## KELAYAKAN DISTRIBUSI DAN KETERSEDIAAN AIR BERSIH DI DESA MOJO KECAMATAN PADANG KABUPATEN LUMAJANG
The Feasibility of Distribution and Availability of Clean Water in Mojo Village Padang Subdistrict of Lumajang Regency
Mochtar Nova Mulyadi 1) * , Elida Novita 1) , Nurhayati Nurhayati 1)
1) Magister Teknologi Agroindustri, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Jember Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegalboto, Jember 68121
* E-mail: nurhayati.ftp@unej.ac.id

## ABSTRACT
The limitation to get clean water causes the community to utilize the existing water resources. One of the villages needs clean water during the dry season in Mojo Village Padang District, Regency Lumajang. The need for clean water was increasing as the population growth. The population of the Mojo Village  was 3,901 people. The needs of clean  water  were supplied from Jirun  wellspring. The Jirun wellspring was located 20 meters lower than a residential area. The government of Lumajang Regency  installed  a  hydrant  pump  to  solve  the  problem  for  distributing  the  clean  water  from  Jirun wellspring to the residential area. The flow rate of Jirun  wellspring reached 22.91 l/s. The index of clean  water  criticality  was  3.44%  namely  “uncritical”  that  indicated  Mojo  Village  was  abundant water availability.
Keywords : dongki pump, water balance

## PENDAHULUAN
Air  merupakan  kebutuhan  pokok manusia.  Seiring  dengan  meningkatnya jumlah  penduduk  kebutuhan  air  bersih juga  ikut  meningkat.  Salah satu desa  yang memerlukan  air  bersih  terutama  pada musim  kemarau  adalah  Desa  Mojo  yang berada  di  Kecamatan  Padang  Kabupaten Lumajang  Provinsi  Jawa  Timur.  Luas Desa  Mojo  5,50  km 2 dengan  jumlah penduduk Desa Mojo sebanyak 3.901 jiwa (BPS, 2015). Dalam  memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat sekitar memanfaatkan  sumber  air  Jirun.  Sumber Air  Jirun  memiliki  debit  aliran  22,91  l/s. Secara fisik kualitas Air Jirun jernih, tidak berwarna,  tidak  berasa  dan  tidak  berbau. Sumber Air Jirun letaknya lebih rendah 20 meter dari pemukiman penduduk.
Penduduk Desa Mojo untuk meperoleh air bersih  dengan  mnggunakan  jerigen  5 liter.Pemerintah Kabupaten Lumajang menanggulangi  permasalahan  kebutuhan air  bersih  dengan  pemasangan  pompa dongki (pompa hidram)
dan
mendistribusikan ke pemukiman penduduk Desa Mojo.
Gambar  1 menunjukkan  pompa dongki  (pompa  hidram)  di  Desa  Mojo. Gambar  2 menunjukkan  keadaan  lokasi lingkungan sumber air Jirun.
Gambar 1 . Pompa dongki di Desa Mojo
Gambar 2 . Lingkungan sumber air jirun
Luas  wilayah  sangat  mempengaruhi besarnya  ketersediaan  air,  dengan  asumsi jumlah hujan yang jatuh pada suatu daerah merupakan potensi air yang dapat digunakan  masyarakat  setempat  untuk suatu  kebutuhan  tertentu,  sehingga  dalam hal ini luas wilayah menjadi faktor penting dalam  menentukan  ketersediaan  air  tanah (Arsyad et  al .,  2008).  Untuk  mengetahui berapa banyak jumlah air yang ada disuatu lokasi,  maka  perlu  mengetahui  neraca  air dari daerah tersebut.
Neraca air ( water balance ) merupakan  neraca  masukan  dan  keluaran air  disuatu  tempat  pada  periode  tertentu, neraca  air  berguna  untuk  mengetahui jumlah  air  tersebut  kelebihan  (surplus) ataupun kekurangan (defisit). Faktor-faktor yang  berpengaruh  terhadap  neraca  air adalah  curahan  hujan,  suhu  udara  dan keadaan suatu wilayah akan mempengaruhi  besarnya  evapotranspirasi. Faktor  topografi  dan  faktor  penggunaan lahan  akan  mempengaruhi  luas  daerah tangkapan  yang  berpengaruh  terhadap besarnya infiltrasi dan limpasan permukaan.  Faktor-faktor  tersebut  akan mempengaruhi  nilai  surplus,  defisit,  dan air  limpasan  permukaan  yang  akan mempengaruhi  ketersediaan  air  yang  ada disuatu  daerah.  Kecenderungan  yang sering terjadi adalah adanya ketidakseimbangan  antara  ketersediaan dan
kebutuhan air.
Ketercapaian
keseimbangan  antara  kebutuhan  air  dan ketersediaan  air  di  masa  mendatang
diperlukan  upaya  pengkajian  komponen- komponen  kebutuhan  air,  serta  efisiensi penggunaan  air  (Widiyono  dan  Hariyanto, 2016).
Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan  untuk  mengetahui  ketersediaan air  bersih  bagi  masyarakat  Desa  Mojo. Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengkaji kelayakan  distribusi  dan  ketersediaan  air bersih di Desa Mojo.

