ϯϴ

## DESAIN SARINGAN PASIR LAMBAT PADA INSTALASI PENGOLAHAN AIR BERSIH (IPAB) KOLHUA KOTA KUPANG
Sudiyo utomo 1
Tri. M. W. Sir 2
Albert  Sonbay 3

## ABSTRACT
Kolhua IPAB is a means of channeling water to the people and surrounding villages Kolhua, however IPAB has a major problem is turbidity. Slow sand filtration (SPL) is a technique used to improve water quality. Runoff and water quality modeling is obtained by making use of PVC pipe 6 ". Flow rate shall be in accordance with SNI 03.3981.2008 and the resulting water quality after filtration should be below the standard of Minister Regulation. 492 in 2010.
Based on the results of research with the discharge of springs Kolhua 0.015 m 3 /second, SPL design thickness of 60 cm of sand obtained by the speed of 0.22 m/h at head 0.15 m and capacity area of the tub filtering is 245 m 2 with dimensions of 11 x 22 m, to the thickness of the sand 80 cm is obtained velocity 0.32 m/h at head 0.25 m and capacity area of the tub filtering is 169 m 2 with dimensions of 10 x 20 m, to a thickness of 100 cm of sand obtained by the speed of 0.33 m/h at head 0.30 m and capacity area of the tub filtering is 164 m 2 with dimensions of  9 x 18m.
Keyword : Slow Sand Filtration, head, Water Treatment Plant

## ABSTRAK
IPAB Kolhua adalah sarana penyalur air bersih bagi masyarakat kelurahan Kolhua dan sekitarnya, Namun IPAB ini mempunyai masalah utama yaitu kekeruhan. Saringan Pasir Lambat (SPL) merupakan teknik yang digunakan untuk meningkatkan kualitas air. Kecepatan aliran dan kualitas air diperoleh dengan cara membuat pemodelan menggunakan pipa PVC 6”. Kecepatan aliran harus sesuai SNI 03.3981.2008 dan kualitas air yang dihasilkan setelah penyaringan harus dibawah standar PERMENKES No. 492 Tahun 2010.
Berdasarkan hasil penelitian dengan debit mata air Kolhua sebesar 0,015 m 3 /detik, desain SPL ketebalan pasir 60 cm diperoleh kecepatan 0,22 m/jam pada head 0,15 m dan luasan bak penyaringan 245 m 2 dengan dimensi 11x22 m, untuk ketebalan pasir 80 cm diperoleh kecepatan 0,32 m/jam pada head 0,25m dan luasan bak penyaringan 169 m 2 dengan dimensi 10x20 m, untuk ketebalan pasir 100 cm diperoleh kecepatan 0,33 m/jam pada head 0,30 m dan luasan bak penyaringan 164 m 2 . dengan dimensi  9x18 m.
Kata Kunci : Saringan Pasir Lambat, Head, IPAB

## PENDAHULUAN
Air merupakan sumber daya alam yang diperlukan untuk kebutuhan hidup orang banyak bahkan untuk semua makhluk hidup, oleh karena itu pemenuhan kebutuhan air bersih bagi permukiman menjadi salah satu persyaratan. Upaya untuk pemenuhan kebutuhan pengembangan air bersih harus dilakukan dengan baik sehingga tidak saja dapat memenuhi kebutuhan dalam jangka waktu yang lama, namun juga dapat menjaga kelestarian keberadaannya. Sumber air yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi permukiman penduduk dapat berasal dari berbagai sumber antara lain adalah air permukaan, air sungai, air rawa/danau, air tanah dangkal, air tanah dalam, dan mata air.
Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPAB) Kolhua adalah infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat di kompleks Perumahan Lopo Indah Permai Kolhua dan sekitarnya. Namun pada IPAB Kolhua ini mempunyai masalah utama yaitu kekeruhan (turbidity) pada musim hujan. Oleh karena itu, pada IPAB ini diperlukan suatu sistim penyaringan air yang sederhana namun efektif untuk meningkatkan kualitas air. Saringan Pasir Lambat (Slow Sand Filtration) merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk meningkatkan kualitas air. Saringan pasir lambat menggunakan butiran pasir yang sangat kecil sebagai media filter.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Kekeruhan.
Kekeruhan adalah jumlah dari butir-butir zat yang tergenang dalan air. Kekeruhan mengukur hasil penyebaran sinar dari butir-butir zat tergenang Makin tinggi kekuatan dari sinar yang terbesar, makin tinggi kekeruhannya. Bahan yang menyebabkan air menjadi keruh termasuk tanah liat, endapan (lumpur)  zat organik dan bukan organik yang terbagi dalam butir-butir halus Campuran warna organik yang bisa dilarutkan plankton jasad renik (mahluk hidup yang sangat kecil).
Satuan kekeruhan yang diukur dengan menggunakan metode Nephelometric adalah NTU (Nephelometric Tubidity Unit). Satuan JTU dan NTU sebenarnya tidak dapat saling mengkonversi, akan tetapi Sawyer dan MC Carty (1978) mengemukakan bahwa 40 NTU setara dengan 40 JTU.

