Abstrack—Energy audit is a method used to calculate the amount of energy consumption in a building. Installation of electrical  installations  that  are  in  accordance  with  the standards  must  use  the  general  requirements  of  electrical installations,  the  Indonesian  National  Standard  and  the aesthetics  of  installation  neatness.  The  energy  audit  and redesign  of  the  electricity  installation  on  TVRI  North Sulawesi  aims  to  determine  energy  use,  energy  utilization conditions,  and  to  solve  the  electrical  installation  problems as far as possible on TVRI in the form of neat and irregular electricity  installation  networks,  so  that  the  load  sharing  is not balanced and the difficulty of carrying out maintenance under fault conditions.
Keywords — Electric  Energy:  Energy  Audit:  Redesign  of electrical installation: TVRI North Sulawesi.
Abstrak—Audit  energi  adalah  metode  yang  dipakai untuk  menghitung  besarnya  konsumsi  energi  pada bangunan gedung. Instalasi listrik membantu menyalurkan  energi  listrik  agar  dapat  digunakan  oleh konsumen.  Pemasangan  instalasi  listrik  yang  sesuai standar  harus  menggunakan  persyaratan  umum  instalasi listrik  (PUIL),  Standart  Nasional  Indonesia  (SNI)  serta estetika kerapihan pemasangan. Audit energi dan redesign instalasi  listrik  di  TVRI  Sulawesi  Utara  bertujuan  untuk mengetahui  penggunaan  energi,  Kondisi  pemanfaatan energi, dan untuk sebisa mungkin menyelesaikan masalah instalasi  listrik  yang  terdapat  di  TVRI  Sulawesi  Utara berupa  jaringan  instlasi  listrik  yang  tdak  rapih  dan  tidak teratur,  sehingga  pembagian  beban  tidak  seimbang  dan sulitnya melakukan maintenance pada kondisi gangguan.
Kata  Kunci—  Energi  Listrik:  Audit  Energi:  Redesign instalasi listrik: TVRI Sulut.

## I. P ENDAHULUAN
Energi  listrik  adalah  energi  yang  sangat  dibutuhkan dikarenakan  hampir  semua  alat  yang  menunjang  kehidupan kita  sehari-hari  merupakan  peralatan  yang  membutuhkan energi  listrik  untuk  dapat  bekerja,  dikarenakan  sangat dibutuhkan dalam  kehidupan  sehingga setiap gedung  maupun rumah  yang  ada  saat  ini  menggunakan  energi  listrik.  Namun karena  hampir  sebagian  besar  alat  yang  kita  gunakan  sehari- hari  sangat  membutuhkan  energi  listrik  sehingga  terkadang konsumsi energi listrik sudah berlebihan atau boros yang bisa membawa  dampak  negatif  dalam  ketersediaan  energi  listrik nantinya.
Untuk mengetahui boros tidaknya penggunaan energi listrik di  suatu  gedung  atau  bangunan  bisa  dilakukan  audit  energi listrik, dari hasil audit energi listrik nantinya akan didapatkan intensitas  konsumsi  energi  (IKE)  dari  gedung  yang  di  audit, dimana  hasil  dari  intensitas  konsumsi  energi  (IKE)  tersebut menentukan  boros  atau  tidaknya  suatu  gedung  dalam pemakaian energi listrik[1].
Dari  hasil  audit  juga  dapat  ditemukan  profil  penggunaan energi  dari  gedung  tersebut,  juga  dapat  mengetahui  apakah penerangan  dari  tiap  ruangan  yang  terdapat  pada  gedung tersebut  sudah  sesuai  standard  atau  tidak.  Hasil  audit  energi listrik  pada  suatu  bangunan  dapat  dijadikan  dasar  untuk melakukan  perancangan  kembali  instalasi  listrik  pada bangunan tersebut .
Instalasi  listrik  merupakan  bagian  penting  dari  sebuah bangunan  yang  menggunakan  energi  listrik.  Instalasi  listrik berguna  untuk  keamanan  agar  pada  saat  penggunaan  listrik, pengguna  atau  konsumen  dan  orang  disekitar  tidak  terkena dampak  yang  tidak  diingankan  dari  listrik  seperti  sengatan listrik[2], Instalasi listrik pada bangunan juga bermanfaat agar tidak  terjadinya  gangguan-gangguan  seperti,  hubung  singkat ataupun  beban  berlebih  pada  miniatur  circuit  breaker  (MCB) yang  bisa  menyebabkan  pemadaman  pada  titik-titik  tertentuk pada  bangunan  maupun  kebakaran  yang  sering  terjadi  karena listrik  Untuk  mencegah  hal-hal  yang  disebutkan  tadi  instalasi listrik  harus  mengukuti  persyaratan  umum  instalasi  listrik (PUIL)[3]  dan  standar  nasional  indonesia  (SNI),  instalasi listrik  pada  bangunan  juga  perlu  memperhatikan  keindahan agar  jaringan  instalasi  listrik  yang  ada  tidak  sulit  dilakukan maintenance.
Oleh  karena  penjelasan  diatas  maka  penulis  ingin melakukan audit energi di TVRI Sulut agar mengetahui profil penggunaan energi dan peluang penghematan energi di TVRI Sulut. Penulis juga akan melakukan redesign instalasi listrik di TVRI  Sulut  berdasarkan  hasil  audit  energi  yang  dilakukan, redesign instalasi listrik di TVRI Sulut juga dilakukan karena beberapa faktor eksternal. Untuk itu penulis ingin menjadikan masalah  sebagai  tugas  akhir  dengan  judul  "Audit  Energi  dan Redesign Instalasi Listrik di TVRI Sulut.

