## Evaluasi Instalasi Pengolahan Air Babakan Pada Perumdam TKR Kabupaten Tangerang
Rizky Fathan Witjaksono 1* , Mohamad Rangga Sururi 2
Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional Bandung, Indonesia *Koresponden email: rizkyfathanw@gmail.com Diterima: 10 November 2022 Disetujui: 24 November 2022

## Abstract
Babakan  Water  treatment  plant  evaluation  aims  to  meet  the  community  needs  for  drinking  water  in Babakan,  Tangerang  Subdistrict.  To  meet  the  needs  for  drinking  water,  Perumdam  Tirta  Raharja  in  the Tangerang district has a water treatment plant with  volumetric flow rate 80 L/second with the raw water source  being  the  Cisadane  River.  This  study  refers  to  the  design  criteria  based  on  the  literature  and evaluation of existing water treatment installations based on secondary data. The purpose of this study was to evaluate the performance of the Babakan WTP in terms of quality from the comparison of the test results of raw water sources and distribution with the applicable quality standards and quantity from the calculation of the discharge and the dimensions of the treatment unit. In the Babakan WTP PDAM TKR, optimization can be done by changing the flocculation unit value of detention time from 0.42 minutes to 15 minutes, and the value of the Relative Capacity of the Tube (C) from being changed from 72 m 3 to 468.3 m 3 so that the gradient value speed to 60 s -1 . Solution of sedimentation unit is the design parameter that is not suitable is the surface loading rate less  than the design criteria 60 m 3 /m 2 . days, to increase the value of the surface loading  rate  can  be  done  to  reduce  the  surface  area  of  the  tub.  Settler  velocities  bigger  than  the  design criteria may cause grinding of the settler surface and cause the flow to become turbulent. The solution for the filtration unit changed the dimensions by increasing the width of the filtration tank twice to 3 m . Keywords: evaluation, design criteria, Babakan water treatment plan, operation unit, Perumdam TKR

## Abstrak
Evaluasi  bangunan  pengolahan  air  minum  di  Instalasi  Pengolahan  Air  (IPA)  Babakan  bertujuan  untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat di Babakan, Kabupaten Tangerang. Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan  air  minum,  Perusahaan  Umum  Daerah  Air  Minum  Tirta  Kerta  Raharja  (Perumdam  TKR) Kabupaten  Tangerang  memiliki  IPA  kapasitas  80  L/s  dengan  sumber  air  baku  yang berasal  dari  Sungai Cisadane.  Studi  ini  mengacu  pada  kriteria  desain  berdasarkan  literatur  dan  evaluasi  IPA  eksisting menggunakan data sekunder yang sudah ada. IPA Babakan memiliki unit intake yang terdiri dari screen, pintu air, dan saluran pembawa. Pada IPA Babakan PDAM TKR dapat dilakukan pengoptimalan dengan cara  pada unit  flokulasi  dilakukan perubahan  nilai  waktu detensi  dari  0,42  menit  menjadi 15  menit, dan nilai  Kapasitas  Relatif  Bak  (C)  dari  diubah  dari  72  m 3 menjadi  468,3  m 3 agar  nilai  gradien  kecepatan menjadi 60 s -1 . Solusi unit sedimentasi yaitu parameter desain yang tidak sesuai yaitu Surface Loading Rate (SLR) lebih kecil dari kriteria desain kurang dari 60 m 3 /m 2 .hari, untuk menaikkan nilai SLR  dipengaruhi oleh  besar  kecilnya  luas  permukaan  bak.  Kecepatan settling (vs)  yang  lebih  besar  dari  kriteria  desain menyebabkan  terkikisnya  permukaan settler dan  menjadikan  rezim  aliran  menjadi  turbulen.  Solusi  unit filtrasi dengan merubah dimensi dengan memperbesar lebar bak filtrasi 2 kali lipat menjadi 3 m. Kata kunci: evaluasi, Kriteria desain, IPA Babakan, unit operasi, Perumdam TKR

