## EFESIENSI MUSICOOL-22 DENGAN PROSES RETROFIT PADA AC MEREK DAIKIN 3 PK DI UNIT REKTORAT UNIMUS
Khoeri 1) , Achmad Solichan 2) , Samsudi Raharjo 3)
1,2,3) Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Semarang Jl. Kasipah no 10 -12 Semarang – Indonesia

## ABSTRACT
Mechanical  air  conditioning  to  regulate  the  temperature  ,  circulation  ,  humidity  and cleanliness of the air inside the room . Air conditioning (Air Conditioner) maintaining the condition of the air inside so that the occupants of the room to be comfortable . The purpose of this study was to compare  the  efficiency  of  the  use  of  refrigerant  R  -  410A  and  MC  -  22  at  the  brand  split  air conditioners Daikin 2 PK with retrofit methods . The results obtained during the test indicates the use of refrigerants MUSIcool-22 more efficient 19.51 % compared  with the use of refrigerant R  - 410 A and Performance temperatures MUSIcool-22  colder  0,50C of Performance temperature refrigerant R - 410A.
Keywords: Air Conditioning, R-410A, MUSIcool-22, Retrofit, Temperature

## 1.  PENDAHULUAN
Perkembangan sistem pengkondisian  udara    telah    berkembang secara    pesat,  dikarenakan    manusia membutuhkan    suatu  kondisi  udara    yang nyaman  dalam  ruangan.  Ini    dibuktikan dengan    adanya    banyak    industri, perkantoran, perumahan maupun kendaraan    yang    dilengkapi    dengan    air conditioner    (AC)    yang    bertujuan    untuk mengondisikan    dan    menyegarkan    udara ruangan.  Mesin    pendingin    merupakan mesin  konversi    energi    yang    digunakan untuk memindahkan  panas dari  temperatur rendah ke  temperatur  tinggi  dengan  cara menambahkan    kerja    dari    luar.  Mesin pendingin    merupakan    peralatan    yang digunakan    dalam    proses    pendinginan
suatu fluida sehingga mencapai temperatur    dan  kelembaban    yang diinginkan,    dengan  jalan  menyerap    panas dari  suatu  reservoir  dingin dan  diberikan ke    suatu    reservoir    panas.  Komponen utama    dari    sistem    refrigerasi  adalah kompresor,    kondensor,    alat  ekspansi  dan evaporator (Pramana,2014).
Refrigerasi    adalah    suatu    usaha untuk  mencapai    atau    memperoleh  dan menjaga    temperatur  lebih    rendah    dari temperatur    atmosfer    lingkungan  atau sama    dengan    memindahkan    panas    dari temperatur    rendah    ke    temperatur    tinggi dengan  melakukan  kerja  terhadap  system (Negara  dkk.,2010).  Refrigeran    adalah media pembawa kalor yang mudah berubah bentuk dari  cair  ke  gas   atau  sebaliknya
dengan  menyerap    dan    melepas    kalor yang  digunakan  dalam    siklus    mesin pendingin (Pramana,2014).
Dalam penelitian ini penulis mencoba menganalisa efisiensi penggunaan refrigeran  jenis  MC-22  sebagai  refrigeran alternatif  pengganti  refrigeran  R  410  A pada AC merk Daikin 2 PK.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Retrofit
Retrofitting AC  Cassette  dapat diartikan sebagai suatu proses penggantian / pensubtitusian bahan pendingin yang digunakan  oleh  mesin  pendingin  AC Cassette  dalam  hal  ini  adalah  refrigeran sintetik  yang  bersifat  Ozon  Dipleksion (ODS)  seperti  refrigeran  R  410  A  dengan refrigeran MUSIcool-22 yang ramah lingkungan  dengan  berlandaskan  regulasi yang  berlaku,  serta  mempertimbangkan aspek  teknisnya.  Proses retrofitting yang dilakukan oleh teknisi perusahaan / bengkel tentunya  haruslah  sesuai  dengan Standard Operating  Procedure (SOP)  yang  tepat.
Oleh sebab itu SOP retrofitting ini menjadi wajib diketahui oleh para teknisi.
Tabel 2.1 Jenis-jenis AC yang direkomendasikan dapat diretrofit HC
Keterangan: ✔✔ sangat  cocok, ✔ terkadang cocok, x tidak cocok, xx pasti tidak cocok

