Analisis Kebutuhan Air Bersih …, Irna Hendriyani (1) , Martheana Kencanawati (2) , Agus Nur Salam (3)

## ANALISIS KEBUTUHAN AIR BERSIH IPA PDAM SAMBOJA KUTAI KARTANEGARA
Irna Hendriyani 1) , Martheana Kencanawati 2) , Agus Nur Salam 3)
Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Balikpapan Email: 1) irna.hendriyani@uniba-bpn.ac.id

## ABSTRAK
Masalah  penyediaan  air  bersih  saat  ini  menjadi  perhatian  khusus  negara-negara  maju  maupun  negara  yang sedang  berkembang.  Indonesia  sebagai  salah  satu  negara  berkembang,  tidak  lepas  dari  permasalahan penyediaan air bersih bagi masyarakatnya. Salah satu masalah pokok yang dihadapi adalah kurang tersedianya sumber  air  bersih,  belum  meratanya  pelayanan  penyediaan  air  bersih  terutama  di  pedesaan  dan  sumber  air bersih yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan air  bersih  dari  IPA  PDAM  Samboja  yang  menggunakan  2  pompa  pada  10  tahun  yang  akan  datang  (2028). Dengan menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh dari PDAM Samboja dan beberapa referensi yang  berhubungan,  didapatkan  bahwa  kebutuhan  air  bersih  IPA  PDAM  Tirta  Mahakam  Samboja  dengan  2 pompa,  pada  tahun  2018  sebesar  2.599,5  m 3 /hari.  Dengan  perkiraan  hasil  jumlah  pelanggan  pada  10  tahun yang  akan  datang  (2028)  diperoleh  jumlah  kebutuhan  air  sebesar  3.048  m 3 /hari.  Karenanya  diperlukan penambahan  1  pompa  pada  IPA  PDAM  Samboja  agar  tetap  dapat  melayani  kebutuhan  pelanggan  pada  10 tahun mendatang
Kata kunci: IPA PDAM, kebutuhan air bersih, penyediaan air bersih
MEDIA ILMIAH TEKNIK SIPIL Volume 7 Nomor 2 Juni 2019 Hal. 87-97

## PENDAHULUAN
Masalah penyediaan air bersih saat ini menjadi perhatian khusus negara-negara maju maupun negara yang  sedang  berkembang.  Indonesia  sebagai  salah satu negara berkembang, tidak lepas dari
permasalahan
penyediaan air bersih bagi masyarakatnya.  Salah  satu  masalah  pokok  yang dihadapi adalah kurang tersedianya sumber air bersih, belum  meratanya  pelayanan  penyediaan  air  bersih terutama di pedesaan dan sumber air bersih yang ada belum  dimanfaatkan  secara  maksimal.  Di  kota-kota besar  sumber  air  bersih  yang  dimanfaatkan  oleh PDAM  telah  tercemari  oleh  limbah  industri  dan limbah  domestik,  sehingga  beban  pengelolaan  air bersih semakin meningkat.
Dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan air  bersih yang  semakin  meningkat,  dimana  debit  sumber  air yang  mengalami  naik  turunnya  debit  sungai  tiap musimnya  maka  PDAM  Samboja  perlu  mengkaji kembali  kebutuhan  air  bersih  untuk  wilayah kecamatan  Samboja.  Terutama  untuk  wilayah pelayanan IPA PDAM Tirta Mahakam Samboja pada saat  sekarang  dan  masa  yang  akan  datang,  agar kebutuhan  masyarakat  wilayah  pelayanan  IPA  Tirta Mahakam akan air bersih dapat terpenuhi.
PDAM  Tirta  Mahakam  Samboja  merupakan cabang  PDAM  Tirta  Mahakam  yang  ada  di Tenggarong  dan  merupakan  IPA  yang  cukup  besar kapasitasnya  dengan  debit  sungai  ±200  liter/detik. Tidak menutup kemungkinan masalah yang ditimbulkan  IPA  Tirta  Mahakam  Samboja  dapat berpengaruh  besar  pada  masyarakat/pelanggan  di Kecamatan  Samboja  dengan  jumlah  pengiriman  air baku  sekitar  2.682  m 3 yang  menghasilkan  air  bersih sekitar  2.559,5  m 3 di  setiap  harinya  dari  sungai merdeka,  yang  memiliki  2  pompa  yaitu  sekitar  50 liter/detik  dan  40  liter/detik  yang  menghasilkan  air bersih sekitar 30 liter/detik ditiap pompanya.
Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah berapakah  besar  kapasitas air bersih  yang  disalurkan dan  apakah  ketersediaan  air  IPA  PDAM  Samboja dengan  2  pompa  dapat  memenuhi  kebutuhan  air bersih hingga 10 tahun ke depan?
Maka tujuan peneliltian ini adalah menganalisis  kebutuhan  air  bersih  pada  IPA  PDAM Samboja dengan 2 pompa untuk 10 tahun kedepan.
Batasan  masalah  dalam  penelitian  adalah kebutuhan air 10 tahun ke depan yang diperhitungkan berdasarkan pertumbuhan penduduk wilayah
Kecamatan  Samboja  berdasarkan  metode  geometrik, tidak  membahas  kualitas  air  dan  perhitungan bangunan  air,  tidak  menjelaskan  masalah  perpipaan, tidak  menghitung  tekanan  air,  tidak  menjelaskan biaya pengolahan serta tarif pemakaian air.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Air Bersih
Sesuai  Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  No 416/Menkes/PER/IX/1990 yang dimaksud dengan air bersih  adalah  air  yang  jernih,  tidak  berwarna,  tidak berbau,  tidak  berasa,  dan  tidak  mengandung mineral/kuman-kuman  yang  membahayakan  tubuh. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia  Nomor  1405/Menkes/SK/XI/2002  tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri terdapat pengertian mengenai  air  bersih  yaitu  air  yang  dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan kualitasnya memenuhi  persyaratan  kesehatan  air  bersih  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku dan dapat diminum apabila dimasak.
Air bersih merupakan air yang tidak menyebabkan  penyakit  bagi  manusia.  Oleh  karena itu,  air  tersebut  hendaknya  diusahakan  memenuhi persyaratan-persyaratan kesehatan, sekurang- kurangnya  diusahakan  mendekati  persyaratan  air yang telah ditentukan (Kusnoputranto, 2000).