## Saringan Pasir Lambat
Saringan  pasir  lambat adalah  bak  saringan  yang menggunakan  pasir  sebagai media  filter dengan ukuran butiran sangat kecil, Namun  mempunyai  kandungan kuarsa  yang  tinggi. Proses penyaringan berlangsung secara gravitasi, sangat lambat, dan simultan pada seluruh permukaan media.
Pasir media yang baru pertama kali dipasang dalam bak saringan memerlukan masa operasi penyaringan awal secara normal dan terus menerus.  Tujuan  operasi  awal adalah  untuk  mematangkan  media  pasir  penyaring  dan  membentuk  lapisan  kulit saringan (schmutsdecke),  yang  kelak  akan  berfungsi  sebagai tempat  berlangsungnya proses  biokimia  dan  proses  biologis. Selama  proses  pematangan, kualitas  filtrat atau    air    hasil    olahan    dari    saringan    pasir    lambat,    biasanya    belum  memenuhi persyaratan air minum.

## Gambar 2.1 Desain Saringan Pasir Lambat Standar WHO
Ketinggian air kotor di bak penyaring biasanya berkisar 1 – 1.5 meter, dan ketebalan lapisan pasir berkisar 0.6 – 1.2 meter. Ketebalan dan ketinggian air ini bervariasi dan disesuaikan dengan kondisi sumber air, ukuran butir pasir, keseragaman ukuran butir dan tekanan yang dibutuhkan untuk menghasilkan kecepatan aliran air melewati saringan pasir lambat. Jika dibutuhkan penyaringan yang lebih baik, maka tebal pasir makin tebal dan karena makin tebal maka aliran air akan semakin lambat dan membutuhkan tekanan yang makin tinggi sehingga ketinggian air diatas saringan juga harus semakin tinggi.

## Permeabilitas
Permeabilitas didefinisikan sebagai sifat bahan berpori yang  memungkinkan aliran rembesan dari cairan yang berupa air atau minyak mengalir lewat rongga pori.
Pori-pori tanah saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya sehingga air dapat mengalir dari titik tinggi energi ke titik dengan energi lebih rendah. (Hardyatmo, 2003). Besarnya angka permeabilitas ditentukan oleh porositas efektif. Permeabilitas tanah tergantung pada tekstur dan struktur tanah, dimana kedua hal ini tergantung pada banyaknya pori-pori tanah, ukuran sisir tanah dan liku aliran dan kelembaban dari aliran air di dalamnya. Permeabilitas tanah akan mengontrol seberapa cepat air dapat berinfiltrasi ke dalam tanah yang akan menyebabkan terjadinya limpasan dan erosi.
Untuk mengukur kecepatan aliran air  yag melalui suatu rongga pori dipakai persamaan Darcy, yang meninjau hubungan antara kecepatan dengan gradien hidraulik. Diberikan dengan persamaan sebagai berikut (Hadyatmo,2006):
k i v = A k i Q . . =
Di mana:   v = kecepatan aliran (cm/dtk)
i = gradien hidraulik
k = koefisien permeabilitas (cm/dtk) Q = debit rembesan (m 3 /dtk)
A = luas penampang yang dialiri (m 2 )