## METODE PENELITIAN

## Alat dan Bahan
Alat yang digunakan adalah meteran untuk  mengukur  luas  tandon  Air  Jirun, aplikasi distance  and  area  measurement digunakan  untuk  menentukan  luas  suatu daerah  dan  jarak  lokasi,  data  klimatologi dan  debit  (tahun  2006-2015)  untuk mengetahui  neraca  air  wilayah,  pipa venturimeter  terbuka  untuk  mengetahui kelajuan  fluida  yang  mengalir  pada  pipa masukan, stopwatch digunakan  untuk mengukur  waktu,  TDS  meter  digunakan untuk mengetahui tingkat cemaran padatan,  dan  pH  meter  digunakan  untuk mengetahui derajat keasaman.
Bahan yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  sampel  air  sumber “Jirun”  yang  berada  di  Desa  Mojo Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang.

## Prosedur Pelaksanaan Penelitian
Tahap penelitian dimulai dari pengumpulan  data  yang  berasal  dari  data primer  dan  data  sekunder.  Selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan  metode  yang  sesuai  dengan sumber datanya dan dilakukan pembahasan
untuk memperoleh kesimpulan  dari  penelitian.  Diagram  alir tahap penelitian terlihat pada Gambar 3 .

## Metode Analisis
Indikator-indikator teknoekologi terlihat pada Tabel 1 .
Mulai
Pengumpulan data: 1. Pengukuran debit aliran sumber air dan debit aliran distribusi;
2. Pengukuran mutu air minum;
3. Wawancara dan kuisioner.
Analisis data: 1. Kualitas air minum 2. Teknoekologi (analisis kualitatif dan neraca air). Pembahasan Mulai Gambar 3 . Diagram alir tahap penelitian
Pengamatan, pengambilan data dan analisis
Langkah  awal  dalam  penelitian meliputi  observasi  pada  lokasi  penelitian, pengambilan data primer dan data sekunder  untuk  memudahkan  peneliti dalam  menganalisis  data.  Data  primer meliputi  pengukuran  langsung  dilapang, seperti  organoleptik,  pngukuran  pH  dan
TDS  meter.  Data  sekunder  meliputi  data klimatologi  dan  wawancara.  Pengamatan dan  pengambilan  data  yang  dilakukan antara lain sebagai berikut:

## Neraca air
Komponen  data  neraca  air  berasal dari  data  sekunder  yang  diperoleh  dari terbitan  suatu  lembaga  penelitian  yang digunakan  peneliti  untuk  mendukung kegiatan penelitian. Data sekunder diperoleh  dari  kantor  Unit  Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengairan Kabupaten  Lumajang  berupa  data  curah hujan,  data  klimatologi  dan  debit  (tahun 2006-2015),  dan  Badan  Pusat  Statistik Kabupaten  Lumajang berupa jumlah penduduk dan profil Kabupaten Lumajang.
Analisis data curah hujan dapat digunakan untuk  menentukan  ketersediaan  air  dan neraca air daerah.
Neraca air ( water balance ) merupakan  neraca  masukan  dan  keluaran air  disuatu  tempat  pada  periode  tertentu, sehingga  dapat  mengetahui  jumlah  air tersebut kelebihan (surplus) ataupun kekurangan (defisit).
Neraca air = inflow - outflow …………(1)
Tabel 1 . Indikator penelitian Indikator Penelitian
Uraian
Sumber Data
Teknoekologi Neraca air: 1. Data  klimatologi  (curah  hujan,  debit,  suhu, dan evaporasi); 2. Ketersediaan air;
3. Kebutuhan air;
4. Jumlah penduduk. Kelayakan sumber air:
1. Jernih, tidak  berasa,  tidak  berbau, dan  suhu normal; 2. Tidak  mengandung  logam  berat  dan  zat kimia berbahaya; 3. Perawatan dan pengontrolan sarana prasarana  secara  berkala  (pompa  dongki, tempat  penampungan air,  saluran distribusi, dan outlet air bersih). Data sekunder yang diolah; Persamaan2;
Persamaan 5;
BPS. Organoleptik  dan pengukuran.
TDS; Wawancara dan observasi.

## Ketersediaan air
Ketersediaan  air  pada  suatu  wilayah dapat  diketahui  dengan  keadaaniklim setempat. Rumus untuk menghitung ketersediaan air tanah sebagai berikut.
V = I x A ……………………………....…. (2)
Keterangan: V = volume ketersediaan air (ltr),
I = curah hujan rata-rata dalam 1 tahun (mm), A = luas wilayah tangkapan hujan (km 2 ).