## Siklus Hidrologi
Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan  kembali  ke  atmosfer  melalui  kondensasi, presipitasi,  evaporasi  dan  transpirasi.  Pemanasan  air laut  oleh  sinar  matahari  merupakan  kunci  proses siklus  hidrologi  tersebut  dapat  berjalan  secara  terus menerus.  Air  berevaporasi,  kemudian  jatuh  sebagai presipitasi dalam bentuk hujan, hujan es, hujan salju, hujan gerimis atau kabut.
Pada  perjalanan  menuju  bumi  beberapa presipitasi  dapat  berevaporasi  kembali  ke  atas  atau langsung  jatuh  yang  kemudian  diintersepsi  oleh tanaman  sebelum  mencapai  tanah.  Setelah  mencapai tanah,  siklus  hidrologi  terus  bergerak  secara  kontinu dalam tiga cara yang berbeda, yaitu:
1. Evaporasi atau transpirasi adalah air yang ada di laut,  di  daratan,  di  sungai,  di  tanaman,  dan sebagainya. kemudian akan menguap ke angkasa
(atmosfer)  dan  kemudian  akan  menjadi  awan. Pada  keadaan  jenuh  uap  air  (awan)  itu  akan menjadi  bintik-bintik  air  yang  selanjutnya  akan turun  (precipitation)  dalam  bentuk  hujan,  salju, hujan es.
2. Infiltrasi  atau  Perkolasi  ke  dalam  tanah  adalah air bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah dan batuan menuju muka air tanah.  Air  dapat  bergerak  akibat  aksi  kapiler atau  air  dapat  bergerak  secara  vertikal  atau horizontal di bawah permukaan tanah hingga air tersebut memasuki kembali sistem air permukaan.
3. Air  Permukaan  adalah  air  bergerak  di  atas permukaan tanah dekat dengan aliran utama dan danau,  makin  landai  lahan  dan  makin  sedikit pori-pori tanah, maka aliran permukaan semakin besar.  Aliran  permukaan  tanah  dapat  dilihat biasanya  pada  daerah  urban.  Sungai-sungai bergabung  satu  sama  lain  dan  membentuk sungai  utama  yang  membawa  seluruh  air permukaan  disekitar  daerah  aliran  sungai menuju laut.
Dari siklus hidologi inilah kebutuhan kita akan air  bersih  secara  terus  menerus  dapat  dipenuhi dikarenakan  air  merupakan  sumber  daya  alam  yang dapat  diperbarui  ( renewable ).  Akan  tetapi  karena jumlah  air  yang  relatif  tetap  sementara  pertumbuhan akan  air  bersih  semakin  meningkat  maka  diperlukan pendistribusian  yang  teratur  sehingga  tidak  terjadi kekurangan air.

## Sistem Pengelolaan Air Bersih
Air  baku  adalah  air  yang  digunakan  sebagai sumber  bahan  baku  dalam  penyediaan  air  bersih. Sumber  air  baku  yang  dapat  digunakan  untuk penyediaan air bersih yaitu air hujan, air permukaan, (air  sungai,  air  danau,  air  rawa)  air  tanah  (air  tanah dangkal,  air  tanah  dalam,  mata  air).  Untuk  itu  perlu adanya sistem pengolahan air bersih yang digunakan PDAM  dalam  memenuhi  standar  kualitas  air bersih/minum  antara  lain  unit  Instalasi  Pengolahan Air (IPA) yang diperlukan dalam pengolahan air. IPA Tirta  Mahakam  Samboja  memiliki  dua  alat  dan sistem  pengolahan  air  yang  berbeda  karena  ada penambahan  alat  pengolahan  yang  baru,  namun pengolahan yang lama masih digunakan karena untuk mencukupi kebutuhan air pada pelanggan.
Berikut adalah sistem pengolahan air IPA Tirta Mahakam Samboja:

## 1. Sungai Merdeka
Sumber  air  baku  PDAM  Samboja  adalah  air permukaan  sungai  merdeka.  Kondisi  sekarang sungai  merdeka  mempunyai  kedalaman  sekitar 25 m. 100% air bersumber dari sungai merdeka. Sungai  merdeka  adalah  sungai  yang  ditumbuhi banyak  akar,  sehingga  disaat  pergantian  musim kualitas  air  tidak  baik  dan  lebih  banyak menggunakan bahan kimia pada saat pengolahannya, akan tetapi ini tidak berlangsung lama  karena  bila  musim  sudah  normal  kualitas air kembali normal. Pipa PDAM 70% lokasinya di  bawah  pondasi  jalan,  yang  menyebabkan kesulitan  dalam  perbaikan  jika  terjadinya kerusakan atau gangguan pada pipa.

