## ANALISIS TERJADINYA GAGAL TRIP PENYULANG KACA PIRING PADA SISTEM KUBIKEL 20 KV GARDU INDUK KEBON JERUK
Bayu Kusumo Universitas Krisnadwipayana Email: bayu_kusumo@unkris.ac.id
ABSTRAK
Kata kunci: Tripping Coil, Incoming, penyulang, Moment Over Current (MOC) Dalam  sistem  distribusi  tenaga  listrik  terdapat  serangkain  peralatan  yang digunakan  untuk  menyalurkan  energi  listrik  terdapat  salah  satu  serangkaian peralatan  tersebut  adalah  Circuir  Breaker  (CB),  Tripping  Coil  yang  berfungsi sebagai peralatan pemutus dan penghubung ketika adanya gangguan pada kubikel
20  kV.  Hal  yang  menjadi  permasalahan  pada  sistem  distribusi  tersebut  adalah kegagalan trip pada penyulang 20 kV yang dapat menyebabkan Incoming 150 kV padam yang di akibatkan oleh gagalnya trip kubikel penyulang yang mengalami gangguan.  Pada  gangguan  ini  dilakukannya  pengecekan  dan  pengujian  pada kubikel  20  kV,  yaitu  pada  PMT  bagian    mekanik  Circuit  Breaker  (CB)  yang diakibatkan  adanya  bagian  Tripping  Coil  Open  pada  PMT  yang  tidak  bekerja untuk  mengopenkan  PMT  pada  saat  terjadinya  gangguan.  Serta  kubikel mengalami  gangguan  Moment  Over  Current  (MOC)  yang  terbaca  pada  relay proteksi.. ABSTRACT Keywords: Tripping  Coil,  Incoming, feeder,  Moment  Over Current (MOC) In the electric power distribution system there is a series of equipment used to distribute electrical energy. One of these equipment is the Circuir Breaker (CB), Tripping Coil which functions as a breaker and connecting device when there is a disturbance in the 20 kV cubicle. The problem with the distribution system is the trip failure of the 20 kV feeder which can cause the Incoming 150 kV to go out which is caused by the failure of the feeder trip cubicle which is experiencing interference. During this disturbance, checking and testing was carried out on the  20  kV  cubicle,  namely  on  the  PMT  circuit  breaker  (CB)  mechanical  part which was caused by the Tripping Coil Open section of the PMT which did not work  to  open  the  PMT  at  the  time  of  the  disturbance.  As  well  as  cubicles experiencing Moment Over Current (MOC) disturbances which are read on the protection relay.

## PENDAHULUAN
Proses penyaluran listrik terutama jaringan 20 kV sering terdapat gangguan pada Gardu Induk, Gardu Distribusi, dan Gardu Hubung. Terjadinya gangguan biasanya terdapat pada kubikel 20  kV.  Dampak  dari  gangguan  kubikel  mempengaruhi  kualitas  penyaluran  listrik  dan  dapat mempengaruhi aktivitas pelanggan. Kerusakan pada PMT memiliki pengaruh yang cukup besar dalam  pengoperasian  sistem  tenaga  listrik  sehingga  akan  mengakibatkan  kerugian.  Selain  itu sistem operasi tenaga listrik akan menjadi terganggu. Untuk itu perlu dilakukan nya pemeliharaan pada PMT agar dapat berfungsi sesuai dengan standard kinerjanya. Pemeliharaan pada PMT ini dapat  berguna  untuk  meningkatkan  kehandalan,  menjamin  mutu  dan  menjaga  kontinuitas penyaluran tenaga listrik. Adapun pemeliharaan yang dilakukan yaitu dengan melakukan beberapa pengujian,  salah  satu  diantaranya  yaitu  pengujian  tahanan  kontak,  tahanan  isolasi,  dan
keserempakan (breaker analyzer). Pengujian keserempakan (breaker analyzer) adalah pengujian yang dilakukan untuk mengukur keserempakan dari tiap fasa pada saat PMT membuka (open) dan menutup  (close).  Pada  saat  PMT  dalam  keadaan  membuka  (open)  maka  akan  ada  arus  yang mengalir pada tiap fasa nya dan ketika PMT dalam keadaan menutup (close) maka akan memutus aliran arus. Sehingga pada pengujian keserempakan ini pada dasarnya digunakan untuk mengukur kecepatan waktu pada saat PMT membuka dan menutup antar fasanya. Pada saat sakelar membuka dan  menutup  kecepatan  waktu  open  dan  close  antar  fasa  harus  sama  dan  tidak  diperbolehkan melebihi dari standar batas waktu yang sudah ditetapkan.
Batasan Masalah:
Mengingat  masalah  dari  kejadian  gagal  tripnya  Penyulang  Kaca  Piring  di  Gardu  Induk Kebon Jeruk yang terjadi, maka penulis hanya membatasi masalah seperti:
1. Pembahasan yang digunakan adalah Tripping Coil Open PMT 20 kV,waktu kinerja PMT.
2.  Alat  uji  yang  digunakan  adalah  test  keserempakan,  test  relay.  Semua  alat  ini  yang  sudah  di sediakan oleh PLN untuk mencari permasalahan kegagalan trip PMT 20 kV penyulang Kaca Piring gardu Induk Kebon Jeruk, dan untuk menguji kelayakan atau tidaknya PMT untuk di operasikan lagi.
3. Power menggunakan 110 Vdc dan 220 Vac, Karena kubikel hanya mendapatkan 2 suplai sumber untuk PMT yaitu sumber 110 Vdc untuk prangkat proteksi meter, dan tripping coil close dan open  PMT,  sumber  220  Vac  untuk  motor  spring  charge  PMT  dan  Pemanas  suhu  kubikel (Heater).
Rumusan Masalah:
Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas, maka rumusan masalah yang dikaji ini bertujuan untuk:
1.  Bagaimana kinerja Tripping Coil PMT  20 kV penyulang Kaca Piring apabila diterapkan pada penyulang sistem distribusi di Gardu Induk Kebon Jeruk?
2.  Bagaimana analisis penggunaan Tripping Coil PMT  penyulang Kaca Piring dengan membuat perencanaan  settingan  pada  mekanik  PMT  untuk  penyulang  Kaca  Piring  di  Gardu  Induk Kebon Jeruk?
3.  Bagaimana perbandingan standar umum dengan indeks konfigurasi system penyulang yang ada pada Gardu Induk Kebon Jeruk dalam 1 tahun terakhir?
4.  Bagaimana perbandingan PMT 20 kV penyulang Kaca Piring dengan penyulang lainnya?

