perangkat-perangkat yang mempergunakan listrik sebagai sumber tenaga. Sistem pentanahan  sangat  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  dalam  sistem  proteksi.  Sistem  pentanahan dilakukan  dengan  cara  menanamkan  batang  elektroda  pentanahan  tegak  lurus,  kemudian  batang  elektroda pentanahan itu di tanam kedalam tanah. Resistansi pentanahan yang terpasang dalam tanah semakin lama akan

## Dedi Pranatali, Gunawan, Dedi Nugroho JTEV (Jurnal Teknik Elektro dan Vokasional) Vol 8 No 2 (2022)
semakin mengalami penurunan kadar pada batang elektroda, sehingga aliran arus yang melalui elektroda yang seharusnya  disalurkan  ke  tanah  menjadi  kurang  sempurna.  Sistem  pentanahan  yang  baik  adalah  sistem pentanahan yang memiliki resistansi tanah yang kecil. Semakin kecil nilai resistansi dari grounding tersebut maka  kualitas  grounding  semakin  baik,  karena  arus  gangguan  listrik  akan  lebih  mudah  mengalir  ke  tanah melalui tempat yang memiliki hambatan sekecil mungkin. Nilai standar yang sering dipakai adalah maksimal 5 Ohm dilakukan dengan menggunakan alat ukur earth tester dan daerah yang resistansi jenis tanahnya sangat tinggi, resistansi pembumian total seluruh sistem boleh mencapai 10 Ohm [1].
Saluran  Udara  Tegangan  Tinggi  (SUTT)  150kV  Jelok  –  Bringin  merupakan  bagian  dari  sistem pendistribusian  tenaga  listrik  khususnya  di  Provinsi  Jawa  Tengah  yang  menghubungkan  dua  Sub  Sistem Utama yaitu Sub Sistem Ungaran dengan Sub Sistem Pedan. Penghantar transmisi ini menghubungkan dua buah Gardu Induk yaitu GI 150kV Jelok yang juga merupakan outlet pembangkit PLTA Jelok dan PLTA Timo dengan GI 150kV Bringin. Menurut Buku Petir PLN Tahun 2020 tercatat pada tahun 2019 ada 722 kejadian sambaran petir di sepanjang jalur transmisi SUTT 150kV Jelok – Bringin [2]. Hal ini menyebabkan perlunya suatu  sistem  pengaman  dari  gangguan  yang  diakibatkan  dari  sambaran petir.  Sistem  tersebut adalah  sistem pentanahan  tower.  Untuk  memastikan  kelayakan  nilai  tahanan  pentanahan  tower  perlu  untuk  dilakukan pengukuran nilai tahanan pentanahanan dengan tepat dan akurat serta dilaksanakan secara konsisten. Dari hasil pengukuran tersebut akan didapatkan nilai yang menjadi acuan dimana nilai pentanahan pada tower tersebut masih layak atau tidak, sesuai dengan standar yang dipakai oleh PLN yaitu dibawah sampai dengan 10 Ohm selaku pemilik dan pengelola aset [3]. Apabila ditemukan anomali nilai pentanahan dapat segera dilakukan perbaikan pentanahan agar layak dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di  atas  ditetapkan  tujuan  dari  penulisan  penelitian  ini  adalah  (i) mengidentifikasi kelayakan sistem pentanahan yang ada pada jalur tower SUTT 150 kV Jelok – Bringin dan (ii)  merencanakan  usulan  perbaikan  guna  meningkatkan  kelayakan  pentanahan  yang  ada  pada  jalur  tower SUTT 150 kV Jelok – Bringin.

## METODE
Kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada tower SUTT 150kV Jelok – Bringin yang merupakan wilayah kerja dari PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Transmisi Salatiga berkedudukan di jalan Diponegoro No. 149 Kota Salatiga yang menghubungkan GI 150kV Jelok dengan GI 150kV Bringin yang memiliki jumlah tower sebanyak 24 tower dan panjang sirkuit 8,287 kms (kilometer sirkuit).
Dalam pengambilan data penelitian ada beberapa metode pengukuran yang digunakan yaitu pengukuran pada kaki tower, pengukuran pada masing-masing arde kaki tower dan pengukuran secara paralel antara kaki tower dengan arde .

