## PENGEMBAGAN PROTOTIPE SISTEM PENGUKURAN KWH METER DIGITAL PRESISI KOMUNIKASI DUA ARAH MENGGUNAKAN SHORT MESSAGE SERVICE BERBASIS MIKROKONTROLER AT89S52 DAN ATMEGA16
Yosep Permana *), Asrizal **) , Zulhendri Kamus ***)
*) Mahasiswa Jurusan Fisika FMIPA Universitas Negeri Padang, email: yosep_unp@yahoo.com
**) Staf Pengajar Jurusan Fisika FMIPA Universitas Negeri Padang, email: asrizal_unp@yahoo.com
***) Staf Pengajar Jurusan Fisika FMIPA Universitas Negeri Padang, email: zul_unp@yahoo.com

## ABSTRACT
Measurement  system of  electrical  energy  of  PLN customers  is done  manually  can cause errors. These Errors can occur when reading the data of KWH meter and entering the data into customer database system. Based on this fact development of automatic KWH meter with Short Message Service is important. Digital KWH meter can measure electrical energy more precise, turn off electricity automatically and turn on it base on a database. In  general,  this  research  intend  to  design  and  develop  a  digital  KWH  meter  with measurement system using the short message service with two direction of communication base  on  microcontroller  AT89S52  and  ATMega16.  The  data  obtained  through measurement is analyzed in two methods, namely by statistics and graphs. There are four results  of  this  research,  those  are  :  1.  KWH  meter  consists  of  two  parts,  namely  KWH Meter  Digital  System  and  System  server  for  database,  2.  Accuracy  from  rotation  disk value, KWH value and cost of customer each are 100%, 99.30% and 100%, Precision from rotation  disk  value  and  KWH  value  each  are  1  and  0.99,  3.  Time  to  send  data  KWH  to copy into customer database is 37.65s, 4. Time to turn of and turn on KWH meter each are 11.97s and 19.15s.
Keywords : KWH meter, optocoupler sensor, short message service

## PENDAHULUAN
Pemakaian  energi  listrik  oleh pelanggan  merupakan  parameter  utama dalam penghitungan biaya tagihan listrik. Penghitungan biaya tagihan listrik memerlukan  pengukuran  yang  baik  dan teliti  agar  tidak  terjadi  kesalahan  yang akan  merugikan  Perusahaan  Listrik Negara (PLN) maupun pelanggan. Ketelitian dalam pengukuran akan memberikan  data  yang  lebih  tepat  dan akurat.  PLN  menggunakan  suatu  alat yang  disebut  dengan  KWH  meter  untuk mengukur pemakaian listrik pelanggan.
Saat ini KWH meter yang dikenal umum  oleh  masyarakat  adalah  KWH meter  analog.  Sistem  pembayaran  listrik
umumnya  dilakukan  dengan  menghitung energi  listrik  yang  dipakai  berdasarkan nilai  yang  tertera  pada  KWH  meter  dan dicatat  oleh  petugas  secara  periodik. Pelanggan harus mengeceknya ke tempat membayar  listrik  jika  ingin  mengetahui besaran  konsumsi  listriknya.  Sistem  ini memungkinkan  konsumen  mengalami tunggakan  listrik,  kesalahan  pembacaan atau pencatatan KWH meter oleh petugas dan  pelanggan  tidak  dapat  mengetahui besar  pemakaian  konsumsi  energi  listrik setiap waktu.
Perkembangan  terbaru  dari  KWH meter  PLN  adalah  KWH    meter    digital dengan    sistem    pascabayar.  Pelanggan harus    membeli  voucher  pulsa  khusus milik  PLN  untuk    dapat    menggunakan
listrik    dari  PLN.  Nilai  pulsa  ini  akan terus berkurang seiring dengan pemakaian  listrik.  Apabila  nilai  pulsa hampir  habis    akan    diberi    indikator pemberitahuan    dan    sistem    akan memutus  daya  apabila  nilai pulsa habis. Agar dapat menggunakan kembali listrik, pelanggan  harus  membeli  voucher  pulsa khusus pada tempat yang telah ditentukan dan  memasukkan  nomor  voucher  ke KWH Meter menggunakan keypad.
