J u r n a l   T e k n i k A   V o l   9   N o   1   M a r e t     2 0 1 7 , 49 - 56 ISSN No. 2085 - 0859

## PERENCANAAN SISTEM DISTRIBUSI AIR BERSIH DI DESA TAMBAKRIGADUNG KECAMATAN TIKUNG KABUPATEN LAMONGAN
Erick Budhi Afryono 1) , Nur Azizah Afandy 2)
1) Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Lamongan
2) Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Lamongan
Email : wakric59@gmail.com , Nurazizah_5@gmail.com

## Abstrak
Air  bersih  merupakan  salah  satu  kebutuhan  dasar  manusia  dan  merupakan kebutuhan  mutlak  yang  harus  dipenuhi  untuk  segala  kebutuhan  sehari-hari.  Demikian pula  yang  dirasakan  oleh  masyarakat  di  Desa  Tambakrigadung.  Saat  ini  Desa Tambakrigadung dalam pemenuhan Airnya menggunakan sumur, dan sebagian warga ada pula  yang  menggunakan  Air  dari  weslik  setempat.  Maka  memerlukan  adanya  air  yang lebih layak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu alternative adalah dengan mendapatkan  air  bersih  dari  PDAM  Lamongan  mengingat  PDAM  Lamongan  saat  ini, melayani  Desa  Tambakrigadung  dimana  jarak  perpipahanya  tidak  jauh  dari  Desa Tambakrigadung yaitu ± 500 meter. Untuk itu perlu di analisa apakah PDAM Lamongan mampu  melayani  kebutuhan  Desa  Tambakrigadung  dengan  cara  menghitung  kebutuhan air Desa tambakrigadung dan membuat suatu analisa jaringan perpipaan yang diambilkan (Tapping)  dari  pipa  utama  PDAM  yang  menuju  perumahan  Graha  Indah  Lamongan. Dalam  pelaksanaannya,  sistem  penyediaanya  air  bersih  di  Desa  Tambakrigadung  belum dapat  berjalan  dengan  lancar.  Berdasarkan  hasil  perhitungan  kebutuhan  air  dan ketersediaan air yang ada adalah 30 lt/dtk, dan yang dibutuhkan Desa Tambakrigadung 10 l/dtk berarti  sumber air tersebut lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan air pada 5 tahun kedepan dengan pelayanan 80%
Kata Kunci : Air Bersih, Resevoir, Pompa, Node

## Abstract
Clean  water  is  one  of  the  basic  human  needs  and  is  an  absolute  necessity  that must  be  met  for  everyday  needs.  Similarly,  felt  by  the  community  in  Tambakrigadung Village. Currently Tambakrigadung Village in the fulfillment of its water use wells, and some residents also use water from local weslik. Then require the existence of water more feasible to meet daily needs. One alternative is to get clean water from Lamongan PDAM considering  Lamongan  PDAM  at  present,  serving  Desa  Tambakrigadung  where  the distance of the pipeline is not far from Tambakrigadung Village which is ± 500 meter. It is therefore necessary to analyze whether Lamongan PDAM is able to serve the needs of Tambakrigadung  Village  by  calculating  the  water  needs  of  tambakrigadung  village  and making a pipeline network analysis taken (Tapping) from PDAM main pipeline towards Graha Indah Lamongan housing. In its implementation, the clean water supply system in Tambakrigadung village has not been able to run smoothly. Based on the calculation of water  demand  and  available  water  availability  is  30  lt  /  sec,  and  the  required Tambakrigadung Village 10 l / s means the water source is more than enough to meet the water needs in the next 5 years with service 80%.
Keywords : Water Supply, Resevoir, Pump, Node
Afryono / Perencanaan Sistem Distribusi Air Bersih Di Desa Tambakrigadung Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan /JT,Vol 9 No.1, Maret 2017, pp 49 – 56

