JTEV (Jurnal Teknik Elektro dan Vokasional) h t t p : / / e j o u rn a l .u n p . a c. i d / i n d e x . ph p / j t e v Vol. 7 No. 2 (2021) E-ISSN: 2302-3309 P-ISSN: 2746-6086

## Analisis Sistem Grounding di Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang
Ta’ali 1 , Ali Basrah Pulungan 2 , Hambali 3, Shalvadila 4
1,2,3,4 Universitas Negeri Padang *Corresponding author, e-mail: dilashalva4@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  melihat  kelayakan  sistem  pentanahan  pada  bangunan  teknik  elektro  dan  elektronika, teknik  otomotif  dan  mesin  serta  teknik  sipil  Fakultas  Teknik  Universitas  Negeri  Padang.  Kualitas  sistem  pentanahan dapat  dilihat  dari  nilai  tahanan  yang  terukur.  Nilai  tahanan  pentanahan  seharusnya  0  s/d  5  Ω.  Faktor  yang  dapat mempengaruhi  nilai pentanahan  yaitu  kedalaman  elektroda,  jumlah elektroda, jarak antar elektroda, ukuran konduktor dan  jenis  tanah.  Nilai  pentanahan  dapat  diketahui  dengan  melakukan  pengukuran.  Pengukuran  pada  penelitian  ini dilakukan menggunakan alat ukur Earth Tester dengan metode tiga titik. Berdasarkan hasil pengukuran didapatkan nilai rata-rata tahanan pentanahan di bangunan Teknik Elektro dan Elektronika sebesar 48,3Ω. Nilai pada bangunan ini jauh diatas standar  dikarenakan penanaman elektroda pentanahan yang kurang dalam. Sedangkan nilai tahanan pentanahan pada bangunan  Teknik Mesin  dan  Teknik Otomotif   sebesar 2,34 Ω dan teknik sipil sebesar  2,52 Ω. Kedua bangunan tersebut  memiliki  nilai  tahanan  pentanahan  yang  sesuai  dengan  persyaratan.  Dari  hasil  analisis  dapat  disimpulkan bahwa  untuk mendapatkan nilai pentanahan  ≤ 1 ohm dibutuhkan kedalaman 12 m untuk jenis tanah rawa.

## Keyword: analisis, sistem pentanahan, elektroda, metode tiga titik

## Abstract
This  research  was  conducted  to  see  the  feasibility  of  a  grounding  system  in  electrical  and  electronic  engineering buildings,  automotive  and  mechanical  engineering  and  civil  engineering,  Faculty  of  Engineering,  Padang  State University.  The  quality  of  the  grounding  system  can  be  seen  from  the  measured  resistance  value.  Ground  resistance value  should  be  0  to  5.  Factors  that  can  affect  the  grounding  value  are  the  depth  of  the  electrode,  the  number  of electrodes, the distance between the electrodes, the size of the conductor and the type of soil. The grounding value can be  known  by  taking  measurements.  Measurements  in  this  study  were  carried  out  using  an  Earth  Tester  measuring instrument with the three-point method. Based on the measurement results, the average value of grounding resistance in electrical and electronic engineering buildings is 48.3 Ω. The value in this building is far above the standard due to the ground  electrode  implantation  which  is  not  deep enough.  While  the  value  of  grounding  resistance  in  mechanical  and automotive  engineering  buildings  is  2.34  Ω    and  civil  engineering  is  2.52  Ω.  Both  buildings  have  a  grounding resistance value that suits their needs. From the results of the analysis, it can be concluded that to obtain a grounding value of 1 ohm, a depth of 12 m is required for this type of swamp soil.
Keywords: analysis, grounding system, electrode, three point method