KWH  meter    digital  dengan sistem  pascabayar ini memiliki kelebihan dan  kekurangan.  Kelebihannya  adalah dapat  memutus  arus  listrik  ketika  pulsa habis  dan  menghindari  pencurian  listrik. Kelemahannya adalah KWH yang digunakan harus  memiliki pulsa sebelum dipakai  pelanggan.  PLN  tidak  dapat memantau  jumlah  pemakaian  listrik  oleh pelanggan,  mengontrol  pemutusan  dan pengaktifan KWH meter.
Untuk  dapat  mengatasi  masalah yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  perlu dirancang  KWH  meter  digital  yang bekerja  otomatis  secara  jarak  jauh menggunakan  fasilitas  Short  Message Service  pada  Handphone.  KWH  meter dirancang  untuk  menghitung  pemakaian energi  dan  biaya  pemakaian  listrik,  serta otomatis mengirim data pemakaian energi  tersebut  dari  handphone  KWH meter  ke  handphone  yang  ada  pada sistem PLN dan dimasukkan ke database pelanggan  PLN.  Selain  itu  pelanggan dapat  memantau  jumlah  pemakaian  dan pembayaran  setiap  saat  pada  LCD  yang terdapat di KWH meter digital.
KWH  meter  digital  yang  sudah dibuat  yaitu  KWH  meter  digital  dengan sistem  monitoring  menggunakan  Short Message Service berbasis mikrokontroler AT89S52  yang  bersifat  komunikasi  satu arah.  KWH  meter  digital    menggunakan dua buah handpone sebagai pengirim dan penerima  data.  Alat  ini  juga  dilengkapi dengan Liquid  cristal  display (LCD) untuk  menampilkan  data  pada  KWH meter.  Data  pelanggan  akan  disimpan
pada  sebuah  komputer  dengan  bantuan software delphi dan excel.
KWH  meter  digital  komunikasi satu  arah  masih  memiliki  kelemahan- kelemahan. Sistem hanya mampu mengirimkan  data  secara  periodik  tetapi belum  sanggup  meminta  KWH  meter digital  untuk  mengirim  data  pemakaian energi  listrik  sesuai  dengan  waktu  yang diinginkan. Sistem ini juga belum mampu untuk  memutus  arus  listrik  dari  PLN  ke tempat pelanggan secara otomatis. Tampilan  jumlah  pemakaian  energi kumulatif pada LCD kurang presisi.
KWH meter digital dengan komunikasi  dua  arah  diperkirakan  dapat mengatasi  permasalahan  yang  telah dikemukakan.  Sistem  dirancang  agar dapat  meminta  KWH  meter  digital mengirimkan  data  pemakaian  pelanggan ke  database  PLN  sesuai  dengan  waktu yang  diinginkan.  Selain  itu  sistem  juga dapat  memutus  dan  menyambung  aliran listrik  menggunakan  komputer  server dengan  pengecekan  status  pelunasan tagihan listrik yang terlihat pada database pelanggan  sehingga  petugas  tidak  perlu pergi  ke  tempat  pelanggan.  Tampilan jumlah energi kumulatif pada LCD dibuat lebih presisi dari alat sebelumnya.
Kwh  meter  adalah  alat  yang digunakan  oleh  pihak  PLN  untuk menghitung besar pemakaian daya konsumen  (Tampubolon:2011).  Bagian utama  dari  sebuah  KWH  meter  adalah kumparan  tegangan,  kumparan  arus, piringan  aluminium,  magnet  tetap  yang tugasnya  menetralkan  piringan  dari induksi medan magnet dan gear mekanik yang mencatat jumlah perputaran piringan  aluminium.  Alat  ini  bekerja menggunakan  metode  induksi  medan magnet  dimana  medan  magnet  tersebut menggerakkan piringan yang terbuat dari aluminium.  Putaran  piringan  tersebut akan menggerakkan counter digit sebagai tampilan jumlah KWHnya.
