## PENGGUNAAN  SOLAR SEL SEBAGAI PEMBANGKIT

## TENAGA SURYA

## Choirul Rizal
Dosen Pada Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Palembang e-mail : Choirul24@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Pembangunan  PLTS  sangat  cocok  untuk  daerah  yang  sangat  sulit  untuk  dialiri listrik jaringan PLN, dan daerah terpencil yang transportasi daratnya sangat sulit. Sebuah modul  surya  akan  menghasilkan  arus  listrik  pada  waktu  siang  hari.  Keluarannya  tidak akan  merupakan  arus  dan  tegangan  yang  konstan,  keluarannya  akan  tergantung  pada keadaan  geografis,  waktu,  musim,  perubahan  temperatur  dan  juga  kondisi  dari  cuaca. Modul-modul mi digunakan untuk mengisi baterai pada waktu siang hari, jadi daya yang terdapat pada baterai dapat digunakan pada waktu malam hari atau pada waktu berawan mendung.
Untuk  mengetahui  jumlah  modul  yang  akan  digunakan  dalarn  sistern  PLTS, maka harus mengetahui terlebih jumlah modul yang akan digunakan dalarn sistem PLTS, kita  harus  mengetahui  terlebih  jumlah  behan  yang  akan  dialiri.  Di  sini  penerapannya tertetak  di  Desa  Talang  Sawah,  Kecamatan  Lahat,  Kabupaten  Lahat.  Kebutuhan  beban rata-rata  sehari  sebesar  120  kWh.  Untuk  menyuplai  kebutuhan  listrik  ke  desa  ini dibutuhkan  600  modul  surya,  yang  dihubungkan  sebanyak  40  cabang  dimana  tiap cabangnya  mempunyai  15  modul.  Serta  baterai  sebanyak  140  buah  yang  mempunyai kapasitas total sebesar 2500 Ah.
Kata Kunci : Matahari, Radiasi, Fhotovoltage, Listrik

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Energi surya adalah sumber energi yang terbesar yang ada di bumi. Dipancarkan Setiap  hari  panasnya  ke    bumi  kita,  yaitu  dengan  kapasitas    1,7  x  1014  kilowatt  (kW), atau  selara  dengan  pembakaran  6  juta  ton  batu  baru  tiap  detik.  Dan  sejak  dulu    banyak orang  yang  menganggap  bahwa  matahari  adalah  sumber  dari  segala  kehidupan. Sebagai energi  alternatif  yang  dapat  diperbaharui,  dan  tidak  menimbulkan  polusi  yang  tersedia dimana  saja  di  bumi  yangterdapat  penyinaran  matahari,  dan  dampak  yang  merugikan terhadap lingkungan sangat kecil. Melihat pemasalahan yang dihadapi oleh dunia saat ini yaitu  tingkat  pencemaran  atmosfer  yang  mengakibatkan  penipisan  lapisan  ozon  yang berasal dari emisi pembakaran bahan bakar fosil. Untuk mengurangi tingkat pencemaran atmosfer ini,  perlu  dikembangkan  sumber  energi  yang  lebih  ramah  terhadap  lingkungan dan  tidak  akan  habis.  Sumber  energi  yang  lagi  dikembangkan  pada  saat  ini  antara  lain sumber  energi  air,  sumber  energi  angin,  sumber  energi  panas  bumi,  biomasa  dan  juga sumber energi surya (solar energy). Dan masyarakat sekarang sudah mulai mengerti biaya lingkungan  ( enviromental  costs )  dan  biaya  ekonomi  ( economic  costs )  adalah berhubungan.  Para  insinyur-insinyur  sedang  bekerja  membuat  sumber  energi  tersebut agar lebih efisien, mudah untuk digunakan dan mudah untuk diproduksi.
Penggunaan sel surya ini dinilai tepat di Sumatera Selatan yang termasuk daerah tropis  dan  penyinaran  mataharinya  termasuk  tinggi,  sehingga  efisiensi  dari  penggunaan sel surya dapat ditingkatkan. Dan sebagai salah satu daerah yang kekurangan daya listrik. Perlu  dikembangkan  pembangkit  tenaga  listrik  yang  sesuai  dengan  karakteristik    daerah tersebut dan pembangkit yang ramah terhadap lingkungan.
Penggunaan  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  bisa  dikatakan  baru  di  daerah Sumatera  Selatan,  sehingga  diperlukan  penelitian  intensif  untuk  membuat  pembangkit listrik ini beroperasi sesuai dengan daerah tersebut (1,3,5).