## 1. Pendahuluan
Pemantauan dan pengawasan terhadap kualitas air minum adalah hal yang penting untuk memenuhi standar kualitas kesehatan suatu negara [1]. Selain itu, air minum diperlukan secara kontinu dalam kegiatan sehari-harinya untuk sumber kehidupan. Oleh karena itu, manusia memerlukan sumber air terjamin yang diperoleh  dari  air  tanah  maupun  air  permukaan.  Namun  tidak  semua  sumber  air  baku  yang  ada  dapat digunakan  manusia  untuk  memenuhi  kebutuhan  air  bersih,  hanya  air  baku  yang  memenuhi  persyaratan kualitas  air  minum  yang  dapat digunakan  [2].  Pertumbuhan penduduk  juga  merupakan  salah  satu  faktor pada pemakaian air bersih dari jumlahnya yang semakin meningkat, sedangkan kualitasnya semakin hari
semakin  memburuk,  oleh  sebab  itu  sebaiknya  dilakukan  pengolahan  serta  evaluasi  sebelum  dapat dikonsumsi  oleh  masyarakat.  Standar  kualitas  air  minum  yang  dapat  dikonsumsi  oleh  warga  Indonesia wajib memenuhi standar yang mengacu di Permenkes RI No.492/Menkes/PER/IV/2010.
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang (Perumdam  TKR) adalah salah satu perusahaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, yang bergerak dibidang  Air  Bersih.  Perumdam    TKR  melayani  3  daerah  pelayanan  kota/  kabupaten,  yaitu  Kabupaten Tangerang,  Kota  Tangerang  dan  Kota  Tangerang  Selatan.  Dari 186.433  sambungan  layanan  (SL)  54% berada di Kota Tangerang, 38% berada di Kabupaten Tangerang, dan 8% nya berada di Kota Tangerang Selatan.  Sedangkan  Cakupan  Layanan  untuk  Kabupaten  Tangerang  saat  ini  baru  mencapai  37,74% (1.393.608 jiwa) dari jumlah penduduk Kabupaten Tangerang. Jumlah IPA yang dimiliki Perumdam  TKR saat ini adalah 13 IPA dengan kapasitas produksi sebesar 5.587,5 L/D. Kapasitas produksi sebesar itu saat ini adalah untuk melayani Pelanggan sebesar 186.433 SL Domestik (Desember 2021) dan 14 SL Air Curah sebesar  382.200  SL.  Dan  jika diekuivalenkan  maka  jumlah pelanggan  Perumdam    TKR  saat  ini  sebesar 568.633 SL [3].
Perumdam    TKR  merupakan  perusahaan  yang  melayani  kebutuhan  air  bersih  di  Kabupaten Tangerang.  IPA  Babakan  merupakan  salah  satu  IPA  yang  berusia  38  tahun  yang  dimiliki  perusahaan tersebut [4]. IPA terlampir  dari 3 faktor, yaitu kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air yang diproduksi. 3 faktor tersebut dapat dicapai bila persyaratan kondisi teknis dan non teknis dapat terpenuhi dengan baik. Namun dalam persyaratan-persyaratan tersebut sulit dipenuhi apabila usia dan kondisi IPA Babakan yang sudah  berumur  atau  tua  disebabkan  beban  pencemar  yang  tinggi  yang dipengaruhi  dari  sektor  domestik antara lain perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) masih dilakukan sekitar 43,2% masyarakat di Kota  Tangerang  [5].  Mengingat  jumlah  BABS  yang  cukup  tinggi  dan  kegiatan  penduduk  yang  terus meningkat di kabupaten Tangerang serta meningkatnya kebutuhan konsumen terhadap air minum, maka air Sungai Cisadane yang menjadi sumber air baku IPA Babakan harus dilakukan upaya pengolahan yang baik untuk pemenuhan air baku [6].
Berdasarkan  tiga  faktor  penting,  keterbatasan  kemampuan  IPA  tersebut,  baik  dari  segi  kualitas, kuantitas, dan kontinuitas juga jangkauan pelayanan berakibat kendala pada memenuhi kebutuhan air bersih pada Kabupaten Tangerang, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap dimensi masing-masing unit, kualitas serta kuantitas air standar maupun air produksi yg dihasilkan oleh IPA Babakan supaya sebagai masukan atau saran pada menuntaskan permasalahan yang terdapat di IPA Babakan [7]. Studi ini memiliki lingkup penelitian  pada  wilayah  Kabupaten  Tangerang,  pelayanan  IPA  Babakan  Perumdam  TKR  mencakup aktivitas pengoperasian dan  pemanfaatan serta evaluasi kinerja berasal dari unit pengolahan air bersih pada IPA  Babakan  mencakup  unit  Intake,  Bar  Screen  ( Screening ),  Unit  Koagulasi,  Unit  Flokulasi,  Unit Sedimentasi, Unit Filtrasi, Desinfeksi, serta Reservoir diambil dari dokumen IPA Babakan berupa kualitas dan  kuantitas  air  baku  serta  distribusi  serta  perhitungan dimensi  unit  IPA  dibandingkan dengan  kriteria desain IPA yang sudah ditentukan [8].
Manfaat  penelitian  ini  dapat  meningkatkan  kinerja  dan  efisiensi  pengolahan  air  baku  untuk menghasilkan kualitas air distribusi yang lebih baik mengacu pada standar baku mutu yang berlaku. Melalui perbandingan  kriteria  desain  dengan  hasil  perhitungan  dimensi  unit  pengolahan,  maka  dapat  diketahui kinerja  dari  masing-masing  unit  untuk  dapat  dijadikan  saran,  rekomendasi,  dan  referensi  dalam pengembangan  IPA  Babakan  di  masa  yang  akan  datang.  Sedangkan  tujuan  dari  studi  ini  adalah  untuk mengetahui  dan  mengevaluasi  kondisi  eksisting  dari  IPA  Babakan  Perumdam    TKR  meliputi  kinerja Instalasi  Pengolahan Air  pada  Perumdam   TKR,  serta  untuk  mengetahui  kualitas  pemenuhan kebutuhan konsumen pada Instalasi Pengolahan Air Pada Perumdam  TKR.