## II. METODE PENELITIAN
A. Audit Energi
Audit energi adalah proses evaluasi penggunaan energi dan mecari  peluang  untuk  penghematan  energi  pada  suatu bangunan  gedung.  Dalam  melakukan  audit  energi  perlu dilakukan beberapa tahap yaitu :

## Audit Energi dan Redesign Instalasi Listrik di TVRI Sulut
Merari Manoa, Meita Rumbayan, Hans Tumaliang Teknik Elektro, Universitas Sam Ratulangi Manado, Jl. Kampus Bahu-Unsrat Manado, 95115 merarimanoa@gmail.com, Meita.Rumbayan@unsrat.ac.id, hans.tumaliang@gmail.com
Tahap 1 Audit Energi Awal :
1) Pengumpulan  dan  penyusunan  data  energi  bangunan gedung
Tahap 2 Audit Energi Rinci :
1) Penelitian konsumsi energy
2) Pengukuran energy
3) Identifikasi peluang hemat energy
4) Analisis peluang hemat energy

## B. Audit Energi Sistem Tata Cahaya pada Bangunan Gedung
Audit energi sistem tata cahaya dilakukan untuk mengetahui kuat  penerangan  dalam  suatu  ruangan.  Penghematan penggunaan  tenaga  listrik  dalam  sistem  cahaya  sebagaimana dimaksud  pada  peraturan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral  Republik  Indonesia  nomor  13  tahun  2012  tentang penghematan energi listrik pada pasal 4 ayat 1[4].

## C. Audit Energi Sistem Tata Udara pada Bangunan Gedung
Kondisi  suhu  dan  kelembaban  dalam  suatu  ruangan  sangat mempengaruhi  keadaan  penghuni  yang  berada  diruangan tersebut,  jadi  untuk  mengatur  suhu  dan  kelembaban  relatif sebaiknya  dilakukan  dengan  mengikuti  Standar  Nasional Indonesia  yang  ada.  Hal  ini  dilakukan  agar  sistem  tata  udara bangunan  gedung  dapat  bekerja  dengan  efisien  dalam pengaplikasian  lapangan[5].  Standar  Nasional  Indonesia mengenai sistem tata udara pada bangunan gedung :
1) Ruang  kerja  dengan  suhu  antara  24ºC  hingga  27ºC dengan  kelembaban  relative  antara  55%  (lima  puluh lima  persen)  sampai  dengan  65%  (enam  puluh  lima persen).
2) Ruang  transit  (lobby,koridor)  dengan  suhu  berkisar antara  27ºC  hingga  30ºC  dengan  kelembaban  relatif antara  50%  (lima  puluh  persen)  sampai  dengan  70% (tujuh puluh persen)[4].

## D. Intensitas Konsumsi Energi (IKE) Listrik dan Standar
Intensitas  konsumsi  energi  (IKE)  listrik  adalah  pembagian antara  konsumsi  energi  listrik  pada  kurun  waktu  tertentu dengan  satuan  luas  bangunan  gedung.  Kriteria  penggunaan energi  di  gedung  perkantoran  berdasarkan  konsumsi  energi spesifik (kWh/m²/bulan) terbagi menjadi dua[6] :
Untuk menghitung  IKE dapat digunakan rumus(1) :

## (1)

## TABEL I DATA GEDUNG PERKANTORAN BER – AC
Kriteria Konsumsi Energi Spesifik (kWh/m²/bulan) Sangat Efisien Efisien Cukup Efisien Boros Lebih kecil dari 8,5 8,5 sampai dengan lebih kecil dari 14 14 sampai dengan lebih kecil dari 18,5 Lebih besar sama dengan 18,5

## E. Total Penggunaan Beban
Total penggunaan beban adalah total penggunaan peralatan- peralatan  listrik  yang  dipakai  dalam  waktu  yang  di  tentukan dalam  satu  bulan.  Untuk  mencari  total  penggunaan  beban maka dipakai rumus(2) sebagai berikut :
(2)

## F. Total Biaya
Total  biaya  adalah  hails  perkalian  antara  total  penggunaan dengan  rupiah,  total  biaya  merupakan  referensi  untuk  jumlah yang harus dibayar dapat dilihat pada rumus dibawah ini (3).
(3)

## G. Instalasi Listrik
Instalasi  listrik  adalah  suatu  bagian  penting  dari  bangunan gedung yang berfungsi untuk menyalurkan arus listrik. Secara umum instalasi listrik dibagi menjadi dua jenis, yaitu :
1) Instalasi penerangan listrik
2) Instalasi daya listrik
Rancangan instalasi listrik harus memenuhi ketentuan PUIL dan  peraturan  yang  terkait  dalam  dokumen  penunjang  tenaga listrik dan peraturan lainnya.

