## RANCANGAN TEKNIK PENYEDIAAN AIR BERSIH IBU KOTA KECAMATAN MANDOR KABUPATEN LANDAK
Erland Evansta Sulisuka 1 Laili Fitria 1 Ulli Kadaria 1
1 Program Studi Teknik Lingkungan Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura, Pontianak Email:  erlandevansta11@gmail.com

## ABSTRAK
Sumber  mata  air  Bukit  Godang  merupakan  salah  satu  sumber  mata  air  yang  memiliki  potensi untuk dikembangkan menjadi sumber air baku di Kecamatan Mandor. Penelitian yang dilakukan meliputi;  proyeksi  kebutuhan  air  penduduk  Kecamatan  Mandor  hingga  tahun  2037,  analisis kualitas  air  sumber  air  baku  yang  ditinjau,  analisis  kuantitas  dan  kontinuitas  air  baku,  serta pembuatan rencana desain jaringan pipa transmisi, bangunan penangkap mata air, dan reservoir. Hasil proyeksi penduduk pada tahun 2037 adalah 11.881 jiwa. Dari hasil analisis diketahui bahwa sumber  air  Bukit  Godang  layak  dikembangkan  sebagai  sumber  air  baku.  Hasil  analisis  debit andalan  99%    dengan  menggunakan  Metode  Mock  adalah  42,78  liter/detik,  besarnya  debit  ini masih dapat memenuhi kebutuhan air penduduk sampai dengan tahun 2037 yang besarnya 5,16 liter/detik, Hasil analisis terhadap uji kualitas air  memenuhi kelas mutu air  kelas 1 berdasarkan PPRI  82  tahun  2001.  Hasil  analisis  rencana  jaringan  pipa  menggunakan  EPANET  2.0,  dapat diketahui  bahwa  sistem  pengaliran  secara  gravitasi,    panjang  pipa  2.230  m,  velocity  1,5 meter/detik  dan  tekanan  rata-rata  adalah  12,82  m.  Dalam  penelitian  ini  juga  dilakukan perencanaan  bangunan  penangkap  mata  air  /  broncaptering  yang  terletak  pada  titik  kordinat 0o20’21,9” LU, 109 0 18’17,8” BT. Reservoir terletak didesa Salatiga dengan kapasitas 326 m 3 .
Kata Kunci : Air baku, debit andalan, kebutuhan air.

## ABSTRACT
Bukit Godang is one of the springs that have the potential to be developed into a source of raw water  in  the  District  of  Mandor.  Research  conducted  include;  projection  of  water  needs  of  the population  of  Mandor  until  2037,  analysis  of  water  quality  of  raw  water  resources  reviewed, quantity analysis and continuity of raw water, and design of transmission pipelines, springs, and reservoirs design. The projected population in 2037 is 11,881 inhabitants. From the results of the analysis  is  known  that  the  water  source  Bukit  Godang  feasible  developed  as  a  source  of  raw water. The result of 99% mainstay debit analysis using Mock method is 42,78 liter / second, the amount of this discharge still can fulfill requirement of water of population until year 2037 which amount  5,16  liter  /  second.  Result  of  analysis  to  test  water  quality  fulfill  class  of  water  quality class 1 based on PPRI 82 year 2001. The result of pipe network plan analysis using EPANET 2.0, it can be seen that gravity drainage system, pipe length 2,230 m, velocity 1.5 meter / second, and average pressure is 12,82 m. In this research, there is also planning of building of  broncaptering located at coordinate point 0 o 20'21,9 "LU, 109 0 18'17,8" BT. Reservoir is located in Salatiga village with a capacity of 326 m 3 Keywords : Water Resources, dependable discharge, water needs.