## 2. Uraian Lokasi Studi
Perumdam   TKR  terletak  di  Jalan  Kisamaun,  Kota  Tangerang, didirikan pada  tahun  1982 dengan debit 60 liter/detik, kemudian dilakukan peningkatan pada kapasitas pengolahan sebesar 80 liter/s dengan modifikasi pada unit flokulasi dan sedimentasi serta penambahan pompa intake. IPA babakan  Perumdam TKR  merupakan  IPA  yang  yang  telah  lama  di  gunakan  Perumdam    sumber  air  yang  digunakan  dalam Sungai  Cisadane  yang  di  alirkan  melalui  saluran  terbuka  di  kendalikan  menggunakan  pintu  air  manual. Aliran air baku mengalir melalui pompa menuju bak pencampur. pompa air baku terbagi menjadi pompa submersible  dan  pompa centrifugal. Lokasi  pipa  berdekatan  antara  sungai  dan  lokasi  IPA  Babakan. Kemudian pada tahap koagulasi dengan pencampuran bahan kimia, lalu di alirkan pada tahap selanjutnya
yaitu  proses  flokulasi  berupa  saluran  berkelok-kelok,  dilakukan  sedimentasi  dan  filtrasi  menggunakan gravity filtration. Adapun hasil dari produksi Instalasi Pengelolaan Air Babakan berhasil menampung air dengan  kapasitas  500  m 3 pada  reservoir.  Tahapan  selanjutnya  air  yang  berada  di  reservoir  kemudian dipompakan  menuju  menara  air  yang  berfungsi  sebagai  cadangan  air  dalam  proses  pencucian  filtrasi, adapun air yang ditampung dengan kapasitas 300 m 3 [9] . Lokasi dan Skema IPA Babakan terlampir pada Gambar 1 dan Gambar 2.
Gambar 1. Jarak Intake dengan WTP Babakan.
Sumber: Google Earth (2022)
Gambar 2. Skema IPA Babakan Sumber: Perumdam TKR (2019)
Secara umum, Diagram Alir Proses pengolahan air minum dan alur proses pengolahan air minum di IPA Babakan Perumdam  TKR terlampir  pada Gambar 3 dan Gambar 4 .
Gambar 3. Diagram alir pengolahan IPA Babakan Perumdam  TKR
Sumber : Perumdam TKR (2019) Bak Filtrasi Bar Screen Intake Bak Sedimentasi Bak Flokulasi Bak Koagulasi Desinfeksi Reservoir
Gambar 4. Alur proses pengolahan IPA Babakan Perumdam  TKR Sumber : Wahyuni A (2011)