## PENDAHULUAN
Desa  Tambakrigadung  merupakan  air yang  tidak  layak  dijadikan  air  bersih dikarenakan air diwilayah tersebut tidak jernih, melainkan  keruh,  air  berwarna  kuning/merah kecoklatan. Maka memerlukan adanya air yang lebih layak untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari.  Salah  satu  alternative  adalah  dengan mendapatkan air bersih dari PDAM Lamongan mengingat PDAM lamongan saat ini, melayani Desa Tambakrigadung dimana jarak perpipahanya tidak jauh dari Desa
Tambakrigadung yaitu ± 500 meter. Untuk itu perlu  di  analisa  apakah  PDAM  Lamongan mampu
melayani kebutuhan Desa Tambakrigadung  dengan  cara  menghitung kebutuhan  air  Desa  tambakrigadung  dan membuat  suatu  analisa  jaringan  perpipaan yang  diambilkan  (Tapping)  dari  pipa  utama PDAM  yang  menuju  perumahan  Graha  Indah Lamongan.
Untuk  itu  perlu  di  analisa  apakah  PDAM Lamongan  mampu  melayani  kebutuhan  Desa Tambakrigadung  dengan  cara  menghitung kebutuhan  air  Desa  tambakrigadung  dan membuat  suatu  analisa  jaringan  perpipaan yang  diambilkan  (Tapping)  dari  pipa  utama PDAM  yang  menuju  perumahan  Graha  Indah Lamongan
PDAM  Lamongan  sebagai  salah  satu instansi  terkait  tidak  lepas  dari  usaha peningkatan  pelayanan  kepada  masyarakat. Untuk  usaha  tersebut  PDAM  Lamongan merencanakan  sistem  distribusi  yang  harus sesuai dengan debit air yang ada. PDAM sudah memasok air bersih, antara lain ke Perumahan Graha Indah yang termasuk memasuki wilayah Kecamatan Tikung Lamongan

## METODELOGI PENELITIAN Proyeksi Penduduk Pada Daerah Pelayanan
Dalam  perencanaan  dan  menghitung jumlah penduduk pada akhir umur rencana,mempergunakan  pertambahan  jumlah penduduk dan prosentase pertambahan penduduk pada Desa Tambakrigadung.
Proyeksi Jumlah Kebutuhan Air
Distribusi air dari sumber air ( reservoir )  yang  mempunyai  debit  relatif konstan,  melalui  jalur  pipa  dengan  waktu pengaliran  selama  24  jam  atau  terus  menerus agar  distribusi  tetap  berjalan  dengan  baik, maka faktor terpenting yang harus diperhatikan
adalah  besarnya  kapasitas  air  bersih  yang didistribusikan.  Untuk  merencanakan  sebuah pusat  air  minum,  terlebih  dahulu  harus ditentukan  daerah  dan  jumlah  penduduk  yang dilayani.  Kemudian  jumlah  air  yang  harus disediakan  serta  jumlah  air  baku  yang  harus disadap dari sumber air juga harus ditentukan. Dalam  perencanaan  jumlah  penyediaan  air, perlu  diperkirakan  keperluan  per  kapita  per hari,  jika  angka  ini  dikalikan  dengan  jumlah penduduk yang akan dilayani, maka akan dapat diperoleh jumlah air yang diperlukan per hari.
Untuk  menentukan  kapasitas  aliran yang  diperlukan  harus  diperkirakan  pula  rata- rata  dalam  kondisi  puncak  (maksimum)  per jam yang terjadi dalam satu waktu. Selanjutmya
untuk
memperkirakan pengembangan  instalasi  di  masa  mendatang, perlu  didasari  dari  catatan  dan  pengalaman yang pernah dilakukan.