## Pengambilan Data
Pengukuran pada kaki tower, bagian yang diukur adalah murni kaki tower tanpa adanya arde tambahan pada kaki tower tersebut (murni sistem pentanahan yang tergabung / tertanam dengan kaki tower). Probe E dibubungkan pada kaki tower, probe P dan C ditanamkan kedalam tanah dengan jarak antara 5 – 10 meter dari titik kaki tower, sesuai diagram pada gambar 1 [3].
Gambar 1. Metode pengukuran pada kaki tower

## Dedi Pranatali, Gunawan, Dedi Nugroho JTEV (Jurnal Teknik Elektro dan Vokasional) Vol 8 No 2 (2022)
Pengukuran pada masing-masing arde kaki tower, bagian yang di ukur adalah pada masing masing arde tambahan atau masing-masing individu pentanahan. Probe E dibubungkan pada arde kaki tower, probe P dan C  ditanamkan  kedalam  tanah  dengan  jarak  antara  5  –  10  meter  dari  titik  kaki  tower,  sesuai  diagram  pada gambar 2.

## Gambar 2. Pengukuran pada masing-masing arde kaki tower
Pengukuran secara paralel antara kaki tower dengan arde atau pengukuran gabungan. Bagian yang diukur adalah arde kaki tower yang sudah dihubungkan atau di couple dengan kaki tower. Probe E dibubungkan pada arde kaki tower yang telah digabung dengan kaki tower, probe P dan C ditanamkan kedalam tanah dengan jarak antara 5 – 10 meter dari titik kaki tower, sesuai diagram pada gambar 2.
Gambar 3. Pengukuran secara paralel antara kaki tower dengan arde
Peralatan yang digunakan yaitu Earth Resistance Test dengan merk Kyoritsu model 4105A [4].
Gambar 4. Earth Resistance Tester dengan Merk Kyoritsu
Bagian-bagian pada alat ukur:
1) Terminal E untuk kaki tower atau arde yang akan diukur
2) Terminal P untuk elektroda bantu 1
3) Terminal C untuk elektroda bantu 2
4) LCD Display
5) Lampu Indikasi

## JTEV (Jurnal Teknik Elektro dan Vokasional) Vol 8 No 2 (2022)
6) Push-button
7) Penunjuk besarnya hambatan (R) pentanahan
Dalam melakukan analisa diperlukan data sekunder pengukuran pentanahan SUTT 150kV Jelok – Bringin masa pengukuran tahun 2019 sampai dengan 2020. Tahapan berikutnya yaitu melakukan analisis data nilai hasil pengukuran pentanahan pada SUTT 150kV Jelok – Bringin. Selanjutnya data dikomparasi dengan standar yang ditentukan PLN terkait ambang nilai pentanahan dan merekomendasi tindakan apabila didapatkan temuan nilai pentanahan yang sudah tidak sesuai. Gambar 5 menunjukkan diagram alir pelaksanaan penelitian,

## Gambar 5. Diagram Alir Proses Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  pada  tabel  1,  dapat  diketahui  bahwa  nilai  tahanan  pentanahan  pada pengukuran yang dilaksanakan pada tahun 2019 sampai dengan 2020 adalah dengan kriteria yang pertama, (1) Kondisi baik , kondisi ini terjadi bila tahanan pentanahannya kurang dari 10 Ohm dan bahkan sampai mendekati angka 0 Ohm. (2) Kondisi awas , kondisi ini terjadi apabila tahanan pentanahannya mencapai diatas 5 Ohm sampai dengan 10 Ohm, kondisi ini sebagai kondisi baik yang diperlukan pengawasan dan pengamatan lebih apabila terjadi kenaikan nilai pentanahan. (3) Kondisi buruk , kondisi ini terjadi bila tahanan pentanahannya melebihi standar 10 Ohm dan diwajibkan dilakukan perbaikan pentanahan. (4) Kondisi tidak diketahui , kondisi ini terjadi apabila tahanan pentanahannya tidak dapat dilaksanakan pengukuran karena adanya sesuatu hal.