## METODE

## Desain Penelitian
Penelitian  dilakukan  dengan  beberapa  tahapan  yaitu  :  tahap  pertama  peneliti  mulai mencari dan memahami seputar jurnal-jurnal atau tugas akhir terdahulu terkait penelitian yang akan dibahas, tahap kedua peneliti mulai melakukan observasi pada tempat yang akan dilakukan penelitian, tahap ketiga peneliti melakukan penelitian penyebab terjadinya gagal trip kubikel 20 kV  penyulang  Kaca  Piring  Gardu  Induk  Kebon  Jeruk  dengan  melakukan  penelitian  ,  mencari penyebab terjadinya gagal trip pada penyulang Kaca Piring di Gardu Induk Kebon Jeruk yang
menyebabkan  dampak  begitu  luas  dari  sisi  20  kV  dan  dampak  bagi  para  konsumen.  Dengan melakukan pengujian test relay, dan test keserempakan pada PMT kubikel penyulang Kaca Piring , tahap keempat peneliti melakukan tanya jawab komunikasi kepada pihak terkait kepada petugas Operator  Gardu  Induk  Kebon  Jeruk  dan  petugas  Pemeliharaan  Kubikel  20  kV  yang  ada  di lapangan  untuk  pengambilan  data-data  hasil  pengujian,  tahap  selanjutnya  peneliti  melakukan analisis  pada  data  hasil  pengujian  dengan  melakukan  perhitungan  pada  hasil  pengujian  yang didapat  dan  memberikan  kesimpulan  terkait  hasil  pengujian  yang  dilakukan  untuk  dapat mengetahui penyebab terjadinya gagal trip kubikel 20 kV penyulang Kaca Piring Gardu Induk Kebon Jeruk yang di sebabkan oleh Tripping Coil . Berikut diagram alur prosedur penyusunan sebagai berikut:

## Gambar 1 Flowchart Prosedur Penelitian

## Metode Pengambilan Analisis
Metode  analisis  data  yang  digunakan  peneliti  yaitu  menggunakan  metode  pendekatan kuantitatif dan deskriptif, korelatif dengan mengolah data-data hasil pengukuran yang diperoleh dan melakukan perhitungan terhadap hasil ukur yang didapatkan kemudian dengan menganalisis hasil  perhitungan  yang  diperoleh  dan  mendeskripsikan  perbandingan  hasil  pengukuran  dan perhitungan data untuk menentukan kondisi kelayakan beroperasi pada kubikel dan PMT 20 kV penyulang Kaca Piring di Gardu In  duk  Kebon  Jeruk  pasca  terjadinya  gangguan  yang menyebabkan gagal tripnya pada penyulang Kaca Piring.

## 1. Kronologis Terjadinya Kegagalan Trip PMT
Pada tanggal 28 Desember 2022 pada pukul 20.35 WIB, peneliti mendapati laporan bahwa telah terjadinya gagal Trip pada PMT 20 kV penyulang Kaca Piring berbarengan dengan terjadinya Trip Incoming 20 kV. Hal ini mengakibatkan busbar pada trafo 1 hilang tegangan yang disebabkan oleh penyulang Kaca Piring, sehingga beban – beban yang ada pada trafo 1 di tamping oleh trafo 3, sehingga tidak adanya terjadinya pemadaman yang sangat lama pada penyulang yang ada trafo 1. Peneliti merangkai kronologis terjadinya gagal Trip pada PMT penyulang Kaca Piring sebagai berikut:
a. Pada pukul 20.35 WIB penyulang Kaca Piring mengalami gangguan, dengan beban 110 ampere.
b. Indikasi relay gangguan pada penyulang Kaca Piring menunjukan gangguan MOC pada relay.
c. Relay sudah memerintahkan PMT untuk open melalui Tripping Coil Open , namun pada saat  relay  mengirim  perintah open pada Tripping  coil,  Tripping  Coil  Open tidak  mau bekerja untuk menggerakkan mekanik PMT untuk memutuskan tegangan.
d. PMT dapat posisi open dengan cara manual, tidak bisa melalui local remote dan tidak bisa melalui elektric .
Dengan  adanya  kejadian  tersebut,  tim  pemeliharaan  20  kV  New  Senayan  yang  terdiri  dari Supervisor 20 kV, Supervisor 150 kV, beserta petugas operator 20 kV yang pada saat itu bertugas segera melakukan recovery atau pengaman pada kubikel penyulang Kaca Piring. Yang dilakukan oleh petugas pemeliharaan 20 kV New Senayan adalah:
a. Melakukan pengecekan pada sistem 20 kV dan 150 kV.
b. Melakukan  pengecekan  sumber  AC  220  dan  sumber  DC  110  bahwa  kubikel  tidak kehilangan sumber tegangan AC dan DC.
c. Melaporkan untuk recovery penyulang Kaca Piring pada pusat pengatur beban 20 kV untuk melakukan  penelitian  penyebab  gagalnya open PMT  penyulang  Kaca  Piring  yang disebabkan oleh tidak bekerjanya Tripping Coil Open pada PMT penyulang Kaca Piring.
d. Melakukan pengujian pada PMT penyulang Kaca Piring, terdiri dari pengujian pengukuran nilai  tahanan Tripping  Coil  Open dan Tripping  Coil  Close pada  PMT  penyulang  Kaca Piring, melakukan pengujian test keserempakan dan test relay proteksi.