## H. Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL)
Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) adalah dokumen SNI yang digunakan sebagai standar acuan dalam pemasangan instalasi  tenaga  listrik  tegangan  rendah  untuk  rumah  tangga, gedung  perkantoran,  gedung  publik  dan  bangunan  lainnya. Maksud  dan  tujuan  dari  Persyaratan  Umum  Instalasi  Listrik (PUIL)  agar  pemasangan  instalasi  listrik  maupun  pemakaian listrik  berjalan  dengan  baik,  untuk  menjamin  keselematan manusia,  bangunan  gedung,  mahluk  hidup,  dan  peralatan listrik  dari  bahaya-bahaya  yang  bisa  disebabkan  oleh  tenaga listrik, serta juga untuk perlindungan lingkungan[3].
Disamping  Persyaratan  Umum  Instalasi  Listrik  (PUIL)  ini, harus juga diperhatikan ketentuan yang terkait dalam dokumen berikut :
1. Undang-undang  nomor  1  tahun  1970  tentang  keselamtan kerja, beserta peraturan pelaksanaannya
2. Undang-undang nomor 15 tahun 1985 tentang ketenagalistrikan
3. Undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup
4. Peraturan  pemerintah  nomor  10  tahun  1989  tentang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik
5. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 1995 tentang usaha penunjang tenaga listrik.

## TABEL II DATA GEDUNG PERKANTORAN TANPA AC
Kriteria Konsumsi Energi Spesifik (kWh/m²/bulan) Sangat Efisien Lebih kecil dari 3,4 Efisien 3,4 sampai dengan lebih kecil dari 5,6 Cukup Efisien 5,6 sampai dengan lebih kecil dari 7,4 Boros Lebih besar sama dengan 7,4

## Gambar 1. Kabel NYA

## I. Prinsip-Prinsip Dasar Instalasi Listrik
Beberapa  prinsip  dasar  instalasi  listrik  yang  harus  menjadi pertimbangan pada pemasangan instalasi listrik, yaitu[7] :
a. Keandalan
b. Ketercapaian
c. Ketersediaan
d. Keindahan
e. Keamanan
f. Ekonomis
J. Penghantar
Penghantar merupakan salah satu bahan instalasi listrik yang diperlukan oleh suatu sistem instalasi listrik sebagai rangkaian kontrol  maupun  rangkaian  daya.  Rangkaian  konstrol  dan rangkaian daya ini dirancang untuk menjalankan fungsi sistem sesuai  dengan  deskripsi  kerja.  Ada  2  jenis  penghantar  yaitu penghantar berisolasi dan penghantar tanpa isolasi. Penghantar berisolasi atau kabel terdapat beberapa jenis diantaranya kabel instalasi dan kabel tanah.
Dalam menentukan penghantar yang digunakan dalam sebuah instalasi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut[2].
a. Kemampuan hantar arus
b. Susut Tegangan
c. Kondisi Suhu
d. Kondisi Lingkungan
e. Kekuatan Mekanis
f. Kemungkinan Perluasan

## K. Pengaman
Pengaman dalam instalasi listrik berfungsi untuk [8]:
1) Isolasi,  untuk  memisahkan  instalasi  atau  bagiannya  dari catu daya listrik dengan alasan keamanan.
2) Kontrol,  untuk  membuka  atau  menutup  sirkuit  instalasi selama  kondisi  operasi  normal  dengan  tujuan  untuk perawatan.
3) Proteksi,  sebagai  pengaman  kabel,  peralatan  listrik  dan manusia  terhadap  kondisi  tidak  normal  seperti  beban lebih, hubung singkat dengan memutuskan arus gangguan dan mengisolasi gangguan.
Dalam  instalasi  listrik  biasanya  pengaman  yang  digunakan adalah MCB (Mini Circuit Breaker) dan MCCB (Molded Case Circuit Breaker).
Gambar 2. Kabel NYM
Gambar 3. Kabel NYY

## III. H ASIL DAN P EMBAHASAN
Data  yang  diperlukan  untuk  melalukan  Audit  Energi  dan Redesign instalasi listrik, yaitu :
1) Pecahayaan setiap ruangan (Lux)
2) Jumlah lampu dan peralatan listrik
3) Luas ruangan
4) Tegangan dan arus pada Panel-Panel
5) Jaringan