## Jaringan Pipa Induk Distribusi
Diameter  pipa  distribusi  utama  adalah 450  mm,  300  mm  dan  250  mm  terbuat  dari bahan besi baja, sedangkan pipa diameter lebih kecil  dari  250  mm  terbuat  dari  PVC.  Jaringan pipa  ini  juga  harus  bisa  mengetahui  pipa distribusi utama yang sudah terpasang diwilayah Desa Tambakrigadung.
Volume  reservoir  yang  sebenarnya adalah  seluruh  sistem  tampungan  yang  ada dalam  jaringan  berupa  reservoir  itu  sendiri. Dalama  evaluasi  ini  debit  yang  dibutuhkan sbesar 243,48 1t/detik pada kondisi pemakaian puncak. Setelah itu air yang masuk ke reservoir untuk  didistribusikan  ke  seluruh  wilayah pelayanan  khususnya  wilayah  Dusun  Tambak Boyo.

## Pengolahan dan Analisa Data
Untuk  menentukan  jumlah  kebutuhan  air bersih  pada  suatu  daerah  dalam    tahun  atau priode tertentu, maka hal ini perlu diperhatikan adalah  jumlah  penduduk  pada  tahun  rencana tersebut  harus  diketahui.  Ada  tiga  metode untuk  proyeksi  penduduk: metode  aritmatik, metode  geometrik  dan  metode  least  squere. Pada  perencanaan  ini,  untuk  memproyeksikan jumlah  penduduk  pada  tahun  rencana  tersebut digunakan  rumus metode  geometrik (Bunga berganda)(Farhat yusuf)
Pada perencanaan ini, untuk memproyeksikan jumlah penduduk pada tahun
rencana  tersebut  digunakan  rumus metode geometrik (Bunga berganda).
Afryono / Perencanaan Sistem Distribusi Air Bersih Di Desa Tambakrigadung Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan /JT,Vol 9 No.1, Maret 2017, pp 49 – 56
Tabel 1. Jumlah Penduduk di Dusun
Tambakboyo No  Dusun Tahun 2008 2009  2010  2011 2012 1 Tambakboyo 5386 5449  5487  5543 5598 Jumlah 5386 5449  5487  5543 5598
Sumber: hasil sensus penduduk tahun 2012
Tabel 2. Prosentase Perkembangan Penduduk Dusun Tambakboyo Tahun 2008- 2012
No  Tahun Pertambahan Prosentase % 1 2008-2009 63 1.1 2 2009-2010 38 0.6 3 2010-2011 56 1 4 2011-2012 55 0.9 Rata-rata 40 0.9
Sumber: hasil sensus penduduk tahun 2012
Untuk mencari rata-rata:
R =
=  0,9%
Contoh  Perhitungan  untuk  mencari  jumlah penduduk pada tahun 2013
Pt = p o (1+r) t = 5598 (1+0,9%) 1 = 5648 jiwa

## Analisa Kebutuhan Air Bersih
Analisa Jumlah sambungan rumah Untuk merencanakan jumlah
sambungan rumah, pada perencanaan kebutuhan  air  bersih  ini  dalam  satu  rumah diasumsikan dihuni oleh 5 jiwa.

## Analisa Jumlah (HU) Hidran Umum
Pada  perencanaan  ini  hidran  umum diasumsikan  dimanfaatkan  oleh  100  jiwa, dan untuk menentukan jumlah hidran umum adalah sebagai berikut:
Jumlah HU =
=
=  55 unit

## Analisa Kebutuhan Air Domestik
Untuk  merencanakan  kebutuhan  air domestik  ini  diasumsikan  kebutuhan  air bersih  setiap  orang  160lt/jiwa/hari,  dan prosentase  target  pelayanan  80%  dari jumlah penduduk  pada tahun rencana secara keseluruhan, dimana jumlah penduduk pada tahun  rencana  tersebut  yaitu  tahun  2018 sebesar 6097 jiwa.
Maka  perkiraan  kebutuhan air domestik untuk 2018 adalah:
Kebutuhan air domestik = (jumlah penduduk x 80% )x 160lt/jw/hr
=    (6907  x  80%)  x
160
=  10  lt/dt