SMS adalah layanan untuk mengirim  dan  menerima  pesan  dari
maupun  kepada  perangkat  bergerak ( mobile  device )  melewati  SMS-C entre (Musa Purnawarman : 2006). Pada proses pengiriman  SMS,  SMS  dari handphone pengirim  terlebih  dahulu  melewati  SMS- Centre kemudian  mengirimkan  SMS tersebut ( forward ) ke handphone penerima. Pesan teks dikemas dalam satu paket berkapasitas maksimal 160 byte.
Handphone (HP) merupakan perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan  telepon  konvensional  saluran tetap.  HP  dapat  dibawa  ke  mana-mana dan  tidak  perlu  disambungkan  dengan jaringan  telepon  menggunakan  kabel. Pada  HP  juga  terdapat  perangkat  lunak dan perangkat keras (Dita Yolanda: 2011) HP  yang  digunakan  pada  penelitian  ini adalah Siemens C55. Siemens merupakan salah  satu  HP  yang  memberi  dukungan untuk  komunikasi  At command secara serial. Pengujian dilakukan dengan menghubungkan  kabel  data  dari pinout handpone Siemens  seperti  pada  Gambar 1 ke komputer melalui port serial.
Gambar 1. Pinout Siemens
Komputer adalah suatu alat elektronik  yang  bekerja  secara  otomatis. Komputer  memiliki  program  aplikasi untuk  mengolah  data,  baik  data  berupa angka,  huruf  atau  gambar.  Kemampuan komputer untuk mengolah data berfungsi membantu meringankan pekerjaan manusia (Jesayas AS: 2009).
Pembacaan  KWH  meter  digital dengan  sistem  monitoring  menggunakan SMS ini membutuhkan sebuah perangkat lunak  database  yang  mampu  untuk membaca  data  KWH  dari handphone secara  otomatis  dan  menyimpan  data pelanggan  berupa  jumlah  pemakaian KWH.  Perangkat  lunak  untuk  membaca data  KWH  dari handphone secara otomatis  dibuat  dengan  menggunakan software Delphi  7,  sedangkan  untuk
menyimpan  data  jumlah  pemakaian KWH menggunakan Microsoft excel.
Optocoupler dibentuk dari penggabungan  sebuah  sumber  cahaya dengan phototransistor (Malvino:  1999). Optocoupler merupakan  sensor  yang dapat  mendeteksi  perubahan  cahaya. Biasanya  optocoupler  digunakan  sebagai saklar  elektrik,  yang  bekerja  secara otomatis.Sensor  ini  terdiri  dari  2  bagian, bagian pemancar ( transmitter ) dan bagian penerima ( receiver ). Bentuk Optocoupler dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2. Sensor Optocoupler
Mikrokontroler  merupakan  suatu terobosan  teknologi  mikroprosesor  dan mikrokomputer terbaru yang hadir memenuhi  kebutuhan  pasar.  Sebagai teknologi terbaru  dengan  teknologi semikonduktor yang
mengandung transistor  lebih  banyak  namun  hanya membutuhkan  ruang  yang  kecil  sebagai wadah  penempatannya.  (Agfianto:2009) Mikrokontroler  yang  digunakan  pada desain  sistem  ini  adalah  AT89S52. Mikrokontroler AT89S52 berfungsi untuk menerima data KWH dan mengirimkannya  ke  komputer  database. Rangkaian sistem minimum dari Mikrokontroler  AT89S52  dapat  dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3. Rangkaian AT89S52
Mikrokontroler  ATMega  berfungsi sebagai  pusat pengolahan data  yang akan ditampilkan pada LCD 4x20 dan mengirimkannya ke Mikrokontroler AT89S52.
Mikrokontroler
ATMega memberikan kemudahan dalam mengolah data  berkoma  daripada  Mikrokontroler AT89S52. Mikrokontroler ATMega
memiliki  variasi  memori  program  dari 8kbyte, 16kbyte dan 32kbyte. Pada KWH Meter  Digital  dengan  Komunikasi  Dua
Arah  yang  digunakan  adalah  ATMega16 dengan  memori  16kbyte.  Rangkaian Minimum  ATMega16  dapat  dilihat  pada Gambar 4.