## 3. Metode Penelitian
Penelitian ini melibatkan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Babakan yang terletak di Babakan, Kota Tangerang,  Banten.  Penelitian  dimulai  dengan  survei  di  lapangan,  kemudian  dilanjutkan  dengan pengumpulan data sekunder yang mengenai IPA Babakan dari berbagai sumber dari penelitian sebelumnya terlampir pada Tabel 1.
Tabel 1. Data sekunder penelitian Unit Proses Uraian Kuantitas Debit Air Baku Intake Dimensi intake, Jenis intake yang digunakan Bar Screen Kecepatan air baku sebelum melewati screen dan setelah melewati screen , Diameter dan Lebar Bukaan Barscreen , Sudut kemiringan screen , Jenis screen dan berapa banyak screen yang digunakan Unit Koagulasi Dimensi unit, tinggi muka air, koagulan yang digunakan, Tipe dan jenis pengadukan, Tinggi Terjunan (h) Unit Flokulasi Dimensi unit, tinggi muka air, koagulan yang digunakan, Tipe dan jenis pengadukan, Tinggi Terjunan (h) Unit Sedimentasi Dimensi unit, tinggi muka air, Jenis dan Derajat Kemiringan settler, Jenis dan Kecepatan aliran Unit Filtrasi Dimensi unit, Jenis Media saringan dan media penyangga, Diameter pipa inlet Desinfeksi Sisa klor yang ada di reservoir (minimum, maksimum dan rata- rata) Reservoir Dimensi reservoir, Debit air, kapasitas dan kebutuhan air reservoir, Tinggi Jagaan Reservoir Sumber : Hasil pengolahan data (2021)
Data Tambahan lainnya yang dikumpulkan antara lain foto semua unit pengolahan yang terdapat di IPA  Babakan, gambar  denah keseluruhan  dari  IPA  Babakan  dan  gambar  unit  proses  dari  IPA  Babakan, kapasitas instalasi/produksi serta data kualitas air baku dan air distribusi. Asumsi-asumsi dari data laporan IPA  Babakan  ini  digunakan  untuk  membandingkan  data  hasil  evaluasi  kondisi  eksisting  IPA  terhadap kriteria desain yang bersumber dari berbagai literatur. Evaluasi kinerja dari IPA Babakan dilakukan dengan membandingkan antara kondisi eksisting dari IPA Babakan  dengan menggunakan baku mutu yang telah ditentukan dan kriteria desain yang dipilih dari berbagai literatur. Metode evaluasi yang akan digunakan ini bertujuan untuk melihat apakah kondisi eksisting dari sudah sesuai dengan kriteria desain dan dikaji ulang apakah IPA masuk dalam rentang kriteria desain yang ada.
Kemudian  dilakukan  perbaikan  spesifikasi  teknis  unit  IPA  yang  tidak  sesuai  dengan  baku  mutu yang  telah  ditentukan  di  masa  mendatang.  Dimensi  semua  unit  pengolahan  yang  dihitung  kemudian dibandingkan  dengan  kriteria  desain  unit  yang  dipilih.  Evaluasi  dilakukan  pada  unit  Intake,  saringan
(screening),  koagulasi,  flokulasi,  sedimentasi,  filtrasi,  desinfeksi,  dan  reservoir.  Selain  itu,  dilakukan analisis terhadap kualitas air distribusi meliputi parameter fisika dan kimia yang mengacu pada Permenkes No.492 Tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum [10].

## 4. Hasil dan Pembahasan
Untuk pembahasan evaluasi yang dilakukan pada studi ini dilakukan dengan cara membandingkan data  kondisi  eksisting  semua  unit  pengolahan  air  bersih  dengan  kriteria  desain  dari  berbagai  literatur. Berikut  merupakan  perhitungan  dari  semua  unit  pengolahan  yang  terdapat  di  IPA  Babakan  Perumdam TKR.

## 4.1. Intake
Berdasarkan data kondisi eksisting pada Tabel 2. maka didapatkan parameter operasi terhadap unit Intake IPA Babakan terlampir pada Tabel 2.
Tabel 2. Parameter Operasi Unit intake No. Parameter Nilai 1) Kriteria Desain 2) Satuan Keterangan 1. Kecepatan aliran (v) 0,04 <0,08 m/s Sesuai 2. Las Permukaan (A cross ) 0,267 - m 3 - 3. Tinggi saluran pembawa (H total ) 498,37 - m 2 -
Sumber: 1) Hasil Perhitungan, 2022, 2) [11]
Pada Intake IPA  Babakan  tidak  menggunakan  pompa  karena  mengalirkan  air  secara  gravitasi. Berdasarkan  perhitungan  diatas,  Unit Intake IPA  Babakan  memenuhi  persyaratan  berdasarkan  pada penyesuaian  standar  kriteria  desain.  Hanya  saja  lebih  baik  di  tambahkan  pompa  cadangan  untuk menggantikan fungsi pompa utama jika terjadi kerusakan.