## Pengukuran debit sumber air
Debit (discharge) atau  besarnya
aliran  saluran  adalah  volume  aliran  yang mengalir melalui suatu penampang melintang  saluran  per  satuan  waktu. Biasanya  dinyatakan  dalam  satuan  meter kubik  per  detik  (m 3 /detik)  atau  liter  per detik (l/s). Aliran adalah pergerakan air di dalam alur saluran. Pada dasarnya pengukuran  debit  adalah  pengukuran  luas penampang basah dan kecepatan aliran.
Q = ( A x v ).. …………………………...... (3)
Keterangan: Q = debit (m 3 /detik) A = luas bagian penampang basah saluran(m 2 ) v = kecepatan aliran rata-rata saluran (m/detik)
Pengukuran  debit  menggunakan  alat venturimeter  terbuka  atau  venturimeter tanpa  pipa  U. Gambar  4 merupakan venturimeter terbuka.
h 1 h 2 hx v1 v2 A1 A2
Gambar 4. Venturimeter terbuka
Rumus yang digunakan untuk menghitung debit menggunakan pipa venturi.
ρ g h 1 = ρ g h 2 ………….……….……. (4)
Keterangan:
h 1 dan h 2 = tinggi muka air (m), h x = beda tinggi (m), v 1 dan v 2 =  kecepatan  atau  kelajuan (m/s),
A 1 dan A 2
= luas penampang (m 2 ), ρ =  massa  jenis  air  1000 (kg/m 3 ), g = gravitasi 9,81 (m/s 2 ).

## Ketersediaan air
Pengukuran  ketersediaan  air  pada suatu  wilayah  dapat  diketahui  dengan keadaan  iklim  didaerah  tersebut.  Rumus untuk  menghitung  ketersediaan  air  seperti yang tertera pada persamaan (1).

## Kebutuhan air domestik
Kebutuhan  air  domestik  juga  dapat menggunakan asumsi, setiap orang menggunakan  kebutuhan  sebesar  100 liter/orang/hari.  Rumus  persamaan  yang digunakan  untuk  menghitung  kebutuhan air  domestik  sebagai  berikut  (Martopo, 1984).
………….………………(5)
Keterangan: Kd = kebutuhan air domestik (liter), n = jumlah hari dalam sebulan (hari), d = asumsi kebutuhan air (100 liter/ hari/jiwa), Σpd = jumlah penduduk desa (jiwa).
Keadaan kritis air domestik merupakan  kebutuhan  air  melebihi  75% dari ketersediaan air (Martopo,
1984).Tingkat  kekritisan  air  dinyatakan dengan  indeks  kekritisan  air  (IK)  yang dapat  dihitung  meggunakan  persamaan rumus berikut.
Tabel 2. Kelas kekritisan air No. Kelas Kekritisan Keterangan 1 <50% Tidak Kritis 2 50-75% Agak Kritis 3 76-100% Kritis 4 >100% Sangat Kritis Sumber: Martopo, 1984