## 2. Rumah pompa intake
Rumah pompa intake merupakan bangunan yang berfungsi untuk menutupi pompa dari hujan atau panas  matahari,  dimana  pompa  menyedot  air yang  sudah  disaring  untuk  didistribusikan  ke pengolahan.  Pada  IPA  Samboja  memiliki  dua rumah  pompa  yang  berada  didua  tempat  yakni bersebelahan sekitar 100 m, dari jarak keduanya, yang  masing-masing  memiliki  kapasitas  yang berbeda.  Yakni  rumah  pompa  1  terdapat  2 pompa  yaitu  22  kw  dan  45  kw  yang menghasilkan  sekitar  50  liter/detik,  dan  rumah pompa  2  terdapat  3  pompa  yaitu  37  kw  yang menghasilkan  sekitar  40  liter/detik.  Dalam pengoperasianya  pompa  dihidupkan  secara bergantian.
3. Bahan Kimia Proses  pengolahan  ini  menggunakan  beberapa bahan kimia yaitu:
a. Kaporit. Berfungsi untuk membunuh bakteri,  virus  dan  kuman,  serta  untuk menjernihkan air.
b. Tawas  atau  aluminium  sulfat.  Berfungsi untuk mengikat partikel-partikel halus yang melayang  agar  membentuk  flok.  Bahan  ini diinjeksikan  pada  pipa  air  masuk  keproses penjernihan.
c. Kapur  atau  Soda  Ash.  Berfungsi  untuk menetralisasi  pH  air  dibubuhkan  dengan electromotor sebelum masuk ke reservoir.
Pada  proses  ini  air  baku  langsung  diberi  bahan kimia  pada  saat  air  baku  disalurkan  ke pengolahan  selanjutnya  proses  melalui  injeksi. Disini  terdapat  dua  pengolahan  yaitu  proses pengolahan bahan kimia 1 dan proses pengolahan bahan kimia 2.
4. Proses  pengolahan  air  yang  didistribusikan setelah diberi bahan kimia.
a. Aerator,  adalah  suatu  proses  penambahan udara/oksigen  dalam  air  dengan  membawa air  dan  udara  ke  dalam  kontak  yang  dekat, dengan  cara  menyemprotkan  air  ke  udara (air ke dalam udara) atau dengan memberikan  gelembung-gelembung  halus udara  dan  membiarkannya  naik  melalui  air (udara  ke  dalam  air).  Sumber  lain menjelaskan  bahwa  aerasi  adalah  suatu proses  atau  usaha  dalam  menambahkan konsentrasi oksigen yang terkandung dalam air limbah, agar proses oksidasi biologi oleh mikroba  akan  dapat  berjalan  dengan  baik. Dalam  melakukan  proses  aerasi  ini  perlu menggunakan alat yang dinamakan aerator. Prinsip  kerja  alat  ini  adalah  untuk menambahkan oksigen terlarut di dalam air tersebut.  Kemudian  yang  menjadi  tugas utama  dari  aerator  ini  adalah  memperbesar permukaan kontak antara air dan udara.
b. WTP  ( Water  Treatment  Plant ).  Ini  adalah bangunan pokok dari sistem pengolahan air bersih.  Bangunan  ini  beberapa  bagian, yakni  koagulasi,  flokulasi,  sedimentasi, filtrasi dan desinfeksi.
1) Koagulasi.  Disinilah  proses  kimiawi terjadi,  pada  proses  koagulasi  ini dilakukan  proses  destabilisasi  partikel koloid,  karena  pada  dasarnya  air  sungai atau  air  kotor  biasanya  berbentuk  koloid dengan  berbagai  partikel  koloid  yang terkandung  didalamnya.  Tujuan  proses ini adalah untuk  memisahkan  air  dengan pengotor  yang  terlarut  didalamnya, analoginya  seperti  memisahkan  air  pada susu  kedelai.  Pada  unit  ini  terjadi rapid mixing (pengadukan cepat) agar koagulan  dapat  terlarut  merata  dalam waktu  singkat.  Bentuk  alat  pengaduknya dapat  bervariasi,  selain rapid  mixing , dapat  menggunakan  hidrolis  ( hydrolic jump atau  terjunan)  atau  mekanis (menggunakan batang pengaduk).
2) Flokulasi.  Selanjutnya  air  masuk  ke  unit flokulasi. Tujuannya adalah untuk membentuk dan memperbesar flok (pengotor  yang  terendapkan).  Di  sini dibutuhkan  lokasi  yang  alirannya  tenang namun  tetap  ada  pengadukan  lambat
( slow  mixing )  supaya  flok  menumpuk.
Untuk  meningkatkan  efisiensi,  biasanya ditambah  dengan  senyawa  kimia  yang mampu mengikat flok-flok tersebut.
3) Sedimentasi.  Bangunan  ini  digunakan untuk  mengendapkan  partikel-partikel koloid  yang  sudah  didestabilisasi  oleh unit  sebelumnya.  Unit  ini  menggunakan prinsip  berat  jenis.  Berat  jenis  partikel kolid  (biasanya  berupa  lumpur)  akan lebih besar daripada berat jenis air. Pada masa  kini,  unit  koagulasi,  flokulasi  dan sedimentasi  telah  ada  yang  dibuat tergabung yang disebut unit aselator.
4) Filtrasi.  Sesuai  dengan  namanya,  filtrasi adalah  untuk  menyaring  dengan  media butiran.  Media  butiran  ini  biasanya terdiri  dari  antrasit,  pasir  silica  dan kerikil  silica  dengan  ketebalan  berbeda. Cara  ini  dilakukan  dengan  metode gravitasi.
5) Desinfeksi.  Setelah  bersih dari pengotor, masih  ada  kemungkinan  ada  kuman  dan bakteri yang hidup,
sehingga ditambahkanlah  senyawa  kimia  yang dapat  mematikan  kuman  ini,  biasanya berupa  penambahan  chlor,  ozonisasi, UV,  pemabasan,  dan  lain-lain  sebelum masuk  ke  bangunan  selanjutnya,  yakni reservoir.
6) Reservoir.  Berfungsi  sebagai  tempat penampungan sementara air bersih sebelum  didistribusikan  melalui  pipa- pipa secara gravitasi atau pompa.
Gabungan  dari  unit-unit  pengolahan  air  ini  disebut Instalasi  Pengolahan  Air  (IPA).  Untuk  menghemat biaya  pembangunan,  unit  intake,  WTP  dan  reservoir dapat  dibangun  dalam  satu  kawasan  dengan ketinggian  yang  cukup  tinggi,  sehingga  tidak diperlukan  pumping  station  dengan  kapasitas  pompa dorong  yang  besar  untuk  menyalurkan  air  dari  WTP ke reservoir. Pada akhirnya, dari reservoir, air bersih siap  untuk  didistribusikan  melalui  pipa-pipa  dengan berbagai ukuran ke tiap daerah distribusi.
Berikut  proses  pengolahan  air  bersih  dengan sumber  air  baku  yang  berasal  dari  air  permukaan dapat digambarkan seperti pada Gambar 1.
Gambar 1. Skema Pengolahan Air Sumber: PDAM (2018)