## 1.2. Tujuan Penelitian
Dalam  penelitian  ini  kajian  menitik  beratkan  pada  daerah  pedesaan  yang mempunyai  Kapasitas  panas  sinar  matahari  yang  cukup,  Dalam  Hal  penggunaan fhotovoltaic.

## 1.3. Manfaat Penelitian
Berdasarkan  tujuan  di  atas,  diharapkan  penelitian  ini  dapat  bermanfaat:Bagi peneliti,  dapat  memberikan  tambahan  wawasan  dalam  pengetahuan  khususnya  kajian tentang Perencanaan sistem pembangkitan Energi Baru dan Terbarukan.

## 1.4. Ruang Lingkup Penelitian
Perumusan  yang  akan  dibahas  dalam  penelitian    ini  dapat  dirumuskan  sebagai berikut:
1. Menentukan  berapa  besar  energi  matahari  yang  dapat  di  konversi photovoltaic menjadi energi listrik.
2. Memprediksikan  biaya  investasi  Pembangkit  Tenaga  Listrik  Surya  yang  akan direncanakan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Cara Kerja Sel Surya
Photovoltaic adalah perangkat fisis yang berfungsi untuk mengubah energi cahaya matahari  daya  listrik  (efek  fotovoltaic).  Sel  surya  terbuat  dan  sambungan/  junction  p-n semikonduktor. Suatu kristal semikonduktor intrinsik (murni) bila di doping dengan atom ketakmurnian  tertentu  (golongan  IIIA  dan  VA)  dapat  berubah  menjadi  semikonduktor tipe p (positif) dan tipe n (negatif). Bila kedua tipe in ditetakkan berdekatan maka akan diperoleh junction p-n semikonduktor.
Daerah sambungan junction ini akan mengalami deplesi, yaitu suatu daerah yang tidak  memiliki  muatan  bebas  (elek  dan  hole).  Pada  batas  ujung  daerah  deplesi  terjadi polarisasi listrik, sehingga terdapat medan listrik internal yang arahnya dan tipe n ke tipe p.  Bila  pada  daerah  deplesi  dijatuhkan  seberkas  cahaya  (partikel  foton)  maka  partikel foton  akan  lenyap  dan  berubah  menjadi  dua  partikel  barn  yang  bermuatan  berlawanan yaitu elektron dan hole. Muatan bebas ini segera dihanyutkan oleh medan listrik internal, hole bergerak dan tipe n ke tipe p dan elektron bergerak pada arah sebaliknya.
Konsentrasi  pembawa  muatan  di  dalam  bahan  akan  bertambah  sehingga  dapat terjadi  aliran  arus  difusi  dan  terjadi  pula  aliran  arus  drift  karena  pada  daerah  deplesi terdapat  medan  listrik  internal.  Akibatnya  sistem  junction  p-n  semikonduktor  dapat berfungsi sebagai sumber daya listrik, dimana tipe p berfungsi sebagal kutub positif dan tipe  n  berfungsi  sebagai  kutub  negatif,  seperti  terlihat  path  gambar  2.10  Junction  p-n semikonduktor merupakan rangkaian sen ekivalen antara resistensi R dan potensial listrik V.
Pengawatan  interkoneksi  yang  menyambung  bagian  depan  setiap  sel  ke  bagian belakang dan sel sebelahnya memungkinkan para elektron melewati banyak junction PN, tiap kati lewat bertambah 0,5 Volt .(2,4)
Gambar.1. Sel Surya Sebagai Sumber Daya Listrik Selain  penggunaan  silikon  kristal  tunggal  pada  sel  surya,  ada  beberapa  tipe tainnya dan sel surya yang digunakan, antara lain:
 Plycrystalline Silicon
Silikon  Polikristal  mempunyai  efisien  lebih  sedikit  dalam  mengubah  radiasi  surya menjadi lisirik, tipe ini mempunyai efisien antarã 6-10 %, bahkan dapat mencapai 12- 15 %.
 Ribbon-Growth Silicon Di proses dari pita silikon dengan grafit atau lapisan tanah menjadi silikon lebur. Tipe ini mempunyai efisien antara 6 – 10 %, bahkan dapat mencapai 12 - 15 %.
 Thin Film Deposition
Saat ini sel yang terbuat dan thin film deposition mempunyai efisien antara       7 – 9 %.