## 4.2. Barscreen
Berdasarkan data kondisi eksisting pada Tabel 3 maka didapatkan parameter operasi terhadap unit Bar screen IPA Babakan terlampir pada Tabel 3.
Tabel 3. Parameter operasi bar screen No. Parameter Kriteria Desain 1) Nilai 2) Satuan Keterangan 1. Jumlah bar (n) - 6 buah - 2. Lebar Efektif (b) 0,25-0,5 0,35 m Sesuai 3. Kecepatan aliran air setelah melalui bar screen 0,08 0,08 m/s Sesuai 4. Kehilangan tekanan akibat perbedaan kecepatan (hv) 0,05-0,15 0,04 m Sesuai Sumber: 1) [11], 2) Hasil perhitungan, 2022
Berdasarkan perhitungan pada Tabel 3 , Bar screen pada IPA Babakan memenuhi persyaratan sesuai dengan  kriteria  desain.  Oleh  karena  itu,  dimensi Bar  screen sudah  sesuai  dan  tidak  perlu  dilakukan perbaikan desain.

## 4.3. Unit Koagulasi
Koagulasi ialah proses destabilisasi koloid dengan pengadukan cepat ( flash mixing ) dan penambahan senyawa kimia yang disebut koagulan. Proses koagulasi akan menghasilkan mikroflok. Pada IPA Babakan Alum  serbuk  dipakai  sebagai  koagulan  pada  IPA  Babakan  yang  dilarutkan  di  dalam  tangki  pelarutan. Berikut merupakan data eksiting dari unit koagulasi di IPA Babakan Berdasarkan data kondisi eksisting maka didapatkan hasil parameter operasi terhadap unit koagulasi IPA Babakan terlampir  pada Tabel 4 .
Tabel 4. Parameter Operasi unit koagulasi No. Parameter Kriteria Desain Nilai Keterangan 1. Waktu detensi bak koagulasi (td) 20-60 s 29,3 s Sesuai 2. Ketinggian ≥ 0,3 m 0,75 m Sesuai
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934 No. Parameter Kriteria Desain Nilai Keterangan 3. Gradien kecepatan (G)  400 - 1000 s -1 498,37 s -1 Sesuai 4. G x td (10 4 - 10 5 ) 14602,24 Sesuai 5. Viskositas kinematis 1,011 x 10 -6 m 2 /s 1,011 x 10-6 m 2 /s Sesuai
Sumber: 1) Hasil perhitungan (2022), 2). [12]
Berdasarkan  perhitungan  pada Tabel  4 ,  bak  koagulasi  pada  IPA  Babakan  memenuhi  persyaratan sesuai  dengan  kriteria  desain.  Oleh  karena  itu,  dimensi  Bak  Koagulasi  sudah  sesuai  dan  tidak  perlu dilakukan perbaikan desain.

## 4.4. Unit Flokulasi
Flokulasi disebut juga dengan pengadukan lambat dan akan membentuk partikel koloid yang lebih besar atau makroflok sehingga mudah mengendap pada proses sedimentasi.  Pada IPA Babakan memiliki dua  unit  flokulasi  dengan  dua  buah  kompartemen.  Berdasarkan  data  kondisi  eksisting  diatas  maka didapatkan parameter operasi terhadap unit flokulasi IPA Babakan terlampir  pada Tabel 5.
Tabel 5. Parameter operasi unit flokulasi No. Parameter Kriteria Desain Nilai Keterangan 1. Gradien kecepatan (10 – 60) s -1 153,52 s -1 Tidak sesuai 2. Waktu detensi (td) 15 - 45 menit 0,42 menit Tidak sesuai 3. G x td (10 4 - 10 5 ) 138.168 Sesuai 4. Banyak saluran ≥ 6 buah 7 – 11 buah Sesuai 5. Kehilangan tekanan 0,3 – 1 m 1,783 m Tidak sesuai Sumber:1) Hasil perhitungan (2022), 2) [12]
Berdasarkan  perhitungan Tabel  5 ,  parameter  desain  yang  tidak  memenuhi  kriteria  desain  adalah waktu detensi (td), kehilangan tekanan atau headloss dan gradien kecepatan (G). Hilang gesek ditimbulkan oleh  friksi  antara  fluida  cair  dengan  dinding  pipa.  Hal  yang  wajib    dilakukan  adalah  mendesain  ulang instalasi perpipaan dengan menghitung besarnya headloss yang akan terjadi pada perpipaan selanjutnya. Gradien kecepatan (G) yang tidak sesuai dengan kriteria desain karena terlalu cepat ini akan membuat inti flok yang bergabung  menjadi flok yang berukuran lebih besar menjadi pecah kembali menjadi flok yang berukuran  kecil,  sehingga  flok  tersebut  tidak  dapat  diendapkan.  Pada  perhitungan  diatas  dilakukan perubahan nilai waktu detensi dari 0,42 menit menjadi 15 menit agar menyesuaikan dengan kriteria desain, dan nilai Kapasitas Relatif Bak (C) dari diubah dari 72 m 3 menjadi 468,3 m 3 agar nilai gradien kecepatan menjadi 60 s -1 menyesuaikan dengan kriteria desain.

