## RANCANGAN TAPAK PENGOLAHAN LIMBAH CAIR PABRIK MINYAK KAYU PUTIH (Melaleuca cajuputi subsp. Cajuputi Powell) DENGAN REAKTOR HIBRID ANAEROB
(Kasus Pabrik Minyak Kayu Putih Gelaran, Gunung Kidul)
Melkianus Pobas 1) , Djoko Marsono 2) , Totok Gunawan 2)
1) Program Studi Pengelolaan Hutan, Jurusan Kehutanan, Politeknik Pertanian Negeri Kupang Jl. Prof. Dr. Herman Yohanes Lasiana Kupang P.O.Box. 1152, Kupang 85011
2) Program Studi Ilmu Kehutanan, Program Pasca Sajana, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Korespondensi: pobasmelkianus03@gmail.com

## ABSTRACT
This research is aimed to study the contamination level of Gelaran Cajuput Oil Plant wastewater, to obtain the design of the treatment site plan and to recommend the site plan location determination. The phases covered  pilot field survey to determine  the location, volume measuring and sample collecting, process analizing and deciding the treatment system. The results showed that the contamination level parameters were acid  pH  and  high  BOD  and  COD.  The  appropriate  length,  width,  and  depth  of  the treatment chamber units’ dimension and specifications yielded were respectively as follows: a) 1.5 m, 1.0 m,  and 1.0 m of  equalisation; b) 1.5 m, 1.0 m,  and 1.0 m  of neutralization; c) 1.25 m, 1.06 m, and 1.25 m of anaerobic hybrid reactor; d) 1.5 m, 1.0  m,  and  1.0  m  of  stabilization,  and  was  located  on  downward  to  facilitate  the effluent flowing by gravitational force merely .
Key Words:    Cajuput oil, waste water treatment, site plan, anaerobic hybrid reactor

## PENDAHULUAN
Minyak kayu putih adalah jenis minyak atsiri yang dihasilkan dari destilasi daun  kayu  putih,  yang  dapat  digunakan  baik  secara  tunggal  maupun  sebagai campuran pada industri obat-obatan, kosmetika dan makanan serta memiliki ciri dan  sifat-sifat  berupa  minyak  encer  dan  jernih/bening,  berwarna  putih  sampai hijau  (muda),  larut  dalam  alkohol  (organik)  tetapi  tidak  larut  dalam  air,  mudah menguap, rasanya getir dan berbau khas (Kasmudjo, 1982).
Limbah  cair  adalah  air  yang  dibuang  karena  sudah  tidak  digunakan  lagi yang berasal dari kegiatan manusia (Tjokrokusumo, 1999), ataupun campuran dari cairan dan sampah air yang berasal dari pemukiman, perdagangan, perkantoran, dan  industri  bersama-sama  dengan  air  permukaan,  air  tanah  dan  air  hujan (Sugiharto,  1987,  dan  Metcalf  and  Eddy,  2003).  Air  limbah  dapat  mengandung beragam  mikroorganisme  patogenik,  nutrisi  stimulan  pertumbuhan  habitat  air, senyawa  beracun,  serta  senyawa  potensial  mutasi  genetik  dan  karsinogenik (Metcalf and Eddy, 2003).
Selain hasil produksi berupa minyak kayu putih, Pabrik Minyak Kayu Putih Gelaran  juga  menghasilkan  limbah  cair,  yang  berasal  dari  separator  yaitu  hasil pemisahan antara kandungan air dan minyak kayu putih dengan memanfaatkan berat jenis . Agar tidak mencemari lingkungan (Sungai Oyo), limbah cair tersebut perlu diolah sebelum dibuang .
Pengolahan  limbah  cair  yang  efektif  mensyaratkan  karakteristik  limbah harus  diketahui  terlebih  dahulu  (Sasongko,  2003,  dan  Metcalf  and  Eddy,  2003), dalam rangka pengendalian pencemaran lingkungan dengan merujuk pada standar baku  mutu  limbah  cair  untuk  industri  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Negara Lingkungan  Hidup  No.  03  Tahun  2010  tentang  Baku  Mutu  Air  Limbah  Bagi Kawasan Industri Dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup (Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI, 2010) .
Berdasarkan  bahan  baku  yang  digunakan  dan  proses  produksi  yang dilakukan maka limbah cair pabrik minyak kayu putih tergolong limbah organik. Bahan  organik  dapat  diolah  pada  unit  pengolahan  biologi  yang  bersifat  aerobik ataupun anaerobik (Musanif dan Sulaeman, 2009). Secara umum limbah organik memiliki  karakteristik  parameter  lingkungan  berupa  pH,  TSS,  BOD,  COD  dan Minyak/lemak (Metcalf and Eddy, 2003) .
Hasil uji laboratorium limbah cair minyak kayu putih Pabrik Minyak Kayu Putih Gelaran menunjukkan kadar BOD (1.522,20 mg/L) dan COD (3.251,25 mg/L) yang terkandung didalamnya terhitung tinggi dan jauh di atas ambang batas baku mutu yang ditetapkan namun kadar pH (4,0), TSS (3 mg/L), dan Minyak & Lemak (0 mg/L) rendah. Dengan karakteristik demikian maka proses pengolahan akan lebih efisien dan ekonomis jika dilakukan secara biologik anaerob dengan reaktor hibrid (Suriawiria, 2003) .
Pengolahan secara  biologik hibrid  anaerob terdiri  dari  rangkaian  unit-unit bak  pengolah  limbah  cair,  yang  dimensi  dan  spesifikasinya  perlu mempertimbangkan  faktor-faktor  debit  air  limbah,  aliran  air  limbah,  topografi, parameter  pencemar  (karakteristik)  air  limbah,  baku  mutu  air  limbah,  dan ketersediaan lahan atau ruang .
Penelitian  ini  bertujuan  mengkaji  tingkat  pencemaran  limbah  cair  Pabrik Minyak  Kayu  Putih  Gelaran  terhadap  badan  air  permukaan,  memperoleh rancangan  pengolahan  limbah  cair  Pabrik  Minyak  Kayu  Putih  Gelaran  yang meliputi rangkaian pengolahan, dimensi unit pengolahan dan spesifikasinya dalam pengendalian  pencemaran  lingkungan,  serta  memberikan  alternatif  rekomendasi dalam penentuan tapak, desain lokasi, dan pengendalian pencemaran lingkungan .