## 2. Pengecekan Fisik Tripping Coil dan Mekanik PMT 20 Penyulang Kaca Piring
Pengecekan  pada  PMT  20  kV  ini  untuk  memastikan  bahwa Tripping  Coil pada  PMT sebelum terjadinya gangguan PMT bekerja untuk memerintahkan close dan open nya PMT dengan baik dan tidak ada kendala, perintah dari relay kepada Tripping Coil untung meng open kan PMT sampai pada Tripping Coil dan terdapat sumber DC pada Tripping Coil open / close pada PMT. Karena Tripping Coil pada bagian PMT bagian utama sangat penting untuk memerintahkan PMT open pada saat terjadinya gangguan dalam sistem jaringan 20 kV, karena PMT mempunyai tugas untuk  memutuskan  tegangan  pada  saat  terjadinya  gangguan.  Karena  pada  pembahasan  ini penyebab terjadinya gagal trip penyulang Kaca Piring di akibatkan oleh pada PMT yang tidak mau keluar ( open ) pada saat terjadinya gangguan yang disebabkan oleh tidak bekerjanya Tripping Coil
Open pada PMT. Tripping Coil yang masih berfungsi pada kubikel Kaca Piring ini memiliki nilai tahan  untuk  Tripping  Coil  Open  memiliki  nilai  tahanan  20.9 Ω dan  untuk Tripping  Coil  Close memiliki  nilai  tahanan  25.4 Ω .  Pada  gangguan  gagal  tripnya  penyulang  Kaca  Piring  ini  pada Tripping Coil Open tidak ada hasil tahanan sehingga pada saat relay bekerja untuk memrintahkan PMT  untuk  trip Tripping  Coil  Open tersebut  tidak  bekerja  untuk  mengtripkan  PMT  penyulang Kaca  Piring  di  karenakan  adanya  hubungan  singkat  pada  soket,terminal  penghubung  antara terminal relay dan Tripping Coil ,dan adanya kotoran karbon pada terminal penghubung antara terminal relay dan Tripping Coil yang menyebabkan Tripping Coil tidak mendapatkan tegangan yang  sempurna,  sehingga  menyebabkan  rod Tripping  Coil tidak  mampu  untuk  menggerakan mekanik PMT pada saat terjadinya gangguan.
Gambar 2 Gambar Pengukuran Nilai Tahanan Tripping Coil Penyulang Kaca Piring
Gambar 3 Gambar Hasil Nilai Tahanan Tripping Coil Open Penyulang Kaca Piring
Gambar 4 Gambar Hasil Nilai Tahanan Tripping Coil Close Penyulang Kaca Piring

## Pengujian dan Pengambilan Data
Terdapat beberapa metode yang digunakan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian yaitu:

## 1. Studi Literatur
Pada  metode  ini  studi  literatur  ini  yang  peneliti  lakukan  yaitu  dengan  memahami mengambil, memahami, dan menganalisa serta mengevalusi dari refensi pada jurnal tugas akhir dari penelitian terlebih dahulu yang berkaitan dengan penelitian ini
2. Pada metode observasi ini peneliti melakukan tinjauan lokasi secara langsung pada tempat yang  diteliti  dengan  melakukan  pengecekan  kondisi  kubikel,  kondisi  PMT  serta melakukan  pengujian  pada  kubikel  dan  PMT  20  kV  serta  mengamati  dan  mencatat penyebab terjadinya gagal tripnya penyulang Kaca Piring kubikel 20 kV yang di sebabkan oleh tidak bekerjanya tripping coil open pada PMT, dengan melakukan pengujian pada PMT 20 kV yang jadi penyebab gagalnya trip penyulang kubikel 20 kV Penyulang Kaca Piring Gardu Induk Kebon Jeruk, serta mengamati dan mencatat hasil dari yang didapat dari  pengujian  pengukuran  tahanan Tripping  Coil ,  test  keserempakan,  dan  test  relay berupa  simulasi  gangguan  pada  penyulang.  Data  primer  berupa  data  hasil  pengukuran, sedangkan data sekunder data hasil pengukuran yang telah terukur sebelumnya.
a. Pengujian Keserempakan PMT
Pengujian keserampakan bertujuan untuk menguji PMT untuk mengetahui nilai- nilai waktu pada saat PMT menghubung dan pada saat PMT memutus kontak pada PMT. Pengujian  keserampakan  ini  dilakukan  pada  PMT  penyulang  Kaca  Piring  yang  dimana terjadinya gagal trip yang menyebabkan PMT telah melewati batas waktu untuk trip yang di perintahkan oleh relay. Sehingga dengan adanya waktu yang lama untuk trip dan telah melewati setingan waktu relay, PMT Incoming 150 kV trip akibat telat melebihi setingan waktu relay Incoming 150 kV.
Gambar 5 Gambar Alat Uji Keserempakan PMT