## 1. PENDAHULUAN
Pembangunan  Kabupaten  Landak  khususnya  Penyediaan  Air  Baku,  memerlukan terobosan-terobosan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar yang menguasai hajat hidup  orang  banyak,  misalnya  dengan  membuat  sistem  instalasi  pengolahan  air sederhana  (SiPAS).  Unit-unit  pelayanan  dan  distribusi  PDAM  yang  ada  di  Kabupaten Landak  belum  bisa  dinikmati  penduduk  secara  optimal.  Hal  ini  disebabkan  karena jaringan  pipa  yang  ada  belum  dapat  menjangkau  daerah-daerah  yang  penduduknya tersebar  secara  tidak  merata  dan  juga  lokasinya  tidak  mudah  dicapai  karena  berada pada  lokasi  pedalaman  maupun  perbukitan  (Pemerintah  Kabupaten  Landak,  Dinas Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan,  2016).  Salah  satu  daerah  yang  belum  memiliki
fasilitas  air  bersih  adalah  di  Kecamatan  Mandor.  Berdasarkan  PERMEN-PUPR  No 47/PRT/M/2015 Tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur. Capaian Akses  Air  Minum  Layak  Tahun  2013  adalah  Nasional  67,73%,  Perkotaan  79,34%,  dan Pedesaan 56,17% dan Target Akses Aman Air Minum pada Tahun 2019 adalah 100%
Masyarakat di Kecamatan Mandor dalam pemenuhan air bersih sehari-hari hanya mengandalkan  air  hujan,  dan  sumber  mata  air  terdekat,  namun  jika  pada  musim kemarau kondisi mata air mengalami penurunan yang cukup besar, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan akan air bersih. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, peningkatan kebutuhan air bersih juga terus meningkat. Sumber air baku di Kecamatan Mandor cukup banyak, salah satunya mata air yang berasal dari Bukit Godang. Sumber- sumber air ini belum tereksplorasi untuk dimanfaatkan sebagai sumber air bersih hal ini dikarenakan akses yang terbatas menuju sumber-sumber air bersih tersebut. Untuk itu perlu  dilakukannya  suatu  perancangan  penyediaan  air  bersih  agar  masyarakat  dapat memenuhi kebutuhan hidup.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  suatu  bentuk  aplikasi  penelitian  lapangan  dan pengembangan  pemahaman  mengenai  perancangan  teknik  penyediaan  air  bersih  bagi masyarakat  dengan  lokasi  penelitian  adalah  Bukit  Godang  Tinggi  yang  secara administrasi masuk kedalam wilayah Desa Salatiga, Kecamatan Mandor. Hulu sumber air baku ini ada di Bukit Godang Tinggi. Aksesibilitas ke lokasi berupa jalan tanah, yang jika hujan akan licin dan berlumpur. Secara fisik, tanah di sekitar sumber air baku merupakan tanah liat  berpasir. Mata  air bukit  godang berpotensi menjadi sumber air baku karena kurangnya  aktifitas  masyarakat  di  sekitar  mata  air  tersebut,  sehingga  sumber  air  baku Bukit  Godang  dapat  terbilang  bebas  dari  pencemaran  akibat  kegiatan  manusia.  Secara kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sumber air baku Bukit Godang masih perlu dilakukan penelitian.
Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data  primer  diperoleh  saat  melakukan  survey  lapangan,  yang  terdiri  dari,  data  debit terukur di lapangan, data posisi global, data sampel air, dimensi penampang aliran, data letak  posisi  (node)  jalur  pipa.  Sedangkan  untuk  data  sekunder,  diperoleh  dari  instansi terkait yang terdiri dari data kependudukan, data sosial ekonomi, data curah hujan, dan data klimatologi.