## Kebutuhan Air Bersih
Air merupakan kebutuhan dasar bagi manusia, yang  harus  tersedia  dalam  kuantitas  yang  cukup  dan kualitas  yang  memenuhi  syarat  (tidak  berbau,  tidak berasa,  tidak  berwarna,  dan  tidak  mengandung  zat radioaktif). Air bersih merupakan satu dari kebutuhan primer yang harus dipenuhi agar kelangsungan hidup manusia  dapat  berlanjut.  Kualitas,  kuantitas  dan kontinuitas  dari  air  yang  dikonsumsi  manusia  akan berperan  besar  pada  kehidupan  masyarakat.  Oleh sebab  itu  perlu  dilakukan  analisa  perhitungan kebutuhan air bersih.
Kebutuhan  air  bersih  suatu  daerah  pelayanan terdiri  dari  kebutuhan  domestik  dan  kebutuhan  non- domestik.  Untuk  lebih  rincinya  akan  dijelaskan  satu per satu:
1. Kebutuhan domestik
Yaitu  kebutuhan  air  bersih  untuk  pemenuhan kebutuhan sehari-hari atau rumah tangga seperti: untuk air minum, memasak, kesehatan individual (mandi), mencuci dan sebagainya.
2. Kebutuhan non-domestik Yaitu  kebutuhan  air  bersih  yang  digunakan untuk beberapa kegiatan seperti:
- Kebutuhan  fasilitas  umum  air  bersih:  yaitu kebutuhan  air  bersih  untuk  kegiatan  tempat- tempat ibadah, terminal dan rekreasi.
- Kebutuhan institusional: kebutuhan air bersih untuk  kegiatan  perkantoran,  sekolah  dan instansi pemerintahan.
- Kebutuhan  komersial  dan  industri:  yaitu kebutuhan  air  bersih  pada  hotel,  pasar, pertokoan restoran. Sedangkan kebutuhan air bersih  untuk  industri  biasanya  digunakan untuk  air  pendingin,  air  pada boiler untuk memanas.

## Metode Pertumbuhan Penduduk
Pertumbuhan  penduduk  merupakan  salah  satu faktor  yang  penting  dalam  masalah  kebutuhan  air bersih  dan  masalah  penduduk  pada  khususnya. Karena  disamping  berpengaruh  terhadap  jumlah  dan komposisi penduduk juga akan berpengaruh terhadap kondisi ketersediaan air baku. Pertumbuhan penduduk  adalah  perubahan  jumlah  penduduk  baik pertambahan maupun penurunnya. Angka pertumbuhan  penduduk  adalah  tingkat  pertambahan penduduk  suatu  wilayah  atau  negara  dalam  suatu jangka waktu tertentu, dinyatakan dalam persentase.
Langkah  pertama  dalam  perencanaan  suatu sistem  penyediaan  air  adalah  memperhitungkan kebutuhan  air.  Data  masa  lalu  tentang  kota  yang sedang telah atau data dari kota-kota lain yang serupa merupakan  petunjuk  terbaik  dalam  pemilihan  suatu angka  tentang  penggunaan  air  bagi  tujuan-tujuan perencanaan.
Metode  yang  digunakan  dalam  memproyeksi jumlah  penduduk  dimana  hasilnya  merupakan  harga pendekatan  dari  hasil  sebenarnya  adalah  sebagai berikut:

## 1. Metode aritmatika
Cara  ini  didasarkan  pada  kenaikan  rata-rata jumlah penduduk dengan menggunakan data terakhir dan rata-rata sebelumnya.
Pn = Pt + I (n) …………...(1) I    = (Po – Pt) t …………...(2)
Dimana:
Pn =  Jumlah penduduk pada tahun ke n;
Po =  Jumlah  penduduk  yang  diketahui  pada tahun ke 1;
Pt  =  Jumlah penduduk pada tahun terakhir t  =  Jumlah tahun yang diketahui
I  =  Rata-rata  pertumbuhan  penduduk  tiap tahun;
Metode  ini  sangat  sesuai  digunakan  untuk daerah  yang mempunyai  angka  pertumbuhan penduduk  yang  rendah  atau  pada  daerah-daerah
Bahan Kimia : (Kaporit, Soda Ash, tawas) aerator Koagulasi Flokulasi Sedimentasi Filtrasi Desinfeksi Intake Reservoir Hasil Pengolahan Lumpur Ke Badan Air
dengan  derajat  pertumbuhan  penduduk  tetap  apabila jumlah dan kepadatan penduduk menjadi maksimum.
2. Metode Geometri
Metode ini merupakan
perhitungan perkembangan  populasi  berdasarkan  pada  angka kenaikan penduduk rata-rata pertahun.
Pn = Po ( 1 + r ) n ………...(3)
Dimana:
Pn =  Jumlah penduduk pada tahun ke n; Po =  Jumlah penduduk pada tahun dasar; r  =  Laju pertumbuhan penduduk n  =  Jumlah interval
Metode ini akan menghasilkan nilai yang lebih tinggi, karena presentase pertambahan sesungguhnya tidak  pernah  tetap,  tetapi  presentase  tersebut  akan menurun  bilamana  suatu  daerah  mencapai  batas optimum.  Sehingga  metode  ini  sangat  sesuai  untuk daerah  yang  mempunyai  pertambahan  penduduk yang tetap.