## Alat Pengkondisian Udara
Mesin  pendingin  untuk    mengatur suhu, sirkulasi, kelembaban dan kebersihan udara  didalam    ruangan.  Mesin  pendingin sebagai contoh Air Conditioner(AC) mempertahankan  kondisi  udara  didalam ruangan sehingga penghuni ruangan menjadi nyaman.
Sector Tipe AC Tipe sistem pengontrol AC Kesesuaian AC domestik, dehumidifiers dan pompa kalor Portable units Integral ✔✔ Window units Integral ✔✔ Through- wall units Integral ✔ Split units Remote ✔✔ AC komersial dan pompa kalor Split units Remote ✔✔ Multi- split/VRV Distributed xx Packaged ducted Remote x Central packaged Remote xx Positive displace chillers Integral/Indirect ✔✔ Centrifugal chillers Integral/Indirect
xx

## Prinsip Kerja
Prinsip  kerja  sistem  pengkondisian  udara/ mesin  pendingin  pada  ac  split  ditunjukan seperti Gambar 2.2
Gambar 2.2 Siklus Kompresi Uap (Stoecker, 1992 : 187)

## Refrigeran
Pada  umumnya    refrigeran  ialah suatu  zat  yang    berupa    cairan    yang mengalir    di      refrigerator  dan  bersirkulasi melalui  komponen  fungsionalis  untuk menghasilkan  efek  mendinginkan    dengan cara    menyerap    panas  melalui  ekspansi dan  evaporasi  (penguapan).  Kelompok refrigeran  yang    banyak  digunakan  dan mempunyai aspek lingkungan yang penting adalah    refrigeran    halokarbon,  yaitu refrigeran    dengan   molekul  yang  memiliki atom- atom  halogen (fluor  atau khlor) dan karbon.

## Retrofitting
Retrofitting  adalah  proses  mengganti refrigeran  pada  mesin  pendingin  dengan jenis  refrigeran  yang  berbeda  karena  segi bahan  kimia  yang  membentuknya  serta karakteristik  lainnya.  Pada  proses  retrofit
dilakukan  beberapa  hal  yaitu  pengambilan data awal dan pengecekan kinerja kemudian recovery  (pengambilan  refrigeran  lama), selanjutnya  pemvakuman  sistem,  pengisian refrigeran  dan  pemeriksaan  kinerja  akhir setelah retrofit.

## Prestasi Daur kompresi Uap Standar
Diagram entalpi-tekanan dapat mengetahui berasaran dalam daur kompresi uap, seperti kerja kompresi, laju pengeluaran  kalor,  dampak  refrigerasi, koefesien  prestasi  (CoP),  laju  alir  massa untuk  setiap  kilowatt  refrigerasi.  Kerja kompersi  adalah  perubahan  entalpi  pada proses  1-2  dalam  gambar  1,  atau  h1-h2. Hubungan  ini  diturunkan  dari  persamaan aliran  energi  yang  mantap  ( steady  flow energy ) h1 + q = h2 + w dengan perubahan energi  kinetik  dan  potensial  diabaikan, karena dalam kompresi diabatik perpindahan  kalor  q  nilainya  nol,  kerja  w sama  dengan  h1-h2.  Perbedaan  entalpi merupakan besaran negatif, yang menunjukkan  bahwa  kerja  diberikan  pada sistem.
Gambar 2.3 . Dasar kompresi uap standar dalam diagram tekanan-entalpi