## JTEV (Jurnal Teknik Elektro dan Vokasional) Vol 8 No 2 (2022)

## Tabel 1. Hasil Pengukuran Tahanan Pentananahan Tower SUTT 150kV Jelok-Bringin Tahun 2019 sampai dengan 2020
Berdasarkan tabel 1 dapat diperoleh hasil bahwa besarnya tahanan pentanahan tower SUTT 150kV Jelok –  Bringin  yang  merupakan  bagian  dari  wilayah  kerja  PT  PLN  (Persero)  Unit  Pelaksana  Transmisi  (UPT) Salatiga pada tahun 2020 sebagian besar masih dalam kondisi baik namun ada tower yang nilai pentanahannya buruk dan beberapa tower yang mengalami kenaikan nilai tahanan pentanahan.
Analisis kondisi tahanan pentanahan dari tower SUTT 150kV Jelok  – Bringin yang terbagi dalam tiga macam metode pengukuran sebagai berikut:
1. Pengukuran  Tahanan  Pentanahan  Gabungan  (Paralel)  Antara  Kaki  Tower  dan  Semua Arde . Berdasarkan tabel 1 pada masa pengukuran tahun 2020, kondisi nilai tahanan pentanahannya masih baik  karena  masih  di  bawah  standar  maksimum  yaitu  10  Ohm  sesuai  dengan  standar  yang dipergunakan  oleh  PLN  untuk  SUTT  150kV  dengan  prosentase  100%.  Jika  dibandingkan  dengan periode  pengukuran  pada  tahun  2019  dan  tahun  2020,  karakteristik  tahanan  pentanahannya  yang mengalami  kenaikan  dengan  prosentase  29,17%  dan  yang  mengalami  penurunan  nilai  tahanan pentanahan dengan prosentase 70,83%.
2. Pengukuran Tahanan Pentanahan Kaki Tower Tanpa Arde . Berdasar pada tabel 1 pengukuran nilai pentanahan pada tahun 2020 memiliki hasil kondisi baik karena masih di bawah standar maksimum dengan  prosentase  95,83%  dan  didapati  hasil  pengukuran  nilai  pentanahan  yang  buruk  dengan prosentase  4,17%.  Jika  dibandingan  dengen  periode  pengukuran  tahun  2019  dengan  tahun  2020, karakteristik  nilai  tahanan  pentanahannya  yang  mengalami  kenaikan  dengan  prosentase  25%  serta yang mengalami penurunan dengan prosentase 75%.
3. Pengukuran Tahanan Pentanahan Masing-Masing Arde Kaki Tower. Berdasar pada hasil pengukuran pentanahan pada tabel 1 kondisi nilai pentanahan pada masing-masing arde kaki tower masih baik
No.
No. Tower Tahanan Pentanahan Tower (Ohm) Gabungan Kaki Tower Arde Kaki A B C D Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 1 A01 0,71 0,87 1,05 0,7 2,73 3 2,46 3 2 A02 3,11 2,9 4,86 3,8 3,68 2,9 3 D03 3,88 3,45 3,78 4 3,89 3,8 3,94 3,1 4 D04 3,99 2,8 3,98 2,9 3,42 2,9 3,64 2,7 5 D05 4,54 3,4 4,38 4,8 4,64 3,2 4,86 3,2 6 A06 3,28 2,6 3,48 3,1 3,76 2,3 3,78 2,8 7 D07 4,63 6,9 4,78 6,1 3,87 5,1 4,64 5,6 8 D08 8,6 8,9 3,46 8,8 12,45 9,3 8,16 9,4 9 T09* 2,97 1,9 3,41 1,9 2,72 1,5 2,27 1,6 10 D10 2,95 2,8 4,52 2,8 3,28 2,8 3,55 2,1 11 D11 2,74 1,8 2,83 1,7 3,88 2,6 4,74 2,9 6,32 5,9 4,31 2,6 12 A12 1 0,9 2,94 1,8 2,71 1,9 2,76 2,1 2,41 2 2,32 1,7 13 D13 3,63 2,5 4,18 3,2 4,36 2,7 4,23 2,7 4,22 2,6 4,27 2,4 14 A14 2,68 2,8 3,47 2,6 2,62 2,4 2,63 2 2,49 2,3 3,32 2,3 15 T15* 4,07 3 3,96 4,2 2,35 3,9 2,09 4 2,15 3,7 2,19 3,5 16 D16 9,24 9,2 9,5 9,2 8,76 8,9 0 8,7 8,2 8,2 17 D17 7,52 5,84 6,73 5,62 6 5,6 7,54 4,9 18 D18 6,64 5,1 8,23 5,43 4,74 4,35 6,23 4,9 19 D19 5,95 7,3 6,8 7,6 5,89 7,3 5,83 5,9 20 D20 5,94 7,3 7,62 4,32 4,72 4,14 4,85 4,26 21 D21 4,83 5,1 7,65 5,5 5,37 5,2 4,72 5,23 22 D22 8,31 2,52 8,98 2,47 6,94 4,33 8,66 3,11 23 D23 9,77 7,86 120 88,6 5,62 3,46 6,1 5,03 24 A24 1553 1,44 1996 0 2,26 0 3,24 0 1538 0