## PENDAHULUAN
Keamanan  dan  kehandalan  adalah  suatu  hal  yang  wajib  dibutuhkan  dalam  melakukan  rancang  bangun instalasi  sistem  tenaga  listrik  pada  suatu  bangunan  guna  melindungi  dan  mengurangi  dampak  kerusakan akibat  sambaran  petir.  Hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam  kehandalan  beroperasinya  sistem  kelistrikan  dan keamanan adalah Sitem Pentanahan [1][2].
Sistem  Pentanahan  merupakan  sistem  keamanan  terhadap  peralatan-peralatan  yang  menggunakan listrik sebagai sumber tenaga, dari lonjakan listrik terutama akibat sambaran petir [3][4]. Sistem Pentanahan dideskripsikan sebagai hubungan antara suatu peralatan listrik dengan bumi. Kelayakan sistem Pentanahan dapat  dilihat  dari  resistansi  yang  terukur.  Nilai  pentanahan  yang  sesuai  persyaratan  Persyaratan  Umum Instalasi Listrik  ( PUIL ) 2011 0 s/d 5 ohm [5]. Suatu bangunan untuk menghindari bahaya sambaran petir membutuhkan  nilai  resistansi grounding <  5 Ω  ,  sedangkan  untuk grounding peralatan  elektronik
Ta’ali 1 , Ali Basrah Pulungan 2 , Hambali 3, Shalvadila 4
JTEV (Jurnal Teknik Elektro dan Vokasional) Vol 7 No 2 (2021) page: 320-327
membutuhkan  nilai  <  3  Ω  bahkan  beberapa  perangkat  membutuhkan  nilai  <  1  Ω  [5][6].  Nilai  5  ohm merupakan  batas  tertinggi    resistansi    pembumian    yang    masih  bisa    ditoleransi.    Hal    tini  diatur    dalam PUIL 2011 [7][3]. Semakin rendah nilai tahanan pentanahan maka kemampuan untuk mengalirkan arus lebih ke dalam tanah semakin tinggi sehingga arus gangguan tersebut tidak membahayakan bagi manusia dan juga merusak  peralatan  tenaga  listrik.  Baru-baru  ini  sejumlah  sistem  pembumian  telah  diusulkan  untuk meningkatkan efisiensi grounding [8].
Nilai tahanan pentanahan sangat dipengaruhi oleh kedalaman elektroda yang ditanam, jumlah elektroda, jarak  antar  elektroda,  ukuran  konduktor  dan  jenis  tanah  dimana  elektroda  tersebut  ditanam  [9].  Beberapa penelitian tentang tahanan pentanahan yang telah dilakukan sebelumnya yaitu:
1. Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  tiga  titik  yaitu  menanam  elektroda  batang  tunggal  ke  tanah dengan jenis tanah yang berbeda-beda dan lokasi yang berbeda juga. Hasil pengukuran pada jenis tanah yang berbeda tapi pada kedalaman yang sama yaitu 100 cm didapatkan nilai tahanan pentanahan untuk tanah  kering  sebesar  46  Ohm,  tanah  berbatu  kerikil  sebesar  210  Ohm  dan  di  parit  berair  sebesar  12 Ohm. Maka  disimpulkan bahwa nilai tahanan pembumian sangat dipengaruhi oleh kedalaman elektroda batang tunggal yang ditanam dan kondisi tanah dimana elektroda tersebut ditanam serta diperoleh nilai tahanan yang paling kecil di parit berair [3].