## A. Analisa Audit Energi
1) Perbandingan Pengukuran Pencahayaan dan Standar
Setelah pengukuran pencahayaan di setiap telah selesai dilakukan  maka  dilakukan  perbandingan  dengan  standar pencahayaan, yang dapat dilihat pada tabel III-VI.
Dari  tabel  III-VI  dapat  dilihat  bahwa  standard  untuk pencahayaan  pada  ruang  kerja,  ruang  rapat,  dan  gudang tidak  dapat  dipenuhi,  dikarenakan  banyak  kondisi  lampu yang tidak berada dalam kondisi layak[9].
2) Penggunaan Beban,IKE, dan Total Biaya
Dalam  perhitungan  penggunaan  beban    diasumsikan setiap  peralatan  berada  dalam  keadaan  hidup  selama  8 jam  setiap  hari,  dengan  jumlah  hari  yaitu  22,  dan  untuk total  biaya  diasumsikan  biaya  listrik  sebesar  Rp.  1352. Hasil  perhitungan  dibuat  dalam  bentuk  tabel  dan  dapat dilihat pada tabel VII-X
Dari tabel VII-X dapat dilihat bahwa penggunaan beban terbesar  terdapat  diruangan  transmitter  dikarenakan peralatan listrik transmitter  yang  selalu stand by 720 jam selama  sebulan  atau  dapat  dikatan  dalam  keadaan  hidup setiap  harinya,  sedangkan  untuk  peralatan  listrik  yang berada  dalam  studio  dan  master  control  yang  dayanya cukup  besar  hanya  berada  dalam  keadaan  hidup  selama lebih  66 jam setiap bulannya.
TABEL III PERBANDINGAN PENCAHAYAAN LANTAI 1 GEDUNG PRODUKSI No. Nama Ruangan Pengukuran (Lux) Standar 1. Kasub Umum 118 300 2. Staff Keuangan 88 300 3. Kabag Keuangan 84 300 4. Pengembangan Usaha : Rk. 1 Ra. Kabag Gudang 35 45 25 300 300 300 5. Ruangan SDM : Rk. 1 Ra. Kabag 96 94 300 300 6. Gudang SDM 62 150 7. VIP 166 300 8. Penyiar 99 300 9. Tata Rias 52 300 10. Dimmer 82 300 11. Panel Induk 95 150 12. Perlengkapan : Rk. 1 Gudang 112 89 300 150 TABEL IV PERBANDINGAN PENCAHAYAAN LANTAI 2 GEDUNG PRODUKSI No. Nama Ruangan Pengukuran (Lux) Standar 1. Program : Rk. 1 Ra. Kasub Ra. Kabag 105 104 105 300 300 300 2. Sekretariat : Ra. Tamu Ra. Kepsta Gudang 181 104 105 300 300 150 3. Editor 1 55 300 4. Editor 2 45 300 5. Maintenence 55 300 6. Rapat 185 300 7. Master Control 56 300 TABEL V PERBANDINGAN PENCAHAYAAN GEDUNG TRANSMISI No. Nama Ruangan Pengukuran (Lux) Standar 1. Ra. Tamu 48 300 2. Bengkel Transmisi 55 300 3. Gudang Peralatan 44 150 4. Transmitter 112 300 5. Rk. 1 50 300 6. Rk. 2 62 300 TABEL VI PERBANDINGAN PENCAHAYAAN GEDUNG PEMBERITAAN No. Nama Ruangan Pengukuran (Lux) Standar 1. Ra. Tunggu 66 300 2. Ra. Kasub 68 300 3. Redaksi 85 300 4. Ra. Produksi 1 74 300 5. Ra. Produksi 2 34 300 6. Ra. Ca 55 300 7. Ra. Editing 43 300