## 4.5. Sedimentasi
Sedimentasi adalah proses pemisahan Total Suspended Solid (TSS) dari cairan dengan menggunakan pengendapan secara gravitasi. Proses pemisahan partikel sangat tergantung terhadap jenis partikel, dimana partikel halus akan mengapung, sedangkan partikel besar seperti lumpur akan mengendap. Bak sedimentasi terdiri dari inlet, pengendapan, outlet, settling zone, dan zona lumpur. IPA Babakan memiliki empat unit bak  sedimentasi  berbentuk  persegi  panjang  dan  dilengkapi  sekat  ( plate  settler )  dengan  kemiringan  60 o . Fungsi sekat dengan kemiringan 60 o adalah untuk menahan lumpur yang melewatinya dan membuat lumpur bergerak  ke  bawah  masuk  ke  dalam  zona  lumpur.  Berdasarkan  data  kondisi  eksisting  maka  didapatkan parameter operasi unit sedimentasi IPA Babakan terlampir  pada Tabel 6.
Tabel 6. Parameter operasi unit sedimentasi No. Parameter Kriteria Desain 1) Nilai 2) Keterangan 1. Rasio Panjang:lebar 3:1 - 5:1 0,624 Tidak sesuai 2. Surface loading rate (60-150) m 3 /m 2 .hari 36 m 3 /m 2 .hari Tidak sesuai 3. Kecepatan pada settler (0,05-0,13) m/menit 54 m/menit Tidak sesuai 4. Weir loading rate (90-360) m 3 /m 2 .hari 92,57  m 3 /m 2 .hari Sesuai
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934 No. Parameter Kriteria Desain 1) Nilai 2) Keterangan 5. Bilangan Reynold (NRe) < 2000 10,96 Sesuai 6. Bilangan Froude (NFr) > 10 -5 1,2 x 10 -6 Sesuai 7. Waktu detensi bak <120 menit 21,7 menit Sesuai Sumber: 1) [13], 2) Hasil perhitungan, 2022
Berdasarkan  perhitungan Tabel  6 ,  perbaikan  parameter  desain  yang  tidak  sesuai  yaitu  Rasio Panjang:Lebar  diperbesar  4,8  kali  lipat  menjadi  12  m  dan surface  loading  rate lebih  kecil  dari  kriteria desain  <60  m 3 /m 2 .day,  agar  meningkatkan  besarnya surface  loading  rate bisa  dilakukan  dengan  cara memperkecil  luas  permukaan  bak.  Kecepatan  pada settler yang  lebih  besar  dari  kriteria  desain  bisa mengakibatkan  penggerusan  di  permukaan settler serta  mengakibatkan  peredaran  menjadi  tak  laminer (turbulen)  sehingga dimensi  Panjang  serta  lebar  unit  diperbesar  agar  aliran  menjadi  laminar.  Sedangkan untuk  Parameter  NRe  serta  NFr  yang  dihasilkan  dari  perhitungan  diperoleh  jenis  aliran  laminer (NRe<2000) sehingga alirannya sudah seragam  [14].