2. Penelitian ini dilakukan  dengan  metode  3  yaitu 1  elektroda batang  dengan  variasi  kedalaman  dan 2 elektroda    batang    yang    diparalel    dengan  variasi    kedalaman    dan    variasi    jarak    penanaman.  Hasil menunjukan    dengan  penambahan    kedalaman  elektroda  dapat  menurunkan  nilai  tahanan  pembumian dengan  prosentase  penurunan  pada  tanah  rawa  untuk  1  elektroda  batang  86  %  sedangkan  pada  2 elektroda batang 79,18 % [10].
3. Pengukuran dilakukan menggunakan metode tiga titik yaitu menancapkan elektroda batang di tanah dan septictank  pada  3  jenis  kondisi  tanah  berbeda  dengan  kedalaman  bervariasi.  Hasil  menunjukan  bahwa nilai tahanan pentanahan sangat dipengaruhi oleh kedalaman elektroda yang ditanam, jumlah elektroda, jarak antar elektroda dan kondisi tanah dimana elektroda tersebut ditanam[2].
Penelitian yang akan dilakukan di Fakultas  Teknik Universitas Negeri Padang ( FT UNP ) dengan  jenis tanah  rawa  ini  memiliki  intensitas  hujan  dan  petir  yang  cukup  tinggi.  Selain  itu  penting  nya  penelitian  ini dilakukan karena usia sistem pentanahan yang ada pada FT UNP sudah berumur puluhan tahun. Berdasarkan informasi  yang  diperoleh  dari  Unit  Pelaksana  Teknis  Pengembangan  Teknologi  informasi  dan  Komunikasi (  UPT-PTIK  UNP  )  telah  terjadi  beberapa  kali  sambaran  petir  di  puskom  UNP  pada  tahun  1997  yang mengakibatkan sebagian besar komputer di UPT-PTIK  kehilangan data-data penting. Peristiwa lainnya juga di  Gedung  Fakultas  Ilmu  Keolahragaan,  Rumah  Rektor  ,  gedung  Pasca  Sarjana  Fakultas  Teknik,  gedung Bisnis Center, serta kampus UNP Limau Manis dan Gadut. Karena sistem grounding yang kurang layak serta belum  adanya  pemasangan  sistem  grounding  salah  satunya  perangkat  elektronik  di  gedung  Fakultas  Ilmu Keolahragaan  UNP [11][12].
Sesuai  permasalahan  yang  disampaiakan  maka  penelitian  ini  sangat  penting  dilakukan  untuk mengatahui  kelayaan  sistem  grounding  yang  ada  pada  bangunan  FT  UNP  khususnya  bangunan  Teknik Elektro  dan  Elektonika,  Teknik  Otomotif  dan  Teknik  Mesin  serta  Teknik  Sipil.  Ketiga  bangunan  ini  sudah berumur 30 tahun lebih dan belum pernah dilakukan pengecekan pada sistem groundingnya.