## 3)  Kriteria Penggunaan Energi
Hasil IKE yang didapatkan dapat menentukan kriteria penggunaan energi yang terdapat dalam setiap ruangan, kriteria penggunaan energi dapat dilihat pada tabel XI-XIV. Dari tabel XI-XIV dapat dilihat bagaimana sebagian besar ruangan penggunaan energinya dapat dikatakan dalam keadaan effisen.
TABEL VII PERHITUNGAN PENGGUNAAN BEBAN GEDUNG TRANSMISI
No . Nama Ruangan Penggunaan Beban IKE Total Biaya (Rp) 1. Ra. Tamu 84,48 3,52 114.216,97 2. Bengkel Transmisi 111,936 6,22 151.337,472 3. Gudang Peralatan 2,816 0,28 3.807,232 4. Transmitter 13.823,104 383,98 18.688.836,608 5. Rk. 1 4,224 0,1 5.710,848 6. Rk. 2 423,104 47,01 572.036,608 7. Toilet 2,112 1,41 2.855,424 TABEL VIII PENGGUNAAN BEBAN LANTAI 1 GEDUNG PRODUKSI No. Nama Ruangan Penggunaan Beban IKE Total Biaya (Rp) 1. Kasub Umum 460,416 16,74 622.482,432 2. Staff Keuangan 451,589 12,04 610.584,328 3. Kabag Keuangan 485,056 12,13 654.825,6 4. Pengembangan Usaha 387,904 5,12 524.446,208 5. Ruangan SDM 428,736 11,43 581.003,072 6. Gudang SDM 4,2 0,26 5.710,848 7. VIP 353,408 17,67 477.807,616 8. Penyiar 321,728 16,09 434.976,256 9. Tata Rias 319,616 13,9 432.120,832 10. Dimmer 317,504 19,84 429.260 11. Panel Induk 8,45 0,25 11.421,696 12. Perlengkapan 948,992 8,55 1.283.037,184 13. Studio 1 5.694,216 32,35 7.698.580,032 14. Studio 2 1.525,216 11,47 2.062.092,032 15. Lobby 52,8 0,378 71.385,6 16. Koridor 35,9 0,45 48.542 TABEL IX PENGGUNAAN BEBAN LANTAI 2 GEDUNG PRODUKSI No. Nama Ruangan Penggunaan Beban IKE Total Biaya (Rp) 1. Program 1.361,536 8,43 1.840.796,672 2. Sekretariat 1.062,152 16,86 1.436.029,504 3. Editor 1 914,848 12,71 1.236.874,496 4. Editor 2 587,136 26,09 793.807,872 5. Maintenance 598,4 13,3 809.036,8 6. Rapat 848,32 10,28 1.146.928,64 ,7. Master Control 4.901,952 81,7 6.627.439,104 8. Koridor 27,456 0,29 31.409,664 TABEL X KRITERIA PENGGUNAAN ENERGI LANTAI 1 GEDUNG PRODUKSI No. Nama Ruangan IKE Kriteria Penggunaan Energi 1. Kasub Umum 16,74 Cukup Efisien 2. Staff Keuangan 12,04 Efisien 3. Kabag Keuangan 12,13 Efisien 4. Pengembangan Usaha 5,12 Sangat Efisien 5. Ruangan SDM 11,43 Efisien 6. Gudang SDM 0,26 Sangat Efisien 7. VIP 17,67 Cukup Efisien 8. Penyiar 16,09 Cukup Efisien 9. Tata Rias 13,9 Cukup Efisien 10. Dimmer 19,84 Boros 11. Panel Induk 0,25 Sangat Efisien 12. Lobby 0,378 Sangat Efisien 13. Koridor 0,45 Sangat Efisien

## B. Redesign Instalasi Listrik
1) Kondisi Panel dan Daya Setiap Ruangan
Beban  yang  terdapat  disetiap  panel  merupakan  hasil  dari redesign  yang  membertimbang  keseimbang  beban  dari  setiap fasa,  beban  yang  ada  mempertimbang  kondisi  dari  setiap ruangan yang ada[10].
kondisi beban dan daya hasil redesign dapat dilihat pada tabel XV-XXI.
TABEL XI PERHITUNGAN PENGGUNAAN BEBAN GEDUNG PEMBERITAAN No. Nama Ruangan Penggunaan Beban IKE Total Biaya (Rp) 1. Ra. Tunggu 92,928 0,88 125.638,656 2. Ra. Kasub 340,384 11,66 460.199,168 3. Redaksi 557,568 12,64 753.831,936 4. Ra. Produksi 1 426,624 25,86 567.795,648 5. Ra. Produksi 2 61,952 3,41 83.759,104 6. Ra. Ca 530,816 21,67 717.663,232 7. Ra. Editing 528,704 34,33 714.807,808 8. Toilet 4,224 2,82 5.710,848 TABEL XII KRITERIA PENGGUNAAN ENERGI GEDUNG TRANSMISI No. Nama Ruangan IKE Kriteria Penggunaan Energi 1. Ra. Tamu 3,52 Efisien 2. Bengkel Transmisi 6,22 Cukup Efisien 3. Gudang Peralatan 0,28 Efisien 4. Transmitter 383,98 Boros 5. Rk. 1 0,1 Efisien 6. Rk. 2 47,01 Boros 7. Toilet 1,41 Efisien TABEL XIII KRITERIA PENGGUNAAN ENERGI LANTAI 2 GEDUNG PRODUKSI No. Nama Ruangan IKE Kriteria Penggunaan Energi 1. Program 8,43 Sangat Efisien 2. Sekretariat 16,86 Cukup Efisien 3. Editor 1 12,71 Efisien 4. Editor 2 26,09 Boros 5. Maintenance 13,3 Efisien 6. Rapat 10,28 Efisien ,7. Master Control 81,7 Boros 8. Koridor 0,29 Sangat Efisien TABEL XIV KRITERIA PENGGUNAAN ENERGI GEDUNG PEMBERITAAN No. Nama Ruangan IKE Kriteria Penggunaan Energi 1. Ra. Tunggu 0,88 Efisien 2. Ra. Kasub 11,66 Efisien 3. Redaksi 12,64 Efisien 4. Ra. Produksi 1 25,86 Boros 5. Ra. Produksi 2 3,41 Sangat Efisien 6. Ra. Ca 21,67 Boros 7. Ra. Editing 34,33 Boros 8. Toilet 2,82 Sangat Efisien TABEL XV KONDISI BEBAN GEDUNG PEMBERITAAN No Panel Gedung Pemberitaa n Beban (Watt) Total Daya
Lampu
Penerangan CFL AC Stop Kontak (200 W) 1 Lt 1 R 13 x 20 W 11 x 15 W 1 x 2 pk 1 x 1 pk 11 5295 W S 14 x  20 W 8 x 15 W 1 x 1 pk 1 x 2 pk 11 5250 W T 9 x 20 W 1 x 1 pk 1 x 2pk 8 5340 W 2 Lt 2 R 6 x 20 W 3 x 15 W 1 x 2 pk 4 2745 W S 3 x 20 W 5 x 15 W 1 x 2 pk 4 2715 W T 3 x 20 W 4 x 15 W 1 x 2 pk 4 2700 W Total Daya Pada Panel Gedung Pemberitaan 24.045 W
TABEL XVI