## Perhitungan Kebutuhan Air
Setelah  pertumbuhan  penduduk  diproyeksikan maka  langkah  selanjutnya  adalah  perhitungan kebutuhan air dengan persamaan berikut:
Qmd = Jumlah penduduk  q…...(5) Qmdmax = Qmd  F (maxday)  …...(6) Qmdpeak hour   = Qmd  F (peak hour) …...(7) Dimana : Qmd =  Kebutuhan Air (l/hari) Q =  Konsumsi Air per orang per hari Qmdmax =  Kebutuhan Harian Maksimum Fpeak hour  =  Faktor Jam Puncak

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif kuantitatif  untuk  mengetahui  kebutuhan  air  bersih untuk wilayah pelayanan IPA PDAM Samboja Kutai Kertanegara,  serta  meninjau  ketersediaan  air  sungai merdeka  yang  merupakan  sumber  air  baku  IPA tersebut.

## Variabel Penelitian
Variabel  dalam  penelitian  ini  adalah  jumlah pelanggan  aktif  menggunakan  air  dari  PDAM Samboja  Kutai  Kertanegara,  debit  yang  dibutuhkan untuk  memenuhi  kebutuhan  pelanggan  dan  debit yang tersedia dari Sungai Merdeka.

## Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:
a. Data  Primer.  Untuk  mendapatkan  data  primer dilakukan  dengan  cara  wawancara,  observasi, dan  dokumentasi  di  PDAM  Samboja  Kutai Kertanegara.
b. Data  Sekunder.  Data  sekunder  yang  diperlukan adalah  jumlah  penduduk  yang  diperoleh  dari laporan  tahunan  Kecamatan  Samboja,  daerah cakupan  pelayanan  yang  diperoleh  dari  laporan tahunan  PDAM,  debit  sungai  merdeka  yang diperoleh  dari  data  tahunan  PDAM,  serta  debit air total produksi dalam per-hari.

## Teknik Pengumpulan Data
Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Tahap Persiapan Dalam hal ini tim mempersiapkan data sekunder dari  buku,  dokumen,  dan  referansi  yang berhubungan. Kemudian menentukan responden dalam  hal  ini  adalah  2  orang  staf  PDAM Samboja.
2. Pengumpulan Data Data yang didapat merupakan data skunder dari
PDAM  Samboja  Kutai  Kertanegara  khususnya wilayah  pelayanan  IPA  Sungai  Merdeka  yang terdiri dari:
1.  Data jumlah pelanggan aktif.
2.  Data  kebutuhan  air  bersih  tiap  jenis pelanggan.
3.  Data debit sumur dalam.
4.  Peta  daerah  daerah  pelayanan  berdasarkan sumber air baku.
3. Analisis Data Tahap analisis dilakukan perhitungan
berdasarkan  data-data  yang  diperoleh  dengan tahap-tahap sebagai berikut:
a. Menghitung  kebutuhan  air  bersih  wilayah pelayanan  IPA  Sungai  Merdeka  PDAM
Analisis Kebutuhan Air Bersih …, Irna Hendriyani (1) , Martheana Kencanawati (2) , Agus Nur Salam (3)
Samboja  Kutai  Kertanegara dilakukan dengan cara:
1). Realisasi penggunaan.
2). Estimasi penggunaan teoritis.
b.  Menghitung proyeksi jumlah pelanggan aktif dan kebutuhan air bersih tahun 2020.
c.  Menghitung  kebutuhan  air  bersih  PDAM Samboja  Kutai  Kertanegara  yang  harus tersedia untuk wilayah pelayanan IPA Sungai Merdeka PDAM Samboja Kutai Kertanegara.
d.  Mengitung  kebutuhan  air  bersih  untuk  tiap jenis pelanggan.
e.  Menghitung  proyeksi  debit  Sungai  Merdeka yang  dibutuhkan  dari  tahun  2007  sampai dengan tahun 2020.
f.  Menghitung  proyeksi  kapasitas  debit  pompa Sungai  Merdeka  dari  tahun  2007  sampai dengan tahun 2020.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Kebutuhan Domestik
Merupakan  kebutuhan  yang  paling  penting karena  ini  merupakan  pemenuhan  kebutuhan  sehari- hari  atau  rumah  tangga.  Analisa  untuk  kebutuhan domestik ini dilakukan dengan menganalisa pertumbuhan penduduk pada wilayah yang direncanakan.  Kebutuhan  domestik  kota  dibagi dalam beberapa kategori yaitu seperti pada Tabel 1.
Tabel 1. Kriteria Perencanaan Air Bersih
No Uraian Kategori Kota Berdasarkan Jumlah Penduduk (dalam ribuan) >1.000 500 -  1.000 100 – 500 20 – 100 < 20 Kota Metropolitan Kota Besar Kota Sedang Kota Kecil Desa I II III IV V VI VII 1. Konsumsi unit sambungan rumah (SR) (liter/orang/hari) 190 170 150 130 80 2. Konsumsi unit hidran (HU) (liter/orang/hari) 30 30 30 30 30 3. Konsumsi Unit Non Domestik a. Niaga kecil (liter/unit/hari) 600-900 600-900 600 b. Niaga Besar (liter/unit/hari)\ 1000-5000 1000-5000 1500 c. Industri Besar (liter/detik/ha) 0,2-0,8 0,2-0,8 0,2 - 0,8 d. Pariwisata (liter/detik/ha) 0,1-0,3 0,1-0,3 0,1-,3 4. Kehilangan air (%) 20 - 30 20 – 30 20 – 30 20 - 30 20 - 30 5. Faktor hari Maksimum 1,1 *harian 1,1 *harian 1,1 *harian 1,1 *harian 1,1 *harian 6. Faktor jamPuncak 1,5 *hari maks 1,5 *hari maks 1,5 *hari maks 1,5 *hari maks 1,5 *hari maks 7. Jumlah Jiwa per SR 5 5 5 5 5 8. Jumlah Jiwa per HU 100 100 100 100 - 200 200 9. Sisa tekan di penyediaan distribusi (meter) 10 10 10 10 10 10 Jam Operasi (jam) 24 24 24 24 24 11 Volume reservoir (% max day demand) 20 20 20 20 20 12 SR:HU 50:50 s.d 80:20 50:50 s.d 80:20 80:20 70:30 70:30 13 Cakupan Pelayanan 90 90 90 90 70
Sumber: Kriteria Perencanaan Ditjen Cipta Karya Dinas PU,1998
Berdasarkan  jumlah  penduduk  Samboja Kutai  Kertanegara,  yaitu  sebesar  62.771  jiwa (dukcapil, 2018), maka tergolong dalam kota kecil (Cipta Karya, 1998)
Daerah  wilayah  pelayanan  PDAM  Tirta Mahakam Samboja seperti terlihat pada Tabel 2.
Sementara  jumlah  penduduk  berdasarkan pelayanan PDAM dari tahun 20013 – 2017 seperti tercantum pada Tabel 3.
Tabel 2. Daerah  Pelayanan  PDAM Tirta
Mahakam Samboja Kelurahan Jalan Sungai Merdeka 1. Sungai Merdeka Sungai Seluang 1. Pelajar 2. Distrik 1 3. Gunung Malang 4. Sei. Seluang Wonotirto 1. Karya Wonotirto Kampung Lama 1. Kampung Padang 2. Gunung Pasir Tanjung Harapan 1. Tanjung Harapan Kuala Samboja 1. Kuala Samboja Margumulyo 1. Margumulyo Pemedas 1. Pemedas Sumber: PDAM Samboja (2017) Tabel  3. Jumlah  Penduduk  Daerah  Pelayanan PDAM Tahun 2013-2017 KELURAHAN TAHUN 2013 2014 2015 2016 2017 Margomulyo 1.277 1.283 1.287 1.272 1.267 Sei Merdeka 5.160 5.164 5.168 5.168 5.168 Sei Seluang 3.517 3.520 3.522 3.460 3.454 Wonotirto 1.870 1.871 1.877 1.930 1.853 Tanjung Harapan 1.961 1.962 1.969 1.974 2.027 Samboja Kuala 6.021 6.020 6.028 6.121 6.115 Teluk Pemedas 2.736 2.742 2.748 2.748 2.838 Kampung Lama 1.956 1.961 1.968 1.973 1.958 TOTAL 24.498 24.523 24.567 24.646  24.680 Sumber: PDAM Samboja (2017) Kecamatan Samboja dengan jumlah penduduk  24.680  jiwa  (akhir  tahun  2017)  yang berlangganan  air  di  PDAM  Samboja  termasuk golongan kota  kecil.