## 2.2. Konfigurasi Sel Surya
Pada  umumnya  satu  unit  sel  surya  hanya  mampu  menghasilkan  daya  yang  sangat kecil. Daya tersebut dapat diperbesar dengan rnenghubung-hubungkan beberapa sel surya secara seri dan pararel. Dengan konfigurasi sel surya kita dapat membangun PLTS yang mampu  menghasilkan  tenaga  yang  cukup.  Pada  konfigurasi  ini  kita  rnenggabungkan antara  hubungan  seri  dan  hubungan  pararel  sel  surya,  sehingga  arus  dan  tegangan  yang diharapkan  akan  dapat  dicapai.  Dalam  membuat  kombinasi  kita  harus  tahu  dulu urutannya,  seri  dulu  atau  pararel.  Tetapi  pada  dasarnya  keluaran  pada  sel  surya  akan sama,  ini  hanya  konfigurasi  yang  kita  inginkan.  Jadi  tidak  masalah  apakah  kita  mau meningkatkan tegangan dahulu kemudian menggabungkan arusnya atau sebaliknya.
Semakin  banyak  konfigurasi  sel  surya,  maka  daya  yang  akan  keluar  akan bertambah  besar.  Dan  konfigurasi  ini  menjadi  dasar  dalam  perhitungan  berapa  banyak modul surya yang akan diperlukan dalam mensuplai beban. Tetapi kita harus tahu terlebih dahulu  jumlah  beban  yang  akan  disuplai,  sehingga  jumlah  daripada  modul  dapat ditentukan (2,4,5,6)
Misalkan  ada  N  buah  modul  surya  dihubungkan  secara  pararel,  dan  M  buah  modul surya  yang  dihubungkan  secara  seri.  Anggap  tiap  modulnya  mempunyai  arus  I,  dan tegangan V untuk radiasi maksimumnya. Maka daya puncak (watt peak) dan modul atau array tersebut adalah:
Wp = M x N x I x V (watt) ..................................................................(1)
Dengan tegangan keluaran sebesar M x V (Volt), dan arus maksimum sebesar n x I (Ampere).
Gambar.2.  Kongfigurasi Sel Surya
Total energi yang bisa menghasilkan oleh sel surya dapat dilihat pada persamaan:
Pe = TE x Me x TC x PF x SF x A ................................................(2)
Dimana:   PE = Energi yang dihasilkan untuk satu hari kWh
TE   = Total Energi path permukaan, kWh/m 2
ME   = Efisiensi modul TC   = Faktor koreksi efisiensi temperatur PF   = Packing factor; rasio dan sel aktif atau modul dalam total area SF = Soiling factor
A = Luas, m 2
Spesifikas modul biasanya tidak dilampirkan infonnasi tentang efisiensi sel, dan packing factor. Jika informasi ini tidak dilampirkan, maka dapat digunakan persamaan :
PE x (MO 1000 watts) x TC x N    …………………………………(3)
Di mana : Mo = Daya keluaran pada modul Wp N = Jumlah modul dalam array
Modul sel surya yang dipasarkan berdasarkan rating peak power (1000 W/m 2 ) ini memungkinkan  untuk  kita  mengubah  luas  array  ke  nilai  peak  power/  seperti  dalam persamaan: (3,4,5)
PP Ax 1000 W/m 2 x ME x PF .........................................  …………(4) Di mana: PP = Peak power sel surya