## METODE
Penelitian ini dilakukan dilakukan pada bulan April 2021 di Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang yaitu  Blok  Teknik  Elektro  dan  Elektronika,Blok  Teknik  Mesin  dan  Otomotif  serta  Blok  Teknik  Sipil Fakultas  teknik universitas Negeri Padang. Lokasi penelitian dapat dilihat pada gambar 1. Jenis tanah pada lokasi ini yaitu tanah rawa.
Ta’ali 1 , Ali Basrah Pulungan 2 , Hambali 3, Shalvadila 4
JTEV (Jurnal Teknik Elektro dan Vokasional) Vol 7 No 2 (2021) page: 320-327

## Gambar 1. Denah Lokasi Penelitian
Pengukuran  tahananan  pentanahan  pada  penelitian  ini  dilakukan  secara  langsung  dengan  metode pengukuran  tiga  titik.  Pengukuran  ini  menggunakan  dua  elektroda  bantu  dan  dilakukan  dibeberapa  titik dengan alat ukur Earth Tester sebanyak 5 kali percobaan .
Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  pada  penelitian  ini  yaitu  observasi  ,  dokumentasi  dan pengukuran tiga titik.
1. Observasi  digunakan  untuk  mengetahui  lokasi  dan  letak  pemasangan  tahanan  pentanahan  pada  Blok Teknik  Elektro  dan  Elektronika,  Blok  Teknik  Mesin  dan  Otomotif  serta  Blok  Teknik  Sipil    Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang [13].
2. Dokumentasi  digunakan  untuk  mendapatkan  gambar  kegiatan  pengukuran  dan  data  pengukuran  nilai tahanan pentanahan
3. Pengukuran  tiga  titik  digunakan  untuk  mendapatkan  data  nilai  tahanan  pentahanan  yang  ada  dengan menggunakan alat  ukur Earth Tester Tester dan dua elektroda bantu dengan jarak antar elektroda 5 m dan dihubungkan  pada terminal grounding yang ada di panel listrik masing-masing  gedung. Gambar 2 merupakan skema pengukuran pentahanan [14] :
Ta’ali 1 , Ali Basrah Pulungan 2 , Hambali 3, Shalvadila 4
JTEV (Jurnal Teknik Elektro dan Vokasional) Vol 7 No 2 (2021) page: 320-327
Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah :
Tabel 1. Alat –Alat Penelitian No Alat Jumlah Unit 1 Earth Tester Hioki FT6031 1 Unit 2 Elektroda bantu 2 Unit 3 Kabel pengukuran (merah) 10 Meter 4 Kabel pengukuran (kuning) 10 Meter 5 Kabel pengukuran (hitam) 10 Meter 6 Palu /Martil 1 Unit 7 Meteran 1 Unit 8 Tang Buaya 1 Unit 9 Obeng + - 1 Unit
Langkah langkah dalam melakukan pengukuran langkah sebagai berikut [15]:
1. Mempersiapkan peralatan yang akan digunakan dalam pengukuran resistansi pentanahan.
2. Mengatur  jarak  antara  terminal  grounding  pada  panel  dengan  elektroda  bantu,  jarak  yang  digunakan berkisar 5-10 meter.
3. Memeriksa kondisi kabel grounding BC yang akan diukur. Bersihkan terlebih dahulu permukaan kabel menggunakan  lap  bersih  /  kertas  amplas,  supaya  jepitan  kabel  probe  bisa  menyentuh  langsung  bagian permukaan tembaga agar mencegah terjadinya kesalahan pembacaan pada alat ukur.
4. Menanam elektroda bantu 1 dan 2 ke tanah pada kedalaman sekitar 30 cm lalu elektroda dihubungkan dengan alat ukur menggunakan kabel yang sudah ditentukan.
5. Melakukan pengukuran tahanan pentanahan dengan menekan tombol On.
6. Menekan  tombol  MEASURE  akan  membuat  instrumen  secara  otomatis  memeriksa  potensi  tanah, memeriksa  tahanan  tanah  pembantu,  dan  mengukur  tahanan  tanah.  Pengukuran  akan  selesai  dalam waktu sekitar 8 detik, dan tampilan instrumen akan menyala dan menunjukkan nilai yang diukur.
7. Mencatat  nilai  tahanan  yang  muncul  pada  layar  Earth  Tester  Meter.  Kemudian  menekan  tombol  OFF pada alat ukur .
8. Jika  pengukuran  telah  selesai  dan  data  yang  dibutuhkan  telah  didapatkan  maka  alat  dan  bahan pengukuran disimpan kembali.
Setelah  data  terkumpul,data  tersebut  di  analisis  dengan  menggunakan  persamaan  1  sebagai berikut   [5][16]:
..............................................................................................(1)
Keterangan  : R = Tahanan pentanahan untuk batang tunggal (ohm) ρ  = Tahanan jenis tanah (ohm-meter)
L  = Panjang elektroda (meter) α = diameter Elektroda (meter)
Berdasarkan Persamaan 1, tahanan Grounding  berpengaruh pada tahanan jenis tanah (ρ). Nilai tahanan jenis  tanah  pada  suatu  daerah  berbeda-beda.  Berdasarkan  Persyaratan  Umum  Instalasi  Listrik  2011  (PUIL 2011) tahanan jenis tanah dari berbagai jenis tanah dapat dilihat pada Tabel 2 [10][5] :
Ta’ali 1 , Ali Basrah Pulungan 2 , Hambali 3, Shalvadila 4