Analisis  pengolahan  data,  digunakan  aplikasi  matematis,  statistik  untuk perhitungan  proyeksi  jumlah  penduduk  dan  analisis  kebutuhan  air  penduduk.  Untuk analisis  kuantitas  air,  dalam  hal  ini  debit  yang  tersedia  di  sumber  air  baku,  digunakan Metode  Mock,  sedangkan  untuk  perencanaan  jalur  pipa  digunakan  bantuan  aplikasi komputer yaitu EPANET 2.0.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Survey Lapangan
 Hasil Survey Topografi
Dalam  survey  lapangan  topografi,  dilakukan  peninjauan  terhadap  aksesibilitas sumber  air  baku,  posisi  air  baku,  dan  jalur  pipa  transmisi,  serta  pendistribusiannya. Berikut  adalah  posisi  sumber  air  baku  dan  elevasi  sumber  air  baku  hasil  pengukuran lapangan;
Tabel .1 Posisi Global Sumber Air Baku Kordinat Elevasi (m) Jarak SAB Ke (km) SAB Desa Kecamatan Desa Kecamatan 0 o 20’ 21,9’’ LU 109 o 18’ 17,8’’BT 48 14 20 2,23 6,95
Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa ada perbedaan elevasi antara sumber air baku dengan kecamatan dan desa adalah 34 m. Menurut Petunjuk Teknis Pelaksanaan Prasarana Air Minum Sederhana  (2007), jika beda tinggi sumber air baku dengan Desa melebihi  30  meter  maka  sistem  pengalirannya  baik  menggunakan  sistem  gravitasi, sehingga metode pengaliran dalam perencanaan ini menggunakan sistem gravitasi. Dari data  hasil  survey  topografi,  juga  diperoleh  koordinat  titik-titik  yang  digunakan  sebagai input  masukan  paket  program  EPANET  2.0  guna  perancangan  jalur  pipa  dan  untuk mengetahui apakah pada titik tersebut tekanan air akan berkurang.
 Hasil Survey Hidrologi/Hidrometri
Pengukuran hidrometri dilakukan untuk mendapatkan data kecepatan aliran dan data penampang aliran sumber air baku guna memperoleh gambaran besarnya volume air  dalam  aliran  di  sumber  air  baku  pada  waktu  tertentu  (debit  =  Q).  Pengukuran kecepatan aliran (v) dilakukan dengan menggunakan currentmeter di titik yang kondisi alirannya  agak  tenang,  tidak  berkelok,  dan  tidak  terlalu  berbatu.  Pengukuran  dengan currentmeter ini dilakukan sebanyak tiga kali untuk mendapatkan hasil pengukuran yang akurat.  Pengukuran dilakukan pada ¼ L, ½ L, dan ¾ L.
Lebar  saluran  (L)  dan  kedalaman  (h)  diukur  mengunakan  bantuan  alat  meteran, pita  ukur,  dan  bak  ukur  untuk  mendapatkan  luas  penampang  basah  (A).  Dalam pengukuran  hidrometri  ini  juga  dilakukan  pengukuran  terhadap  beberapa  parameter kualitas air di lapangan, yakni suhu dan pH. Selanjutnya dilakukan pengambilan sampel air  untuk  diuji  di  laboratorium  uji  guna  mengetahui  parameter  kualitas  air  yang  tidak dapat  diukur  di  lapangan.  Sampel  air  ini  diambil  sebanyak  1  botol  dengan  kapasitas 1.500  ml,  sampel  tersebut  diawetkan  dengan  pengawetan  fisika  yaitu  didinginkan didalam  cooling  box  yang kemudian  di  bawa  ke  laboratorium  penguji Dinas Kesehatan Provinsi  Kalimantan  Barat.  Berikut  adalah  hasil  survey  hidrologi/hidrometri  yang  telah dilakukan;
Tabel 2. Hasil Survey Hidrologi/Hidrometri Desa Kecamatan L (m) h (m) v (m/20det) v Rata-rata (m/det) A (m 2 ) Q (m 3 /det) pH Suhu o C 1/4L  1/2L   3/4L Salatiga Mandor 2,10  0,68  1,28  1,38  1,30 0,066 1,42 0,093 6 27
Hasil perhitungan debit lapangan yang didapat akan digunakan sebagai kalibrasi dalam perhitungan debit bulanan untuk mendapatkan debit andalan.
B. Hasil Analisis
 Hasil Analisis Kebutuhan Air
Analisis kebutuhan air dilakukan untuk memperkirakaan kebutuhan air penduduk di  masa  mendatang  dengan  cara  memproyeksikan  data  jumlah  penduduk  selama  20
tahun  kedapan  dengan  beberapa  metode  proyeksi.  Hasil    analisis  kebutuhan  air  yang meliputi kebutuhan air domestik dan non domestik dalam penelitian ini sebagai berikut;

## Tabel 3 Total Kebutuhan Air Penduduk Desa
 Hasil Analisis Kualitas, Kuantitas, dan Kontinuitas Air
a. Hasil Analisis Kualitas Air
Dari hasil analisis laboratorium dilakukan di laboratorium penguji Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, dengan acuan batas maksimum adalah  PP R.I. No. 82 Tahun 2001 diketahui bahwa secara umum kualitas sumber air baku memenuhi kelas mutu air kelas 1, karena masih masuk dalam standar baku mutu yang diizinkan.