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Pada  penelitian  ini  digunakan  metode  observasi  dilapangan,  pengambilan  data- data  dilokasi  daerah  yang  mempunyai  intensitas  panas  yang  tinggi,  lalu  dilakukan perhitungan  serta  menganalisa  lalu    disimpulan    hasil  akhir  dari  penelitian  ini.  Lokasi Penelitian adalah wilayah Desa Talang Sawa Kabupaten Lahat Sumatera Selatan.

## 4.ANALISA

## 4.1. Penentuan Kapasitas
Disini  kita  menggunakan  dua  buah  inverter  berdaya  15  KW,  dengan  tegangan masukan DC sebesar 240 V dan tegangan AC sebesar 220 V. Berikut ini diagram sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya.

## Gambar.3. Diagram Sirkuit Sistem PLTS
Tabel.1 Aplikasi PLTS
Aplikasi Lokasi
Daya Array
Konfigurasi Array
Luas Area
Penyimpanan Energi Beban : : : : : : : Pembangkit Listrik pada daerah terpencil Desa Talang Sawah, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat 30 kWp pada 45°C ; 240 V x 122 A (estimasi) 40 cabang, dengan cabang masing-masing 15 modul. Jumlah modul 600 buah Array           : 254 m Lahan          : 1500m Baterai asam timbal ; 600 kWh Dengan tegangan 240 V dan kapasitas 2500 Ah
Menyuplai beban perumahan sebanyak 120 rumah, dengan daya rata-rata 1 kWh per rumah per hari.