## Tabel 2.  Nilai Tahanan Jenis Tanah
No Jenis Tanah Tahanan Je nis Tanah(Ωm) 1 Tanah rawa 10-30 2 Tanah liat dan tanah ladang 100 3 Pasir basah 200 4 Kerikil basah 500 5 Pasir/kerikilkering 1000 6 Tanah berbatu 3000

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengukuran  ini  dilakukan  secara  langsung  di  Blok  Teknik  Elektro  dan  Elektronika  ,  Blok  Teknik Otomotif  dan  Mesin  serta  Blok  Teknik  Sipil  dengan  metode  pengukuran  tiga  titik    menggunakan  alat  ukur Earth Tester dan dua elektroda bantu. Pengukuran ini dilakukan di 5 titik yang berbeda dengan jarak antar elektroda 5 m. Berikut ini hasil data pengukuran tahanan grounding yang sudah ada di Blok Teknik Elektro dan Elektronika , Blok Teknik Otomotif dan Mesin serta Blok Teknik Sipil :

## Tabel 3.  Hasil Pengukuran Tahanan Grounding Yang Sudah Ada
No Percobaan Nilai ( Ω) Blok Teknik Elektro Dan Elektronika Blok Teknik Otomotif Dan Mesin Blok Teknik Sipil 1 1 69,6 Ω 2,27 Ω 2,48 Ω 2 2 71,8 Ω 2,37 Ω 2,65 Ω 3 3 49,6 Ω 2,17 Ω 2,50 Ω 4 4 50,5 Ω 2,50 Ω 2,51 Ω 5 5 49,8 Ω 2,40 Ω 2,44 Ω Rata-rata 48,3 Ω 2,34 Ω 2,52 Ω
Tabel  3  menunjukan  nilai  tahanan  grounding  di  Blok  Teknik  Elektro  dan  Elektronika  memiliki  nilai yang sangat tinggi yaitu rata rata 48,3 Ω , sedangkan di Blok Teknik Otomotif dan Mesin serta Blok Teknik Sipil memiliki nilai rata-rata  2,34 Ω  dan 2,52 Ω  . Nilai resistansi pentanahan    Pada Blok Teknik Elektro dan  Elektronika  memiliki  sistem  grounding  yang  tidak  sesuai  dengan  persyaratan  puil  2011  dikarenakan nilainya > 5 Ω sedangkan untuk Blok Teknik Otomotif dan Mesin serta Blok Teknik Sipil sistem grounding untuk instalasi listrik dikategorikan sesuai dengan  nilai < 5. Tetapi nilai pentahanan ini belum sesuai untuk sistem grounding peragkat elektronia  ( R ≤ 1) untuk mengamankan dari bahaya sambaran petir [5].
Karena  belum  didapatkan  nilai  yang  sesuai  standar  PUIL  2011    R  ≤  1.  Maka  dilakukan  analisis perhitungan Menggunakan persamaan 1 untuk mengetahui nilai pentahanan yang sesuai standar yaitu ≤ 1 Ω. Sistem  pentanahan  di Blok  Teknik  Elektro  dan  Elektronika,  Blok  Teknik  Otomotif  dan  Mesin  serta  Blok Teknik Sipil menggunakan elektroda batang tunggal dengan nilai tahanan jenis tanah(ρ)= 10Ω-m untuk jenis tanah  rawa  bisa  dilihat  pada  tabel  2,  diameter(α)=5/8  inchi  atau  0,0158  m  dan  kedalaman  (L)=1  m.nilai resistansi dan kedalaman yang diperoleh dapat dilihat pada tabel 4 :
Ta’ali 1 , Ali Basrah Pulungan 2 , Hambali 3, Shalvadila 4
JTEV (Jurnal Teknik Elektro dan Vokasional) Vol 7 No 2 (2021) page: 320-327

## Tabel 4. Hasil Perhitungan Tahanan Pentanahan
No Kedalaman (L) (meter) Nilai R (Ω) 1 1 7,21 2 1,5 5,24 3 2 4,16 4 8 1,31 5 12 0,93
Berdasarkan  hasil  perhitungan  sistem  pentanahan  untuk  instalasi  listrik  yaitu  ≤  5  Ω  dibutuhkan kedalaman  2  m  sedangkan  untuk  sistem  pentanahan  pada  peralatan  elektronik  dan  jaringan  yaitu  ≤  1  Ω dibutuhkan kedalaman 12 m.