## METODE PENELITIAN

## Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian  dilakukan  pada  bulan  Mei  –  Juli  2012  dan  berlokasi  di  Pabrik Minyak  Kayu  Putih  (PMKP)  Gelaran  yang  terletak  di  Padukuhan  Sokoliman, Kelurahan  Bejiharjo,  Kecamatan  Karangmojo,  Kabupaten  Gunung  Kidul . PMKP Gelaran  berada  dibawah  naungan  Dinas  Kehutanan  Provinsi  DIY  Sub  Balai Pengembangan Hasil Hutan dan Perkebunan. Lokasi pabrik terletak ± 12 km dari Wonosari (Gunung Kidul) arah jalan Wonosari – Karangmojo, dan terletak didalam kawasan hutan Petak 45 RPH Gelaran Karangmojo.
Gambar. 1. Peta Lokasi Penelitian

## Alat
Alat yang dibutuhkan dalam kegiatan perancangan secara rinci dibagi atas dua  bagian  menurut  jenis  kegiatan  perancangan.  Alat  yang  dipakai  di  lapangan pada saat pengukuran dan pengambilan data perancangan adalah meteran untuk mengukur  lokasi  perancangan,  wadah  berupa  ember  yang  telah  dikalibrasi isi/volumenya untuk menampung debit air limbah minyak kayu putih, stop watch untuk menghitung durasi debit air limbah minyak kayu putih yang ditampung pada wadah, botol oksigen untuk pengambilan sampel limbah cair  minyak kayu putih agar kemudian dibawa ke laboratorium untuk dianalisis kandungan karakteristik limbah cair tersebut, alat tulis menulis, dan kamera untuk pendokumentasian.
Alat yang dipakai untuk proses perancangan adalah seperangkat komputer dengan  spesifikasi  standar,  software  AutoCad  2  Dimensi  versi  2007  untuk menggambar  unit-unit  pengolahan,  software  ArcView  Ersi  versi  2.3  untuk menggambar peta lokasi perancangan beserta topografinya, dan kalkulator.