## Dedi Pranatali, Gunawan, Dedi Nugroho
JTEV (Jurnal Teknik Elektro dan Vokasional) Vol 8 No 2 (2022)
dengan prosentase 100%. Apabila dilakukan perbandingan hasil pengukuran antara tahun 2019 dengan tahun  2020  karakteristik  nilai  tahanan  pentanahannya  yang  mengalami  kenaikan  sebesar  20,83% sedang yang mengalami penurunan nilai pentanahan sebesar 79,17%.
Karakteristik pengukuran tahanan pentanahan tower SUTT 150kV Jelok – Bringin mendapatkan beberapa kriteria yang pertama adalah Kondisi baik , kondisi pentanahan yang masih baik terjadi pada ketiga macam metode  pengukuran.  Penjelasannya  bahwa  (i)  Pengukuran  tahanan  pentanahan  gabungan,  faktor  yang menyebabkan kondisi pentanahan masih baik adalah sistem pentanahan yang terhubung dengan tower SUTT 150kV,  antara  lain  dari arde kaki  tower  dan  kawat  tanah  yang  terhubung  dengan  pentanahan  pada  semua saluran transmisi dan juga digabung dengan pentanahan Gardu Induk (GI) yang tersambung. Jika kedua faktor ini digabungkan untuk sistem pentanahan tower SUTT 150kV, maka akan diperoleh hasil nilai pengukuran tahanan pentanahan yang baik. (ii) Pengukuran tahanan pentanahan kaki tower tanpa arde , kondisi tahanan pentanahan  kaki  tower  tanpa arde sebagian  besar  masih  baik,  namun  ada  salah  satu  hasil  pengukuran pentanahan  kaki  tower  yang  buruk  dan  melebihi  standar  yang  diijinkan,  yaitu  pada  pengukuran  nilai pentanahan  tower  D23 dengan  hasil  pengukuran  88,6  Ohm.  Salah  satu  faktor  yang  ada  di lapangan  adalah kondisi tanahnya adalah tanah ladang. (iii) Pengukuran tahanan pentanahan arde kaki tower masing-masing sisi, kondisi tahanan pentanahan arde kaki tower yang baik dapat terjadi karena beberapa faktor  antara lain kondisi ground rod dan kontak klem masih baik, kondisi kelembaban tanah masih tinggi dan kondisi air tanah tetap.
Kriteria kedua adalah Kondisi awas , faktor yang dapat menyebabkan kondisi tahanan pentanahan menjadi di atas 5 Ohm dan mendekati 10 Ohm, yaitu dimungkinkan karena (i) kondisi ground rod mulai menurun, (ii) kondisi  kontak  antara ground  rod dan  penghantar  pentanahan  mulai  terkena  korosi,  dan  (iii)  kondisi kelembabab dan air tanah yang berubah.

## Tabel 2. Tahanan Pentanahan Tower SUTT 150 kV Jelok – Bringin tahun 2020 dengan Kondisi Awas
Ket: *Hasil pengukuran dengan kondisi awas ** Hasil pengukuran dengan kondisi buruk
Kriteria ketiga adalah Kondisi buruk , kondisi tahanan pentanahan tower SUTT 150kV yang mengalami kondisi buruk terjadi pada salah satu tower yaitu tower D23 yaitu pada nilai pengukuran tahanan pentanahan pada kaki tower.  Selain itu tower D23 juga masuk dalam kondisi awas pada pengkuran gabungan dan arde kaki tower D.
Kondisi  pada  metode  pengukuran  pada  kaki  tower  memang  sulit  untuk  dilakukan  perbaikan  nilai pentanahan  secara  langsung  karena  variabelnya  bersifat fix atau  paten  karena  kondisi  kaki  tower  terpasang pada stub atau kepala pondasi dan arde nya jadi satu dengan kaki tower yang tertutup podasi.
No. No. Tower Tahanan Pentanahan Tower (Ohm) Gabungan Kaki Tower Arde Kaki A B C D 1 D07 6,9* 6,1* 5,1* 5,6* 2 D08 8,9* 8,8* 9,3* 9,4* 3 D11 1,8 1,7 2,6 2,9 5,9* 2,6 4 D16 9,2* 9,2* 8,9* 8,7* 8,2* 5 D17 5,84* 5,62* 5,6* 4,9 6 D18 5,1* 5,43* 4,35 4,9 7 D19 7,3* 7,6* 7,3* 5,9* 8 D20 7,3* 4,32* 4,14 4,26 9 D21 5,1* 5,5* 5,2* 5,23* 10 D23 7,86* 88,6** 3,46 5,03*