## Gambar 6 Hasil Uji Pengujian Keserempakan PMT
Pada saat terjadi gangguan pada sistem tenaga listrik, diharapkan PMT bekerja dengan cepat. Clearing Time sesuai dengan standart SPLN No 52-1 1983 untuk sistem dengan tegangan 20  kV  adalah  <  10  mili  detik.  Kecepatan  kontak  PMT  membuka  dan  /  atau  menutup  harus disesuaikan dengan referensi / acuan dari masing – masing pabrikan PMT. Toleransi perbedaan waktu antar fasa R, S, dan T saat PMT beroperasi ( Open / Close ) ditentukan dengan melihat nilai Δ t  yang  merupakan  selisih  waktu  tertinggi  dan  terendah  antar  fasa  R,  S,  dan  T.  Rekomendasi berdasarkan referensi untuk nilai Δ t adalah < 10 ms.[5]
b. Pengujian Test Relay Proteksi
Pengujian relay proteksi bertujuan untuk pengujian yang dilakukan untuk mencari waktu yang  diperlukan  oleh  PMT  untuk  mengirimkan  sinyal  kepada  PMT  untuk  memutuskan jaringan ketika adanya gangguan. Dalam pengujian ini batas arus gangguan dan waktu relay dan PMT ketika adanya gangguan sudah di seting oleh relay. Jika waktu melebihi dari setingan relay pada saat pengujian makan akan di tindak lanjutkan untuk pengecekan relay dan PMT.
Gambar 8 Hasil Pengujian Test Proteksi Relay Waktu MOC.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## HASIL PENGUKURAN

## Pengujian PMT dan Tripping Coil
Pengujian dilakukan dengan secara real dengan baik dan sesuai kejadian yang ada pada Gardu Induk Kebon Jeruk pada penyulang Kaca Piring.
Ada 2 pengujian dalam Analisa ini yaitu:
1. Pengujian Keserempakan pada PMT
2. Pengujian Relay Proteksi
Penulis menggunakan pengujian untuk mendapatkan kinerja Tripping Coil apabila terjadinya gangguan. Jika terjadinya suatu gangguan pada kubikel 20 kV gangguan yang telah melampaui batas standar setinggan pada relay. Apabila terjadinya gangguan pada kubikel penyulang maka PMT  akan  mengopen  dan  memutuskan  tegangan  dari  rell  penyulang  kearah  kabel indoor penyulang untuk mengaman system yang ada pada gardu Induk supaya tidak adanya gangguan yang lebih besar pada Gardu Induk. PMT dapat bekerja apabila relay proteksi mengirimkan sinyal untuk bekerjanya Tripping Coil Open pada PMT untuk memutuskan tegangan dan mengaman pada sisi kubikel.
Bekerjanya Tripping  Coil terdapat  rangkaian  dari  relay  menuju Tripping  Coil supaya  PMT dapat  bekerja  memutuskan  PMT.  Relay  bekerja  apabila  terjadinya  gangguan  yang  melebihi settingan  pada  relay  dan  relay  mengirimkan  sinyal  untuk  bekerjanya Tripping  Coil  Open pada PMT bahwa telah terjadinya gangguan pada penyulang Kaca Piring.
Rangkaian Tripping  Coil PMT  merupakan  peralatan  yang  sangat  vital  memicu  PMT memutuskan  rangkaian  listrik  jika  terjadinya  gangguan  pada  jaringan. Tripping  Coil adalah peralatan elektrik mekanis yang bekerja berdasarkan tegangan yang mengalir melewati belitan coil akan menimbulkan arus yang sangat besar sehingga menimbulkan medan magnet dan pergerakkan pada Tripping Coil untuk menonjok mekanik PMT untuk memutuskan PMT.

## Pengolahan Data
Dari data yang di dapatkan dilapangan kinerja waktu relay dan waktu kinerja Tripping Coil PMT  untuk  memutuskan  PMT  masih  masuk  dalam  satuan  ms,  data  yang  didapat  dari  hasil pengujian adalah sebagai berikut:
• IR : Untuk mengukur arus (A) Persamaan….1
• VR : Untuk mengukur tegangan (V) Persamaan…2
• ∆ t : tmaks + tmin (ms) Persamaan….3
Hasil pengukuran nilai tahanan Tripping Coil PMT 20 kV menggunakan Avo meter.
Pada pengukuran tahanan Tripping Coil pada PMT penyulang Kaca Piring Gardu Induk Kebon Jeruk Tripping  Coil mengalami  peningkata  dimana  dari  tahun  November  2022  dimana  nilai tahanan pada Tripping Coil PMT penyulang Kaca Piring ini masih dalam keadaan kondisi yang baik, sedangkan pada tahun 2023 Tripping Coil PMT penyulang Kaca Piring nilai tahanan coil terukur  buruk  yaitu  diatas  batas  standar  110%  Rnom,  dimana  pada  pengukuran Tripping  coil terjadinya naik dan turunnya nilai tahanan Tripping Coil pada saat dilakukannya senam PMT yang dilakukan  pada  setiap  1  bulan  sekali.  Dimana Tripping  Coil PMT  penyulang  Kaca  Piring  ini megalami kenaikan tahanan pada saat senam PMT terakhir pada bulan 10 Januari 2023. Berikut adalah hasil table nilai tahanan pada Tripping Coil PMT penyulang Kaca Piring selama senam PMT:

