## Evaluasi Pemenuhan Persyaratan Sertifikat Laik Fungsi Gedung Rumah Sakit Palang Merah Indonesia Tahun 2023
Niken Churniadita K , Cicilia Windiyaningsih , Supardjo Universitas Respati Indonesia nikenmd@gmail.com

## ABSTRAK
Rumah  Sakit  PMI  Bogor  adalah  lembaga  kesehatan  nirlaba  milik  Perhimpunan  Palang  Merah Indonesia. Untuk dapat beroperasi RS PMI harus memiliki Izin Operasional dengan persyaratan RS memiliki Rencana Strategis, terakreditasi, dan memenuhi persyaratan lain salah satunya Sertifikat laik fungsi Gedung (SLF). Izin RS PMI akan berakhir 31 Desember 2023, dan SLF Gedung akan habis masa  berlakunya  pada  bulan  September  2023.  Pemerintah  mengeluarkan  regulasi  baru  yaitu Permenkes nomor 40 tahun 2022 yang menyatakan bahwa keandalan struktur bangunan gedung harus diuji secara berkala sesuai pedoman teknis dan standar yang berlaku. Selain itu telah terbit PP nomor 16 tahun 2021 yang mengatur penetapan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung, dan proses penyelenggaraan bangunan gedung melalui sistem informasi manajemen bangunan gedung berbasis web.  Kedua hal ini  belum banyak diketahui oleh pengelola rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komitmen dan pengetahuan tentang perizinan dan akreditasi (MFK) rumah sakit dan mengukur kondisi teknis bangunan gedung RS PMI Bogor. Tesis ini merupakan penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan metode deskriptif analitik. Dari penelitian disimpulkan bahwa  manajemen  rumah  sakit  komitmen  terhadap  perizinan  dan  akreditasi  RS  (MFK).  Untuk kelengkapan dokumen persyaratan ada beberapa sertifikat laik  operasi sarana yang habis masa berlakunya. Pada kajian teknis ditemukan temuan minor yang memerlukan perbaikan agar tidak memengaruhi struktur  dan keamanan gedung. Belum ada dokumentasi kegiatan perbaikan dan pemeliharaan gedung berdasarkan rekomendasi tim pengkaji teknis SLF sebelumnya. Kata kunci : (SLF, sertifikat, perizinan, rumah sakit )

## ABSTRACT
PMI Bogor Hospital is a non-profit health institution of the Indonesian Red Cross Association. PMI Hospital must have an Operational Permit with the requirements that the Hospital has a Strategic Plan,  accredited,  and  meets  other  requirements,  one  of  which  is  a  Certificate  of  Building Functionality (SLF). The PMI Hospital license will expire December 31, 2023, and the Building SLF will expire in September 2023. These two things are not widely known by hospital managers. This study  aims  to  determine  the  commitment  and  knowledge  about  hospital  licensing  and accreditation (MFK), measure the technical condition of the PMI Bogor Hospital building, carry out the SLF extension process, and compile programs and activities for the implementation of building utilization and maintenance to maintain the feasibility of building functions so that the next SLF extension  application  is  easier.  This  thesis  is  a  qualitative  and  quantitative  research  using descriptive  analytic  method.  The  results  of  the  study  concluded  that  hospital  management  is committed  to  hospital  licensing  and  accreditation  (MFK).  For  completeness  of  the  required documents,  there  are  several  certificates  of  operating  facilities  expired.  In  the  technical  study, minor findings were found that required improvement so as not to affect the structure and safety of the building. It was found that there is no documentation of building repair and maintenance activities based on the recommendations of the previous SLF technical review team.
Keywords: (SLF, certificate, licensing, hospital)

## PENDAHULUAN
Rumah  Sakit  Palang  Merah  Indonesia merupakan  lembaga  nirlaba  yang  dimiliki oleh Perhimpunan Palang Merah Indonesia.