Gambar 4. Rangkaian ATMega16
Fitur-fitur  yang  yang dimiliki  ATmega16 sebagai berikut:
a. Mikrokontroler AVR 8Bit yang memiliki kemampuan tinggi,
dengandaya rendah.
b. Memiliki kapasitas Flash memori 16KByte, EEPROM 512 Byte danSRAM 1Kbyte
c. Saluran I/O sebanyak 32 buah, yaitu Port A, PortB, PortC danPortD.
d. CPU terdiri atas 32 register.
e. Unit Interupsi internal dan eksternal.
f. ADCinternal dengan fidelitas 10 bit 8channel.
g. Sistem mikroprosesor 8 bit berbasis RISC dengan kecepatan maksimal 16 MHz.
h. Port USART untuk komunikasi serial.
Real time clock (RTC) merupakan suatu integratedcircuit (IC) yang memiliki  fungsi  sebagai  penyimpan
waktu  dan  tanggal  (Agfianto:  2009).  IC RTC  yaitu  IC  yang  dirancang  khusus dalam  proses  pewaktuan  seperti  jam, menit,  detik,  tanggal,  bulan,  tahun,  dan lain  sebagainya.  RTC  ada  banyak typenya,  tapi  yang  digunakan  dalam pembuatan alat ini adalah type DS1302. Bentuk fisik RTC DS1302 adalah seperti Gambar 5:

## Gambar 5. Pin-Pin RTC DS1302
Liquid  Crystal  Display (LCD) berfungsi menampilkan teks, atau menampilkan menu pada aplikasi mikrokontroler  (Eva  Noviana).  LCD memberikan  keuntungan  dibandingkan dengan  perangkat  yang  lain  untuk menampilkan  sebuah  data,  antara  lain,
hemat energi, ringan dan proses perancangan  yang  relatif  lebih  mudah. Bentuk  fisik  LCD  diperlihatkan  pada Gambar 6.
.
Gambar 6. Bentuk Fisik LCD 4x20
Kontaktor  disebut  juga  saklar elektromagnetik  yaitu  saklar  yang  sistem operasinya  dengan  cara    kerja    sistem elektromagnetik    dan  merupakan    suatu alat    yang    aman    untuk  penyambungan dan    pemutusan    secara  terus  menerus (Totok  Nur  Alif  :2009).  Bentuk  dari kontaktor dapat dilihat pada Gambar 7.
Gambar 7. Kontaktor
Relay merupakan komponen elektronika berupa saklar elektronik yang digerakkan  oleh  arus  listrik.  Secara prinsip,  relay  merupakan  tuas  saklar dengan  lilitan  kawat  pada  batang  besi (solenoid)  di  dekatnya  .  Ketika  solenoid dialiri  arus  listrik,  tuas  akan  tertarik karena  adanya  gaya  magnet  yang  terjadi pada  solenoid  sehingga  kontak  saklar akan menutup. Pada saat arus dihentikan, gaya  magnet  akan  hilang,  tuas  akan kembali  ke  posisi  semula  dan  kontak saklar kembali terbuka
(Handy
Wicaksono  :  2009).  Bentuk  relay  dapat dilihat pada Gambar 8.
Gambar 8. Relay
Buzzer  dalam  hal  ini  dapat disebut    dengan  “bel  listrik”.    Buzzer yang  kecil    didasarkan  pada  suatu  alat penggetar  yang    terdiri  atas  bahan lempengan  (disk)  buzzer    yang  tipis (membran)  dan  lempengan    logam  tebal (piezzoelektrik).    Bila  kedua    lempengan diberi  tegangan  maka  elektron    akan mengalir dari lempengan satu ke lempengan  lain,  demikian  juga  dengan proton.  Keadaan ini menunjukkan bahwa gaya  mekanik  dan  dimensi  dapat  diganti oleh  muatan  listrik  (Dian  Anggraini: 2011).  Bentuk  dari  buzzer  dapat  dilihat pada Gambar 9.