## KONDISI BEBAN LANTAI 2 GEDUNG PRODUKSI
No Panel Lantai 2 Beban (Watt) Total Daya Lampu Peneranga n CFL AC Stop Kontak (200 W) 1 Depan R 9 x 24 W 34 x 20 W 19 x 15 W 2 x 2 pk 11 6941 W S 7 x 24 W 6 x 20 W 3 x 15 W 1 x 1 pk 2 x 2 pk 11 6983 W T 7 x 24 W 6 x 20 W 2 x 15 W 1 x 1 pk 2 x 2pk 11 6968 W 2 Master Control R 7 x 24 W 5 x 20 W 4 x 15 W 2 x 2 pk 7 5288 W S 5 x 20W 5 x 15 W 2 x 2 pk 1 x 1 pk 3 5225 W T 7 x 24 W 8 x 20 W 2 x 2 pk 7 5288 W Total Daya Pada Panel Lantai 2 Gedung Produksi 36.693 W

## TABEL XVII

## KONDISI BEBAN LANTAI 2 GEDUNG PRODUKSI PANEL MASTER
CONTROL 2 No Panel Master Control 2 Beban (Watt) Total Daya Stok Kontak 3 Fasa AC 1 R 3 24.000 W 2 S 3 T

## TABEL XVIII
KONDISI BEBAN LANTAI 1 GEDUNG PRODUKSI No Panel Lantai 1 Beban (Watt) Total Daya Lampu Penerangan CFL AC Stop Kontak (200 W) 1 Depan R 19 x 15 W 7 x 24 W 12 x 20 W 1 x 2 pk 1 x 1 pk 14 6163 W S 5 x 15 W 2 x 2 pk 12 6035 W T 24 x 15 W 22 x 24 W 6 x 20 W 1 x 2 pk 1 x 1 pk 14 6178 W 2 Belakang R 3 x 15 W 10 x 24 W 3 x 2 pk 7 7025 W S 19 x 20 W 27 x 24 W 2 x 2 pk 12 6988 W T 3 x 15 W 10 x 24 W 3 x 2 pk 7 7025 W Total Daya Pada Panel Lantai 1 Gedung Produksi 39.414 W TABEL XIX