## Tahap Rancangan
1. Survei  Lapangan,  dilakukan  di  PMKP  Gelaran  untuk  menentukan  lokasi perancangan,  mengukur  volume  limbah  cair  yang  dihasilkan  dan  mengambil sampel untuk kemudian dianalisis di laboratorium.
2. Analisis  Proses  Pengolahan,  dilakukan  untuk  memperoleh  rangkaian  unit pengolahan yang sesuai dengan karakteristik limbah cair yang diperoleh.
3. Penetapan  Sistem  Pengolahan.  Rangkaian  unit-unit  sistem  proses  pengolahan limbah cair minyak kayu putih dapat digambarkan sebagai berikut :
Gambar. 2. Diagram Pengolahan Limbah Cair Pabrik Minyak Kayu Putih
Keterangan:
a. Bak Ekualisasi (pengolahan awal)
b. Bak Netralisasi
c. Reaktor Hybrid Anaerob
d. Bak Stabilisasi (pengolahan akhir)
4. Prakiraan Neraca Massa. Diagram prakiraan neraca massa berdasarkan diagram unit-unit  pengolahan  limbah  cair  pabrik  minyak  kayu  putih  di  atas  adalah sebagai berikut :

## Gambar 3. Diagram Prakiraan Neraca Massa Pengolahan Limbah Cair Pabrik Minyak Kayu Putih
Kesetimbangan massa seluruh sistem adalah :

## Input = Output 1 + Output 2 + Output 3 + Output 4

## Tabel 1. Perhitungan Neraca Massa Unit Pengolah Limbah
No. Parameter Limbah Cair Input 1 (mg/L) Output 1 (mg/L) Input 2 (mg/L) Output 2 (mg/L) Input 3 (mg/L) Output 3 (mg/L) Input 4 (mg/L) Output 4 (mg/L) 1. pH
2. BOD
3. COD
4. TSS
5. Minyak dan
Lemak
ke badan air
masuk
Limbah cair a
b c d Output 1 Output 2
Output 3
Output 4
Effluent Influent a
Input
1 b input 2 c input 3 d input 4

## Peta Topografi
Peta  topografi  dalam  penelitian  ini  memuat  bentuk  lahan  beserta  garis ketinggian lokasi rancangan tapak instalasi pengolahan limbah cair PMKP Gelaran dan peta topografi lokasi penelitian.

## Lokasi Site Plan
Rancangan tapak (site plan) adalah gambaran rencana peletakan bangunan instalasi pengolahan limbah cair (IPLC) dengan segala unsur penunjangnya dalam skala batas-batas luas lahan tertentu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Survei Lapangan
Lokasi rancangan tapak IPLC PMKP Gelaran ditempatkan di sebelah Selatan pabrik  yang  berada  dekat  dengan  Sungai  Oyo.  Penentuan  lokasi  rancangan berdasarkan  kondisi  topografi  yakni  pada  posisi  rendah  yang  mendukung  bagi pengaliran effluent secara langsung ke badan sungai dengan hanya memanfaatkan gaya gravitasi tanpa harus memerlukan pompa dalam proses pengalirannya.