## 4.6. Unit Filtrasi
Filtrasi merupakan proses pemisahan padatan dan air, dimana air tersebut dilewatkan melalui suatu media berpori untuk memisahkan partikel tersuspensi yang sangat halus. Pada proses filtrasi ini pun dapat menurunkan atau menghilangkan warna, rasa, dan bau. Proses filtrasi pada IPA Babakan terbagi ke dalam 6 unit bak dan menggunakan multimedia filter. Tipe filter yang digunakan di IPA Babakan berjenis RSF ( rapid  sand  filter ).  Keuntungan  jenis  filter  tersebut  ialah  memiliki  debit  pengolahan  yang  cukup  besar, penggunaan lahan yang tidak terlalu besar, biaya operasi dan pemeliharaan yang cukup rendah. Jenis media filter yang digunakan adalah pasir silika, kemudian media penyangga berupa lapisan kerikil atau gravel. Berdasarkan data kondisi eksisting maka didapatkan parameter operasi terhadap unit filtrasi IPA Babakan terlampir  pada Tabel 7.
Tabel 7. Parameter operasi unit filtrasi No. Parameter Kriteria Desain 1) Nilai 2) Keterangan 1. Lebar (L) 3-6 m 1,5 m Tidak sesuai 2. Rasio panjang & lebar (P:L) 1:1 - 2:1 1,7:1 Sesuai 3. Kedalaman (H) 5,5 - 7,5 6 Sesuai 4. Luas area 10 - 20 m 2 12 m 2 Sesuai 5. Kecepatan filtrasi 100-475 m 3 /m 2 .hari 287,5 m 3 /m 2 .hari Sesuai 6. Media filter (Pasir silika) 0,6 - 0,9 m 0,9 m Sesuai 7. Media penyangga (kerikil) 0,1 - 0,5 m 0,1 m Sesuai 8. Kecepatan penyaringan (v) 6-12 m/jam 11,9 m/jam Sesuai 9. Waktu Operasi (to) 9-12 Jam 9,77 Jam Sesuai Sumber: 1) [15], 2) Hasil perhitungan, 2022
Berdasarkan  perhitungan  pada Tabel  7 ,  unit  filtrasi  pada  IPA  Babakan  yang  tidak  memenuhi persyaratan sesuai dengan kriteria desain yaitu lebar. sehingga, solusi untuk dimensi unit filtrasi yang tidak sesuai  dengan  kriteria  desain  perlu  dilakukan  perbaikan  desain  dengan  melakukan  perubahan  dimensi memperbesar lebar bak filtrasi 2 kali lipat menjadi 3 m, sedangkan rasio panjang & lebar (P:L) sudah sesuai dengan kriteria desain.

## 4.7. Unit Desinfeksi
Desinfeksi  pada  air  minum  dilakukan  untuk  menonaktifkan  atau  menghilangkan  bakteri  patogen untuk memenuhi baku mutu air minum. Desinfeksi merupakan tahapan terakhir pada proses pengolahan air. Desinfeksi yang menggunakan klor disebut klorinasi. Bahan kimia yang digunakan sebagai desinfeksi tidak  boleh  membahayakan  serta  memiliki  daya  desinfeksi  untuk  waktu  yang  lama.  Desinfektan  yang dipakai  adalah  gas  klor  (CL 2 ),  gas  klor  (CL 2 )  adalah  desinfektan  yang  paling  sering  diaplikasikan  dan berfungsi  secara  normal.  Sistem  klorinasi  yang  digunakan  pada  IPA  Babakan  dengan  memakai  proses penyuntikan gas klor. Tabel 8 adalah data laporan harian IPAM Babakan yang pada bulan 29 Juli 2019 dan laporan pemeriksaan kualitas air minum IPA Babakan.
Tabel 8 . Hasil Laporan Pemeriksaan kualitas air minum [9] Jam pH Sisa klor (mg/l) 07.00 6,74 0,34 08.00 6,78 0,33 09.00 6,78 0,30 10.00 6,76 0.29 11.00 6,75 0,40 12.00 6,81 0,41 13.00 6,83 0,29 14.00 6,82 0,28 15.00 6,81 0,27 16.00 6,78 0,70 Sumber : Perumdam TKR (2019)
Kondisi eksisting unit Desinfeksi : Sisa klor di reservoir (Hasil tes Laboratorium Perumdam  TKR tahun 2019): Kadar klor terendah (Cs min) = 0,27 mg/liter Kadar klor rerata (Csr average ) = 0,36 mg/liter Kadar klor tertinggi (Cs maks) = 0,7 mg/liter Disesuaikan dengan parameter kriteria desain sisa khlor (Cs) = 0,5 – 2 mg/liter di reservoir minimal 0,2 mg/lt di akhir dari jaringan distribusi (Rich, 1963) pH pada reservoir (Hasil tes Laboratorium Perumdam TKR tahun 2019): Minimal (pH min) = 6,74 rata- rata (pH average ) = 6,5
Maksimal (pH maks) = 6,83 Memenuhi kriteria desain pH = 6-8 (Rich, 1963)
Berdasarkan perhitungan  pada Tabel 8 Unit Desinfeksi pada IPA Babakan memenuhi persyaratan sesuai  dengan  kriteria  desain.  Oleh  karena  itu,  dimensi  Unit  Desinfeksi  sudah  sesuai  dan  tidak  perlu dilakukan perbaikan desain.