## 4.2.  Produksi Energi
Perencanaan  PLTS  yang  akan  dibuat  hanya  berskala  kecil,  yaitu  hanya  untuk mencakup satu buah desa, dan desa yang dipilih adalah desa Talang Sawah, Kecamatan Lahat,  Kabupaten  Lahat  yang  belum  dialiri  listrik  PT.  PLN  Desa  Talang  Sawah  yang berpenduduk 478 jiwa (121 KK) mempunyai luas daerah 20 km dan berjarak ± 10 km dan ibukota  Lahat.  Serta  terletak  4°LS,  103°BT,  keadaan  suhu  daerah  ini  antara  2  1,73°C sampai dengan 32,39°C.
Untuk mengetahui ukuran PLTS yang akan dibuat, kita harus tahu terlebih dahulu kebutuhan  rata-rata  beban  path  daerah  tersebut.  Dan  kebutuhan  beban  rata-rata  dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel. 2. Rancangan Kebutuhan Energi Beban Harian Nama Alat Daya (Waktu) Jam Operasi (Jam) Energi (Wh) Lampu 1 Lampu 2 Lampu 3 Lampu 4 Lampu 5 Radio TV Peralatan lainnya 10 10 10 10 10 25 50 25 12 12 12 12 12 4 4 4 120 120 120 120 120 100 200 100 Total 1000
Daya  rata-rata  yang  dibutuhkan  dalam  satu  hari  ±  1000  Wh  atau  1  kWh  per keluarga.  Maka  ukuran  PLTS  untuk  memenuhi  kebutuhan  seluruh  penduduk  desa
mencapai  120  kWh  perhari.  Dengan  mengetahui  kebutuhan  beban  perharinya  kita  dapat menentukan langkah-langkah berikutnya.
 Sel Surya
Modul  sel  surya  yang  akan  dipakai  adalah  Shell  SM50  yang  mempunyai effisiensi  13,88  %  dan  bekerja  pada  suhu  rata-rata  suhu  450  C.  Data  insolasi  untuk Indonesia  rata-rata  5  kWh/m  perhari.  Packing  factor  pada  modul  ini  adalah  0,84.  Serta kita  asumsikan  terjadi  pengotoran ringan  sehingga  soiling  factornya  adalah  0,9. Dengan menggunakan  persamaan  3.6  di  bawah  ini  kita  dapat  menghitung  luas  array  yang  akan diperlukan:
2 54 . 2 9 , 0 84 , 0 9 , 0 1388 , 0 5 120
m x x x x A  
Dan daya dan array (peak power) di dapat dari persamaan 3.8. PP = 254 m x 1000 W/m x 0,1388 x 0,84 = 29,6 kWp. Daya keluaran ini dapat ditingkatkan menjadi 30 kWp atau pembulatan. Jika kita perlu  30  kWp  dan  tipa  modul  dapat  menghasilkan  50  Wp  dengan  tegangan  16,6  V  dan arus 3,05 A, maka modul yang kita perlukan adalah:
Jumlah modul    =
Wp Wp 50 000 . 30 = 600 modul
Tegangan  yang  keluar  dan  array  dipakai  mencapai  240  V.  karena  untuk mengurangi  rugi-rugi  tegangan  pada  penyaluran.  Oleh  karena  itu  kita  hams menghubungkan modul-modul tersebut secara sen dalam satu cabang.
Jumlah modul yang dipasang seri =
V V 6 , 16 240 = 15 modul
Jadi satu cabang akan  menghasilkan 750 W (15 modul x 50 Wp/modul). Untuk memenuhi daya kapasitas 30 kWp, maka cabang-cabang tersebut dipasang secara paralel.
Jumlah cabang = Wp Wp 750 000 . 30
= 40 cabang
Array yang akan di desain sebanyak 600 modul yang terdiri dari 15 modul yang dipasang seri, untuk menghasilkan 30 kWp pada 240 V dan 122 A.
Gambar.4 Hubungan Modul pada Array Dan  untuk  mendapatkan  hasil  yang  lebih  baik,  maka  array  harus  sedikit dimiringkan  Tingkat  kemiringan  ini  sesuai  dengan  letak  geografis  dan  daerah  tersebut.
Untuk  daerah  yag  berada  pada  15°LU  sampai  15°LS,  maka  tingkat  keminingan  yang digunakan  adalah  150  menghadap  utara,  karena  daerah  yang  akan  dibangun  PLTS  ini berada pada 4°LS. Ini juga untuk memastikan tidak ada air hujan yang akan mengendap pada array yang dapat mengakibatkan array jadi kotor.
 Baterai
Baterai  diisi  sepanjang  hari  sehingga  slap  digunakan  path  malani  han.  Dengan cara  baterai  menyimpan  kelebihan  pengisian  yang  diterima  selama  cuaca  cerah  dan digunakan pada saat-saat mendung atau cahaya matahari terhalang. Dan untuk mencapai umur baterai yang maksimum, maka pemakaian harus memenuhi 20 % DOD dan baterai.
Energi baterai yang diperlukan dapat memakai persamaan 3.10:

## DOD PE WC 
Dimana:
WC     = Energi baterai yang dibutuhkan (Wh)
PE     = Kebutuhan energi beban (Wh)
DOD  = Kapasitas kerja (%)
Dari  PLTS  yang  akan  dibangun,  membutuhkan  energi  sebesar  120  kWh, sehingga energi baterai di dapat:
WC = kWh kWh 600 %
20 120 
Jadi  memerlukan  baterai  yang  mempunyai  energi  sebesar  600  kWh,  untuk mencapai  energi  sebesar  ini,  sama  halnya  dengan  set  surya.  Baterai  yang  dihubungkan secara  paralel  akan  menambah  arus,  dan  bila  dihubungkan  secara  sen  akan  menambah tegangan. Dengan mengetahui ini, maka kita dapat mengetahui jumlah baterai yang akan
digunakan dalam sistem PLTS nantinya.
V WC AH  = V Wh 240 000 . 600 = 2500 Ah
Baterai  yang  akan  digi.makan  adalah  baterai  Dyno  yang  mempunyai  kapasitas sebesar  350  Ah  dan  tegangan  nominalnya  12  Volt.  Sehingga  untuk  mencapai  tegangan 240 V, maka baterai tersebut harus dipasang secara sen sebanyak:
V V baterai
Jumlah
12 240  = 20 baterai
Dan untuk mencapai kapasitas baterai sebesar 2500 Ah, maka baterai dihubungkan secara paralel sebanyak:
Jumlah cabang = Ah Ah
350 2500 = 7 cabang Sehingga kita memerlukan baterai sebanyak: Total baterai = 7 cabang x 20 baterai/ cabang = 140 baterai
Jadi kita memerlukan baterai sebanyak 140 buah untuk mencukupi energi beban sebesar 120  kWh  per  han,  di  mana  baterai  mi  mempunyai  7  cabang  di  mana  setiap  cabangnya mempunyai 20 baterai.