## Tabel 3. Tahanan Pentanahan Tower SUTT 150 kV Jelok–Bringin tahun 2020 dengan Kondisi Buruk
Ket: *Hasil pengukuran dengan kondisi awas ** Hasil pengukuran dengan kondisi buruk
Kondisi nilai tahanan pentanahan yang buruk dapat dipengaruhi beberapa faktor, antara lain (i) kondisi ground rod yang buruk, (ii) kondisi kontak antara ground rod dan penghantar pentanahan terkena korosi, dan (iii) kondisi kelembaban dan air yang menurun.
Kondisi keempat adalah Kondisi tidak diketahui , kondisi ini tidak ditemukan dalam penelitian pengukuran nilai pentanahan pada tower SUTT 150kV Jelok – Bringin.
Karakteristik perbandingan nilai tahanan pentanahan tower SUTT 150kV Jelok – Bringin pada tahun 2019 dengan 2020 secara garis besar dibedakan menjadi:
Gambar 6. Komparasi Hasil Pengukuran Gabungan / Paralel
0,71 3,11 3,88 3,99 4,54 3,28 4,63 8,6 2,97 2,95 2,74 1 3,63 2,68
4,07
9,24 7,52 6,64 5,95 5,94 4,83 8,31 9,77 15,53 0,87 2,9 3,45 2,8 3,4 2,6 6,9 8,9 1,9 2,8 1,8 0,9 2,5 2,8 3 9,2 5,84 5,1 7,3 7,3 5,1 2,52 7,86 1,44 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 A 01 A 02 D03 D04 D 05 A 06 D07 D08 T09 D10 D11 A 12 D13 A 14 T15 D16 D17 D 18 D19 D20 D21 D22 D23 A 24 OHM Pengukuran Gabungan / Paralel 2019 2020 STANDAR
* Nilai pengukuran tower A24 tahun 2019 dikali 100 agar terlihat di grafis (1553 Ohm) No. No. Tower Tahanan Pentanahan Tower (Ohm) Gabungan Kaki Tower Arde Kaki A B C D 1 D23 7,86* 88,6** 3,46 5,03*

## JTEV (Jurnal Teknik Elektro dan Vokasional) Vol 8 No 2 (2022)

## Gambar 7. Komparasi Hasil Pengukuran Kaki Tower
1. Nilai  tahanan  pentanahannya  tetap  /  sama,  berdasarkan  pada  tabel  1  nilai  pentanahan  tower  SUTT 150kV yang nilainya tetap atau tidak mengalami perubahan terjadi pada tower D16 pada pengukuran arde kaki tower D sesuai dengan gambar 11. Tahanan pentanahan yang nilainya tetap dimungkinkan karena:
• Besarnya nilai tahanan pembumiannya dalam dua waktu pengukuran tersebut masih baik
• Kondisi tahanan pentanahannya masih baik
• Nilai  tahanan  pentanahan  yang  nilainya  tetap  dimungkinkan  karena  kondisi  ground  rod  masih baik,  kondisi  kontak  antara ground  rod dan  penghantar  pembumian  masih  baik  dan  kondisi kelembaban dan air tanah masih sama
Gambar 8. Komparasi Hasil Pengukuran Arde Kaki Tower A
1,05 4,86 3,78 3,98 4,38 3,48 4,78 3,46 3,41 4,52 2,83 2,94 4,18 3,47 3,96 9,5 6,73 8,23 6,8 7,62 7,65 8,98
120
19,96 0,7 3,8 4 2,9 4,8 3,1 6,1 8,8 1,9 2,8 1,7 1,8 3,2 2,6 4,2 9,2 5,62 5,43 7,6 4,32 5,5 2,47 88,6 0 0 20 40 60 80 100 120 140 A 01 A 02 D03 D04 D05 A 06 D07 D08 T09 D10 D11 A 12 D13 A 14 T15 D16 D17 D18 D19 D 20 D21 D22 D23 A 24 OHM Pengukuran Kaki Tower 2019 2020
STANDAR
* Nilai pengukuran tower A24 tahun 2019 dikali 100 agar terlihat di grafis (1996 Ohm)
3,88 2,71 4,36 2,62 2,35 2,26 2,6 1,9 2,7 2,4 3,9 0 0 2 4 6 8 10 12 A 01 A 02 D03 D04 D 05 A 06 D07 D08 T09 D10 D11 A 12 D13 A 14 T15 D16 D17 D 18 D19 D20 D21 D22 D23 A 24 OHM Pengukuran Arde Kaki Tower A 2019 2020 STANDAR