Gambar 9. Buzzer
Power  suplay  merupakan  suatu peralatan  yang  sangat  penting  karena hampir  semua  peralatan  elektronika memerlukan tegangan
DC untuk mengoperasikannya.  Power  supply  (catu daya)  adalah  penyedia  daya  bagi  semua
blok  rangkaian  yang  membutuhkan  catu daya.Catu daya teregulasi dapat dibangun dari  IC  regulator  tegangan.  IC  regulator tegangan ini diantaranya adalah 78xx dan 79xx.  Salah  satu  bentuk  rangkaian teregulasi  tegangan  dapat  di  lihat  pada Gambar 10:
Gambar 10. Rangkaian Teregulasi Tegangan
RS232 adalah standar komunikasi serial  antar  periperal-periperal.  Contoh paling  sering  kita  pakai  adalah  antara komputer dengan modem, atau komputer dengan komputer (Nanang Setya : 2011). Penggunaan  RS232  sebagai  salah  satu port input/output data sangat luas. RS232 digunakan  dalam  komunikasi  dengan modem.  Kebanyakan  dari  modem  yang ada  menggunakan  tegangan  kerja  TTL dengan kisaran rentang tegangan ± 0 Volt untuk  logika  nol  dan  ±  5  Volt  untuk logika  1,  sedangkan  tegangan  kerja  port serial  adalah  +3,+25  Volt  untuk  logika  1 dan -3, -25 Volt untuk logika 0. Peralatan yang  menggunakan  port  serial  tidak  bisa dihubungkan langsung dengan port serial karena perbedaan level tegangan.
IC  74LS14  merupakan  salah  satu jenis  IC  yang  telah  terpaket  yang  terdiri dari  6  buah  inverter  dengan schmitt trigger . Fungsi dari IC ini adalah sebagai pembalik  dan  pemantap  atau  untuk mendeteksi taraf dan membentuk kembali pulsa-pulsa  yang  buruk  pada  bagian tepinya.  Konfigurasi  pin  74LS14  dapat dilihat pada Gambar  11 :
Gambar 11. Konfigurasi Pin IC 74LS14
Berdasarkan  uraian  yang  telah dikemukakan  peneliti  tertarik  untuk merancang  dan  membuat  sistem  KWH meter  digital.  Karena  itu  judul  penelitian adalah “Pengembangan  Prototipe Sistem Pengukuran  KWH  Meter  Digital  Presisi
Dengan Komunikasi Dua Arah Menggunakan  Short  Message  Service Berbasis  Mikrokontroler  AT89S52  dan ATMega16”.
Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendesain dan membuat
KWH  meter  digital  dengan  sistem monitoring  menggunakan  SMS.  Secara khusus,    penelitian  ini  bertujuan  untuk  :
1.
Mendeskripsikan spesifikasi performansi  dari  sistem  KWH  meter digital  presisi,  2.  Menentukan  ketepatan dan ketelitian KWH meter digital presisi, 3.  Menentukan  waktu  yang  dibutuhkan untuk  mengirim  informasi  data  KWH hingga menyalin ke database, 4. Menentukan  waktu  yang  dibutuhkan untuk  memutus  dan  mengaktifkan  KWH meter digital.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di laboratorium
Elektronika dan
Instrumentasi  jurusan  Fisika  FMIPA Universitas  Negeri  Padang.  Kegiatan  ini dilaksanakan  selama  10  bulan  dimulai dari  bulan  Oktober  2011  sampai  dengan Juli 2012 dengan beberapa tahap kegiatan.  Tahap-tahap  kegiatan  tersebut meliputi  menulis  proposal  penelitian, merancang  blok  diagram  fungsional, merancang rangkaian masing-masing blok,  membuat  dan  menguji  rangkaian, membuat  perangkat  lunak,  mengambil data,  mengolah  data,  dan  menganalisis data.