## METODE PENELITIAN
Langkah – langkah dalam melakukan penelitian ini yaitu sebagai berikut :
1. Melakukan analisa butiran pasir dengan menggunakan ayakan No. 3/8, 4, 10, 20, 40, 50, 60, 70, 120, 200.
2. Menghitung nilai ES (P 10 ) dan C u , di mana nilai ES yang diperoleh harus berada di antara 0,2 – 0,4 mm dan nilai C u berada pada 2 – 3.
3. Melakukan pengujian permeabilitas untuk mendapatkan nilai koefisien permeabilitas (k).
4. Melakukan pengujian berat jenis pasir.
5. Melakukan pengujian untuk mendapatkan kecepatan dengan pemodelan sesuai Gambar 3.1.
6. Menghitung luasan bak saringan pasir lambat dan menentukan dimensi bak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisa Butiran Pasir.
Sebagai proses awal dilakukan pengayakan pasir  untuk mendapatkan nilai ES dan C u yang sesuai SNI  03-3981-2008. Proses pengayakan pasir dilakukan pada Laboratorium Teknik Sipil Universitas Nusa Cendana dengan menggunakan ayakan No. 3/8, 4, 10, 20, 40, 50, 60, 70, 120, 200.
Gambar 4.1  Grafik analisa butiran pasir
Dari gambar 4.1 dapat dihitung nilai P 10 dan P 60 untuk mencari nilai ES dan C u . berikut adalah perhitungan nilai ES dan C u .
P 0,3 mm
P 0,9 mm
ES  = P10 = 0,3 (syarat SNI 03-3981-2008 adalah 0,2 – 0,4 mm)
C P P C 0,9 0,3
C 3  ( Syarat SNI 03-3981-2008 adalah 2- 3 )

## Permeabilitas.
Hasil pengujian permeabilitas terhadap pasir yang akan digunakan sebagai media filter pada saringan pasir lambat sebagai berikut :
Diameter Tabung : 6,35 cm
Berat Sampel : 464 gr Ϭ͘ϬϬ ϭϬ͘ϬϬ ϮϬ͘ϬϬ ϯϬ͘ϬϬ ϰϬ͘ϬϬ ϱϬ͘ϬϬ ϲϬ͘ϬϬ ϳϬ͘ϬϬ ϴϬ͘ϬϬ ϵϬ͘ϬϬ ϭϬϬ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬϭ Ϭ͘Ϭϭ Ϭ͘ϭ ϭ WĞ ƌƐ ĞŶ ƚĂ ƐĞ >Ž ůŽ Ɛ Ƶƚ ŝƌĂ Ŷ͕ й ŝĂŵĞƚĞƌƵƚŝƌĂŶ
Tinggi Sampel : 9 cm
∆t   :
11,3 detik
∆v   : 66 ml
∆h   :
38,3 cm
A : 31,682 cm 2
∆ . ∆. ∆. 66 .9 11,3. 38,3.31,682

## k    0,4 mm/dtk
Dari hasil perhitungan di atas maka diperoleh hasil material yang digunakan pada percobaan saringan pasir lambat yang mengambil sumber air dari mata air Kolhua digolongkan pada Kerikil Halus, butiran kasar bercampur pasir butiran sedang yang mempunyai nilai koefisien permeabilitas 10 -2 sampai 10 mm/dtk .

## Pengujian Kecepatan.
Hasil pengukuran kecepatan pada saringan pasir lambat variasi ketebalan 0,6 m, 0,8 m, dan 1 m dengan 3 kali bacaan dapat dilihat pada Tabel 4.4.
Tabel 4.4 Pengukuran kecepatan pada Ketebalan pasir 0.6, 0.8 dan 1 m
No Ketebalan Pasir (m) Volume Air yang ditampung (ml) Head (m) Waktu (detik) Kecepatan (m/jam) Kecepatan rata - rata (m/jam) 1 0.6 350 0.15 494.82 0.13 0.22 2 0.6 350 0.15 274.68 0.23 3 0.6 350 0.15 221.85 0.29 4 0.8 350 0.25 215.54 0.29 0.32 5 0.8 350 0.25 198.32 0.32 6 0.8 350 0.25 182.35 0.35 7 1.0 350 0.30 205.14 0.31 0.33 8 1.0 350 0.30 188.25 0.34 9 1.0 350 0.30 179.32 0.35
Head diperoleh dengan cara “trial and error” sampai mendapatkan hasil yang sesuai dengan ketentuan SNI 03-3981-2008. Dapat disimpulkan bahwa kecepatan aliran sangat ditentukan oleh head, semakin besar head maka semakin besar pula kecepatan yang dihasilkan.
Berikut adalah hasil laboratorium untuk pengujian kekeruhan pada sampel S1, S2, S3, dan S4 dapat dilihat pada Tabel 4.5.
Tabel 4.5  Hasil Pengujian Kekeruhan di Laboratorium
No Sampel Kekeruhan (NTU) Syarat Permenkes (NTU) Keterangan 1 S1 20,5 5,0 Tidak Layak 2 S2 1,5 5,0 Layak 3 S3 0,8 5,0 Layak 4 S4 0,2 5,0 Layak