Untuk  operasional  rumah  sakit  harus memenuhi  regulasi  dan  peraturan  yang berlaku yaitu proses  perizinan Rumah Sakit. Sebagai Rumah Sakit rujukan tipe  B RS PMI Bogor  juga  harus  memenuhi  syarat  lulus Akreditasi Paripurna yang saat ini diberlakukan  oleh  Kementerian  Kesehatan dan sebagai syarat untuk dapat bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Rumah  Sakit  PMI  Bogor  telah  memiliki Izin  Operasional  RS  Kelas  B 1 yang  akan berakhir pada 31 Desember 2023. Salah satu persyaratan  perpanjangan  izin  operasional RS  adalah  memiliki  Sertifikat  Laik  Fungsi Bangunan  Gedung  yang  masih  berlaku, sedangkan  saat  ini  Sertifikat  Laik  Fungsi Bangunan  Gedung  RS  PMI  Bogor  nomor  : 645.3/1637-Rumkim  tanggal  17  September 2018  berlaku  5  tahun  juga  akan  berakhir, sehingga  Pimpinan/Pengelola  RS  PMI  Bogor harus mengajukan perpanjangan izin operasional  RS  dan  perpanjangan  Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung paling lambat 6 Bulan sebelum masa berlaku habis.
Proses  perpanjangan  perizinan  saat  ini menggunakan  regulasi  terbaru  sesuai  PP Nomor.  16  Tahun  2021  melalui  Sistem Informasi  Manajemen  Bangunan  Gedung
1 Izin RS nomor: 445.1/Kep.167/041030/DPMPTSP/2018
2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022
(SIMBG) berbasis web, hal ini belum banyak diketahui oleh pengelola Rumah Sakit. Selain itu  pemerintah  menerbitkan  Peraturan Menteri  Kesehatan  Nomor  40  tahun  2022, tentang  persyaratan    bangunan,  prasarana dan peralatan rumah sakit yang menyatakan bahwa keandalan struktur bangunan Gedung harus  diuji  secara  berkala  sesuai  pedoman teknis  dan  standar  yang  berlaku. 2 Oleh karena  itu  dilakukanlah  penelitian  tentang Evaluasi  Pemenuhan  Persyaratan  Sertifikat Laik  Fungsi  Gedung  di  RS  PMI  Bogor  tahun 2023  dengan  mengikuti  regulasi  yang  baru tersebut. 3 Diharapkan  melalui  penelitian  ini dapat  dipelajari  sistem  perizinan  melalui sistem  baru  agar  proses  perpanjangan perizinan,  khususnya  Sertifikat  Laik  Fungsi Gedung  dapat  terbit  sesuai  waktunya  dan proses  perizinan  Rumah  Sakit  dapat berlangsung dengan lancar.
Beberapa  penelitian  mengenai  SLF sudah pernah dilakukan sebelumnya dengan desain,  metode,  tujuan  dan  hasil  penelitian yang  berbeda.    Desain  penelitian  terdahulu berupa  penelitian  kualitatif,  kuantitatif, yuridis normatif, atau deskriptif saja.  Tujuan penelitian  berbeda  antara  satu  dengan lainnya  antara  lain  untuk  mengevaluasi pelaksanaan Peraturan
Daerah dan hambatannya.(Nafigati,  2018).  Kesimpulan penelitian mendapatkan hasil yang berbeda antara  lain  berupa  penurunan  kualitas
3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021
struktur  bangunan  yang  diakibatkan  usia bangunan, kurangnya perawatan dan pemeliharaan  rutin.(Mirajhusnita et  al. ,
2017),  dari  aspek  hukum  diperoleh  hasil penelitian  adanya  ketidaksesuaian  SLF dengan  IMB.(Elora,  2021).  Obyek  penelitian dapat  berupa  bangunan  komersial  (Elora, 2021) dan (Nafigati, 2018), bangunan industri (Mahmudi et al. , 2019) dan bangunan rumah sakit  (Mirajhusnita et  al. ,  2017),  (Nur’aeni,
2018), dan (Joyanda, 2021).