## Gambar.5 Hubungan pada Baterai
 Kabel
Kabel  membawa  arus  pengisian  dan  modul  surya  ke  baterai  harus  dipilih berdasarkan  tegangan  jatuh.  Dengan  menjaga  agar  tegangan  jatuh  di  bawah  3  %,  maka arus pengisian yang maksimum dapat diperoleh.
Dan tegangan jatuh sepanjang kabel dapat dihitung dengan persamaan 3.12:
A I x L p V  
Jadi  untuk  ukuran  kabel  dan  modul  surya  ke  kontrol  panel  atau  baterai  dapat  dicari dengan:
V I x L p A  
Kabel yang digunakan adalah konduktor tembaga yang mempunyai tahanan jenis 0,0375, dan panjang antara modul surya dengan kontrol panel sekitar 50 m. Untuk tegangan jatuh harus di bawah 3-5 %, maka di dapat:
5 % x 250 V= 12,5 V Jadi ukuran kabel yang dipakai adalah:
488 0375 , 0 5 , 12 122 50 0375 , 0 x x x A   = 0,0375 x 488 = 18,5 mm 2
Sehingga ukuran kabel yang akan digunakan untuk modul surya ke kontrol panel adalah ukuran 25 mm 2 . Kabel yang digunakan adalah kabel jenis NYM.
Untuk  kabel  pendistribusian  yaitu  dan  kontrol  panel  ke  beban,  ukuran  kabelnya berbeda dengan kabel dari modul surya ke kontrol panel. Dan untuk mengetahui ukuran kabel pendistribusian ini kita harus tahu arus yang mengalir dengan persamaan 3.10:
A x VxCos P I 160 85 , 0 220 000 . 30    
Dari tabel 4.3 maka dipilih kabel dengan ukuran 35 mm 2 .
Tabel.3. Kemampuan Hantar Arus (KHA) terus menerus
Jenis Kabel Luas Penampang Mm 2 KHA Terus Menerus Berinti Tunggal Berinti Dua Berinti Tida dan Empat Di Tanah A Di Udara A Di Tanah A Di Udara A Di Tanah A Di Udara A NYY NYBY 1,5 2,5 40 54 26 35 31 41 20 27 26 34 18,5 25
NYFGbY NYRGbY NYCY NYCWY NYSY NYCEY NYSEY NYHSY NYKY NYKBY NYKFGbY NYKRGbY 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 70 90 122 160 206 249 296 365 438 499 46 58 79 105 140 174 212 269 331 386 37 68 92 121 118 145 176 224 271 314 37 48 66 89 118 145 176 224 271 314 44 56 75 98 128 157 185 228 275 313 34 43 60 80 106 131 159 202 144 282
Pada  sistem  penyaluran  atau  pengkabelan  ada  beberapa  hal  yang  perlu dipertimbangkan, antara lain:
 Rugi daya dan tegangan jatuh sebaiknya diminimumkan.
o Sesuai dengan kapasitas kabel untuk kompensasi temperatur
o Buat sambungan kabel pendek-pendek
o Sesuai diameter kabel terhadap arus yang mengalir
o Sesuaikan panjang kabel untuk meminimumkan tegangan jatuh
 Gunakan pelindung kabel yang sesuai
 Meminimumkan  jumlah  koneksi  agar  realibilitas  tinggi,  biaya  tenaga  kerja rendah, dan sistem yang lebih aman.