Topografi lokasi  penelitian  dapat  dilihat  pada  Gambar  4  sedangkan  Site  Plan Lokasi Rancangan pada Gambar 5.
Gambar 4. Peta Topografi Lokasi Penelitian
Gambar 5. Lokasi Site Plan
Hasil pengukuran volume limbah cair hasil produksi PMKP Gelaran selama 24 jam (satu hari produksi)  menunjukkan akumulasi total volume limbah cair yang dihasilkan adalah sebanyak 4,70 m 3 .
Tabel 2. Pengukuran Volume Limbah Cair PMKP Gelaran Selama 24 Jam
No. Jam Pengukuran Volume (Lt/mnt) Volume (m 3 ) Akumulasi (m 3 ) 1. 07.00 2,64 0,16 0,16 2. 08.00 3,18 0,19 0,35 3. 09.00 4,35 0,26 0,61 4. 10.00 4,35 0,26 0,87 5. 11.00 3,10 0,19 1,06 6. 12.00 1,78 0,11 1,16 7. 13.00 2,76 0,17 1,33 8. 14.00 3,28 0,20 1,53 9. 15.00 4,42 0,27 1,79 10. 16.00 4,56 0,27 2,07 11. 17.00 3,06 0,18 2,25 12. 18.00 1,68 0,10 2,35 13. 19.00 2,85 0,17 2,52 14. 20.00 3,22 0,19 2,71 15. 21.00 4,46 0,27 2,98 16. 22.00 4,51 0,27 3,25 17. 23.00 2,92 0,18 3,43 18. 24.00 1,87 0,11 3,54 19. 01.00 2,78 0,17 3,71 20. 02.00 3,19 0,19 3,90 21. 03.00 4,34 0,26 4,16 22. 04.00 4,36 0,26 4,42 23. 05.00 3,18 0,19 4,61 24. 06.00 1,45 0,09 4,70
Tingkat pencemaran limbah cair Pabrik Minyak Kayu Putih Gelaran terhadap badan air permukaan tercermin melalui parameter pencemar limbah cair. Analisis kadar  parameter  pH,  TSS,  BOD  dan  COD  PMKP  Gelaran  dilakukan  di  Balai Laboratorium  Kesehatan  Yogyakarta  sedangkan  parameter  Minyak  &  Lemak  di Balai  Pengujian,  Informasi  dan  Bangunan  dan  Pengembangan  Jasa  Konstruksi
(BPIBPJK) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Yogyakarta.  Hasil  analisa  laboratorium  menunjukkan  karakteristik  limbah  cair PMKP Gelaran berupa TSS dan Minyak & Lemak tidak berpotensi mencemarkan lingkungan sehingga tidak memerlukan pengolahan lanjutan, sedangkan pH, BOD, dan COD berada diluar kadar maksimum yang ditetapkan sehingga memerlukan pengolahan lanjutan .
Tabel 3. Karakteristik Limbah Cair PMKP Gelaran Hasil Analisis Laboratorium dan Kadar Maksimum
Menurut Permen LH No. 03 Tahun 2010 No. Limbah Cair Karakteristik PMKP Gelaran Kadar Maksimum (Permen    LH 03/2010) 1. pH 4,0 6 – 9 2. TSS (mg/L) 3 150 3. BOD (mg/L) 1.522,20 50 4. COD (mg/L) 3.251,25 100 5. Minyak & Lemak (mg/L) 0 15