1. Desain Perangkat Keras
Sistem yang akan didesain
membutuhkan  beberapa  blok  rangkaian elektronika,  yaitu  blok  rangkaian  sensor optocoupler ,  blok rangkaian sistem minimum  mikrokontroler  AT89S52  dan
ATMega16,  blok  rangkaian  RTC  1302, blok transceiver RS232,  blok  buzzer, relay  dan  kontaktor  serta  blok display . Sebagai  sumber  tegangan  sistem  ini memanfaatkan catu daya teregulasi.  Blok diagram  sistem  keseluruhan  dapat  dilihat pada Gambar 12:
Gambar 12. Desain Sistem Secara Umum

## 2. Desain KWH Meter Digital
Rancangan KWH meter digital ini menggunakan  KWH  meter  yang  umum dipakai  pada  saat  ini.  Bagian  pencacah mekanik  pada  KWH  meter  analog  tidak dihilangkan untuk membandingkan dengan  pengukuran  menggunakan  sensor optocoupler yang  ditampilkan  melalui LCD.  Bagian  piringan  alumunium  diberi lubang  sebagai  acuan  bagi  sensor  dalam mencacah  putaran  piringan.  Adapun rancangan  KWH  meter  digital  dapat dilihat pada Gambar 13.
Gambar 13. Desain KWH Meter Digital

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Spesifikasi Performansi KWH Meter Digital
KWH meter digital dengan sistem monitoring menggunakan SMS ini terdiri dari  KWH  meter  digital  dan  sistem server .  Data  pemakaian  energi  listrik dikirim dari KWH meter digital ke server secara otomatis. Bentuk dari KWH meter digital dapat dilihat pada Gambar 15 :
Gambar 15. KWH Meter Digital
Rangkaian  dan  komponen  elektronika yang digunakan seperti Gambar 16 .
Gambar 16. Blok Rangkaian Secara Keseluruhan
Sensor optocoupler ditempatkan  dengan cara  mengapit  piringan  KWH  meter, sehingga  posisi  piringan  berada  diantara transmitter dan  receiver.  Adapun  posisi sensor ditunjukkan Gambar 17 :
Gambar 17. Posisi Sensor Optocoupler
Bentuk  tampilan  LCD  KWH  meter digital dapat dilihat pada Gambar 18.

## Gambar 18 Tampilan LCD
Pada  Gambar  19  dapat  dilihat  sistem penerimaan data pada komputer server .
Gambar 19. Sistem Penerima Data
Alur  kerja  program  penerima  data  KWH dimulai pada Gambar 20.
Gambar 20. Tampilan Awal Program
Untuk melakukan monitoring nilai KWH diambil pada menu monitoring pencatatan KWH meter, maka muncul tampilan seperti Gambar 21.

## Gambar 21. Tampilan Program Monitoring

## 2. Spesifikasi Desain KWH Meter Digital
Tingkat  ketepatan  KWH  meter digital diperoleh dengan cara menyelidiki hubungan  putaran  piringan  KWH  meter rumah  terhadap  nilai  tampilan  LCD KWH meter digital. Penyelidikan ditentukan  dengan  cara  mengamati  hasil pengukuran  menggunakan  KWH  meter rumah sebagai alat standar dan membandingkan dengan nilai yang ditampilkan  pada  LCD.  KWH  meter digital  dihubungkan  dengan  KWH  meter rumah  melalui miniatur  circuit  breaker (MCB) dan diberi beban 400 Watt.
Berdasarkan data didapatkan persamaan  regresi  y=1.25x,  dengan  y adalah  data  jumlah  putaran  sesudah kalibrasi  dan  x  adalah  data  jumlah putaran sebelum kalibrasi. Setelah dilakukan  pengkonversian  alat  dengan melakukan  perkalian  terhadap  jumlah putaran  KWH  meter  digital  dengan  nilai 1.25 maka diperoleh nilai  ketepatan rata- rata KWH meter digital adalah 100%.
Tingkat  ketepatan  KWH  meter digital diperoleh dengan cara menyelidiki hubungan nilai pada register KWH meter rumah  terhadap  nilai  tampilan  LCD KWH meter digital. Penyelidikan ditentukan  dengan  cara  mengamati  hasil pengukuran  menggunakan  KWH  meter rumah sebagai alat standar dan membandingkan dengan nilai yang ditampilkan  pada  LCD.  KWH  meter digital  dihubungkan  dengan  KWH  meter rumah  melalui miniatur  circuit  breaker (MCB) dan diberi beban 400 Watt.