## 4.8. Reservoir
IPA Babakan memiliki reservoir yang merupakan bangunan untuk menampung air hasil olahan yang siap didistribusikan ke konsumen. Reservoir memiliki fungsi utama yaitu sebagai penampungan sementara, dimana  air  tetap  tersedia  sehingga  memenuhi  kebutuhan  pelanggan  secara  terus  menerus  dan  teratur. Reservoir IPA Babakan terdapat satu bak berbentuk balok yang dibangun di atas permukaan tanah memiliki kapasitas  500  m 3 .  Pembubuhan  desinfektan  dilakukan  langsung  pada  unit  ini  menggunakan  Ca  (OCL) 2 dengan dosis 2 mg/L.
Kriteria Desain Resevoir
- Jumlah unit atau kompartemen > 2
- Kedalaman (H) = (3 – 6) m
- Tinggi jagaan (Hj) > 30 cm
- Tinggi air minimum (H min) = 15 cm
- Waktu tinggal (td) > 1 jam
Waktu tinggal di reservoir
td  = V Q = 520 m 3 0,08 m 3 /s = 6500 detik = 1,8 Hour (memenuhi kriteria desain)
Berdasarkan perhitungan diatas, unit reservoir pada IPA Babakan memenuhi persyaratan sesuai dengan kriteria desain. Oleh karena itu, dimensi unit reservoir sudah sesuai dan tidak perlu dilakukan perbaikan dimensi.

## 5. Kesimpulan
Berdasarkan  pada  data  sekunder  hasil  uji  kualitas  air  dan  peforma  kerja  IPA  memiliki  efisiensi degradasi  parameter  kualitas  air  baku,  maka  didapatkan  hasil  pengolahan  air  yang  efektif  dan  seluruh parameter yang diuji telah sesuai dengan standar mutu yang berlaku yaitu PERMENKES 492 tahun 2010. Pada hasil evaluasi unit pengolahan air IPA Babakan, unit pengolahan air IPA Babakan  secara umum sudah
memenuhi  standar  kriteria  desain  dari  saluran  pembawa hingga  ke  reservoir.  Namun  Ada  beberapa  unit proses yang tidak memenuhi kriteria desain berdasarkan hasil observasi dan perhitungan evaluasi parameter desain.  unit  tersebut  diantaranya  flokulasi,  sedimentasi  dan  filtrasi  perlu  dilakukan  penyesuaian  ulang dimensinya  agar  menyesuaikan  kriteria  desain  yang  diberikan  untuk  meningkatkan  performa  kinerja pengolahan IPA Babakan.

## 6. Daftar Pustaka
[1]   Unicef.org, "Ringkasan Kajian air Bersih, Sanitasi, dan Kebersihan," Unicef, Jakarta, 2012.
[2]   P.  D.  I.  D.  M.  Hartono.,  "Pengelola  Air  Bersih  Sumber  Air  Baku  Menjadi  Air  Minum," Engineer Weekly, Jakarta, 2017.
[3]   P. T. K. Raharja, "Laporan Tahunan Instalasi Pengolahan air Babakan," 2017 .
[4]   W. Afrike, "Evaluasi Instalasi Pengolahan Air Minum Babakan PDAM TKR Kota Tangerang," Prodi Teknik Lingkungan UI, Depok, 2011.
[5]   N. I. C. N. T. F. Dawud M, "Analisis sistem pengendalian pencemaran sungai cisadane kota tangerang berbasis masyarakat," Prosiding SEMNASTEK Universitas Ibnu Chaldun, 2016.
[6]   A. I. D. S. L. P. Ratna siahaan, "Kualitas air sungai cisadane," Jurnal Ilmiah SAINS, vol. 11, 2011.
[7]   B. P. Statistik, "Data Capaian Air Minum," BPS , Jakarta, 2017.
[8]   Asmadi, Teknologi Pengolahan Air Minum, Yogyakarta : Gosyen Publishing, 2011.
[9]   P. T. K. Raharja, "Profil PDAM Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang," Tangerang , 2019.
[10]  Menteri Kesehatan RI, "Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010," Jakarta, 2010.
[11]  BSNI, "Standar Nasional Indonesia 6775 tahun 2008," SNI, Jakarta, 2008.
[12]  Kementrian PUPR, "Peraturan Mentri Pekerjaan Umum No 27 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Saluran Penyediaan Air Minum," KemenPUPR, Jakarta, 2016.
[13]  Kementrian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat,  "Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 26 Tahun 2014," KemenPUPR, JAKARTA, 2014.
[14]  T. P. Shirley W, Utilitas Bangunan Modul Plumbing, Jakarta Timur : Griya Kreasi, 2015.
[15]  K. P. U. D. P. R. (PUPR, "Peraturan Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 04 Tahun 2017," Jakarta, 2017.
[16]  L. P. T. K. Raharja, "Laporan Bulanan IPA Babakan," PDAM Tirta Kerta Raharja , Tangerang, 2019.