## METODE
Pada  penelitian  ini  menggunakan  desain kualitatif  untuk  menilai  komitmen  dan pengetahuan  pejabat  rumah  sakit  terkait terhadap perizinan dan Manajemen Fasilitas dan  Keselamatan.  Untuk  penilaian  ini  akan dlakukan  wawancara  kepada  9  orang informan  yang  bertanggungjawab  atas proses  perizinan  rumah  sakit  terkait  SLF.
Analisis  data  akan  menggunakan  aplikasi
Taguette .
Untuk  desain  kuantitatif  deskriptif dilakukan  dengan  mengobservasi  kegiatan dan  menelaah  dokumen  kajian  teknis  laik fungsi  bangunan  gedung  yang  dibuat  oleh tim  pengkaji  teknis  bangunan  gedung  yang dipilih melalui proses lelang pengadaan jasa.
Penelitian  ini  akan  membahas  tentang evaluasi pemenuhan persyaratan SLF perpanjangan  tahun  2023  berdasarkan regulasi terbaru Permenkes Nomor 40 tahun 2022  dan  PP  Nomor  16  tahun  2021.
Penelitian  ini  akan  dilakukan  pada  obyek  7
(tujuh)  bangunan  gedung  di  RS  PMI  Bogor, yaitu gedung A, D, E, F, G, H dan gedung L.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  analisis  kualitatif  menunjukan  bahwa terdapat  33  tanggapan  tentang  komitmen terhadap perizinan dan akreditasi (MFK) yang muncul  dari  9  informan  dalam  wawancara. Sedangkan  tanggapan  terendah  adalah mengenai  pengetahuan  sistem  perizinan sesuai  peraturan  yang  baru. Hal  ini menunjukan  bahwa  rumah  sakit  yang diwakili  oleh  9  orang  informan  memiliki komitmen terhadap perizinan dan akreditasi (MFK), namun pengetahuan tentang perizinan  rumah  sakit  sesuai  regulasi  baru masih  kurang.  Komitmen  dan  pengetahuan terhadap perizinan rumah sakit perlu dimiliki untuk  kesinambungan  proses  perizinan rumah sakit.
Tabel 1. Analisis Kualitatif Taguette No Tag Deskripsi Highlight 1 Perizinan RS Sulit Kesulitan dalam proses  perizinan RS saat ini 15 2 sistem OSS Pengetahuan sistem  perizinan baru 6 3 Akreditasi Pengetahuan tentang  akreditasi RS 10 4 Hubungan perizinan- akreditasi Kaitan perizinan dengan  akreditasi RS 8 5 komitmen komitmen  dalam perizinan dan akreditasi 33 6 Pengetahuan tentang perizinan RS pengetahuan tentang  perizinan RS 19 7 pengetahuan tentang SLF pengetahuan tentang SLF 8 8 pemeliharaan gedung dilakukan prioritas untuk pemeliharaan  dan perbaikan sarpras 7
Tabel 2. Temuan Minor Kajian Teknis Bangunan Gedung RS PMI Bogor NO Kajian Gedung A Gedung D Gedung E Gedung F Gedung G Gedung H Gedung L 1 Arsitektur Pada Gedung A sisi kanan dan bagian belakang secara arsitektur terlihat beberapa fasad dari Gedung A dari material ACP sudah mulai kusam. Pada Gedung D kurang adanya penerangan pada bagian belakang. Pada Gedung E sisi kanan terdapat beberapa fasad yang sudah retak Pada Gedung F hanya fasad kaca yang kotor. Tidak ada kerusakan fasad ataupun interior Pada Gedung G terdapat korosif pada bagian ramp yang menyambungkan dengan gedung H Pada Gedung H dibagian interior perlu adanya perbaikan bagian plafond Pada Gedung L dibagian Fasad banyak cat yang sudah pudar, dan pada bagian interior seperti rolling door perlu di pebaharui. Solusi Melakukan perbaikan pembersihan area dan dilakukan perbaikan tambalan plesteran Ditambahkan penerangan agar secara keamanan dapat lebih aman. Melakukan perbaikan pembersihan area dan dilakukan perbaikan tambalan plester Pembersihan area kotor Perlu perbaikan Perlu dilakukan nya perbaikan dengan diplester ulang dan di cat kembali. Perlu dilakukan nya perbaikan dengan di cat ulang dan pembersihan, dan pembersihan rolling door 2 Struktur Pada dinding luar tampak retak dengan