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Desa Mojo
Mayoritas  penduduk  Desa  Mojo adalah  petani  dan  buruh  tani.  Penduduk Desa  Mojo  bercocok  tanam  tebu,  sengon, dan sebagian lain bercocok tanam sayuran, yaitu  selada  air.  Pemilihan  tanaman  tebu dan  sengon  dikarenakan  minimnya  air untuk bercocok tanam karena  lokasi  lahan lebih  tinggi  dari  sumber  air,  sedangkan petani  selada  air  bercocok tanam  didaerah rawa  dan  dekat  dengan  sumber  air. Penanaman  pohon  sengon  berada  pada ruang  penyangga  sumber  air  untuk menjaga  infiltrasi  air  hujan  berjalan dengan  baik  dan  mencegah  erosi  pada lahan miring.
Menurut Sallata (2015),
memperbanyak  pepohonan  di  wilayah lindung (ruang penyangga) akan membangun  iklim  mikro  disekitarnya  dan meningkatkan  bahan  organik,  sehingga akan meningkatkan simpanan air dipermukaan  tanah  ( surface  storage )  dan
mengurangi evaporasi karena
kelembabannya tinggi.
Selain itu konservasi  air  dapat  dilakukan  melalui penutupan permukaan tanah dengan penanaman tanaman vegetasi atau mengembangkan  tanaman  penutup  tanah ( cover crop ). Menurut Maridi et al . (2015),
tanaman vegetasi memiliki potensi dijadikan  sebagai  salah  satu  alternatif strategi konservasi  air dan tanah di  daerah aliran  singai  (DAS).  Peran  vegetasi  dalam upaya mendukung konservasi air dan tanah diantaranya  karena  kemampuan  vegetasi dalam  menahan  air,  mengurangi  limpasan dan  mengurangi  kapasitas  mengalirnya air di permukaan, mengurangi laju erosi, serta mencegah  terjadinya  sedimentasi.  Potensi ini  dapat  diwujudkan  dengan  menerapkan model  vegetatif  sebagai    strategi  dalam konservasi  air  dan  tanah  di  DAS.  Lokasi ruang penyangga Sumber Air Jirun terlihat pada Gambar 5 .
Gambar  5 menunjukkan  lokasi Sumber  Air  Jirun  masih  terbilang  alami karena pembangunan di daerah sumber air sangat  sedikit  sekali.  Daerah  ruang penyangga sumber air juga sangat luas dan tidak  ada  aktivitas  pembangunan  yang dilakukan  pada  kawasaan  tersebut.  Selain dimanfaatkan untuk bercocok tanam selada air, di lokasi ruang penyangga dimanfaatkan untuk pertumbuhan tanaman sengon.
Tandon  utama  yang    dipergunakan untuk  menampung  air  bersih  berada  pada ruang  penyangga  dan  didistribusikan menggunakan  pompa  dongki  menuju pemukiman  penduduk.  Pendistribusian  air bersih  melalui  pompa  dongki  dikarenakan letak  lokasi  sumber  air  lebih  rendah  dari pemukiman  penduduk.  Kontur  Desa  Mojo terlihat  pada Gambar  6 dan  peta modifikasi  topografi  Desa  Mojo  terlihat pada Gambar 7 .
Gambar 6 menunjukkan peta kontur Desa  Mojo,  Sumber  Air  Jirun  berda  pada
ketinggian 60 meter diatas permukaan laut. Air  bersih  dari  Sumber  Jirun  dipompakan menuju  pemukiman  penduduk  dengan ketinggian 80 meter diatas permukaan laut. Beda  ketinggian  antara  Sumber  Air  Jirun dengan tandon 1 adalah 20 meter. Desa Mojo  memiliki  ketinggian  60  sampai dengan  180  meter  diatas  permukaan  laut. Sumber  Air  Jirun  terdapat  pada  lokasi terendah  di  Desa  Mojo  dengan  ketinggian 60  meter  di  atas  permukaan  laut.  Lokasi rendah di dekat sumber air juga dimanfaatkan untuk bercocok tanam selada
Gambar 6 . Peta kontur Desa Mojo Sumber: UPT Pengelolaan Sumberdaya Air Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur di Lumajang (2017)
Gambar 7 . Peta modifikasi topografi Desa Mojo Sumber: Google Map Desa Mojo Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang (2017)
air.  Pemerintahan  Desa  Mojo  berada  pada ketinggian  100  meter  diatas  permukaan laut.  Lokasi  tertinggi  di  Desa  Mojo dimanfaatkan  untuk  lahan  tebu  dan sengon,  karena  daerah  dataran  tinggi  di Desa  Mojo  sulit  memperoleh  air  bersih. Peta  modifikasi  topografi  Desa  Mojo terlihat pada Gambar 7 . Gambar 6 dan Gambar 7 menunjukkan  Sumber  Air  Jirun  berada pada ketinggian 60 meter diatas permukaan  laut  dan  Tandon  1  yang berdekatan  dengan  pemukiman  penduduk berada  pada  ketinggian  80  meter  diatas permukaan  laut.  Selisih  beda  ketinggian Sumber Air Jirun dengan Tandon 1 adalah 20  meter.  Jarak  antara  Sumber  Air  Jirun dengan Tandon 1 sejauh 340 meter.
Sumber  Air  Jirun  memiliki  debit aliran  22,91  liter/detik,  sehingga  sumber air  Jirun  dimanfaatkan  untuk  mengisi  6 tandon air yang tersebar didekat pemukiman penduduk. Lokasi pemukiman penduduk  padat  yang  memiliki  tandon- tandon  air,  sebagian  kawasan  desa  yang jauh  dengan  tandon  air  merupakan  daerah lahan tebu dan sengon. Peta lokasi sumber
air  dan  tandon  air  di  Desa  Mojo,  terlihat pada Gamber 8 .

## Teknoekologi
Teknoekologi  merupakan  proses pembangunan
berkelanjutan yang
memegang  tiga  prinsip,  yaitu  dimensi pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan.  Dimensi  pembangunan  secara ekonomi  memiliki  tujuan  dapat  mencapai pertumbuhan ekonomi, pemanfaatan sumberdaya,  dan  investasi  secara  efisien. Dimensi pembangunan secara sosial menekankan  pada  pemerataan  dalam pembangunan  secara  umum,  partisipasi masyarakat,  pemberdayaan  masyarakat, dan  kelembagaan  masyarakat.  Sementara dimensi pembangunan lingkungan memiliki makna dalam kegiatan
pembangunan
harus dapat mempertahankan integritas ekosistem, mempertahankan  daya  dukung  lingkungan dan  konservasi  sumber  daya  alam  yang harus dijaga dan dilestarikan.