Data yang telah didapatkan menunjukkan  perbandingan  nilai  KWH yang  ditampilkan  LCD  dengan  nilai KWH  pada  register  KWH  meter  rumah. Nilai  KWH  pada  KWH  meter  rumah menunjukkan  nilai  yang  hampir  sama dengan nilai yang ditampilkan LCD pada KWH  meter  digital.  Nilai  ketepatan  dari KWH  meter  digital  bervariasi  dari 99.00%  sampai  99.50%.  Ketepatan  rata- rata KWH meter digital adalah 99.30%.
Ketepatan  penghitungan  biaya pemakaian  listrik  ditentukan  dengan membandingkan  tampilan  biaya  pada LCD dengan penghitungan secara manual oleh  alat  standar  KWH  meter  PLN  dan KWH  meter  digital.  Penghitungan  biaya berdasarkan tarif dasar listrik tahun 2010 untuk  golongan  R1  900  VI,  dengan rincian perkalian Rp. 275 untuk KWH≤20,  Rp.  445  untuk  20<KWH≤60, Rp.  495  untuk  KWH  >  60.  Untuk memenuhi  perhitungan  semua  blok, dilakukan  manipulasi  nilai  KWH  dengan memanipulasi  nilai  KWH  untuk  setiap satu  putaran.  Untuk  penghitungan  biaya tagihan listrik pelanggan didapatkan nilai ketepatan  rata-rata sistem adalah 100%.
Ketelitian  KWH  meter  digital berdasarkan  jumlah  KWH  ditentukan dengan  melakukan  pengukuran  secara berulang  sebanyak  10  kali  untuk  nilai  1 KWH. Kemudian data pengukuran dihitung  menggunakan  persamaan  (5). Berdasarkan  data  pengukuran  berulang, ketelitian  rata-rata  KWH  meter  digital adalah 0.99.
Ketelitian  KWH  meter  digital berdasarkan  jumlah  putaran  ditentukan dengan  melakukan  pengukuran  secara berulang sebanyak 10 kali untuk  nilai  10 putaran,  20  putaran  dan  30  putaran. Kemudian  data  pengukuran  dihitung menggunakan persamaan (5).
Berdasarkan  data  pengukuran  berulang, ketelitian  rata-rata  KWH  meter  digital adalah 1.

## 3. Waktu Penerimaan dan Penyalinan Informasi
Data  yang  diambil  untuk  waktu
antara pengiriman dan penyalinan informasi  yaitu  waktu  yang  dibutuhkan untuk  meminta  informasi  KWH  dan lamanya penyalinan informasi tersebut ke komputer server . Waktu SMS1
merupakan  lamanya  waktu  dari  saat pengiriman  SMS  dari handphone  server sampai  diterima  pada handphone KWH.
Disisi  lain  waktu  SMS2  merupakan lamanya waktu dari saat pengiriman SMS dari handphone KWH  sampai  diterima pada handphone server . Waktu
penyimpanan  data  merupakan  lamanya waktu  menyalin  data  yang  diterima handpone server ke komputer.
Berdasarkan  data  waktu  SMS1,  SMS2, dan  waktu  penyalinan  data  KWH  dapat diplot  waktu  penerimaan  dan  penyalinan informasi seperti pada Gambar 22.
Gambar 22. Waktu Penerimaan

## Penyalinan Informasi

## 4. Waktu Pemutusan dan Pengaktifan
Data  yang  diambil  untuk  waktu pemutusan  KWH  yaitu  waktu  SMS pemutusan  dan  Waktu  KWH  diputus. Waktu  SMS  pemutusan  adalah  waktu yang  diperlukan  SMS  pemutusan  dari handphone  server ke handphone pada KWH.  Waktu  KWH  diputus  adalah waktu  yang  diperlukan  agar  KWH  putus setelah  menerima  SMS  pemutusan. Berdasarkan data waktu  SMS pemutusan dan  waktu  KWH  diputus  dapat  diplot waktu penerimaan dan penyalinan informasi seperti pada Gambar 23.
Gambar 23. Waktu Pemutusan KWH
Data  yang  diambil  untuk  waktu pengaktifan  KWH  yaitu  waktu  SMS pengaktifan dan Waktu KWH diaktifkan. Waktu  SMS  pengaktifan  adalah  waktu yang  diperlukan  SMS  pengaktifan  dari handphone  server ke handphone pada KWH.  Waktu  KWH  diaktifkan  adalah waktu  yang  diperlukan  agar  KWH  aktif setelah  menerima  SMS  pengaktifan. Berdasarkan data waktu
SMS pengaktifan  dan  waktu  KWH  diaktifkan dapat  diplot  waktu  pengaktifan  pada Gambar 24.