## KONDISI BEBAN GEDUNG TRANSMISI
No Panel Gedung Pemberit aan Beban (Watt) Total Daya Lampu Penerangan CFL AC Stop Kontak (200 W) 1 Lt 1 R 5 x 24 W 2 x 2 pk 5 4680 W S 5 x 24 W 2 x 2 pk 8 4680 W T 12 x 24 W 5 x 20 W 8 x 15 W 1 x 2 pk 12 4688 W Total Daya Pada Panel Gedung Transmisi 14.048 W
2) Penentuan Penghantar dan Pengaman
Penghantar  dan  pengaman  ditentukan  dengan perhitungan  arus  nominal  dan  kuat  hantar  arus  dengan rumus (4)(5) :
- Arus Nominal In = (4) - KHA KHA = In x 1.25 (5) Perhitungan Penghantar Pada Panel Induk
Dari  data  diatas  dapat  diketahui  KHA  terbesar terdapat pada panel utama Gedung porduksi, yaitu : I = → ( = 0,85) In = → In = 422,06 KHA = 1,25 x 409,44 = 527,58
Maka  penghantar  yang  akan  digunakan  adalah  NYY 1 x 240 mm 2
In Gedung Transmisi : I = → ( = 0,85) In = → = 131,64 A TABEL XX KONDISI BEBAN PANEL  RUANGAN DIMMER No Panel Dimmer Beban Total Daya Penerangan Lampu Pijar Studio 1 dan Studio 2 1 R 28000 W 112200 W 2 S 28000 W 3 T 28000 W TABEL XXI KONDISI BEBAN PANEL MASTER CONTROL 2 No Panel Master Control 2 Beban Total Daya Stok Kontak 3 Fasa AC 1 R
3 60000 W
2 S
3 T TABEL XXII PENGHANTAR DAN PENGAMAN PANEL LANTAI 1 GEDUNG PRODUKSI No Panel In (A) KHA Penghantar (mm 2) Pengaman (A) 1 Depan R 3,71 4,63 1,5 4 S 14,97 18,71 2,5 16 T 14,3 17,9 1,5
16
2 Belaka ng R 0,4 0,5 1,5 2 S 12,83 16,04 1,5 16 T 19,04 23,8 4 20 TABEL XXIII PENGHANTAR DAN PENGAMAN PANEL LANTAI 1 RUANGAN DIMMER No Panel In (A) KHA Penghantar (mm 2) Pengaman (A) 1 Depan R 149,8 187,3 70 200 S 149,8 187,3 70
200
T 149,8 187,3 70 200
Perhitungan ukuran penghantar pada panel induk : KHA Penghantar Utama = KHA terbesar + In = 527,58 + 131,64 = 659,22 A
Dari  perhitungan  yang  didapat  maka  penghantar utama pada panel induk menggunakan  3 kabel NYY 1 x 300 mm 2 .
3) Diagram Pengkabelan Panel
Diagram  satu  garis  pada  gambar  4  menggambarkan jalur  dari  jaringan  listrik  TVRI  Sulut  dengan  sumber PLN dan memiliki back-up energi listrik dari generator, namun generator yang befungsi tersisa 1.
Dari  gambar  diatas  dapat  dilihat  bahwa  terdapat  2 jaringan besar yang terbagi yaitu, jalur dari panel induk ke  gedung  transmisi  dan  dari  panel  induk  ke  gedung produksi. Untuk pengkabelan dari setiap panel yang ada dapat dilihat pada gambar 5-11.

## TABEL XXIV PENGHANTAR DAN PENGAMAN PANEL GEDUNG TRANSMISI
No Panel In (A) KHA Penghantar (mm 2) Pengaman (A) 1 Panel Transmi si 1 R 0,74 0,9 1,5 2 S 5,35 6,7 1,5 6 T 19,04 23,8 4 20

## TABEL XXV PENGHANTAR DAN PENGAMAN PANEL LANTAI 1 GEDUNG
PRODUKSI No Panel In (A) KHA Penghantar (mm 2) Pengaman (A) 1 Depan R 6,32 7,9 1,5 10 S 11,76 14,7 1,5 16 T 19,04 23,8 2,5 20 2 Master Control R 1,78 2,23 1,5 2 S 11,76 14,7 1,5 16 T 23,8 29,75 4 25 3 Master Control 2 R 1,7 2,13 1,5 2 S 11,76 14,7 1,5 16 T 23,8 29,75 4 25 TABEL XXVI PENGHANTAR DAN PENGAMAN PANEL GEDUNG PEMBERITAAN No Panel In (A) KHA Penghantar(mm 2) Pengaman (A) 1 Lt.1 R 2,27 2,84 1,5 4 S  11,76 14,7 1,5 16 T 14,3 17,9 1,5 16 2 Lt.2 R 2,14 2,67 1,5 4 S  11,76 14,7 1,5 16 T 14,3 17,9 1,5 16 TABEL XXVII PENGHANTAR DAN PENGAMAN GEDUNG TRANSMISI PANEL TRANSMITTER No Panel In (A) KHA Penghantar (mm 2) Pengaman (A) 1 Panel Transmi si 1 R 106,9 133,6
50 120
S 106,9 133,6 50
120
T 106,9 133,6 50 120
Gambar 4. Diagram Satu Garis Instalasi Listrik Lantai 1 Gedung Produksi
Gambar 5. Diagram Satu Garis Instalasi Listrik Lantai 1 Gedung Produksi
Gambar 6. Diagram Satu Garis Instalasi Listrik Lantai 1 Gedung Pemberitaan
Gambar 7. Diagram Satu Garis Instalasi Listrik Lantai 2
Gedung Pemberitaan
Gambar 8. Diagram Satu Garis Instalasi Listrik Gedung Transmisi
Gambar 9. Diagram Satu Garis Jaringan Listrik TVRI Sulut
Gambar 10. Diagram Pengkabelan Panel Depan Lantai 1 Gedung Produksi
Gambar 11. Diagram Pengkabelan Panel Transmisi
Gambar 12. Diagram Pengkabelan Panel Belakang lantai 1 Gedung Produksi
Gambar 13. Diagram Pengkabelan Panel Depan Lantai 2
Gedung Produksi
Gambar 14. Diagram Pengkabelan Panel Master Control