## Ketersediaan Air di Desa Mojo
Sumber  Air  Jirun  Desa  Mojo dimanfaatkan  oleh  masyarakat  dalam aktivitas  sehari-hari  dengan  debit  aliran pompa  dongki  sebesar  22,91  liter/detik atau  1.979.424  liter/hari.  Ketersediaan  air bersih digunakan untuk mencukupi kebutuhan  masyarakat  Desa  Mojo.  Debit aliran  Sumber  Air  Jirun  di  tampung  pada tandon  utama  dengan  daya  tampung tandon 174.106  liter/hari. Selanjutnya dari tandon  utama  didistribusikan  ke  enam tandon  yang  tersebar  didekat  pemukiman penduduk.  Pembagian  Sumber  Air  Jirun Desa Mojo terlihat pada Tabel 3 .
Terlihat pada Tabel 3 total tampungan  tandon  air  bersih  Desa  Mojo mencapai 216.908  liter/hari. Jumlah air ini mencukupi  kebutuhan  air  domestik  Desa Mojo,  berdasarkan hasil  perhitungan kebutuhan  air  bersih  per  individu  di asumsikan  30  liter/hari/jiwa,  selama  30 hari dengan jumlah masyarakat Desa Mojo mencapai  2.272  jiwa,  maka  kebutuhan  air domestik mencapai 2.044.800 liter/bulan.
Perhitungan  nilai  indeks  kekritisan air  bersih  Desa  Mojo,  dengan  membagi jumlah kebutuhan domestik dengan jumlah ketersediaan  air  bersih  yang  berasal  dari nilai debit 22,91 liter/detik atau
59.382.720 liter/bulan. Maka akan diperoleh nilai persentase indeks kekritisan air bersih sebesar 3,44% yang menyandang predikat  “tidak  kritis”.  Nilai  tidak  kritis menandakan  bahwa  Desa  Mojo  berada pada keadaan aman dan cukup air bersih.
Apabila pengendalian dan konservasi  lingkungan  tidak  berjalan dengan  baik,  indeks  kekritisan  akan semakin  meningkat  dan  ditandai  dengan berkurangnya  jumlah  ketersediaan  air bersih  (debit  mengecil).  Menurut  Maryati dan  Humaira  (2015),  upaya  menjaga ketersediaan  air  tetap  berlanjut  perlu melakukan  pengolahan  sumber  daya  air yang  meliputi  konservasi  pada  daerah sumber  air,  dan  perlu  pengendalian  air secara tepat.
Tabel 3 . Pembagian sumber air jirun Desa Mojo Tandon Lokasi Jarak (Meter) Volume Air Bersih (Liter) Pengguna (Jiwa) Tandon Jirun Dusun Krajan 1 174.106 Tandon 1 Dusun Krajan 1 340 m dari Sumber Jirun 13.772 376 Tandon 2 Dusun Kebonan 1000 m dari Sumber Jirun 2.500 660 Tandon 3 Dusun Krajan 1 825 m dari Sumber Jirun 12.463 488 Tandon 4 Dusun Krajan 2 1250 m dari Tandon 3 3.840 264 Tandon 5 Dusun Krajan 2 250 m dari Tandon 4 3.912 248 Tandon 6 Dusun Krajan 2 520 m dari Tandon 5 3.315 236 Tandon Balai Desa Mojo Dusun Krajan 1 310 m dari Tandon 3 2.000 Tandon Depo Dusun Krajan 1 10 m dari Tandon Balai Desa Mojo 1.000 Total 216.908 2.272