## Persamaan Energi Aliran Steady
Di  dalam  kebanyakan  sistem  refrigerasi. Laju aliran massa tidak berubah dari waktu ke  waktu  (kalaupun  ada  hanya  perubahan kecil),  karena  itu  laju  aliran  dapat  steady. Didalam  sistem  yang  dilukiskan  secara simbolis  dalam  gambar  2.4.  Keseimbangan energinya  dapat  dinyatakan  sebagai  berikut :  besarnya  energi  yang  masuk    bersama aliran    dititik    1    ditambah    dengan besarnya  energi  yang ditambahkan  berupa kalor    dikurangi    dengan    besarnya    energi yang  ditambahkan berupa  kalor dikurangi dengan    besarnya energi    yang meninggalkan    sistem    pada  titik    2    sama dengan    besarnya    perubahan    energi didalam  volume  kendali.
Gambar 2.5. Keseimbangan energi pada seluruh volume atur yang sedang mengalami laju aliran steady dimana :
m = Laju aliran massa refrigeran (kg/s) h = Entalpi (J/kg) v = Kesecepatan (m/s) z = Ketinggian (m) g = Percepatan grafitasi = 9,81  (m/s 2 )
Q  =  Laju  aliran  energi  dalam  bentuk  kerja (W)
W  =  Laju  aliran  energi  dalam  bentuk  kerja (W)
E = Energi dalam sistem

## Konsumsi Energi
Konsumsi  energi  adalah  konsumsi energi yang dibutuhkan selama pengoperasian sistem berlangsung.
W com = V I 1 cosФ W pompa = V I 2 cos Ф dimana :
W com = Daya kompresor (watt)
W pompa = Daya pompa (watt)
V = Tegangan (volt)
I 1 = Kuat Arus kompresor (Ampere) I 2 = Kuat arus pompa (Ampere) Cos Ф= 0,85 (Negara, dkk, 2010).

## 2. METODE PENELITIAN
Analisa  kinerja  AC  cassette  3  PK pada  unit  rektorat  dengan  refrigeran  R-410 dan  MC-22  dengan    terdapat  beberapa tahapan  yang  harus  dilakukan,  diawali dengan  start  kemudian  melakukan  studi pustaka untuk persiapan penelitian.
Unit  pendingin  (refrigerator)  yang digunakan  merupakan  pendingin  ruangn type  cassette.  Pada  mesin  ini  udara  dalam ruang    refigerasi  didinginkan  ketika melewati  koil  pendingin  pada  evaporator dan  terjadi  perpindahan  kalor  dari  udara yang  melintas  dengan  refrigeran  yang
mengalir  di  dalam  pipa  evaporator,  kalor udara akan diserap oleh refrigeran sehingga refrigeran  mengalami  penguapan.  Uap refrigeran  dari  evaporator  mengalir  dan dihisap  oleh  kompresor.  Dari  kompresor uang  yang  bertekanan  dan  bersuhu  tinggi mengalir  menuju  kondensor.  Di  dalam kondensor  uap  refrigeran  didinginkan  oleh udara yang melintasi koil sehingga borkondensi.  Refrigeran  cair  akan  kembali ke evaporator setelah melewati pipa kapiler. Pipa  kapiler  berfungsi  untuk  menurunkan tekanan  refrigeran,  sehingga  di  dalam evaporator  dapat  menguap  pada  suhu  yang cukup rendah.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui  perbandingan  efektifitas
alat pengkondisian ruangan ( Air Conditioner ) tipe split Daikin 2 PK dengan menggunakan  dua  refrigeran  R-410  A  dan refrigeran MC-22.
Tabel 4.1 Hasil Pengukuran Refrigeran R 410 A dan MC-22
Tabel  4.2 Hasil  Pengukuran  Refrigeran  R- 410A dan MC-22.

## 4. PENUTUP

## Kesimpulan
Dari hasil pembahasan penelitian sebagaimana  telah  dijelaskan  pada  bagian sebelumnya,  dapat disimpulkan bahwa:. Secara akumulatif  terjadi  perolehan  penghematan listrik  (efisiensi  listrik)  pada  unit  mesin  AC Split  Daikin  setelah  menggunakan  hidrokarbon MC-22 sebesar 23,30% dan perolehan temperatur udara dingin yang dihasilkan dengan menggunakan refrigeran MC-22 mampu menyamai  temperatur  dingin  yang  dihasilkan oleh refrigeran R-410A.