pola yang tidak beraturan. Hal ini menandakan retak non struktural yang bisa disebabkan karena dinding atau plesteran pada dinding Pada dinding luar tampak retak dengan pola yang tidak beraturan. Hal ini menandakan retak non struktural yang bisa disebabkan karena dinding atau plesteran pada dinding Tidak tampak adanya keretakan yang diakibatkan kegagalan struktur Tidak tampak adanya keretakan yang diakibatkan kegagalan struktur 1. Lantai 3 Pengelupasan plesteran akibat adanya air yang menggenang. Perlu adanya perbaikan plesteran dan perlu dibuat drainase yang baik hingga tidak menyebabkan adanya genangan air pada dak 2. Tangki RO ditopang oleh rangka baja yang diletakkan diatas pedestal. Dengan adanya rangka baja dan pedestal tersebut maka beban tangki dapat disalurkan dengan baik ke struktur bangunan. Tidak tampak adanya keretakan yang diakibatkan kegagalan struktur Walaupun demikian hasil pengujian struktur menunjukan bahwa rata- rata mutu beton kolom tidak tampak adanya retak struktural yang diakibatkan baik itu penurunan atau lendutan struktur Walaupun demikian hasil pengujian struktur menunjukan bahwa rata-rata mutu beton kolom dan balok di bawah 21 Mpa, sehingga saat ini gedung sudah dalam
NO Kajian Gedung A Gedung D Gedung E Gedung F Gedung G Gedung H Gedung L Pada struktur diatas plafond dan dibawah dari dak yang menopang tangki tidak terjadi adanya retakan dan rembesan 3. Kolom mengalami retak. Namun kolom tersebut hanya merupakan beton yang menyelimuti struktur baja. Sehingga retak tersebut 4. terjadi karena adanya pegerakan dari kolom baja yang diselubungi. 5. Mulai timbul  karat permukaan pada struktur balok ramp dan sambungan pada balok kolom ramp. Pada bondek lantai terdapat karat yang mulai timbul dan balok di bawah 21 Mpa, sehingga saat ini gedung sudah dalam kondisi beban maksimal. kondisi beban maksimal. Akan terjadi perubahan struktur apabila diberikan beban melebihi saat ini Solusi Melakukan plester ulang retakan agar air hujan tidak masuk Melakukan plester ulang retakan agar air hujan tidak masuk Pemeliharaan Pemeliharaan 1. Perlu segera dilakukan penutupan retakan 2. Dilakukan penghilangan karat permukaan dengan menggosok menggunakan sikat besi dan kemudian pengecatan ulang dengan lapisan anti karat Tidak melakukan penambahan beban pada gedung H Tidak melakukan penambahan beban pada gedung L 3 MEP Sistem Hidran Pompa Jockey, tekanan air kurang kuat Tidak ada pompa hidran Solusi Penyambungkan sistem hidran ke pompa dengan kekuatan yang lebih besar APAR Kadaluarsa 26 feb 2022 Terakhir diperiksa 18 Juli 2020 Terakhir diperiksa 28 Juli 2020 Solusi Mengaktifkan peranan Manajemen Fasilitas & Keselamatan (MFK) di setiap unit/gedung
Untuk  analisis  kuantitatif  dilakukan  telaah dokumen persyaratan Sertifikasi Laik  Fungsi dan  observasi  dan  pengambilan  data sekunder  dari  laporan  uji  teknis  PT
Paksigurdha  Paramarta  terhadap  7  (tujuh)
Bangunan Gedung RS PMI Bogor yaitu;
1.  Gedung  A/  Afiat    (dibangun  tahun  2017;
SNI 1727 2013) - Jenis Peruntukan Klinik Afiat, perkantoran dan Aula Pertemuan
-  Terdiri  dari  4  lantai  dengan  Aula
Pertemuan di lantai 4
2. Gedung D/ Sujudi  (dibangun tahun 2008;
SNI 1727 1989)
-  Jenis  Peruntukan  Rawat  Inap  VIP  dan
VVIP
- Terdiri dari 3 lantai
3.  Gedung  E/Eboni  (dibangun  tahun  2016;
SNI 1727 1989)
- Jenis Peruntukan Ruang inap
- Terdiri dari 3 lantai
4.  Gedung  F/Flamboyan  (dibangun  tahun
2013; SNI 1727 1989)
-  Jenis Peruntukan, IGD, ICCU-HCU-NICU, Bank Darah, dan Talasemia
- terdiri dari 3 lantai.