## Analisa Kebutuhan Non-Domestik
Yaitu  kebutuhan  air  bersih  untuk  beberapa kegiatan  yang  berkaitan  dengan  fasilitas-fasilitas sosial  ekonomi  yang  ada  pada  daerah  yang direncanakan. Berikut kriteria dari kebutuhan non-
domestik  yang  diatur  dalam  peraturan  “Kriteria Perencanaan Ditjen Cipta Karya Dinas PU,1998”.
Tabel 4. Kebutuhan  Air  Non  Domestik  Untuk Kota Kategori I, II, III, dan IV
SEKTOR NILAI SATUAN Sekolah 10 Liter/murid/hari Rumah Sakit 2.000 Liter/unit/hari Masjid 2.000 Liter/unit/hari Kantor 10 Liter/pegawai/hari Pasar 12.000 Liter/hektar/hari Hotel 150 Liter/bed/hari Rumah Makan 100 Liter/tempat duduk/hari Kompleks Militer 60 Liter/orang/hari Kawasan Industri 0,2 - 0,8 Liter/detik/hektar Kawasan Pariwisata 0,1 - 0,3 Liter/detik/hektar

## Sumber:  Kriteria Perencanaan Ditjen Cipta
Karya Dinas PU (1998)
Tabel 5. Kebutuhan  Air  Non  Domestik  Untuk Kategori V SEKTOR NILAI SATUAN Sekolah 5 Liter/murid/hari Rumah Sakit 200 Liter/bed/hari Puskesmas 1.200 Liter/unit/hari Masjid 3.000 Liter/unit/hari Mushola 2.000 Liter/unit/hari Pasar 12.000 Liter/hektar/hari Komersial/Industri 10 Liter/hektar/hari
Sumber:  Kriteria Perencanaan Ditjen Cipta Karya Dinas PU (1998)
Tabel 6. Kebutuhan  Air  Non  Domestik  Untuk Kategori Lain SEKTOR NILAI SATUAN Lapangan Terbang 10 Liter/orang/detik Pelabuhan 50 Liter/orang/detik Stasiun  Kereta  Api dan Terminal Bus 10 Liter/orang/detik Kawasan Industri 0,75 Liter/detik/hektar
Sumber:  Kriteria  Perencanaan  Ditjen  Cipta Karya Dinas PU (1998)

## Perkiraan Kebutuhan Air Bersih
Air  merupakan  kebutuhan  dasar  bagi manusia, yang harus tersedia dalam kuantitas yang cukup  dan  kualitas  yang  memenuhi  syarat  (tidak berbau,  tidak  berasa,  tidak  berwarna,  dan  tidak
mengandung  zat  radioaktif).  Perkembangan  dan pertambahan penduduk akan menentukan besarnya kebutuhan  air  bersih  dimasa  yang  akan  datang dimana  hasil  nantinya  merupakan  pendekatan  dari hasil sebenarnya.
Dalam  memperkirakan  jumlah  penduduk digunakan data-data jumlah penduduk tahun-tahun sebelumnya.  Sedangkan  yang  akan  dianalisa adalah daerah pelayanan PDAM Tirta Mahakam.
Kemudian  dilakukan  perhitungan  proyeksi jumlah  penduduk  untuk  tahun  2028  yaitu  sebagai berikut  dengan  menggunakan  metode  aritmatika sebagai  perbandingan  dengan  metode  geometrik dalam mencari proyeksi penduduk:

## Metode Aritmatika
Diketahui: Po = 62.771 jiwa Pt = 52.655 jiwa t = 5 tahun n = 15 tahun
I = 5 655 . 52 771 . 62    t Pt Po = 2023,2
Pn = Pt + I (n) = 52.655 + 2.023,2 (15) = 83.003 jiwa
Jadi  dengan  metode  Aritmatika  keseluruhan perkiraan  penduduk  kecamatan  Samboja  tahun 2028 adalah 83.003 jiwa.