## Kelayakan Saluran Air Bersih
Salah  satu  teknologi  yang  ada  di Desa  Mojo  adalah  jaringan  distribusi  air bersih  yang  berasal  dari  sumber  air  Jirun. Sumber  air  Jirun  didistribusikan  pada  3 dusun  di  Desa  Mojo,  diantaranya  Dusun Krajan  1,  Dusun  Krajan  2  dan  Dusun Kebonan.  Dengan  menggunakan  pompa dongki (pompa hidram) air bersih didistribusikan  ke  tandon  (jedingan)  yang jaraknya  tidak  jauh  dari  pemukiman penduduk,  dengan  tujuan  agar  penduduk lebih  mudah  memperoleh  air  bersih. Ilustrasi  saluran  distribusi  sumber  Jirun Desa Mojo terlihat pada Gambar 9 . Gambar  9 menunjukkan  ilustrasi saluran  pipa  distribusi  sumber  Jirun  di Desa Mojo. Desa Mojo memiliki 6 tandon penampung  air  yang  tersebar  di  3  dusun. Pendistribusian  Sumber  Air  Jirun  Dusun Krajan 1 terdapat 2 tandon untuk warga, 1 tandon  untuk  Balai  Desa  Mojo.  Di  balai
desa  penggunaan  tandon  air  diutamakan untuk  kepentingan  balai  desa,  bidan  dan pengisian  1  tandon  untuk  unit  bisnis “HAYATI”;  Dusun  Krajan  2  terdapat  3 tandon  Air  Jirun;  dan  pada  Dusun Kebonan terdapat 1 tandon air.
Saluran  distribusi  air  bersih  di  Desa Mojo  melalui  jaringan  perpipaan,  ukuran pipa  yang  digunakan  untuk  distribusi  dari sumber  air  menuju  tempat  penampung  air (tandon  air)  berdiameter  ¾”  atau  26  mm yang  memiliki  tebal  dinding  pipa  1,80 mm.  Tandon  air  bersih  yang  ada  disetiap dusun terbuat dari dinding semen berbentuk  persegi  panjang  yang  memiliki luas  bangunan  berbeda  pada  masing- masing  bangunan,  namun  pada  dusun Kebonan  tandon  air  berbentuk  tabung dengan bahan plastik. Skema distribusi air bersih  subsistem  1  terlihat  pada Gambar 10 .
Dusun Krajan 1 Dusun Kebonan Dusun Krajan 2 Depo “HAYATI” A C B Keterangan: A. Subsistem 1 Dusun Krajan 1 B. Subsistem 2 Dusun Kebonan C. Subsistem 3 Dusun Krajan 2 Pompa 1 Pompa 2 Pompa 3 Pompa 4 Pompa 5
Gambar 9 . Ilustrasi saluran distribusi air bersih Desa Mojo
Gambar  10 menunjukkan  skema Subsistem 1 terdapat pada Dusun Krajan 1 yang  terdiri  dari  tandon  1,  tandon  3, tandon  balai  desa  dan  depo  “HAYATI”. Bangunan tandon 1 (jedingan) terbuat dari dinding  semen  yang  memiliki  dimensi panjang  3,14  meter,  lebar  2,15  meter  dan tinggi 2,04 meter dengan daya tampung air bersih  13.772  liter.  Bangunan  tandon  1 terdapat  pada  dusun  krajan  1  dengan jumlah  pengguna  rata-rata  94  kepala keluarga atau sekitar 376 jiwa yang terdiri dari  anak-anak  hingga  dewasa.  Tandon  1 terletak  sangat  dekat  dengan  sumber  air Jirun  dengan  jarak  340  meter  dan besebrangan  dengan  SDN  Mojo  01. Tandon 1 terlihat pada Gambar 11 .
2 ,0 4 m et er 3,14 meter 2,15 meter (a) (b)
Gambar 11 . Tandon air: (a) ilustrasi tandon 1,
(b) tandon 1
Keterangan: 1. Sumber air Jirun 2. Tandon air 1 3. Tandon air 3 4. Tandon air Balai Desa 5. Tandon air depo 5 4 3 2 1 Pompa 1 Pompa 3 Pompa 4
Gambar 10 . Skema distribusi air bersih Subsistem 1
Daerah  layanan  distribusi  air  bersih di  Desa  Mojo  melingkupi  kawasan  padat penduduk  pada  3  dusun,  diantaranya Dusun  Krajan  1,  Dusun  Krajan  2  dan Dusun  Kebonan.  Skema  daerah  layanan distribusi  air  bersih  di  Desa  Mojo  terlihat pada Gambar 12 . Gambar  12 menunjukkan  kawasan yang  tidak  berwarna  merah  dan  terdapat penduduk  menandakan  penduduk  tersebut tidak memanfaatkan tandon air, melainkan masyarakat  memanfaatkan  air  bersih  yang berasal  dari  sumur  atau  sumber  air  yang lain. Selebihnya kawasan tersebut merupakan  lahan  perkebunan  tebu  dan sengon milik penduduk.
Perawatan Saluran Distribusi Air

## Bersih
Upaya  untuk  menjaga  distribusi  air bersih  tetap  berjalan  dengan  lancar  dan dapat  dimanfaatkan  oleh  penduduk  Desa Mojo  dengan  baik,  maka  diperlukan perwakilan  dari  masing-masing  dusun untuk  menjaga  dan  merawat  saluran distribusi  air  bersih.  Kepala  Desa  Mojo menugaskan  2  orang  dari  setiap  dusun untuk bertanggung  jawab  merawat saluran
distribusi air bersih. Penarikan biaya iuran untuk  perawatan  saluran  distribusi  air bersih  sebesar  Rp.  5.000/kepala  keluarga. Terlepas  dari  itu,  setiap  warga  juga berkewajiban  turut  serta  menjaga  dan merawat  ruang  penyangga  sumber  air  dan saluran air bersih.
Perawatan dan pengontrolan distribusi  Sumber  Air  Jirun  dilakukan secara  berkala  untuk  menjaga  aliran  air bersih berjalan dengan lancar. Pengontrolan dilakukan dengan cara pengecekan pompa dongki (pompa hidram),  saluran  distribusi  air  dan  tandon air  agar  dapat  berfungsi  dengan  baik. Perawatan  saluran  distribusi  air  bersih terlihat pada Tabel 4 .
Perawatan  dan  pengontrolan  saluran distribusi  air  bersih  yang  berasal  dari Sumber  Air  Jirun  dilakukan  dari  tandon utama,  pompa  dongki,  jaringan  pipa distribusi,  tandon-tandon  yang  tersebar  di tiga  dusun.  Kapasitas  distribusi  air  bersih perlu diketahui, salah satu cara mengetahui kapasitas  air  dilokasi  tersebut  dengan mengetahui neraca air wilayah. Neraca Air bulanan terlihat pada Tabel 4 .
Gambar 12 . Skema daerah layanan distribusi air bersih di Desa Mojo