## b. Hasil Analisis Kuantitas Air
Analisis  kuantitas  air  dalam  tugas  akhir  ini  dilakukan  dengan  cara mengalihragamkan  data  curah  hujan  menjadi  debit  aliran.  Hal  ini  dikarenakan  tidak tersedianya data debit terukur dengan record panjang pada sumber air baku yang akan didesain. Pengalihragaman dilakukan dengan menggunakan Metode Mock.
Dalam menggunakan metode Mock, diperlukan data hujan dan hari hujan, luasan catchment area dan besarnya evapotranspirasi potensial. Dalam pekerjaan ini, besarnya evapotranspirasi  potensial  diperkirakan  dengan  menggunakan  metode  Penman Modifikasi FAO (1997).
Dari  analisis  yang  dilakukan,  diketahui  debit  andalan  sumber  air  Bukit  Godang sebagai berikut;
2017 2022 2027 2032 2037 2 3 4 5 6 7 (liter/detik) 4.0164 4.9475 6.4442 8.8801 12.6076 (liter/detik) 3.2131 3.9580 5.1553 7.1041 10.0861 (liter/detik) 7.2295 8.9055 11.5995 15.9841 22.6937 (m 3 /dtk) 0.0072 0.0089 0.0116 0.0160 0.0227 (ltr/dtk) 7.9525 9.7961 12.7595 17.5826 24.9631 (m 3 /dtk) 0.0080 0.0098 0.0128 0.0176 0.0250 (ltr/dtk) 10.8443 13.3583 17.3993 23.9762 34.0406 (m 3 /dtk) 0.0108 0.0134 0.0174 0.0240 0.0340 1
Kebutuhan Total Kehilangan 20 % URAIAN SATUAN TAHUN Kebutuhan harian puncak (1,2 x Qtot)
Kebutuhan harian puncak (1,2 x Qtot) Kebutuhan jam puncak (1,5 x Qtot) Kebutuhan jam puncak (1,5 x Qtot) Total kebutuhan rata-rata Total kebutuhan rata-rata
80% 85% 90% 99% Jan 750.15 414.63 53.24 15.14 Feb 295.60 172.98 63.21 57.84 Mar 460.24 352.30 159.09 30.55 Apr 733.15 411.75 310.88 66.11 Mei 711.51 282.31 201.61 74.06 Jun 297.60 130.45 110.60 88.89 Jul 232.78 61.50 25.95 14.84 Agust 204.10 135.62 66.08 22.94 Sep 256.86 155.63 17.04 14.66 Okt 298.65 89.18 45.06 41.26 Nop 1244.50 987.90 78.86 56.94 Des 917.66 300.50 58.86 30.12 Rata-rata 533.57 291.23 99.21 42.78
Bulan De bit (lt/de tik) Tabel 4 Resume Perhitungan Debit Andalan 80%, 85%, 90% dan 99% Sumber Air Baku
Bukit Godang Tinggi

## c. Hasil Analisis Kontinuitas Air
Kontinuitas air pada sumber air baku dapat diperkirakan dengan membandingkan hasil analisis kebutuhan air penduduk (Tabel 3) dengan hasil analisis debit andalan 99% (Tabel 4).  Debit  kebutuhan  pada  jam  puncak  ini,  selanjutnya  akan  dikompilasi  dengan  hasil analisis  perhitungan  debit  andalan  sumber  air  baku  Bukit  Godang  Tinggi  yang  ditinjau untuk melihat apakah sumber air baku ini dapat kontinu dan tersedia debitnya apabila dijadikan  sebagai  sumber  air  baku  bagi  penduduk.  Hasilnya  dapat  dilihat  pada  tabel berikut;
Tabel  5 .  Hasil Analisis Kontinuitas Sumber Air Baku Bukit Godang Tinggi
Lokasi Debit Andalan 99% (lt/detik) Kebutuhan Air Pada Jam Puncak Tahun 2037 (lt/detik) Kontinuitas Air sampai Tahun 2037 (lt/detik) Bukit Godang Tinggi 42,78 37,62 5,16
Dari  hasil  analisis  kontinuitas  yang  telah  dilakukan,  diketahui  bahwa  sumber  air  baku Bukit Godang Tinggi dapat digunakan sebagai sumber air baku apabila digunakan untuk melayani 3 Desa, yakni Desa Salatiga, Desa Simpang Kasturi dan Desa Mandor. Sumber air  baku  Bukit  Godang  Tinggi  hanya  digunakan  untuk  kebutuhan  air  bersih,  sehingga tidak mengganggu penggunaan air untuk kebutuhan lainnya.