5.  Gedung  G/Gardenia    (dibangun  tahun
2010; SNI 1727 1989)
-  Jenis  Peruntukan  Poliklinik  Reguler,
Apotik,  Ruang  Hemodialisa,  Ruang Operasi, dan Perkantoran
- terdiri dari 3 lantai
6.  Gedung  H/Melati  (dibangun  tahun  1998;
SNI 1727 1989)
- Jenis Peruntukan Rawat Inap kelas I, II, III
- terdiri dari 4 lantai
7. Gedung L/Gizi (dibangun tahun 1994; SNI
1727 1989))
-  Jenis  Peruntukan  Gizi,  Logistik,  dan perkantoran.
- Terdiri dari 3 lantai
Dari  telaah  dokumen  persyaratan  perizinan ditemukan sertifikat laik operasi sarana; lift, genset,  penangkal  petir  sudah  habis  masa berlakunya, sehingga perlu dilakukan uji laik operasi sarana tersebut untuk mendapatkan sertifikat  baru.  Dari  kaji  teknis  arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal dan plumbing ditemukan  kerusakan  minor  yang  harus segera  diperbaiki  agar  tidak  menyebabkan kerusakan  mayor  pada  struktur  bangunan gedung.  Kajian  struktur  Gedung  H  dan gedung  L  menunjukan  penurunan  kualitas mutu  beton,  namun  masih  dinyatakan  laik fungsi oleh tim pengkaji teknis. Penambahan beban  pada  kedua  gedung  tersebut memerlukan kajian struktur bangunan lebih dalam untuk menjamin keamanan bangunan gedung.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Dari penelitian disimpulkan bahwa
manajemen rumah sakit memiliki komitmen terhadap  perizinan  dan  akreditasi  rumah sakit,  meskipun  pengetahuan  tentang perizinan  rumah  sakit  masih  memerlukan sosialisasi.  Kondisi  gedung  secara  teknis masih laik  fungsi, dengan beberapa temuan minor  pada  struktur,  arsitektur,  mekanikal,
elektrikal, dan plumbing, yang membutuhkan perbaikan.  Dokumen  persyaratan  Sertifikasi Laik  Fungsi  gedung  RS  PMI  Bogor,  sebagian besar  tersedia,  namun  ada  beberapa dokumen  perizinan  (SLO)  yang  sudah  habis masa  berlaku.  Untuk  program  kegiatan pelaksanaan pemanfaatan dan pemeliharaan gedung  atas  rekomendasi  SLF  sebelumnya belum terdokumentasi dengan baik.
Untuk  mempermudah  proses  perizinan periode berikutnya perlu dilakukan sosialisasi tentang  perizinan  rumah  sakit  terutama untuk manajemen RS PMI Bogor, memperbaiki temuan minor kajian struktur, arsitektur,  dan  mekanikal,  elektrikal  dan plumbing  sesuai  rekomendasi  tim  pengkaji teknis dan Dinas PUPR agar kerusakan tidak menjadi lebih berat yang dapat
memengaruhi  struktur  dan  keamanan bangunan  gedung,  melengkapi  dokumen persyaratan  sertifikasi  laik  fungsi  gedung, dengan  memperpanjang  izin  operasional sarana  (SLO)  yang  habis  masa  berlakunya,
serta  membuat  rencana  kegiatan  dan anggaran perbaikan gedung dan mendokumentasikan  dengan  baik  laporan kegiatan  perbaikan  untuk  dapat  digunakan sebagai persyaratan perpanjangan perizinan
Sertifikasi Laik Gedung RS PMI Bogor 5 tahun yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA
Echdar, S. (2017) Metode Penelitian
Manajemen dan Bisnis . 1st edn. Edited by Y Sartika. Ghalia Indonesia.