## Metode Geometrik
Diketahui: Pt = 52.655 Po = 62.771 n = 10 Pn = Po (1 + r) n r = 1 655 . 52 771 . 62 1 5 1 5 1                Pt Po = 0,0357713
Maka  jumlah  penduduk  untuk  tahun 2028 adalah:
Pn = Po (1 + r) n =  62.771 (1 + 0,0357713) 10 = 89.206,789  jiwa
Jadi  dengan  metode  Geometri  keseluruhan perkiraan  penduduk  Kecamatan  Samboja  tahun 2028 adalah 89.206 jiwa.
PDAM  Kecamatan  Samboja  membagi kelompok  untuk  pelanggan  ada  empat  kelompok dengan  membedakan  besar  pemakaian  serta  biaya per  m 3 nya.  Tabel  7  merupakan  pembagian kelompok pelanggan PDAM Kecamatan Samboja.
Tabel  8  merupakan  jumlah  penduduk/ pelanggan  di  bulan  Desember  pada tahun  2017 di wilayah  Instalasi  Pengolahan  Air  Tirta  mahakam Kecamatan Samboja:
Sebelum  dilakukan  perhitungan  kebutuhan air  untuk  10  tahun  kedepan  terlebih  dahulu dilakukan  perhitungan  kebutuhan  air  untuk  tahun 2018 seperti pada Tabel 9.
Tabel 7. Pembagian kelompok pelanggan PDAM Kecamatan Samboja: No Kelompok Pelanggan Keterangan Golongan Pelanggan 1 KELOMPOK (I) Sosial Khusus 1 (I.2) - Rumah Ibadah Sosial Khusus 2 (I.3) - Panti Asuhan - Yayasan Sosial - Sekolah Negeri/ Swasta - Puskesmas/Rumah Sakit Pemerintah - Pasar Pemerintah 2 KELOMPOK (II) Rumah Tangga B  (II.1) - Rumah Sederhana Instansi Pemerintah (II.2) - Kantor Pemerintah - Kolam Renang Milik Pemerintah - Gedung Olahraga/ Stadion Milik           Pemerintah -  Gedung  Pertemuan/  Balai Pertemuan
- Terminal
- Kantor Dinas TNI/ Polri Niaga Kecil (II.3) -  Kios/ warung/ warnet - Toko dengan bangunan maksimal 20 m2 -  Salon/ Rumah sewa 3 KELOMPOK (III) Rumah Tangga C (III.1) - Rumah Mewah Rumah Tangga D (III.2) - Rumah toko (ruko)
- kantor (rukan)
-  kost  (jumlah  kamar  lebih  dari 4) Niaga Besar (III.3) - Hotel - Restoran - konsultan, notaris, Lembaga
Bantuan   Hukum (LBH)
- cafe
- Kantor perusahaan
- Laundry
- Bengkel Besar
No Kelompok Pelanggan Keterangan Golongan Pelanggan 4 KELOMPOK (IV) Niaga Besar (IV.1) - Hotel Bintang 2 -  Pusat  Perbelanjaan  dan  toko modern - Pegadaian/ Perbankkan - Dealer Motor/ Mobil - SPBU Tabel 8. Jumlah  pelanggan  tahun  2017  di

## PDAM Samboja:
JENIS PELAYANAN Jumlah Pelanggan Jumlah Air Yang Terjual (m 3 ) KELOMPOK (I) Sosial Khusus 1 (I.2) 27 799 Sosial Khusus 2 (1.3) 29 1675 KELOMPOK (II) Rumah Tangga B (II.I) 2308 57048 Instansi Pemerintah (II.2) 17 723 Niaga Kecil (II.3) 164 5154 KELOMPOK (III) Rumah Tangga C (III.I) 18 1628 Rumah Tangga D (III.2) 1 44 Niaga Besar I (III.3) 9 1576 KELOMPOK (IV) Niaga Besar II ( IV.1) 2 77 Total 2.575 68.724 Tabel 9. Jumlah kebutuhan air bersih tahun 2018 Jenis pelayanan Kebutuhan air bersih (liter/detik) KELOMPOK (I) Sosial Khusus 1 (I.2) 0,625 Sosial Khusus 2 (1.3) 0,671 KELOMPOK (II) Rumah Tangga B (II.I) 17,363 Instansi Pemerintah (II.2) 3,935 Niaga Kecil (II.3) 1,898 KELOMPOK (III) Rumah Tangga C (III.I) 0,270 Rumah Tangga D (III.2) 0,015 Niaga Besar I (III.3) 0,156 KELOMPOK (IV) Niaga Besar II ( IV.1) 0,046 TOTAL 24,981 Sumber: Hasil analisis Maka kebutuhan air pada tahun 2018 adalah 24,981 liter/detik atau 2.158,358 m 3 /hari sedangkan  air  yang  siap  didistribusikan  setiap harinya  sekitar  2.599,5  m 3 /hari,  jadi  saat  ini kebutuhan  air  didaerah  pelayanan  IPA  Samboja cukup  tersedia.  Setelah  itu  dilakukan  pencarian data  jumlah  penduduk  wilayah  pelayanan  untuk memproyeksikan jumlah penduduk untuk 10 tahun kedepannya.
Untuk mengetahui jumlah penduduk/ pelanggan untuk kebutuhan air ditahun 2028 maka digunakan  metode  geometri.  Tapi  tidak  semua jumlah penduduk Samboja yang menjadi pelanggan  PDAM  maka  yang  dihitung  hanya jumlah  konsumen  ditahun  2018  dikalikan  dengan menggunakan  koefisien  dari  proyeksi  penduduk diatas yaitu ( 1 + 0,0357713) 10 .
Setelah dilakukan perhitungan kebutuhan air pada  tahun  2018,  berikut  perhitungan  proyeksi kebutuhan air untuk tahun 2028 yaitu seperti pada Tabel 10 dan Tabel 11.
Tabel 10. Perkiraan  Jumlah  pelanggan  tahun 2028 di PDAM Samboja:
Jenis pelayanan Jumlah pelanggan KELOMPOK (1) Sosial Khusus 1 (I.2) 27 Sosial Khusus 2 (I.3) 41 KELOMPOK (II) Rumah Tangga B (II.1) 3280 Instansi Pemerintah (II.2) 24 Niaga Kecil (II.3) 233 Industri Kecil (II.4) KELOMPOK (III) Rumah Tangga C (III.1) 25 Rumah Tangga D (III.2) 1 Niaga Besar (III.3) 12 KELOMPOK (IV) Niaga Besar (IV.1) 2 TOTAL 3659 Sumber: Hasil analisis Tabel 11. Jumlah kebutuhan air bersih tahun 2028
Jenis pelayanan
Kebutuhan air bersih liter/detik KELOMPOK (I) Sosial Khusus 1 (I.2) 0,888 Sosial Khusus 2 (1.3) 0,954 KELOMPOK (II) Rumah Tangga B (II.I) 24,675 Instansi Pemerintah (II.2) 5,592 Niaga Kecil (II.3) 2,697 KELOMPOK (III) Rumah Tangga C (III.I) 0,192 Rumah Tangga D (III.2) 0,010 Niaga Besar I (III.3) 0,222 KELOMPOK (IV) Niaga Besar II ( IV.1) 0,049 TOTAL 35,282 Sumber: Hasil analisis
Gambar 2. Perkiraan Kebutuhan Air Bersih
Seperti  terlihat  pada  Gambar  2,  maka kebutuhan  air  pada  tahun  2028  adalah  35,282 liter/detik  atau  3.048  m 3 /hari  sedangkan  air  yang siap  didistribusikan  setiap  harinya  sekitar  2.599,5 m 3 /hari.  Jadi  kebutuhan  air  di  daerah  pelayanan IPA  Samboja  di  tahun  2028  kekurangan  448,5 m 3 /hari  atau  hanya  83%  pelanggan  PDAM  yang dapat terlayani.