## Saran
Sebelum melakukan pengujian hendaknya  dipastikan  bahwa  sistem  dalam keadaan  baik  dan  tidak  terjadi  kebocoran  pada sistem.  Untuk  mesin  pendingin  yang  sudah menggunakan  MC-  22  hendaknya  diberi  tanda yang  memberikan  informasi  bahwa  sistem
NO JENIS PENGUKURAN Refriger an
R-410A Refrigeran MC-22 Saving Energi 1
ISI REFRIGERAN
1800 gram 1200 gram 2,8A
(23,30 %)
2 TEKANAN
SUCTION 80 Psi 80 Psi 4 ARUS listrik yang akan
dihitung 12
Ampere 9,2
Ampere NO Waktu Ampere Suhu Blower Evaporator R- 410A MC- 22 R- 410A MC- 22 1 09.00 7,4 6,3 14,3 14,1 2 12.00 8,2 6,6 14,8 14,6 3 15.00 7,8 6,5 14,6 14,4
tersebut  telah  menggunakan  MC-22  sebagai refigeran.

## 5. D AFTAR P USTAKA
Achmad Rifai., 2014, “Analisa Kinerja AC split  TCL  ¾  PK  Menggunakan Refrigeran  R-22  dan  MC  22  Melalui
Proses Retrofit Pada Variasi Tekanan Refrigeran Dengan Pembebanan Lampu 150W,” Universitas Muhammadiyah Semarang. Andi  Pramana.,  2014,  “Unjuk  Kerja  Ac Mobil Dengan LPG-CO2 Pada Berbagai Beban Pendinginan,”.
Malang Universitas Brawijaya Baso  Muklis.,2010,  “Evaluasi  Faktor Kebutuhan  Listrik  UNTAD  Untuk Mengetahui  Proporsi  Listrik  Yang
Digunakan  Dari  Daya  Yang  Tersedia Melalui Audit Energi,”. Palu Universitas Tadulako.
B2TE-BPPT,  2012,  Perencanaan  Efisiensi dan  Elastisitas  Energi  2012,  BPPT
Press,  Puspiptek  Serpong-Tangerang Selatan. Dadang  Edy  Kurniawan.,  Mega  Nur Sasongko., 2013, “Pengaruh Penambahan  Subcooling  Terhadap Unjuk kerja mesin Pendingin  Dengan  Refrigeran  Musicool (MC-22),”. Malang Universitas Brawijaya. ECOFRIG  publication, 1997, Refrigeration Appliances using Hydrocarbon Refrigerants  Manual  for  the  Safe Design, Manufacturing, Servicing and Drop-in  Conversion  of  Commercial and Domestic Refrigeration Appliances, INFRAS, Zürich,
Switzerland.
Komang  Metty  Trisna  Negara,  Hendra Wijaksana,  Nengah  Suarnadwipa, Made  Sucipta.,  2010,  “Analisa Performansi Sistem Pendingin Ruangan  dan  Efisiensi  Energi  Listrik pada  Sistem  Water  Chiller  dengan Penerapan  Metode  Cooled  Energy Storage,”. Bali Universitas Udayana Mohammad  Arfan  Muakkir  dan  Rifky.,
2013, “Perbandingan Koefesien Prestasi  (COP)  Pada  Refrigerator Dengan  Refrigeran  CFC  dan  HC R134a  untuk  Panjang  Pipa  Kapiler yang  Berbeda,”.  Jakarta  Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Pasek,    D.    A  dan    Suryawan.,  2006,
“Modul    Pelatihan    Untuk    Teknisi
Bengkel AC Mobil,”. Jakarta Lingkungan Hidup.
Proklima,  2011,  Operation  of  split  air conditioning systems with
hydrocarbon refrigerant, Deutsche
GesellschaftfürInternationaleZusammenarb eit (GIZ) GmbH, Germany.
Putut  Jatmiko  Dwi  Prasetio  dan  Vendi
Setiawan.,  2013,  “Rancang  Bangun Car  Air  Conditioner  Installation
Maintenance Trainner,”. Kediri
Politeknik Kediri
Stoecker,  W.F  &  Jerold  W.  Jones., 1992,
“Refrigerasi    dan  Pengkondisian Udara.    Edisi    II.  Terjemahan Supratman  Hara,”. Jakarta, Erlangga.