## IV. K ESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
Semua  ruangan  yang  berada  di  TVRI  Sulut  tidak memenuhi  standard  dalam  tata  cahaya . Peluang penghematan energi  dapat dilakukan di Studio 1 dengan mengganti lampu studio dengan lampu yang lebih hemat energy . Peluang  penghematan  energi  tidak  dapat dilakukan  di  ruangan  lain  dikarenakan  perlunya penambahan daya berupa lampu untuk memenuhi standar penerangan  di  dalam  ruangan . Daya  total  yang dibutuhkan oleh TVRI Sulut adalah 310.400 W . Instalasi listrik  dibagi  menjadi  2  bagian  besar  yaitu,  panel  pada Gedung  transmisi  yang  memegang  seluruh  beban  dari Gedung transmisi, dan panel pada Gedung produksi yang memegang  seluruh  beban  dari  Gedung  produksi  dan Gedung  pemberitaan . Daya  pada  panel  Dimmer,  Master Control  2,  Transmitter  tidak  dilakukan  perubahan dikarenakan beban listrik yang terdapat pada panel-panel tersebut.

## B. Saran
Menghentikan  penggunaan  AC  di  ruangan-ruangan yang  tidak  digunakan.  Perlunya  pemeliharaan  dan perbaikan  pada  AC  dan  bola  lampu.  Diperlukannya pergantian dari generator yang ada dikarenakan generator yang  ada  sudah  tidak  layak  diapakai.  Diperlukannya single line  diagram  dan wiring  diagram  agar mempermudah proses maintenance.
Gambar 15. Diagram Pengkabelan Panel Pemberitaan Lantai 1
Gambar 16. Diagram Pengkabelan Panel Pemberitaan Lantai 2
V. KUTIPAN [1]
A.  Prok,  “Penataan  Dan  Pengembangan  Instalasi  Listrik  Fakultas Teknik UNSRAT,” in Universitas Sam Ratulangi , Manado, 2018. [2]
I.  E.  S.  P.  Van.  Harten,  “Instalasi  Listrik  Arus  Kuat  I.”  Trimita Mandiri, Bina Cipta, Bandung, 1981.
[3]
Persyaratan Umum Instalasi Listrik . 2000. [4] “INSTALASI  LISTRIK,” Peraturan  Menteri  Energi  dan  Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. [5]
Badan  Standarisasi  Nasional,  “Prosedur  Audit  Energi  pada Bangunan  Gedung,  Konservasi  Energi  Sistem  Tata  Udara  pada Bangunan  Gedung,  Konservasi  Energi  Sistem  Pencahayaan Bangunan  Gedung,”  in Badan Standarisasi  Nasional ,  SNI  03-619.,
2011. [6]
“Konservasi  Energi,” Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia .
2009.
[7] Irmansyah,  “Perancangan  instalasi  listrik  pada  rumah  dengan  daya listrik besar,” Univ. Indones. Dep. Tek. elektro , 2009. [8]
I.  E.  S.  P.  Van.  Harten,  “Instalasi  Listrik  Arus  Kuat  II.”  Trimita Mandiri, Bina Cipta, Bandung, 1991.
[9] M.  Ahmad,  “Audit  Energi  pada  Bangunan  Gedung  Direksi PT.Perkebunan  Nusantara  XIII  (Persero),” E-journal  Tek.  Elektro Politek. Negeri Pontianak , vol. vol.8 no.3, 2012.
[10] Suryatmo,  “Teknik  Listrik  Instalasi  Penerangan,”  RinekaCipt., Jakarta, 2004.
Penulis  bernama  lengkap Merari  Hizkia  Manoa anak  Kedua  dari  tiga  bersaudara.  Anak  dari Sefnat Manoa (Ayah)  dan In  Sumajow (Ibu).  Lahir  di Manado  pada  tanggal  14  Mei  1996.  Sekolah  pertama tempat  belajar  adalah  SD  GMIM  27  Imanuel  Bahu (2001-2004)  kemudian  melanjutkan ke  SD  Negeri  06 (2004-2007)  selanjutmya  ke  SMP  Negeri  1  Manado (2007-2010) dan meyelesaikan sekolah tingkat atas di SMA  Negeri  1  Manado  (2010-2013).  Tahun  2013, penulis  melanjutkan  studi  di  Fakultas    Teknik,  Jurusan  Teknik  Elektro, Universitas  Sam  Ratulangi  Manado.  Dua  tahun  kemudian,  yaitu  tahun 2015, penulis memilih konsentrasi minat Teknik Tegangan Tinggi. Penulis melaksanakan kerja praktek di PT.MSM selama 2 bulan yaitu pada tanggal 17 Juni 2017 sampai dengan 18 Agustus 2017. Dan melaksanakan Kuliah Kerja Terpadu angkatan 114 di desa Taraitak Kecamatan Langowan Utara. Selama  studi  di  Fakultas  Teknik  Universitas  Sam  Ratulangi  Jurusan Teknik  Elektro,  penulis  merupakan  anggota  organisasi  Himpunan Mahasiswa  Elektro  (HME)  Unsrat,  dan  pernah  menjadi  Ketua  KPUM Fakultas Teknik Unsrat.