## Analisis Proses Pengolahan
Limbah cair pabrik minyak kayu putih termasuk golongan limbah organik yang memiliki karakteristik parameter pH asam, TSS dan Minyak & Lemak rendah, serta BOD dan COD tinggi . Strategi pengolahan limbah cair  dengan karakteristik demikian akan efisien dan ekonomis apabila digunakan proses pengolahan secara biologik.  Penggunaan  proses  biologik  memerlukan  syarat  pH  relatif  netral,  yaitu antara 6,5 – 8, agar mikroorganisme dapat berkembang biak.

## Penetapan Sistem Pengolahan
Instalasi  pengolahan  limbah  cair  secara  biologik  dirancang  agar  seluruh limbah cair yang dihasilkan dari proses produksi minyak kayu putih dialirkan ke bak ekualisasi yang berfungsi sebagai bak penampung limbah, meratakan pasokan influent dan bak kontrol aliran limbah. Air limbah selanjutnya dialirkan kedalam bak  netralisasi  dimana  derajat  keasaman  air  limbah  mengalami  netralisasi sehingga tidak membahayakan pertumbuhan bakteri anaerobik pengurai didalam bak hibrid.
Air limbah kemudian dialirkan kedalam bak hibrid anaerob sehingga terjadi kontak  dengan  media  khusus  dari  bahan  plastik  tempat  pertumbuhan  bakteri anaerobik pengurai. Media plastik digunakan untuk menghindari terjadinya proses kerusakan media baik akibat korosi maupun perubahan bentuk. Penguraian akan menurunkan kandungan pencemar BOD dan COD secara signifikan.
Air  limbah  selanjutnya  dialirkan  ke  bak stabilisasi  yang  berfungsi  sebagai
bak  desinfektan  yang  diberi  Khlorin  (Cl)  untuk  membunuh  mikroorganisme patogen. Penambahan khlor bisa dilakukan dengan menggunakan khlor tablet atau dengan larutan kaporit. Air olahan, yakni air yang keluar setelah proses khlorinasi, dapat langsung dibuang ke sungai.
Gambar 6. Diagram Proses Pengolahan Limbah Cair PMKP Gelaran dengan Reaktor Anaerob
Rangkaian  dan  dimensi  unit-unit  sistem  proses  pengolahan  limbah  cair PMKP Gelaran adalah sebagai berikut :
1. Bak Ekualisasi (pengolahan awal)
Bak  ekualisasi  berfungsi  membagi  dan  meratakan  volume  pasokan (influent) untuk masuk pada proses pengolahan selanjutnya, meratakan variabel dan fluktuasi dari beban organik untuk menghindari shock loading pada sistem pengolahan biologi serta meratakan pH untuk meminimalkan kebutuhan bahan kimia pada proses netralisasi. Sebagai pengolahan pendahuluan (pre treatment), ekualisasi merupakan penyeragaman kondisi air limbah yang meliputi debit dan keasaman.
Debit  limbah  hasil  pengukuran  menunjukkan  akumulasi  volume  total sebesar 4,70 m 3 dalam 1 (satu) hari produksi. Untuk keamanan ditambah 10% dari total volume sehingga menjadi 4,70 m 3 + 0,47 m 3 = 5,17 m 3 . Bak ekualisasi terbuat dari semen dengan kriteria waktu tinggal limbah di dalam bak (HRT) = 4 - 8 jam, dan waktu tinggal yang ditetapkan adalah 4 jam, sehingga volume bak yang diperlukan adalah 0,86 m 3 . Dimensi bak ditetapkan kedalaman 1,0 m, lebar 1,0 m, panjang 1,5 m, tinggi ruang bebas 20 cm, dan tebal dinding 10 cm.
pH      : 4,0 BOD : 1.522,20 mg/L COD : 3.251,25 mg/L pH      : 7,0 BOD : 1.522,20 mg/L COD : 3.251,25 mg/L pH      : 7,0
BOD : 16,485 mg/L COD : 110,543 mg/L
pH      : 7,0
BOD : 16,485 mg/L COD : 110,543 mg/L Dibuang ke Sungai
Air limbah proses produksi PMKP Bak Ekualisasi Bak Hibrid Anaerob Bak Stabilisasi Bak Netralisasi
Gambar 7. Rancangan Bak Ekualisasi Tampak Atas dan Samping serta Ukurannya
Tabel 4. Prakiraan Neraca Massa Bak Ekualisasi
No. Parameter Limbah Cair Input 1 (mg/L) Output 1 (mg/L) 1. pH 4,0 4,0 2. BOD 1.522,20 1.522,20 3. COD 3.251,25 3.251,25

## 2. Bak Netralisasi
Limbah cair industri minyak kayu putih mempunyai pH 4,0 sehingga perlu dilakukan  netralisasi.  Netralisasi  menggunakan  batuan  kapur  (CaCO 3 )  yang diletakkan didalam bak. Kriteria rancangan bak netralisasi adalah retention time ± 30 menit, diameter batu kapur ± 10 cm, dan perubahan pH dari 4,0 menjadi 7,0.
Gambar 8. Rancangan Bak Netralisasi Tampak Atas dan Samping serta Ukurannya Tabel 5. Prakiraan Neraca Massa Bak Netralisasi
No. Parameter Limbah Cair Input 2 (mg/L) Output 2 (mg/L) 1. pH 4,0 7,0 2. BOD 1.522,20 1.522,20 3. COD 3.251,25 3.251,25

## 3. Reaktor Hibrid Anaerob
Sebagai bentuk pengolahan sekunder (secondary treatment) dengan proses secara  biologi,  reaktor  hibrid  anaerob  dirancang  menggunakan  media  plastik dengan specific surface area adalah 100 m 2 /m 3 , void ratio 35%. HRT pada hibrid anaerob = 1 – 2 hari (24 – 48 jam). Pada reaktor hibrid anaerob yang dirancang HRT ditetapkan 30 jam.
Beberapa  faktor  empiris  yang  digunakan  untuk  memperhitungkan penguraian pada sistem anaerobik filter adalah :
a. Faktor temperatur
Temperatur rata-rata di Indonesia berada di atas 25 0 C sehingga menurut grafik berikut diperoleh faktor pengali pengurangan COD sebesar 1,00.
Gambar 9. Grafik Pengaruh Temperatur ( 0 C) Terhadap Pengurangan COD (Tanaka, 2002)