## Gambar 24. Waktu Pengaktifan KWH

## KESIMPULAN
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap pengembangan KWH meter  digital  dengan  sistem  monitoring menggunakan
SMS berbasis
mikrokontroler ATMega16 dan AT89S52 dapat diambil kesimpulan :
1. KWH meter digital presisi dengan komunikasi  dua  arah  menggunakan SMS  ini  terdiri  dari  KWH  meter digital  dan  sistem server untuk database.  Kedua  sistem  terhubung melalui
SMS menggunakan
handphone Siemens C55. KWH meter digital  terdiri  dari  KWH  standar,
handphone pengirim  dan  rangkaian elektronika.  Sistem server terdiri  dari sebuah  komputer  dengan  komunikasi serial DB9 dan handphone penerima.
2. Ketepatan jumlah putaran KWH meter digital  dengan  membandingkannya dengan  alat  standar  adalah  100%. Ketepatan  pemakaian  jumlah  KWH dengan membandingkan tampilan LCD  dengan  alat  standar  adalah 99.30%.  Ketepatan  jumlah  biaya
KWH dengan membandingkan tampilan  LCD  dengan  alat  standar melalui  perhitungan  manual  adalah 100%.  Ketelitian  KWH  meter  digital berdasarkan jumlah KWH dan putaran adalah 0.99 dan 1.
3. Waktu  rata-rata  untuk  mengirim  data dari handphone pengirim ke handphone penerima sampai menyalin informasi ke database yang didapatkan adalah 37.65 detik.
4. Waktu total rata-rata untuk pemutusan KWH  adalah  11.97  detik  sedangkan waktu total rata-rata untuk pengaktifan KWH adalah 19.15 detik.

## DAFTAR PUSTAKA
Agfianto  Eko  Putra.  2009. Belajar Mikrokontroler AT89C51/52/55 Teori  dan  Aplikasi .  Yogyakarta  : Gava Media D.Tampubolon.2011. KWH Meter Prabayar Menggunakan Chip card . Medan : Unversitas Sumatera Utara Data Sheet. 2008. Mikrokontroler AT89S52 . www.atmel.com. Diakses tanggal September 2011 Data Sheet. 2008. Optocoupler . www.globalsuplier.com. Diakses
Sepetember 2011 Data  Sheet.  2008. Real  Time  Clock
DS1302 . www.maxim-ic.com. Diakses September 2011
Data Sheet. 2011. Mikrokontoler
ATMega . www.atmel.com. Diakses Juni 2012 Data  Sheet.  2008. Kontaktor  SN12 . Mitsubishi Kontaktor. Diakses September 2011 Dita  Yolanda.2001. Handpone  dan Dampaknya Bagi Pengguna .
Jakarta Eva  Noviana. Alat  Penggerus  Obat Otomatis  Berbasis  Mikrokontroler
ATMega  16    Disertai  Tampilan
Lcd . Semarang : Universitas
Diponegoro
Handy  Wicaksono.  2009. Automasi
Sistem  Pengendalian .  Surabaya  :
Universitas Kristen Petra
Jesayas, AS. 2009. Mengenal Komputer . Jakarta : Erlangga Malvino. 2003. Prinsip-Prinsip Elektronika . Jakarta: Erlangga Nanang  Setya. Komunikasi  RS232  dan Konverter ke USB . : Delta
Electronik.com. Diakses September
2011 Musa  Purnawarman.  2006. Rancang Bangun  Kendali  Cepat  Secara Jarak  Jauh  Berbantuan  Sarana Peasan SMS Pada Telepon Genggam . Seminar Ilmiah
Nasional  Komputer  dan  Sistem Intelijen  (KOMMIT).  Depok  : Universitas Gunadarma Totok  Nur  Alif.  2009. Mengenal  Sistem Pengendali Kontaktor .Probolinggo