## Analisa Kehilangan Air
Untuk menghitung analisa
kehilangan  air,  diproyeksikan  sebesar  20- 30%  dari    jumlah  kebutuhan  air  domestik. Sedangkan  analisa  kehilangan  air  pada perencanaan  ini  diasumsikan  sebesar  20% dari kebutuhan domestik dan kebutuhan non domestik.
( Linsley,teknik sumber daya air)
Maka perkiraan kemungkinan kehilangan air bersih pada tahun 2018 adalah:
Kehilangan  air  =  20%  (  kebutuhan domestik) =  20% (10 lt/dt ) =  2 lt/dt

## Analisa Konsumsi Harian Komulatif
Untuk menghitung kebutuhan komulatif  dihitung  berdasarkan  penjumlahan dari  kebutuhan  air  domestik,  kebutuhan  air non  domestik,  kebutuhan  air  non  domestik dan kehilangan air. Sehingga kebutuhan air komulatif pada tahun 2018 adalah:
Konsumsi  harian  komulatif
= 10 + 2
= 12 lt/dt.
Analisa Kebutuhan Air Harian Maksimum
Setelah  diketahui  jumlah  kebutuhan air  bersih  maksimum  perorang,  maka  untuk menghitung  jumlah  kebutuhan  air  harian maksimum adalah:
=  1,2 x 12 =  13,2 lt/dt

## Analisa kebutuhan Jam Puncak
Afryono / Perencanaan Sistem Distribusi Air Bersih Di Desa Tambakrigadung Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan /JT,Vol 9 No.1, Maret 2017, pp 49 – 56
Dari  perhitungan  analisa  kebutuhan  air maksimum,  maka  dapat  diketahui  kebutuhan air  jam  puncak  untuk  tahun  rencana  yaitu tahun  2018,  untuk menentukan  analisa kebutuhan  jam  puncak  dapat  dicari  dengan jumlah  kebutuhan  air  maksimum  dikali  faktor kebutuhan  jam  puncak.  Faktor  kebutuhan  jam puncak  diambil  1,5  x  kebutuhan  harian
maksimum. Sularso,Haruo.T  Pompa  dan kompresor)
Sehingga  kebutuhan  air  jam  puncak  taahun 2018  adalah:
Kebutuhan  air jam  puncak:  =  1,5  x  kebutuhan harian maksimum = 1,5 x 13,2
= 19,8 lt/dt = 20 lt/dt Tabel 3. kriteria sistem pelayanan air bersih Dusun Tambakboyo No Keterangan Satuan Tahun 2013 2014 2016 2018 1. 2. 3. 4. 5 6 7 8 Jumlah penduduk Cakupan pelayanan Kebutuhan air Domestik Kehilangan air (kebutuhan) 20% Kebutuhan rata-rata Kebutuhan  harian  maksimum  (kebutuhan rata-rata x 1,2) Kebutuhan jam puncak (kebutuhan maksimum x 1,5) Jiwa (%) jiwa Lt/dt Lt/dt Lt/dt Lt/dt Lt/dt 5648 80 903 8,3 1,66 9,96 11,95 17,9 5699 80 911 8,4 1,68 10,08 12 18 5962 80 928 8,6 1,72 10,12 12,14 18,21 6907 80 1105 10 2 12 13,2 20