## Luasan Bak Saringan Pasir Lambat.
Berdasarkan data debit mata air Kolhu sebesar 0,015 m 3 /dtk pada musim hujan maka dapat dihitung luasan bak saringan pasir lambat.
Luasan bak saringan pasir lambat ditentukan oleh besarnya debit rencana dan kecepatan aliran (SNI 03-3981-2008).
1. Perhitungan Luasan Bak Saringan Pasir Lambat Dengan Ketebalan Pasir 0,6 m. Q r = 0,015 m 3 /dtk.
V 60 = 0,22 m/jam.
= 0,0000611 m/dtk.
A 60 =
=
=  245 m 2 .
Dengan demikian dimensi bak adalah sebagai berikut :
A = P x L.
Q r V 60
P : L  = 2 : 1.
P = 2L.
A = 2L 2 . L A
L 1 2 245 L = 11 m.
P = 2 x 11 m.
P = 22 m.
Jadi, dimensi bak saringan pasir lambat dengan ketebalan pasir 60 cm adalah 11 x 22 m.
Rekapitulasi perhitungan luasan bak saringan pasir lambat di atas dapat dilihat pada Tabel 4.6.
Tabel 4.6 Rekapitulasi perhitungan luasan bak saringan pasir lambat.
No Ketebalan Pasir (m) Kecepatan (m/jam) Luasan Bak (m 2 ) Dimensi Bak (m) 1 0.60 0.22 245 11 x 22 2 0.80 0.32 169 10 x 20 3 1.00 0.33 164 9 x 18
Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa luasan bak saringan pasir lambat sangat ditentukan oleh kecepatan dan kecepatan sangat ditentukan oleh ∆h.

## KESIMPULAN
Berdasarkan tujuan penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Kadar kekeruhan air adalah sebagai berikut :
a) Mata air Kolhua sebesar  20,5 NTU (Nephelometric Turbidity Unit).
b) Penyaringan dengan ketebalan pasir 60 cm adalah sebesar 1,5 NTU (Nephelometric Turbidity Unit).
c) Penyaringan dengan ketebalan pasir 80 cm adalah sebesar 0,8 NTU (Nephelometric Turbidity Unit).
d) Penyaringan dengan ketebalan pasir 100 cm adalah sebesar 0,2 NTU (Nephelometric Turbidity Unit).
2. Dimensi bak saringan pasir lambat dengan variasi ketebalan 60 cm, 80 cm, dan 100 cm adalah sebagai berikut :
a) Luasan bak saringan pasir lambat dengan ketebalan pasir 60 cm adalah 245 m 2 dengan dimensi bak 11 x 22 m.
b) Luasan bak saringan pasir lambat dengan ketebalan pasir 80 cm adalah 169 m 2 dengan dimensi bak 10 x 20 m.
c) Luasan bak saringan pasir lambat dengan ketebalan pasir 100 cm adalah 164 m 2 dengan dimensi bak 9 x 18 m.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim, Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang persyaratan air bersih, diakses http://web.ipb.ac.id/~tml_atsp/ tanggal 2 Mei 2012.
Dio.R. 2009, Desain Saringan Pasir Lambat Pada Embung Yang Memperhatikan Kualitas dan Kuantitas Air Bersih. Universitas Nusa Cendana, Kupang.
Hardiyatmo H.C, 2003. Mekanika Tanah I , penerbit Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
Sasongko Dj, 1995. Teknik Sumber Daya Air. Penerbit Erlangga, Jakarta.
SNI 03-3981-2008,  Perencanaan Instalasi Saringan Pasir Lambat.
SNI 03-3982-1992,Tata Cara Perawatan Instalasi Saringan Pasir Lambat.
Triatmodjo, B.1993, Hidrolika 1 dan 2. Beta Offset, Yogyakarta.