## JTEV (Jurnal Teknik Elektro dan Vokasional) Vol 8 No 2 (2022)

## Gambar 9. Komparasi Hasil Pengukuran Arde Kaki Tower B
2. Nilai  tahanan  pentanahannya  mengalami  kenaikan,  Nilai  tahanan  pentanahan  tower  SUTT  150kV Jelok – Bringin ada yang mengalami kenaikan, yaitu:
• Kenaikan yang signifikan
Kenaikan  nilai  tahanan  pentanahan  yang  signifikan  terjadi  hanya  pada  pengukuran  tahanan pentanahan arde masing-masing sisi.
• Kenaikan yang tidak signifikan
Kenaikan  nilai tahanan  pentanahan  yang  tidak  signifikan  terjadi  pada  semua jenis  pengukuran, yaitu:
1) Pengukuran tahanan pentanahan gabungan / paralel
2) Pengukuran tahanan pentanahan kaki tower tanpa arde
3) Pengukuran tahanan pentanahan arde masing-masing sisi
Gambar 10. Komparasi Hasil Pengukuran Arde Kaki Tower C
3,89 3,42 4,64 3,76 3,87 12,45 2,72 3,28 4,74 2,76 4,23 2,63 2,09 8,76 6 4,74 5,89 4,72 5,37 6,94
5,62
3,24 3,8 2,9 3,2 2,3 5,1 9,3 1,5 2,8 2,9 2,1 2,7 2 4 8,9 5,6 4,35 7,3 4,14 5,2 4,33 3,46 0 0 2 4 6 8 10 12 14 A 01 A 02 D03 D04 D 05 A 06 D07 D08 T09 D10 D11 A 12 D13 A 14 T15 D16 D17 D 18 D19 D20 D21 D22 D23 A 24 OHM Pengukuran Arde Kaki Tower B 2019 2020 STANDAR 2,73 6,32 2,41 4,22 2,49 2,15 0 3 5,9 2 2,6 2,3 3,7 8,7 0 2 4 6 8 10 12 A 01 A 02 D03 D04 D 05 A 06 D07 D08 T09 D10 D11 A 12 D13 A 14 T15 D16 D17 D 18 D19 D20 D21 D22 D23 A 24 OHM Pengukuran Arde Kaki Tower C 2019
2020
STANDAR

## JTEV (Jurnal Teknik Elektro dan Vokasional) Vol 8 No 2 (2022)

## Gambar 11. Komparasi Hasil Pengukuran Arde Kaki Tower D
3. Nilai tahanan pentanahan mengalami penurunan, nilai tahanan pentanahan tower SUTT 150kV Jelok – Bringin yang mengalami penurunan, yaitu:
• Penurunan yang signifikan
Penurunan nilai tahanan pentanahan tower SUTT 150kV yang signifikan terjadi pada beberapa metode pengukuran. hal ini dapat dimungkinkan karena kondisi ground rod dan klem masih baik, kondisi kelembaban tanah mengalami kenaikan yang signifikan, kondisi air tanah yang mencapai ground rod dan dilakukanannya pemeliharaan serta perbaikan pentanahan.
• Penurunan yang tidak signifikan
Penurunan nilai tahanan pentanahan tower SUTT 150kV yang tidak signifikan terjadi pada semua metode pengukuran, yaitu sebagai berikut:
1) Pengukuran tahanan pentanahan gabungan / parallel
2) Pengukuran tahanan pentanahan kaki tower tanpa arde
3) Pengukuran tahanan pentanahan arde masing-masing sisi
Usulan  dan  analisa  perbaikan  kelayakan  nilai  pentanahan,  sesuai  dengan  tabel  1  didapatkan  nilai pengukuran pentanahan murni yang buruk pada masa pengukuran tahun 2020 dan perlunya usulan perbaikan adalah tower D23 yaitu pada metode pengukuran pada kaki tower. Untuk usulan perbaikan nilai pentanahan yaitu:
1. Melaksanakan Perawatan Rutin
Perawatan dilakukan untuk mempertahankan kondisi optimal kinerja sistem pentanahan kaki tower. Laporan  realisasi  pelaksanaan  pengukuran  pentanahan  kaki  tower  yang  dilaksanakan  setiap  tahun adalah cara untuk memantau kondisi sistem pentanahannya. Disamping itu ada petugas Line Walker (LW)  yang  setiap  minggu  melaksanakan  inspeksi  pada  setiap  tower  SUTT  150kV.  Nilai  tahanan pentahanan  kaki  tower  diukur  dengan  metode  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  nilai  tahanan pentanahan yang nilainya diatas standar akan masuk ke dalam daftar rencana perbaikan. Kerusakan yang terjadi pada sistem pentahanan biasanya diakibatkan sambungan kendor atau korosi antar bagian elektroda.  Perbaikan  dilakukan  dengan  mengencangkan  kembali  baut-baut  sambungan  dan membersihkan bagian elektroda dari korosi.
2. Menambah Batang Elektroda
Setelah  mengetahui  nilai  tahanan  yang  melebihi  standar  yaitu  10  Ohm,  maka  pihak  PLN  selaku pengelola melakukan pengeboran di sekitar tower yang bernilai lebih dari standar. Jarak pengeboran disepakati dibuat 6 meter dari permukaan tanah, baru penambahan batang elektroda bisa dilakukan. Analisa untuk jenis tanah yang ada pada jalur SUTT 150kV Jelok – Bringin adalah jenis tanah liat dan ladang yang memiliki nilai tahanan jenis 100 Ohm. Sebelum dilakukan pemasangan elektroda batang, harus ditentukan  terlebih dahulu  desain  dari  elektroda  batang,  lalu  dihitung  nilai  tahanan  elektroda
2,46 3,68 3,94 3,64 4,86 3,78 4,64 8,16 2,27 3,55 4,31 2,32 4,27 3,32
2,19
8,2 7,54 6,23 5,83 4,85 4,72 8,66 6,1 15,38 3 2,9 3,1 2,7 3,2 2,8 5,6 9,4 1,6 2,1 2,6 1,7 2,4 2,3 3,5 8,2 4,9 4,9 5,9 4,26 5,23 3,11 5,03 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 A 01 A 02 D03 D04 D 05 A 06 D07 D08 T09 D10 D11 A 12 D13 A 14 T15 D16 D17 D 18 D19 D20 D21 D22 D23 A 24 OHM Pengukuran Arde Kaki Tower D 2019 2020 STANDAR
* Nilai pengukuran tower A24 tahun 2019 dikali 100 agar terlihat di grafis (1558 Ohm)