## Neraca Air
Neraca  air  merupakan  neraca  yang dipergunakan  untuk  menghitung  berapa banyak  air  yang  masuk  dan  keluar  pada suatu  daerah  pada  periode  waktu  tertentu. Hasil  perhitungan  neraca  masukan  dan keluaran air di Kecamatan Padang Kabupaten  Lumajang  pada  tahun  2015 terlihat pada Tabel 5 .
Pada Tabel  4 terlihat  adanya kekurangan  air  (defisit)  yang  terjadi selama lima bulan sejak bulan Juni hingga Oktober.  Aliran  sumber  air  menjadi  kecil namun  air  tidak  sampai  habis.  Kecilnya aliran  sumber  air  dikarenakan  jumlah  air tanah  sangat  terbatas.  Penjagaan  debit aliran  sumber  air  tetap  konstan  dilakukan dengan  upaya  mempertahankan  kondisi lingkungan  sumber air  minimal 30% tetap
Tabel 4 . Perawatan saluran distribusi air bersih No. Indikator Masalah Tanda-tanda Masalah Alternatif pemecahan Masalah 1 Pompa dongki Pompa  tidak  bekerja  dengan baik (berhenti) Pergantian klep karena klep karet rusak; Tabung pompa terisi angin menyebabkan pompa tidak dapat menghirup air dengan baik  (tekanan  berkurang)  maka  perlu mengeluarkan  angin  dari  dalam  tabung pompa. Pompa dongki terendam air Pembuatan  bangunan  pelindung  pompa dongki dari banjir. 2 Saluran  distribusi  air bersih Jaringan  distribusi  air  rusak krena  patah,  bocor,  retak  atau pecah Pergantian  pipa  yang  rusak  dengan  pipa yang baru. 3 Tandon air Saluran  distribusi  air  bersih tidak lancar karena sedimentasi, lumut dan terjadi penyumbatan oleh benda asing. Menguras  tandon  air  dan  membersihkan sedimentasi, lumut dan benda asing yang menyumbat. Sumber: Data olah, 2017 Tabel 5 . Neraca air bulanan tahun 2015 Bulan CH
ETP CH-ETP APWL KAT dKAT ETA Defisit Surplus Run-off Jan 11.09 6.71 4.38 4.38 4.38 6.71 0.00 0.00 0.00 Feb 9.00 7.14 1.86 6.24 1.86 7.14 0.00 0.00 0.00 Mar 14.56 9.55 5.01 9.00 2.76 9.55 0.00 2.25 1.13 Apr 15.40 4.58 10.82 9.00 0.00 4.58 0.00 10.82 5.97 May 20.00 4.73 15.27 9.00 0.00 4.73 0.00 15.27 10.62 Jun 0.67 3.77 -3.1 -3.1 9.00 0.00 0.67 3.10 0.00 5.31 Jul 0.00 4.42 -4.42 -7.52 9.00 0.00 0.00 4.42 0.00 2.66 Aug 0.00 4.81 -4.81 -12.33 9.53 0.53 0.53 4.28 0.00 1.33 Sep 0.00 4.77 -4.77 -17.1 9.21 -0.32 0.32 4.45 0.00 0.66 Oct 0.00 4.29 -4.29 -21.39 9.09 -0.12 0.12 4.17 0.00 0.33 Nov 8.38 5.9 2.48 9.00 -0.09 5.9 0.00 2.57 1.45 Dec 16.00 4.16 11.84 9.00 0.00 4.16 0.00 11.84 6.65 Total 95.10 64.83
Sumber:  data  sekunder  diolah  (2016),  Keterangan:CH  =  curah  hujan  (mm),  ETP=  evapotranspirasi potensial  (mm),  APWL  =  akumulasi  potensial  kehilangan  air  (mm),  KAT  =  kadar  air  tanah (mm),  dKAT  =  selisih  (delta)  KAT  (mm),  ETA=  evapotranspirasi  actual  (mm),  Defisit= kekurangan air (mm),Surplus = kelebihan air (mm), Run Off = aliran permukaan (mm)
hijau.  Hal  ini  juga  bertujuan  untuk menurunkan erosi  lingkungan  yang terjadi dan  mencegah  sedimentasi  pada  sumber air  (Jacob,  2013).  Neraca  air  bulanan terlihat pada Gambar 13 .
Gambar 13. Neraca air bulanan tahun 2015: curah hujan/CH  ( ),  evapotranspirasi potensial/ETP ( ), evapo- transpirasi potensial ( ) Kecamatan Padang
berpotensi mengalami  defisit  atau  kekurangan  air terjadi  pada  bulan  Juni  hingga  bulan
Oktober.  Hal  ini  dikarenakan  curah  hujan rendah  bahkan  tidak  mengalami  hujan (musim kemarau). Keadaan defisit menyebabkan sebagian desa di Kecamatan Padang  berpotensi  mengalami  kekurangan air  bersih,  namun  kondisi  ini  tidak  terjadi di  Desa  Mojo.  Hal  ini  dikarenakan  Desa Mojo  memiliki  Sumber  Air  Jirun  yang menjadi sumber air utama tidak mengalami  defisit,  diperkirakan  Sumber Air  Jirun  merupakan  Sumber  Air  Tanah Dalam.  Menurut  Shamir et  al .  (2015), ketersediaan  air  tanah  dipengaruhi  oleh keadaan  iklim  didaerah  tersebut.  Defisit terjadi  pada  saat  bulan  kering  karena ketersediaan air tanah mengalami aktivitas evapotranspirasi yang sangat tinggi.
Aktivitas  evapotranspirasi  yang  sangat tinggi pada bulan kering dapat mempengaruhi  suplai  air  tanah  yang seharusnya  tertahan  pada  rongga  tanah menjadi  hilang  karena  teruapkan.  Pada bulan basah dapat meningkatkan
ketersediaan  air  tanah,  terlebih  lagi  curah hujan  yang  tinggi  dapat  menyebabkan aliran dipermukaan berpotensi membentuk sungai-sungai kecil yang ikut berkontribusi  meningkatkan  ketersediaan air tanah.