## Hasil Uji dan Perhitungan Data
Berdasarkan  data  kegiatan  pengukuran  nilai  tahanan coil pada Tripping  Coil PMT penyulang  Kaca  Piring,  Evaluasi  dan  dari  hasil  pengukuran  dan  pengujian Tripping  Coil PMT penyulang Kaca Piring di dapatkan nilai tahanan Tripping Coil Open yang buruk yaitu diatas nilai tahanan Tripping Coil standar 110  Rnom (<25,4 Ω ) yang terjadi pada bulan Januari 2023. Hasil pengukuran yang buruk sesuai dengan table rekap pengukuran tahanan Tripping Coil Open PMT penyulang Kaca Piring buruk. Terjadi degradasi pada Tripping Coil Open.
Langkah mencegah terjadinya gagal tripnya PMT yang disebab oleh Tripping Coil adalah:
1. Lakukan pengukuran pada Tripping Coil setiap 1 bulan bebarengan dengan adanya senam PMT.
2. Melakukan  pengecekan  pada  terminal Tripping  Coil jika  terdapat  kotoran  yang menghambat  tegangan  ke Tripping  Coil maka  dilakukan cleaning dan  pastikan  kembali kekencangan baut terminal pada Tripping Coil.
3. Jika  nilai  tahanan  pada Tripping  Coil masih  buruk  dilakukan  pengujian  fungsi  pada Tripping Coil dengan menggunakan alat keserempakan PMT dan alat uji Relay Proteksi untuk mengetahui apakah masih kuat untuk menggerakan mekanik pada PMT 20 kV.
4. Jika pengujian fungsi Tripping Coil gagal maka dilakukan pergantian Tripping Coil. [7]

## Hasil pengukuran tahanan Tripping Coil sebelum dan sesudah perbaikan
A. Sebelum dilakukan perbaikan Tripping Coil
Nilai tahanan Tripping Coil yang didapat dari hasil pengukuran dilapangan adalah 25.4 Ω , arus  yang  mengalir  sebesar  3.10  A  pada tripping  coil  close PMT  penyulang  Kaca  Piring pengukuran pada bulan Januari 2023, dan 20.9 Ω , arus yang mengali sebesar 2 A pada tripping coil open PMT penyulang Kaca Piring pada bulan Januari 2023, maka besaran Vnom yang mengalir pada Tripping Coil adalah:
a. Didapatkan nilai tahanan Tripping coil open sebelum dilakukan perbaikan, Vnom = I x R Vnom = 2 x 20.9 Vnom=41.8Vdc……………(Persamaan 2) ( Rod Tripping Coil Open tidak mampu untuk menggerakan mekanik PMT pada saat terjadinya gangguan  dengan  nilai  range  Tegangan  Vnom  Coil  41.8  Vdc  dan  nilai  dibawah  Range  standar Tripping Coil )
b. Didapatkan nilai tahanan Tripping coil close,
Vnom = I x R Vnom = 3.10 x 25.4 Vnom=78.74Vdc…………..(Persamaan 2)
( Rod Tripping Coil Close mampu untuk menggerakan mekanik PMT pada saat penormalan PMT pasca  kejadian  gangguan  dengan  nilai  range  Tegangan  Vnom  Coil  78.74  Vdc  dan  nilai  Range standar Tripping Coil )
Dari pengukuran Tripping Coil dilapangan Vnom yang mengalir pada pengukuran Tripping Coil Open pada PMT penyulang Kaca Piring di dapat nilai dibawah standar yang di izinkan oleh PLN  dimana  yang  sudah  dijelaskan  pada  table, rod  Tripping  Coil  Open akan  bekerja  kurang optimal  karena  tegangan Tripping  Coil  Open pada  PMT  penyulang  Kaca  Piring  tidak  optimal sehingga  tidak  mampu  untuk  menggerakan  mekanik  PMT  untuk  memutuskan  PMT  pada  saat terjadinya  gangguan.  Kemudian  dilakukan  tindak  lanjut  pemeriksaan  pada Tripping  Coil  Open untuk  mengetahui  apa  penyebab  dari  nilai  tahanan Tripping  Coil  Open yang  rendah.  Penyebab nilai tahanan Tripping Coil rendah pada saat pengecekan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:
1. Ditemukannya baut terminal yang kendor pada kabel dari Relay menuju kabel Tripping Coil Open.
2. Ditemukannya sisa karbon atau kotoran saat sisa terjadinya kebakaran pada Gardu Induk Kebon Jeruk berapa tahun lalu pada baut terminal Relay dan Tripping Coil Open sehingga menghambat tegangan menuju Tripping Coil.
3. Ditemukannya socket PMT Tripping Coil Open Penyulang Kaca Piring yang sudah rapuh.