d. Hasil Analisis Teknis Jaringan Pipa

## C. Desain Broncaptering
Broncaptering merupakan salah satu Sistem Instalasi Pengolahan Air Sederhana (SiPAS) yang digunakan dalam sistem penyediaan air minum pada unit produksi. Broncaptering berfungsi melindungi dan menangkap air dari mata air untuk ditampung dan disalurkan menggunakan  pipa  transmisi  ke  reservoir.  Pemilihan  jenis  broncaptering  yang direncanakan  adalah  berdasarkan  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  Prasarana  Air  Minum Sederhana (2007) yaitu menggunakan broncaptering tipe I D (gravitasi kontak).
Gambar 1 Jenis Broncaptering Tipe I D (Gravitasi Kontak)

## D. Bak Penampung/Reservoir
Reservoir  merupakan  bangunan  yang  terletak  setelah  proses  penangkapan  mata  air menggunakan broncaptering. Reservoir berfungsi sebagai penampung dan penyeimbang tekanan  air.  Jarak  antara  reservoir  dengan  broncaptering  adalah  2.233  m  yang dihubungkan  dengan  pipa  transmisi.  Reservoir  yang  direncanakan  dapat  menyimpan cadangan  sebesar  20%  dari  debit  jam  puncak  sesuai  sesuai  kriteria  perencanaan menurut  NSPM  Kimpraswil  –  Pedoman  /Petunjuk  Teknik  Manual  Bagian  6  Vol.II  &  III Edisi Pertama (2002). Dari hasil analisis diketahui bahwa debit pada jam puncak sebesar 2.937.600  liter/hari,  sehingga  volume  reservoir  adalah    20%  x  2.937.600  =  587.520 liter/hari = 587,52 ≈ 588 m 3 . Berdasarkan debit jam puncak, maka volume reservoir yang direncanakan  sebanyak  1  (satu)  buah.  Dikarenakan  ketersediaan  lahan  yang  terbatas maka ditentukan kapasitas reservoir hanya menampung 50% dari volume total air pada jam puncak,  dengan asumsi bahwa 50%  nya lagi telah terpakai oleh masyarakat, maka volume reservoir yang direncana mampu menampung 326 m 3 , dengan P x L x h = 14 x 7 x 3,4.

## E. Jaringan Pipa Transmisi
Analisa  jaringan  pipa  transmisi    pada  tugas  akhir  ini  menggunakan  perangkat  lunak Epanet versi 2.0.
Dari hasil running program Epanet 2.0 didapatkan desain teknis seperti berikut:
Gambar 2 Jaringan Pipa Transmisi pada pengoperasian EPANET 2.0
- Pipa transmisi menggunakan pipa HDPE dengan ukuran pipa sebagai berikut:
 Luas Penampang Pipa
A = 𝑄 𝑣 = 0,0376 𝑚3/𝑑𝑒𝑡
1,5  𝑚/𝑑𝑒𝑡 = 0,025 m 2
A = ¼ π D 2
0,025  = ¼ π D 2
D = 0.18 m = 180 mm = 7 inch
- Velocity (kecepatan pengaliran)
Menurut  Permen  PU  No.  18/PRT/M/2007,  kecepatan  pengaliran  air  dalam  pipa transmisi berkisar antara 0,3 m/dt  – 6,0 m/dt. Hasil runing EPANET didapat velocity sebesar  1,5  m/dt  sehingga  memenuhi  syarat  untuk  kecepatan  pengaliran  pipa transmisi.