## Gambar 3. Grafik Nilai Perhitungan Tahanan Pentanahan
Gambar  3  menunjukan    pengaruh  kedalaman  elektroda  cukup  besar  terhadap  nilai  tahanan  grounding disamping  pengaruh  tahanan  jenis  tanah.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Semakin  dalam  elektroda  yang ditanam maka semakin kecil pula nilai tahanan pentanahannya.

## PENUTUP
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  dapat  disimpulkan  bahwa  Hasil  pengukuran  pada  blok Teknik  Elektro  Dan  Elektronika  memiliki  sistem  grounding  yang  tidak  sesuai  persyaratan  sedangkan  Blok Teknik Otomotif dan Teknik Mesin serta Teknik Sipil sistem grounding untuk instalasi listrik dikategorikan bagus karena nilai  nya < 5 Ω. Sistem pentanahan yang sesuai standar PUIL 2011 dibutuhkan kedalaman 2 m untuk sistem pentanahan pada instalasi listrikdengan nilai 4,26 Ω  ≤ 5 Ω sedangkan untuk sistem pentanahan pada  peralatan  elektronik  dan  jaringan  yaitu    0,93  Ω    ≤  1  Ω  dibutuhkan  kedalaman  12m.  Dapat  dikatakan bahwa kedalaman elektroda sangat mempengaruhi nilai pentahanan. Semakin dalam elektroda yang ditanam maka semakin kecil pula nilai tahanan pentanahannya
Ta’ali 1 , Ali Basrah Pulungan 2 , Hambali 3, Shalvadila 4