## B. Setelah dilakukan perbaikan Tripping Coil
Dimana jika nilai tahanan Tripping Coil Open yang didapatkan dari hasil pengukuran ulang dilapangan setelah dilakukan tindak lanjut Tripping Coil Open , pengukuran ulang pada Tripping Coil Open memiliki nilai tahanan sebesar 25.5 Ω , arus yang mengalir sebesar 3.10 A pada Tripping Coil Open , pada Tripping Coil Close memiliki nilai tahanan 25.4 Ω , arus yang megalir sebesar 3.10 A, maka besar tegangan nominal yang mengalir pada titik pengukuran pengukuran tersebut adalah:
a. Didapatkan nilai tahanan Tripping coil open setelah dilakukan perbaikan,
Vnom = I x R
Vnom = 3.10 x 25.5 Vnom=79.05 Vdc………………….(Persamaan 2) ( Rod  Tripping  Coil  Open mampu  untuk  menggerakan  mekanik  PMT  pada  saat  terjadinya gangguan setelah di lakukannya perbaikan dengan nilai range Tegangan Vnom Coil 79.05 Vdc nilai Range sudah standar Tripping Coil ) b. Didapatkan nilai tahanan Tripping coil close setelah dilakukan pemeliharaan,
Vnom = I x R Vnom = 3.10 x 25.4 Vnom = 78.7………………….(Persamaan 2) ( Rod Tripping Coil Close mampu untuk menggerakan mekanik PMT pada saat penormalan PMT pasca  kejadian  gangguan  dengan  nilai  range  Tegangan  Vnom  Coil  78.74  Vdc  dan  nilai  range Vnom standar Tripping Coil )
Jadi dari hasil pengukuran dan perhitungan diatas, dimana nilai Vnom Tripping Coil Open setelah dilakukan perbaikan mendapatkan nilai sesuai standar PLN sehingga Tripping Coil Open dan Close pada  PMT  penyulang  Kaca  Piring  dikatakan  baik  dan  mampu  untuk  menggerakan mekanik PMT penyulang Kaca Piring.
Hasil nilai tahanan Tripping Coil sesuai standar PLN maka dilakukannya tindaklanjut yaitu:
1. Dilakukannya  pengencangan  pada  baut  terminal  kabel  Relay  dan Tripping  Coil yang kendor.
2. Dilakukan pembersihan sisa karbon dan kotoran pada terminal yang menghambat tegangan dari Relay ke Tripping Coil .
3. Dilakukannya pergantian socket PMT Tripping Coil Open pada penyulang Kaca Piring.
Hasil Pengukuran Waktu Tripping Coil dan PMT sebelum dan sesudah perbaikan
Hasil perbedaan waktu yang terjadi antar phasa R, S, T pada waktu PMT saat membuka atau menutup kontak dapat diketahui dari hasil pengukuran, sehingga pengukuran keserempakan sekaligus  meliputi  pengukuran  waktu  buka  tutup  PMT.  Nilai  yang  dapat  diketahui  dalam pengukuran  keserempakan  adalah  yang  merupakan  selisih  waktu  tertinggi  dan  terendah  antara phasa R, S, T sewaktu PMT open atau close . Berdasarkan standar PLN SK/114/DIR/2010 tentang selisih waktu ( ∆ t) yang di izinkan adalah 10 ms
Hasil waktu pengukuran keserempakan pada bulan Januari 2023 pada saat PMT open sesudah dan pada saat PMT open sebelum adalah:
Hasil waktu pengujian pada keserempakan PMT penyulang Kaca Piring yang didapat dari hasil pengujian dilapangan adalah dengan rata-rata 42 ms dengan phasa R, S, T pada saat PMT opening sesudah perbaikannya Tripping Coil Open dengan nilai Vnom Coil 79.05 Vdc Tripping Coil Open mampu menggerakan mekanik PMT pada bulan Januari 2023, dan nilai rata-rata 52 ms dengan phasa R, S, T pada saat sebelum dilakukannya perbaikan Tripping Coil Open memiliki nilai Vnom coil 41.8 Vdc Tripping Coil Open tidak mampu menggerakkan PMT opening sebelum pada bulan Januari 2023. Pengujian keserempakan ini dilakukan setelah dilakukannya pengecekan pada wiring kubikel dan pengecekannya pada saat Tripping Coil Open memiliki Vnom Tripping Coil Open 79.05 Vdc dimana Tripping Coil Open mampu menggerakkan mekanik PMT secara sempurna. Waktu yang dihasil kan pada saat pengujian untuk PMT phasa R, S, T masih dalam hasil waktu yang sama.[8]
Berikut nilai standar keserempakan berdasarkan standar SPLN No 52-1 1983 :
• Sistem 20 kV < 10 milidetik
• Sistem 70 kV < 150 milidetik
• Sistem 150 kV < 120 milidetik
• Sistem 500 kV < 90 milidetik

## Hasil Pengujian Test Proteksi pada Relay sebelum dan sesudah perbaikan
Pengujian  test  Proteksi  ini  pada  relay  bertujuan  untuk  menguji  Relay  bahwa memberikannya simulasi gangguan pada relay dengan menggunakan alat Proteksi ini, dan dimana relay dapat bekerja sesuai dengan setingan waktu pada saat terjadinya gangguan pada penyulang Kaca Piring. Pada saat terjadinya gangguan terjadi relay dapat bekerja dan mengirimkan perintah untuk  memutuskan  PMT  melalui Tripping  Coil  Open ,  jika  sudah  mengirimkan  perintah  pada Tripping Coil Open maka Tripping Coil akan memerintahkan mekanik untuk memutuskan PMT pada  saat  adanya  gangguan.  Apabila  relay  sudah  mengirim  perintah  untuk  memutuskan  pada Tripping Coil dan Tripping Coil tidak mau bekerja maka relay akan melebihi waktu setinggan dan akan memutuskan PMT Incoming 150 kV. Relay pada penyulang Kaca Piring ini memiliki rasio 600/5.
Jurnal Cahaya Mandalika (JCM) | 1958
Hasil pengujian test proteksi pada relay penyulang Kaca Piring yang didapat pada hasil pengujian  dilapangan  adalah  dengan  rata-rata  waktu  sesuai  dengan  setingan  relay  pada  saat dilakukannya  pengujian,  relay  bekerja  susai  dengan  setting  waktu  yang  telah  di  setting  dan mengirimkan perintah Tripping Coil dengan baik. Pengujian diatas merupakan pengujian dimana hasil waktu setingan relay dan PMT di gabungkan maka akan ada hasil waktu yang tepat untuk relay  dan  PMT  untuk  memutuskan  tegangan  bila  adanya  terjadinya  gangguan.  Nilai  dimana pengujian  dilakukan  pada  relay  penyulang  Kaca  Piring  dimana  pada  saat  terjadinya  gangguan Penyulang Kaca Piring mengalami gangguan MOC ( Moment Over Current ) mendapatkan waktu Relay Trip Time 0.351 m.