## b. Faktor strength limbah cair
Strength  limbah  cair  (waste  water  strength)  merupakan  perbandingan antara  BOD  dan  COD.  Diketahui  bahwa  COD  yang  akan  masuk  ke  hibrid anaerob  adalah  3.251,25  mg/L  sehingga  menurut  grafik  berikut  diperoleh faktor = 1,05.
Gambar 10. Grafik Pengaruh Kadar COD (mg/L) terhadap Faktor Strength Limbah Cair (Tanaka, 2002)
c. Faktor specific surface area (SSA) dari media
Specific surface area media yang digunakan adalah sebesar 100 m 2 /m 3 . Berdasarkan  grafik  berikut  diperoleh  faktor  hubungan  specific  surface  area dengan pengurangan COD adalah sebesar 1,00.
Gambar 11. Grafik Pengaruh Luas Permukaan (m 2 /m 3 ) terhadap Faktor Pengurangan COD (mg/L) (Tanaka, 2002)
d. Faktor HRT didalam sistem hibrid anaerob
HRT limbah cair dalam bak hibrid anaerob ditetapkan 30 jam sehingga menurut grafik berikut diperoleh faktor 69%.
Gambar 12. Grafik Pengaruh HRT (jam) terhadap Faktor Pengurangan COD (mg/L) (Tanaka, 2002)
e. Faktor jumlah bak pada hibrid anaerob
Semakin banyak jumlah bak pada reaktor hibrid anaerob akan semakin baik  karena  dengan  membagi  reaktor  anaerob  dalam  beberapa  bak  akan memberikan  efisiensi  sebesar  4%  (Tanaka,  2002).  Jumlah  bak  yang direncanakan pada reaktor adalah 3 buah. Pengurangan COD dicapai melalui perkalian seluruh faktor empiris yang mempengaruhinya sehingga diperoleh pengurangan sebesar 0,966 atau 96,6%. Prakiraan kadar COD setelah melalui reaktor hibrid anaerob adalah 110,543 mg/L.
Perkiraan  hubungan  pengurangan  BOD  dengan  pengurangan  COD dapat dilihat pada grafik berikut.
Gambar 13. Grafik Pengurangan COD Empiris (%) terhadap Faktor Pengali (Tanaka, 2002)
Dari  grafik  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  untuk  pengurangan  COD sebesar  96,60%  diperoleh  faktor  pengali  sebesar  1,024,  sehingga  dicapai pengurangan BOD sebesar 98,92%. Kandungan BOD efluen adalah sebesar 16,485  mg/L.  Ukuran  volume  anaerobik  adalah  sebesar  6,462  m 3 sehingga volume masing-masing bak adalah 2,154 m 3 .
Kedalaman  hibrid  anaerob  ditetapkan  1,25  m,  panjang  dan  lebar masing-masing bak adalah 1,25 m dan 1,06 m.

## Tabel 6. Prakiraan Neraca Massa Bak Hibrid Anaerob
No. Parameter Limbah Cair Input 3 (mg/L) Output 3 (mg/L) 1. pH 4,0 7,0 2. BOD 1.522,20 16,485 3. COD 3.251,25 110,543
Gambar 14. Rancangan Bak Hibrid Anaerob Tampak Atas dan Samping serta Ukurannya

## 4. Bak Stabilisasi (pengolahan akhir)
Bak  stabilisasi  berfungsi  menampung  hasil  akhir  pengolahan  sekaligus menstabilkan  air  limbah  sebelum  dibuang  ke  lingkungan.  Dimensi  bak ditetapkan sama dengan bak ekualisasi agar dapat menampung seluruh volume
air limbah, yakni HRT 4 jam, kedalaman 1,0 m, lebar 1,0 m, tinggi ruang bebas 20 cm, dan tebal dinding 10 cm.
Gambar 15. Rancangan Bak Stabilisasi Tampak Atas dan Samping serta Ukurannya
Tabel 7. Prakiraan Neraca Massa Bak Stabilisasi
No. Parameter Limbah Cair Input 4 (mg/L) Output 4 (mg/L) 1. pH 4,0 7,0 2. BOD 1.522,20 16,485 3. COD 3.251,25 110,543

## Rangkaian Instalasi Pengolahan Limbah Cair
Gambar 16. Rancangan Rangkaian Instalasi Pengolahan Limbah Cair (PLC)
Gambar 17. Rancangan Rangkaian Instalasi Pengolahan Limbah Cair dengan Reaktor Hibrid Anaerob

## Perawatan Instalasi Pengolahan Limbah Cair
Instalasi  pengolahan  limbah  cair  (IPLC)  ini  tidak  memerlukan  perawatan khusus namun terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain :
a. Sedapat  mungkin  tidak  ada  sampah  padat  (plastik,  kain,  batu,  dan  lain-lain) yang masuk ke dalam sistem IPLC.
b. Menghindari  masuknya  zat-zat  kimia  beracun,  misalnya  cairan  logam  berat, yang  dapat  mengganggu  pertumbuhan  bakteri  anaerob  yang  ada  didalam  bak hibrid.
c. Pembersihan dan pengurasan bak-bak pengolahan limbah cair dapat dilakukan secara  rutin  minimal  1  bulan  sekali  atau  disesuaikan  dengan  kebutuhan, misalnya sesegera mungkin jika terjadi penyumbatan oleh sampah padat.