- Pressure (tekanan)
Menurut Rony (2017), sisa tekanan minimum adalah 1 bar atau 10 meter kolom air (mka),  berlaku pada pipa sekunder atau tersier. Tekanan rata-rata sumber air Bukit Godang yaitu 12,82 m, sehingga tekanan rata-rata memenuhi syarat batas minimum tekan. Pada beberapa titik seperti J1 dan J2 tidak mencapai 10 mka (dapat dilihat di lampiran), hal ini disebabkan karena titik tersebut merupakan titik awal penyaluran, jika tekanan di awal pipa terlalu tinggi akan dikhawatirkan pipa akan cepat rusak dan
pecah. Sedangkan untuk sisa tekanan minimum diujung terjauh pada jalur pipa induk harus lebih besar dari 10 meter, hal ini telah sesuai karena tekanan pada titik terjauh sumber  air  baku  Bukit  Godang  adalah  18,69  mka.  Dikarenakan  tekanan  tidak mencapai 100 mka, maka tidak perlu diberikan bak pelepas tekan (BPT) hal ini sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Prasarana  Air Minum Sederhana (2007).
- Debit  aliran  dalam  pipa  transmisi  air  baku  diperhitungkan  berdasarkan  kebutuhan jam puncak. Dari hasil perhitungan didapatkan besar debit adalah 37,6  liter/detik.
- Pipa  HDPE  dipilih  pada  perencanaan  ini  dengan  alasan  karena  pipa  HDPE    adalah pilihan  utama  untuk  instalasi  air  bersih.  Pipa  HDPE    tersedia  dari  ukuran  20  mm sampai  dengan  1200  mm,  pipa  HDPE  mempunyai  tingkat  fleksibelitas  yang  tinggi sehingga pipa HDPE bisa mengikuti struktur tanah. jika stuktur tanah berubah, maka pipa HDPE  tidak akan putus.
4. KESIMPULAN dan SARAN
A. Kesimpulan
a. Dari hasil analisis, diketahui  hasil analisis kuantitas  sumber air bersih bukit  godang memiliki  debit  aliran  42,78  liter/detik,  hasil  uji  kualitas  air  baku  di  laboratorium memenuhi kelas mutu air kelas 1 berdasarkan PP RI 82 tahun 2001, dan kontinuitas air baku sampai tahun 2037 sebesar 5,16 liter/detik
b. Dari hasil analisis menggunakan EPANET 2.0, dapat diketahui bahwa  air dari sumber air baku mata air Bukit Godang Tinggi apabila dialirkan untuk melayani Desa Salatiga masih dapat beroperasi dengan sistem gravitasi.

## B. Saran
Saran-saran yang dapat diberikan dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut :
a. Perlu  dilakukan  penyelidikan  tanah  yang  lebih  mendalam  untuk  mengetahui  daya dukung tanah terhadap bangunan-bangunan SPAM yang akan dibuat aman terhadap kemungkinan guling, geser ataupun gaya-gaya lain yang disebabkan oleh beban yang bekerja pada bangunan-bangunan SPAM tersebut.
b. Lingkungan di sekitar sumber air baku yang telah diteliti harus dapat terjaga sehingga dapat  menjamin  kelangsungan  penyediaan  air  baik  dari  segi  kualitas,  kuantitas, maupun kontinuitas.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Puji  Syukur  kepada  Allah  Tritunggal  Maha  Kudus  karena  berkat  rahmat  dan  kasihNya sehingga  Skripsi  ini  dapat  terselesaikan.  Dalam  penulisan  Skripsi  ini  tidak  lupa  saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing skripsi saya, Ibu Laili Fitria dan Ibu Ulli Kadaria  serta  dosen  penguji  saya  Bapak  Arifin  dan  Ibu  Suci  Pramadita,  serta  saya ucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan angkatan 2013 (STREAMYSTIK) yang telah  banyak  membantu  dan  terlebih  khusus  untuk  kawan-kawan  Teknik  Lingkungan 2013  yang  telah  berjuang  untuk  belajar  sama-sama  baik  yang  sudah  menjadi  alumni maupun  yang  sedang  berjuang  untuk  menyelesaikan  studi  semoga  selalu  diberikan semangat  dan  tidak  diberikan  halangan  untuk  segala  kegiataannya. Semoga  penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Layla,  M.Anis  Shamim  Ahmad,  and  E.Joe  Middebrooks.  1978.  Water  Suplay Engineering Design. Ann Arbor Science Publishers Inc. Michigan. USA.