## KESIMPULAN
Debit  aliran  Air  Jirun  di  Desa  Mojo mencapai  22,91  liter/detik  atau  1.979.424 liter/hari. Nilai indeks kekritisan air bersih sebesar  3,44%  yang  menyandang  predikat “tidak kritis”. Nilai tidak kritis menandakan  bahwa  Desa  Mojo  memiliki ketersediaan  air  bersih  yang  melimpah.
Perawatan dan pengontrolan rutin dilakuakan  oleh  petugas  dari  masing- masing  dusun  di  mulai  dari  tandon  utama Sumber  Air  Jirun,  jaringan  distribusi  air bersih, tandon-tandon air di dekat pemukiman penduduk.

## DAFTAR PUSTAKA
Arsyad, S. dan Rustiadi, E. 2008.
Penyelamatan Tanah, Air, dan Lingkungan . Crespent Press dan
Yayasan Obor Indonesia, Bogor.
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Lumajang. 2015. Kecamatan  Padang  dalam  Angka Tahun  2015 .  Badan  Pusat  Statistik Kabupaten Lumajang.
Google  Map  Desa  Mojo  Kecamatan  Padang Kabupaten Lumajang. 2007. Desa Mojo
Kecamatan
Padang
Kabupaten
Lumajang:  Google  Map.com  [Diakses tanggal 23 Januari 2017].
Jacop,  A.  2013.  Pengelolaan  lahan  alternatif untuk  konservasi  sumberdaya  air  di DAS Batugantung, Kota Ambon.
Agrologia , 2 (1): 25-35.
Maridi.,  Saputra,  A.,  dan  Agustina,  P.  2015.
Kajian Potensi Vegetasi dalam Konservasi  Air  dan  Tanah  di  Daerah Aliran  Sungai  (DAS):  Studi  Kasus  di  3 Sub  DAS  Bengawan  Solo  (Keduang, Dengkeng, dan Samin): Seminar Nasional  Konservasi  dan  Pemanfaatan Sumber Daya Alam 2015 .
0 5 10 15 20 25 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 T in ggi a ir (m m ) Bulan
Martopo, S. 1984. Keseimbangan Ketersediaan Air di Pulau Bali. Laporan Penelitian .  Fakultas  Geografi  UGM, Yogyakarta.
Maryati,  S.  &  Humaira,  A.  N.  S.  2015. Extending  public  water  supply  in  Peri- urban  area:  Technical  engineering, economic, and environmental consideration. Procedia  Engineering , 125 (2015): 243-249.
Sallata,  M.  K.  2015.  Konservasi  dan pengelolaan
sumber daya air berdasarkan keberadaannya sebagai sumber  daya  alam. Info  Teknis  EBONI, 12 (1): 75-86.
Shamir,  Megdal,  Carrillo,  Castro,  Chang, Chief,  Corkhill,  Eden,  Georgakakos, Nelson, & Prietto. 2015. Climate change and  water  resources  management  in  the upper  Santa  Cruz  River,  Arizona. Journal of Hydrology , 521: 18–33.
UPT  Pengelolaan  Sumberdaya  Air  Dinas  PU Pengairan  Provinsi  Jawa  Timur  di Lumajang.  2017.  Peta  Kontur  Desa Mojo:  UPT  Pengelolaan  Sumberdaya Air  Dinas  PU  Pengairan  Provinsi  Jawa Timur di Lumajang.
Widiyono,  M.  G.  dan  Hariyanto,  B.  2016. Analisis neraca air metode Thornthwaite Mather kaitannya  dalam  pemenuhan kebutuhan  air  domestik  di  daerah potensi rawan  kekeringan  di Kecamatan Trowulan  Kabupaten  Mojokerto. Swara Bhumi , 01 (01): 10-17.