## SIMPULAN
1. Tingkat  pencemaran  limbah  cair  Pabrik  Minyak  Kayu  Putih  Gelaran  terhadap badan  air  permukaan  tampak  dari  karakteristiknya  yang  berada  jauh  diatas ambang baku mutu limbah cair dimana parameter pH asam (4,0), serta BOD dan COD tinggi (1.522,20 mg/L dan 3.251,25 mg/L).
2. Dimensi unit-unit rancangan tapak pengolahan limbah cair PMKP Gelaran yang sesuai adalah sebagai berikut :
a. Bak ekualisasi, panjang 1,5 m, lebar 1,0 m, dan kedalaman 1,0 m. Dalam bak ekualisasi ini parameter pH, BOD, dan COD belum mengalami penurunan.
b. Bak netralisasi, panjang 1,5 m, lebar 1,0 m, dan kedalaman 1,0 m. Dalam bak netralisasi ini parameter BOD dan COD belum mengalami penurunan tetapi parameter pH mengalami kenaikan dari 4,0 menjadi 7,0.
c. Bak hibrid anaerob, panjang 1,25 m, lebar 1,06 m, dan kedalaman 1,25 m. Dalam  bak  hibrid  anaerob  ini,  penurunan  COD  sebesar  96,6%  (menjadi 110,543 mg/L) sedangkan BOD sebesar 98,917% (menjadi 16,485 mg/L).
d. Bak stabilisasi, panjang 1,5 m, lebar 1,0 m, dan kedalaman 1,0 m. Pada bak ini,  air  limbah  ditetesi  larutan  kaporit  yang  mengandung  Klorin  (Cl)  yang berfungsi sebagai desinfeksi untuk membunuh bakteri.
e. Rangkaian  instalasi  pengolahan  limbah  cair  tersusun  atas  unit-unit  bak ekualisasi,  netralisasi,  hybrid  anaerob,  dan  stabilisasi  dengan  dimensi  dan spesifikasi seperti tersebut di atas.
3. Rancangan  tapak  (site  plan)  pengolahan  limbah  diletakkan  pada  lokasi  yang rendah agar memudahkan pengaliran effluent dengan hanya memanfaatkan gaya gravitasi yakni di sebelah Selatan pabrik yang berada dekat dengan Sungai Oyo.

## DAFTAR PUSTAKA
Kasmudjo. 1982. Dasar-dasar Pengolahan Minyak Kayu Putih. Bagian Penerbitan Yayasan  Pembina  Fakultas  Kehutanan  Universitas  Gadjah  Mada. Yogyakarta.
Kementerian  Negara  Lingkungan  Hidup  RI.  2010.  Peraturan  Menteri  Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri. Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Jakarta.
Metcalf and Eddy, 2003. Waste Water Engineering: Treatment and Reuse. Third Ed. McGraw Hill Inc. New York.
Musanif,  J.  dan  Sulaeman,  D.  2009.  Pedoman  Desain  Teknik  IPAL  Agroindustri. Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Departemen Pertanian. Jakarta.
Sasongko, D. 2003. Teknik Sumber Daya Air. Erlangga. Jakarta.
Sugiharto.  1987.  Dasar-dasar  Pengolahan  Air  Limbah.  Edisi  1.  Universitas Indonesia Press. Jakarta.
Suriawiria. 2003. Teknologi Pengolahan Limbah. Kanisius. Yogyakarta.
Tanaka,  N.  2002.  Rotating  Biological  Contactor  (RBC)  dengan  Media  Lattice  Tiga Dimensi. Makalah Seminar Cakrawala Baru Pengembangan Teknologi Tepat Guna Pengolahan Limbah Cair. Pusteklim. Yogyakarta.
Tjokrokusumo,  KRT.  1999.  Pengantar  Engineering  Lingkungan.  Jilid  1.  Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan YLH. Yogyakarta.