## Ketersediaan Air Bersih
Kapasitas  sumber  air  bersih  yang  dikelola oleh  PDAM  Tirta  Mahakam  Kecamatan  Samboja saat  ini  sepenuhnya  berasal  dari  Sungai  Merdeka. Instalasi Pengolahan Air Tirta Mahakam mengolah air baku di setiap harinya sekitar 2.682 m 3 setelah diolah  menghasilkan  air  bersih  yang  siap didistribusikan  sekitar  2.599,5  m 3 .  Perkiraan kebutuhan  air  untuk  tahun  2028  adalah  3.048 m 3 /hari seperti terlihat pada Tabel 11.
Tabel 11. Ketersediaan dan Kebutuhan Air Sumber Mata Air Air yang tersedia Air yang dibutuhkan Sungai Merdeka 2.599,5 m 3 /hari 3.048 m 3 /hari
Berdasarkan data diatas:
Kapasitas  produksi  air  bersih,  (Q total ) adalah 2.599,5  m 3 /hari.  Sementara  kapasitas  air  bersih sampai  tahun  2028  (Q total ) adalah  3.048  m 3 /hari. Maka  terjadi  kekurangan  produksi  air  bersih sebanyak 448,5 m 3 /hari
Jadi  IPA  Tirta  Mahakam  Kecamatan Samboja  jika  hanya  memiliki  2  pompa  untuk  10 tahun  kedepannya  tidak  dapat  melayani  daerah pelayanan.  Untuk  itu  diperlukan  penambahan  1 pompa  agar  IPA  Tirta  Mahakam  Samboja  tetap dapat melayani kebtuhan pelanggan pada 10 tahun mendatang

## PENUTUP

## Kesimpulan
Kapasitas  air  bersih  IPA  PDAM  Tirta Mahakam  Samboja  dengan  2  pompa,  sebesar 2.599,5  m 3 /hari  pada  tahun  2018.  Dengan perkiraan  hasil  jumlah  pelanggan  pada  10  tahun yang  akan  datang  diperoleh  jumlah  kebutuhan  air sebesar 3.048 m 3 /hari, maka diperlukan penambahan  1  pompa  agar  tetap  dapat  melayani kebutuhan pelanggannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustini,  Maya.  (2016), Analisa  Kebutuhan  Air Bersih  IPA  PDAM  Batu  Ampar, Skripsi, Prodi Teknik Sipil Universitas Balikpapan, Chay, (1995), Standar-standar Kualitas Air
Departemen  Kesehatan  RI,  No  416  tahun  1990 tentang Peraturan Menteri Kesehatan Keputusan  Menteri  Kesehatan,  No.  1405  tahun 2002  tentang Persyaratan  Kesehatan
Lingkungan  Kerja  Perkantoran  dan Industri Kusnoputranto, Haryoto, (2000), Kesehatan Lingkungan . Fakultas Kesehatan
Masyarakat Universitas Indonesia,
Nurdijanto, (2000), Kimia Lingkungan

## Peraturan  Daerah  Nomor  13  Tahun  2002,  tentang
Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja Perusahaan Daerah Air Minum
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara,
Nomor  13  tahun  2002  tentang Susunan Organisasi  dan  Tata  Kerja  Perusahaan Daerah Air Minum
Peraturan Menteri Kesehatan, No. 416 tahun 1990 tentang Syarat-Syarat  Dan  Pengawasan

## Kualitas Air
Peraturan Menteri Kesehatan, No. 416 tahun 1990 tentang Persyaratan Kualitas Air Bersih Peraturan Pemerintah, No. 82 Tahun 2001 tentang

## Pengelolaan dan Pencemaran Air
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia,  No.  8 tahun  2002  tentang perubahan  nama Kabupaten  Kutai  Menjadi  Kabupaten Kutai Kartanegara
www.Wikipedia.org, Siklus Hidrologi .
0 1.000 2.000 3.000 4.000 m 3 /h ar i 2018 2028