## Gambar Hasil Waktu Pengujian Test Proteksi Relay Tanpa PMT
Gambar diatas merupakan hasil waktu relay pada saat pengujian test proteksi tanpa PMT dimana pengujian tersebut untuk mengatahui apa relay bekerja sesuai dengan settingan pada saat terjadinya  gangguan  MOC  ( Moment  Over  Current ),  hasil  pengujian  diatas  relay  sudah  sesuai dengan setinggan waktu pada saat terjadinya gangguan.[9]
Dimana penyebab terjadinya gagal trip penyulang Kaca Piring yang di akibat oleh Tripping Coil Open PMT penyulang Kaca Piring diakibatkan karena adanya masalah pada terminal Relay ke Tripping  Coil yang  diakibatkan  karena  adanya  baut  kendor,karbon  pada  terminal,dan  soket yang rapuh, dimana penyebab tersebut dapat menghambat suplai tegangan DC yang masuk pada Tripping  Coil  Open dimana  apabila  Vnom Tripping  Coil dibawah  standar  maka Tripping  Coil tidak  mampu  untuk  menggerakan  mekanik  penggerak  pemutus  PMT  pada  saat  terjadinya gangguan pada penyulang Kaca Piring, dimana pada saat terjadinya gangguan setinggan waktu Relay telah melebihi standar settingan relay akibat Tripping Coil Open PMT tidak mendapatkan suplai tegangan DC yang sempurna akibatnya Rod Coil tidak dapat menggerakkan mekanik PMT untuk memutuskan pada saat terjadinya gangguan yang diakibat dari Tripping Coil Open tidak mampu  menggerakkan  mekanik  PMT  pada  saat  terjadinya  gangguan.  Akibat  dari  gagal  trip penyulang Kaca Piring ini sisi system 150 kV terkena imbasnya akibat waktu settingan relat telah sampai waktu setinggan Incoming 150 kv.
Dimana nilai waktu pengujian keserempakan yang didadapat dari hasil pengujian sebelum dilakukannya perbaikan Tripping Coil Open memiliki nilai tahanan sebesar 20.9 Ω dengan arus yang mengalir sebesar 2 A dan nilai Vnom 41.8 Vdc, PMT memiliki  nilai waktu dengan rata-rata nilai  52  ms,  dan  setelah  dilakukannya  perbaikan Tripping  Coil  Open memiliki  nilai  tahanan sebesar 25.5 Ω dengan arus yang menggalir 3.10 A dan nilai Vnom 79.05 Vdc, PMT memiliki nilai waktu dengan rata-rata nilai 42 ms, dimana pengujian relay tanpa PMT memiliki nilai waktu 351 ms. Maka waktu pengujian keserempakan PMT dan Relay prokteksi tersebut adalah:
a. Dimana didapatkan waktu keserempakan dan relay sebelum dilakukkan perbaikan Tripping Coil Open pada peyulang kacapiring,
∆ t Open sebelum = tmaks + tmin = 351 + 52
=403ms……………….(Persamaan 3)
(Hasil diatas merupakan hasil waktu sebelum perbaikan Tripping Coil Open pada saat pengujian keserempakan  PMT  dan  relay  memiliki  waktu  403  ms  yang  telah  melebihi  waktu  setinggan penyulang Kaca Piring dengan waktu MOC 300 ms sehingga menyebabkan dampak system 150 kV trip dimana waktu MOC incoming memiliki waktu 400 ms, akibat dari lambatnya Rod Tripping Coil bekerja untuk menggerakan mekanik PMT pada saat terjadinya gangguan)
b.  Dimana  didapatkan  waktu  keserempakan  dan  relay  sesudah  dilakukannya  perbaikan  dan pengujian Tripping Coil Open pada penyulang kacapiring,
∆ t Open sesudah = tmaks + tmin = 351 + 42 =393ms.……………………(Persamaan 3) (Hasil diatas merupakan hasil waktu sesudah perbaikan Tripping Coil Open pada saat pengujian keserempakan PMT dan relay memiliki hasil waktu 393 ms dimana waktu penyulang kacapiring tidak melebihi waktu waktu MOC incoming 150 kV yang dimana incoming memiliki waktu 400 ms,  dimana  setelah  dilakukan  perbaikan Tripping  Coil  Open,  Rod  Tripping cepat  untuk menggerakan mekanik PMT pada saat terjadinya gangguan).[10]
Langkah kedepannya supaya tidak terjadinya gagal trip penyulang yang di akibat oleh Tripping Coil adalah sebagai berikut:
1. Dipasangkannya  perangkat  scada  pada  setiap  penyulang  yang  dihubungkan  kesistem komputer operator gardu induk untuk supaya bisa menguluarkan PMT pada saat terjadinya gangguan apabila relay sudah mengirimkan sinyal gangguan dan PMT tidak memutuskan pada saat gangguan maka komputer operator gardu induk bisa mengeluarkan PMT melalui komputer yang sudah terhubung dengan perangkat scada penyulang tersebut.
2. Dipasangkannya  perangkat  untuk  mengukur  tegangan  DC  pada Tripping  Coil yang terhubung pada komputer operator gardu induk apabila tegangan DC pada saat terjadinya gangguan tidak sesuai maka akan timbul indikasi alarm pada komputer operator.
3. Dipasangkannya  rangkian  TCS  ( Trip  Circuit  Supervision )  yang  berfungsi  untuk memonitor  rangkaian  trip  dan  memberi  sinyal  alarm  jika  terdapat  permasalahan  pada rangkaian Tripping  Coil bermasalah  baik  karena  kabel  penghubung  antara  relay  dan Tripping  Coil lepas  maupun Tripiing  Coil yang  terbakar.  TCS  juga  berfungsi  untuk mengeblok pengoperasian PMT jika terdapat permasalahan pada rangkaian trip Tripping Coil sehingga dapat meminimalisir gangguan meluas.