Elora,  D.  (2021)  ‘Sertifikat  Laik  Fungsi  pada
Bangunan  Gedung  di  Kota  Bandung Dalam Kaitannya dengan Izin Mendirikan  Bangunan’, Jurnal  Ilmiah Universitas Batanghari Jambi , 21(3), p. 963. doi:10.33087/jiubj.v21i3.1687.
Fiantika F,  et al (2022) Metodologi Penelitian Kualitatif.  In  Metodologi  Penelitian Kualitatif , Rake  Sarasin .  Available  at: https://scholar.google.com/citations? user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en.
Joyanda,  Y.D.  (2021)  ‘Tingkat  Penilaian Keandalan Gedung Rumah Sakit Arifin Achmad Pekanbaru Dari Aspek Saluran Drainase  Dan  Air Hujan’.  Available  at:
http://repository.uir.ac.id/id/eprint/1 4719. Kemenkes (2020) ‘Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor  3  Tahun  2020 Tentang  Kalsifikasi  dan  Perizinan Rumah Sakit’. Kemenkes (2021) ‘Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor  14  tahun  2021 tentang  Standar  Kegiatan  Usaha  dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko Sektor Kesehatan’. Kemenkes (2022) ‘Peraturan Menteri Kesehatan  nomor  40  tahun  2022 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan,
Prasarana,  dan  Peralatan  Kesehatan
Rumah Sakit’.
Kementerian Kesehatan, R. (2020) ‘Akreditasi Rumah Sakit’. Indonesia.
Mahmudi,  M. et  al. (2019)  ‘Analisis Pelaksanaan  Sertifikat  Laik  Fungsi Bangunan di Kawasan Industri Wijayakusuma  Semarang’, Konferensi Nasional  Pascasarjana  Teknik  Sipil (KNPTS) [Preprint], (November).
Mirajhusnita,  I. et  al. (2017)  ‘Kelayakan lingkungan’, Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Pancasakti
Tegal ,  15(2),  pp.  33–40.  Available  at: https://www.google.com/search?safe =strict&client=firefox-b- d&sxsrf=ALeKk01UccZwILU7ddi_PaD- OVdQXHkqtA%3A1610889367584&ei= lzgEYL-gI5Xt9QOI- 4LABA&q=ANALISA+KELAYAKAN+RUM AH+SAKIT+RAMAH+LINGKUNGAN+BE RDASARKAN+EVALUASI+KEANDALANN YA+&oq=ANALISA+KELAYAKAN+RUMA H+.
Nafigati,  Z.  (2018)  ‘Evaluasi  Pelaksanaan Sertifikat Laik Fungsi Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Bangunan gedung di Kota Malang’.
Nur’aeni,  R.D.  (2018)  ‘Pengembangan Penilaian  Kelaikan  Fungsi  Bangunan Gedung  Dalam  Rangka  Implementasi
Sertifikat  Laik  Fungsi  (SLF)  di  Kota Bandung’.
Presiden RI (2009) ‘Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  44  Tahun  2009 Tentang Rumah Sakit’. Indonesia.
Presiden  RI  (2021a)  ‘Peraturan  Nomor  16 Tahun 2021 Tentang Peraturan
Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung’, (26).
Presiden  RI  (2021b)  ‘Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  47  Tahun 2O2I  Tentang  penyenggaraan  Bidang Perumahsakitan’.
Presiden RI (2021c) ‘Peraturan Pemerintah RI Nomor  5  Tahun  2021  tentang Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha Berbasis Resiko’.
PT  Paksigurdha  Paramarta  (2023) Laporan Kajian  Sertifikat  Laik  Fungsi  RS  PMI Bogor . Bogor.
PUPR  (2018)  ‘Peraturan  Menteri  Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2018 Tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung’. RS  PMI  (2020)  ‘Rencana  Strategis  Rumah
Sakit Palang Merah Indonesia’.