## Dedi Pranatali, Gunawan, Dedi Nugroho JTEV (Jurnal Teknik Elektro dan Vokasional) Vol 8 No 2 (2022)
batang sesuai dengan standar yaitu harus dibawah 10 Ohm untuk elektroda batang tunggal. Adapun perkiraan desain dan perhitungan nilai tahanan pentanahan sesuai persamaan sebagai berikut:
L = 6 m ρ = 100 Ohm d = 3,175 cm / 1,25” π = 3,14 R = (ρ / 2πL) x (ln (2L / d)) = (100 / (2.3,14.6)) x (ln (2.6 / 3,175)) = (100 / 37,68) x (ln (3.77952756)) = 2,65392781 x 1,32959902 = 3,52865982 Ohm = 3,5287 Ohm
Nilai perhitungan tahanan pentanahan dengan satu buah batang elektroda yang ditanam tegak lurus ke dalam tanah adalah 3,5287 Ohm. Jadi perhitungan nilai tahanan pentanahan elektroda batang tunggal telah memenuhi persyaratan yang berlaku yaitu di bawah 10 Ohm. Hasil penelitian menunjukan bahwa konfigurasi  penanaman  elektroda  batang  mampu  mereduksi  besarnya  tahanan  pentanahan,  artinya semakin banyak elektroda ditanam dalam tanah, maka semakin kecil nilai tahanan pentanahannya.