## KESIMPULAN
Berikut  adalah  kesimpulan  yang  dapat  diambil  berdasarkan  hasil  analisis  yang  telah dilakukan dalam penelitian dan di Gardu Induk Kebon Jeruk pada Penyulang Kaaca Piring: 1.  Kekenduran dan terbakarnya terminal Tripping Coil dan Relay dapat mempengaruhi besar nilai tahanan Tripping Coil yang terukur akibatnya tegangan yang mengarah pada Tripping
Coil tidak sesuai dengan standar yaitu dimana tegangan Tripping Coil Open memiliki nilai tegangan 40.6 Vdc dimana Rod Tripping Coil tidak kuat untuk menggerakan mekanik PMT.
2.  Kekencangan dan normalnya terminal Tripping Coil dan Relay dapat mempengaruhi besar nilai tahanan Tripping Coil, dimana pada saat pengencangan dan pergantian terminal Tripping Coil  memiliki  nilai  Vnom  79.05  Vdc  dimana  Rod  Tripping  Coil  mampu  menggerakkan mekanik PMT pada saat terjadinya gangguan.
3.  Dimana  pada  saat  melakukan  pengujian  Test  Keserempakan  pada  PMT,  sebelum dilakukannya  perbaikan  Tripping  Coil  Open  dengan  nilai  Vnom  40.6  Vdc  PMT  memiliki waktu keserempakan sebesar 52 ms pada phasa R, S, T. Setelah dilakukan perbaikan Tripping Coil Open dengan nilai Vnom 79.05 Vdc PMT memiliki waktu keserempakan sebesar 42 ms pada phasa R, S, T.
4.  Dimana  pada  saat  pengujian  Test  Proteksi  Relay  pada  saat  belum  dilakukannya  perbaikan Tripping Coil Open dimana memiliki waktu 403 ms dimana yang menyebabkan Incoming 150 kV trip akibat dari Tripping Coil Open memiliki nilai Vnom 40.6 Vdc, waktu keserempakan 52 ms, dan waktu relay tanpa PMT sebesar 351 ms. Setelah dilakukannya perbaikan Tripping Coil Open memiliki nilai Vnom 79.05 Vdc, nilai waktu keserempakan 42 ms, dan waktu relay tanpa PMT sebesar 351 ms. Pengujian relay dengan PMT memiliki waktu 393 ms dimana waktu penyulang tidak melebihi waktu Incoming 150 kV.
5.  Adanya  karbon  atau  kotoran  pada  Tripping  Coil  dapat  juga  mempengaruhi  tegangan  yang mengarah  ke  Tripping  Coil  terhambat  oleh  adanya  sisa  karbon  dan  kotoran  pada  saat terjadinya kebakaran pada Gardu Induk Kebon Jeruk pada tahun 2021.
6.  Soket rapuh juga mempengaruhi pada kinerja Tripping Coil akibatnya adanya timbul percikan pada kabel sumber DC positif dan negative, dan berakibat Tripping Coil bisa terbakar.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Tim  Penyusun,  2009.  Buku  Petunjuk  Batasan  Operasi  dan  Pemeliharaan  Peralatan Penyaluran Tenaga Listrik: PT.PLN (Persero).
[2] Angga Teguh Satyawan, 2020. ‘Analisa Pengaruh Tekanan Gas SF6 Terhadap Kualitas Pemadaman Busur Api pada Pemutus Tenaga di Gardu Induk PLN Surabaya.
[3] Fatharani,  Firdaus  Afif,  2019.  “Laporan  Praktikum  Elektronika  Dasar  Hukum  Ohm”. Jurusan Fisika UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
[4] Hendra Marta Yudha, 2008. Rele Proteksi – Prinsip dan Aplikasi. Jurusan Elektro Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya.
[5] PT.PLN  (Persero),  2018.  Buku  Pedoman  Pemeliharaan  Pemutus  Tenaga  (PMT),  SE No.0520-2.K/DIR/2014,Hal 64.
[6] SPLN  52-3,  1983.  Pola  Pengamanan  Sistem:  SPLN    52-3,  Pola  Pengamanan  Sistem: Distribusii  20  kV.  Jakarta:  Dapartemen  Pertambangan  dan  Energi  Perusahaan  Umum Listrik.
[7] Tim Penyusun, 2009. Buku Petunjuk Operasi Dan Pemeliharaan Peralatan Tenaga Listrik. PT.PLN (Persero). Jakarta.
[8] Susanto, Ari (2021) Jurnal Skripsi berjudul “Analisa Kelayakan Pemutus Tenaga (PMT) 150 kV berdasarkan hasil uji tahanan isolasi, tahanan kontak, dan keserempakan kontak di gardu induk Singkawang”.
[9] UP2D. 2020. Buku Panduan Sistem Proteksi, Jakarta: PLN.
[10]  Syarif, Dwiga Firman (2022). Buku Panduan Sistem Proteksi. Jakarta: PLN.

## This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License