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Jamaaluddin  and  Sumarno,  “Perencanaan  Sistem  Pentanahan  Tenaga  Listrik  Terintegrasi  Pada Bangunan,” JEEE-U , vol. 1, no. 1, 2017.
[2] A. Syakur, Juningtyastuti, and A. Dermawan, “Comparative Analysis Of Grounding Resistance Value In Soul And Septictank,” vol. 29, pp. 203–208, 2008.
[3] Sudaryanto,  “Analisis  Perbandingan  Nilai  Tahanan  Pembumian  Pada  Tanah  Basah,  Tanah  Berpasir dan Tanah Ladang,” J. Electr. Technol. , vol. 1, no. 1, p. 1, 2016.
[4] Pujiana and T. Ta’ali, “Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Menggunakan Software Adobe Flash,” vol. 32, no. 1, pp. 79–86, 2018.
[5] S.  N.  Indonesia  and  B.  S.  Nasional, Persyaratan  Umum  Instalasi  Listrik  2011 ,  vol.  2011,  no.  Puil. 2011.
[6] Ta’ali, A. Mawardi, D. Tri, and P. Yanto, “Pelatihan PLC dan Elektropneumatik untuk Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru SMK Bidang  Ketenagalistrikan:  Implementasi Revolusi  Industri 4.0,” vol. 5, no. 2, pp. 88–95, 2019.
[7] Hermansyah,  “Evaluasi  Kehandalan  Sistem  Grounding  Pada  Instalasi,” J.  Ilm.  d’Computare  Vol.  9 Ed. Juli 2019 Eval. , vol. 9, p. 5, 2019.
[8] L. Pius Nyuykonge, “An Efficient Method for Electrical Earth Resistance Reduction Using Biochar,” Int. J. Energy Power Eng. , vol. 4, no. 2, p. 65, 2015, doi: 10.11648/j.ijepe.20150402.17.
[9] A. Syofian, “Sistem Pentanahan Grid Pada Gardu Induk Pltu Teluk Sirih,” urnal Momentum , vol. 14, no. 1, pp. 36–45, 2013.
[10] Wahyono  and  B.  Prasetiyo,  “Analisa  Pengaruh  Jarak  dan  Kedalaman  terhadap  Nilai  Tahanan Pembumian Dengan 2 Elektroda Batang,” pp. 28–32, 1920.
[11] A. M. Baldani and T. Ta’ali, “Pecancangan Sistem Kontrol Sterilizer Vertical Kelapa Sawit Berbasis Arduino UNO,” vol. 06, no. 02, pp. 87–98, 2020.
[12] A.  B.  Pulungan,  J.  Sardi,  Hamdani,  and  Hastuti,  “Pemasangan  Sistem  Hybrid  Sebagai  Penggerak Pompa Air,” vol. 5, no. 2, pp. 35–44, 2019.
[13] Hambali,  E.  Astrid,  and  S.  Islami,  “Penyuluhan  dan  Pelatihan  Instalasi  Listrik  Rumah  Tangga  bagi Masyarakat di Nagari Pauh Duo Nan Batigo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan,” vol. 6, no. 1, pp. 98–102, 2020.
[14] M.  Yuhendri,  A.  Aswardi,  and  H.  Hambali,  “Implementasi  pompa  air  otomatis  tenaga  surya  untuk rumah ibadah,” vol. 3, no. 2, pp. 166–177, 2020.
[15] A.  Budiman,  “Studi  Pengaruh  Kondisi  Tanah  Wilayah  Pesisir  Pantai  Amal  Terhadap  Tahanan Pembumian Elektrode Pasak 1,5 Meter Gedung  Laboratorium Teknik Universitas Borneo Tarakan,” vol. 7, no. 2, pp. 93–101, 2014.
[16] DR.ArtonoArismunandarM.A.  Sc.  and  DR.  Susumu  Kuwahara, Teknik  Tenaga  Listrik ,  no. 0806365412. 2004.

## Biodata Penulis
Dr.  Ta’ali,  M.T, Lahir  di  Pekalongan,  16  Oktober  1963.  Menyelesaikan  studi  S1  di  IKIP  padang  tahun 1989,  Pendidikan  S2  di  Institut  Tekneologi  Bandung  tahun  1999.  Pendidikan  S3  di  Universitas  Negeri Yogyakarta  tahun  2017.  Staf  pengajar  pada  jurusan  teknik  elektro  FT  UNP  sejak  tahun  1990  sampai sekarang.
Ir.  Ali    Basrah    Pulungan  S.T.  ,  M.T  , lahir    di    Hutanaingkan,  12  Desember  1974.  Menyelesaikan  S1 Jurusan Teknik Elektro Universitas  Sumatera  Utara  (USU).Pendidikan  S2  Bidang Teknik  Tenaga  Listrik di    Universitas    Gajah    Mada    (UGM)  Tahun    2007.  Sekarang    menjadi    staf    pengajar  dijurusan  Teknik Elektro Universitas Negeri Padang.
Ta’ali 1 , Ali Basrah Pulungan 2 , Hambali 3, Shalvadila 4
Drs. Hambali M.Kes, lahir  di  Bukittinggi,  8  Mei  1962.Menyelesaikan  S1 Pendidikan Teknik Elektro FPTK IKIP Padang tahun 1987.Kemudian   mendapatkan   gelar   Magister   Kesehatan   yang diperoleh  di UGM    Yogyakarta  tahun  2005.Sejak    tahun    1987  sampai    sekarang    menjadi    staf    pengajar    tetap    di Jurusan  Teknik ElektroFT-UNP.
Shalvadila ,  lahir  di  Sungai  Penuh,04  Oktober  1999.  Menyelesaikan  Sarjana  Sains  Terapan  di  Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.