## Sumber: hasil perhitungan
Keterangan: - Cakupan  layanan  lima  tahun pertama 80% (BAPPENAS) - Cakupan  layanan  untuk  lima tahun berikutnya 90% (BAPPENAS) - Pada  tahun  rencana  untuk sambungan langsung 160 lt/orang/hari - Sedang untuk hidran umum 80
lt/orang/hari
-
Hasil perhitungan selanjutnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 4. Prosentase Perkembangan Penduduk Dusun Tambakboyo Tahun 2006-2012
No   Tahun   Jumlah penduduk
(jiwa) 1 2 3 4 5 6 2013 2014 2015 2016 2017 2018 5648 5699 5751 5802 5854 6907 Sumber: hasil perhitungan
Tabel 7. Tekanan Air di titik simpul Hasil model progam loop
NO. NODE FLOW   ELEVATION  HGL PRESSUR E (LPS) (M) (M) (M) 1 - 0,900 1,00 24,78 23,78 2 - 0,900 1,00 21,02 20,02 3 - 0,900 1,00 20,82 19,82 4 - 0,900 1,00 19,94 18,94 5 - 0,900 1,00 19,51 18,51
6 - 0,900 1,00 19,28 18,28 7 - 0,900 1,00 17,36 16,36 8 - 0,900 1,00 20,26 19,26 9 - 0,900 1,00 19,66 18,66 10 - 0,900 1,00 19,34 18,34 11 - 0,900 1,00 20,15 19,15 12 - 0,900 1,00 19,86 18,86 13 - 0,900 1,00 19,81 18,81 14 - 0,900 1,00 19,51 18,51 15 - 0,900 1,00 19,64 18,64 16 - 0,900 1,00 19,19 18,19 17 - 0,900 1,00 19,34 18,34 18 - 0,900 1,00 19,25 18,25 19 - 0,900 1,00 18,90 17,90 20 - 0,900 1,00 18,48 17,48 21 - 0,900 1,00 18,78 17,78 22 - 0,900 1,00 18,98 17,98 23 - 0,900 1,00 18,94 17,94 24 - 0,900 1,00 18,71 17,71 25 - 0,900 1,00 18,83 17,83 26 - 0,900 1,00 18,59 17,59 27 - 0,900 1,00 18,54 17,54 28 - 0,900 1,00 18,58 17,58 29 - 0,900 1,00 18,33 17,33 30 - 0,900 1,00 18,33 17,33 31 - 0,900 1,00 18,44 17,44 32 - 0,900 1,00 17,94 16,94

## Sumber : Hasil perhitungan

## KESIMPULAN DAN SARAN
Dari hasil kajian perencanaan pemenuhan air  bersih  di  Desa  Tambakrigadung  dapat diambilkan  beberapa  kesimpulan,  bahwa  debit yang dibutuhkan di wilayah desa Tambakrigadung  Q  =  10  l/dtk.  Dari  hasil Analisa  debit  di  Desa  Tambakrigadung Dibutuhkan  Q  =  10  l/dtk.  Sedangkan  Debit yang  ada  di  reservoir  veteran    Q  =  30  l/dtk Untuk  Perumahan  Graha  Indah  membutuhkan Debit  Q=  4,63 Jadi  PDAM  Lamongan  dengan reservoir veteran bisa menyuplaiDesa Tambakrigadung  pada    5  kedepan  dengan pelayanan 80% dengan Q 10 l/dtk

## DAFTAR PUSTAKA
Ali  Masduqi,  2010,  Keberlanjutan  Sistem Penyediaan Air Bersih Perpipaan Di
Perdesaan,  Skripsi,  Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya Dian  Vitta  Agustina,  2007,  Analisa  Kinerja Sistem  Distribusi  Air  Bersih  PDAM Kecamatan  Banyumanik  Di Perumnas Banyumanik, Skripsi, Universitas  Diponegoro, Semarang. Djoko Sasongko, 1985 Teknik Sumber Daya Air, Jilid 1,
Dwingga Febriansyah, 2009, Evaluasi Sistem Distribusi Air Bersih Di Perumahan   Graha Indah lamongan,Kabupaten Lamongan.
Guntur Mardieko Aji, 1999, Studi     Evaluasi Sistem Jaringan Distribusi Air Bersih,
Skripsi, Unisma,
Malang.
Hartono, 2001, Perencanaan Pemenuhan kebutuhan Air Bersih, Skripsi, Unisma, Malang .
Sigit Setiyo Pramono, 2002, Pendekatan Sistem (system approach) Pada
Pengelolaan Air Bersih Di
Indonesia, Skripsi, Universitas
Gunadarma, Jakarta