## PENUTUP
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilaksanakan  terhadap  nilai  tahanan  pentanahan  pada  tower  SUTT 150kV Jelok – Bringin, didapatkan karakteristik nilai tahanan pentanahan tower SUTT 150kV Jelok – Bringin pada tahun 2020 sebagian besar relatif dalam kondisi layak dan masih dibawah standar yang telah ditentukan. Perubahan nilai tahanan pentanahan tower SUTT 150kV Jelok – Bringin dipengaruhi oleh beberapa variabel antara lain perubahan kondisi ground rod , perubahan kondisi tanah (perubahan kelembaban air tanah), dan perubahan kondisi kontak pada klem pentanahan (antara ground rod dengan penghantar pentanahan). Kunci dari  kelayakan  nilai  pentanahan  tower  SUTT  150kV  Jelok  –  Bringin  adalah  pelaksanaan  pengukuran  nilai tahanan pentanahan yang akurat serta pemeliharaan dan perbaikan sistem pentanahan yang baik dan benar.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Badan  Standarisasi  Nasional,  Persyaratan  Umum  Instalasi  Listrik  2000  (PUIL  2000). Jakarta:  Badan  Standarisasi Nasional, 2000. (1)
[2] PLN  Research  Institute,  Buku  Petir  PLN  2020  Edisi  Ketiga  Tahun  2019  Jawa,  Madura,  Bali.  Jakarta:  PT  PLN (Persero), 2020. (2)
[3] Perusahaan  Listrik  Negara, Himpunan  Buku  Pedoman  Pemeliharaan  dan  Asesmen  Peralatan  SK  DIR  No.  0520- 1.K/DIR/2014 . Jakarta: PT PLN (Persero), 2014.(3)
[4] (2021, Juli) kewtechcorp.com [Online], https://www.kewtechcorp.com/media/uploads/2021/11/KEW4105_Manual.pdf (4)
[5] Artono Arismunandar, Teknik Tegangan Tinggi . Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
[6] Djiteng Marsudi, Operasi Sistem Tenaga Listrik. Jakarta: Balai Penerbit & Humas ISTN, 1990.
[7] T.S Hutauruk, Pengetanahan Netral Sistem Tenaga dan Pengetanahan Peralatan . Jakarta : Erlangga, 1991.
[8] T.S Hutauruk, Transmisi Daya Listrik. Jakarta: Erlangga, 1985.
[9] Menteri ESDM RI, Peraturan Menteri ESDM RI No 2 Tahun 2019 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum pada Saluran SUTT, SUTET . Jakarta: Kementrian ESDM RI, 2019.
[10] Nurcahyo  Hajar  Saputro,  “Analisis  Pentanahan  Kaki  Menara  Transmisi  150kV  Rembang-Blora  Bertahanan  Tinggi  Dan Usaha Menurunkannya,” Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta , 2016.
[11] Teguh  Arfianto,  Adam  Ibnu  Salam,  “Jurnal  Analisis  Tahanan  Pentanahan  Kaki  Tower  SUTT  70kV  Rute  Cigareleng  – Majalaya,” Jurusan Teknik Elektro Institut Teknologi Nasional , 2019.

## Dedi Pranatali, Gunawan, Dedi Nugroho JTEV (Jurnal Teknik Elektro dan Vokasional) Vol 8 No 2 (2022)
[12] Agung Tri Wahyudi, Slamet Hani, Mujiman, “Jurnal Analisis Perbaikan Sistem Pentanahan Pada Kaki Menara Di Jaringan Transmisi 150kV Gardu Induk Pedan – Kentungan,” Teknik Elektro Fakultas Teknologi Industri Teknik Institut Sains dan Teknologi AKPRIND , 2018.
[13] Andre Farmada, “Studi Pengukuran Tahanan Pentanahan Tower Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500kV Pedan – Ungaran,” Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta , 2016.
[14] Margi  Setiyono,  “Pengukuran  Tahanan  Pentanahan  Tower  Saluran  Udara  Tegangan  Tinggi  (SUTT)  150kV  Transmisi Ungaran – Krapyak,” Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang , 2007.
[15] Ahmad  Faisal,  Muhammad  Amril,  Jhoni  Hidayat,  Ulfa  Hasnita,  “Jurnal  Studi  Pengukuran  Tahanan  Pentanahan  Menara Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150kV Sidikalang – Salak Dengan Menggunakan Sistem Counterpose,” Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan , 2019.
[16] (2020, October), elektroindonesia.com [Online], www.elektroindonesia.com/elektro/ener24b.html.
[17] (2021,  Juli)  Arief  Budiardjo  Shinduputra  [Online],  http://ariefdjo.blogspot.com/2012/01/apa-itu-sutt-saluran-udara- tegangan.html.

## Biodata Penulis
Dedi Pranatali , lahir di Semarang, 20 Desember 1987. Saat ini sedang menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Teknik Elektro di Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Gunawan, lahir  di  Bantul,  7  November  1971.  Menyelesaikan  pendidikan  S1  pada  jurusan  Teknik  Elektro Universitas  Diponegoro  Semarang  tahun  1999  dan  pendidikan  Pascasarjana  (S2)  Magister  Teknik  bidang Teknik Elektro Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada tahun 2007. Staf Pengajar Teknik Elektro Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Dedi  Nugroho, lahir  di  Bandung,  17  Desember  1967.  Menyelesaikan  pendidikan  S1  pada  jurusan  Teknik Elektro Universitas Islam Nusantara Bandung tahun 1993 dan pendidikan Pascasarjana (S2) Magister Teknik bidang  Teknik  Elektro  Universitas  Gajah  Mada  pada  tahun  2002.  Staf  Pengajar  Teknik  Elektro  Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Sultan Agung Semarang.