Alsa,  Asmadi.  2007.  Pendekatan  Kuantitatif  dan  Kualitatif  Serta  Kombinasinya  dalam Penelitian Psikologi. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
BPS Kabupaten Landak. 2016. Kecamatan Mandor Dalam Angka. Ngabang.
Soemarto. C. D. 1999. Hidrologi Teknik, Penerbit Erlangga, Jakarta.
Chandra,  B.  (2007).  Pengantar  Kesehatan  Lingkungan.  Penerbit  Buku.  Kedokteran  EGC. Hal. 39, 42. Jakarta.
Effendi,  H.  2003.  Telaah  Kualitas  Air  bagi  Pengelolaan  Sumber  Daya  dan  Lingkungan Perairan. Cetakan Kelima. Yogjakarta. Kanisius
Hajia,  Muhammad  Chaiddir.  2015.  Perencanaan  Sistem  Penyediaan  Air  Bersih  di  Desa Taratara  Kecamatan  Tomohon  Barat.  Universitas  Sam  Ratulangi  Fakultas  Teknik Jurusan Teknik Sipil. Manado.
Joko,  Tri.  2010.    Unit  Air  Baku    dalam  Sistem  Penyediaan  Air  Minum.  Edisi  Pertama Yogyakarta; Graha Ilmu. 2010. ISBN : 978-979-756-596-1.
Rosadi.  M.  I.  2011,  Perencanaan  Pengembangan  Sistem  Jaringan  Distribusi  PDAM  IKK Durenan Kabupaten Trenggalek, Program Studi D-4 Teknik Perancangan Prasarana Lingkungan Permukiman Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Surabaya.
Mock,  F.J,  1973,  Land  Capability  Appraisal  Indonesia  ,  Water  Availability  Appraisal, UNDP/FAO, Bogor.
Montieth, J. L.1965. “Evaporation and Environment.” 19th Symposium of the Society for Experimental Biology: 205-234. Cambridge Univ. Press, Cambridge.
Notoatmodjo,S.2002. Metodologi Penelitian Kesehatan. Rineka Cipta. Jakarta.
NSPM  KIMPRASWIL.  Pedoman/Petunjuk  dan  Manual  Air  Minum  Perkotaan.  Edisi Pertama, Desember 2002.Bagian 6 (Volume I) : 84
NSPM  KIMPRASWIL.  Pedoman/Petunjuk  Dan  Manual  Air  Minum  Perkotaan.  Edisi Pertama, Desember 2002.Bagian 6 (Volume II dan III) : 24
Pemerintah  Republik  Indonesia,  2001.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  82  tahun  2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Jakarta
Pemerintah  Kabupaten  Landak,  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan,  2016 Pembuatan DED SPAM IKK Mandor, Ngabang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 47/Prt/M/2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/Prt/M/2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 18/Prt/M/2007 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Rony  Riduan,  Muhammad  Firmansyah,  dan  Shelda  Fadhilah,  2017.  Evaluasi  Tekanan Jaringan  Distribusi  Zona  Air  Minum  Prima  (ZAMP)  PDAM  Intan  Banjar Menggunakan  EPANET  2.0.  Program  Studi  Teknik  Lingkungan,  Fakultas  Teknik, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru
SNI 06 – 4829 – 2005/ ISO 4427:2007, Pipa HDPE
SNI 6989.57:2008, Metoda pengambilan contoh Air Permukaan.
Soewarno, 2000, Hidrologi Operasional Jilid Kesatu, Penerbit PT. Aditya Bakti, Bandung.