## 4.3. Perkiraan Investasi Awal
Tidak  diragukan  lagi  bahwa  PLTS  dapat  menyupai  kebutuhan  listrik,  tapi  yang menjadi isu adalah apakah PLTS kompetitif dengan pembangkit lainnya dalam hal harga dan  keuntungan.  Berbeda dengan  pembangkit  lainnya,  bahan  bakar  pada  PLTS  di  dapat dengan  cuma-cuma,  dan  juga  biaya  operasional  sangat  minimal.  Tetapi,  investasi  atau modal  awal  pada  sistem  PLTS  relatif  cukup  besar.  Perhitungan  LPTS  ini  melibatkan antara lain memilih modul surya, baterai, power conditioning (inverster, BCR), kabel, dan juga  peralatan  pengaman  lainnya.  Dan  juga  termasuk  biaya  adalah  untuk  mendesain, labor,  perawatan,  pajak,  dan  asuransi.  Dengan  itu  pembangkit  ini  dapat  mengembalikan modal  awal,  dengan  mengkalkulasi  umur  pemakaian  modul  surya  dan  tidak  membeli listrik dari sumber lain.
Penggunaan Solar Sel Sebagai Pembangkit Tenaga Surya
(Choirul Rizal)
Tabel. 4. RFNCANA ANCGARAN BIAYA PEKERJAAN : Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Lokasi : Desa Talang Sawah., Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat No Uraian Pekerjaan Volume Harga Satuan Jumlah Total Bahan (Rp) Upah (Rp) Bahan (Rp) Upah (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Modul Suya Baterai Kabel NYM 2 x 25mm Inventer BCR Lahan Gedung Utama Pagar Pengaman Penyangga Modul Biaya Pengesahan Biaya Transportasi Biaya Pcngukuran 600 bh 140 bh 50 mtr 2 bli 1 bh 1.500 m 1 bh 160 mtr 20 set 1 lot 1 lot 1 lot 1.250.000 1.000.000. 25M00 75.000.000 5000.000 - 7.500.000 1 5 75.000 - - 2,500 500 500 100.000 50.000 - - 1.000 L000 - - - 750.000000 140.000.000 1,250.000 150.000.000 5.000.000 10000.000 1.500.000 2400.000 1 - - - 1.500.000 180.000 37.500 200000 50.000 - - 160.000 20000 1.000.000 300.000 250.000 751.500.000 140.180.000 1.281.500 75200.000 5.050.000 10.000 7.500.000 2.360.000 1.520,000 1.000.000 300.000 250.000 JUMLAH 996.347.500 PEMBULATAN 996.300.000 TERBILANG SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH  ENAM JUTA TIGA RATUS RIBU RUPIAH
Penggunaan Solar Sel  Sebagai Pembangkit Tenaga Surya (Choirul Rizal)

## 5. PENUTUP
1. Untuk  memenuhi  kebutuhan  listrik  sekitar  120  kWh per  hari diutuhkan  600  modul  yang dipasang  40  cabang  dan  masing-masing  cabang  mcmpunyai  15  modul.  Modul  yang digunakan adalah Shell SM5O, yang mempunyai daya sebesar 50 Wp dengan V mp = 16,16 V dan I mp = 3,05 A.
2. Penggunaan  baterai  di  sini  adalah  sebagai  tempat  penyimpanan  arus  listrik  yang dihasilkan  dari  sel  surya.  Baterai  yang  digunakan  berkapasitas  350  Ah  dengan  tegangan nominal  12  V,  untuk  memenuhi  kebutuhan  beban  digunakan  sebanyak  140  buah,  yang mempunyai total kapasitas sebesar 2500 Ah.
3. Dengan  biaya  investasi  awal  sebesar  Rp.  996.300.000,-  untuk  membangkitkan  tenaga sebesar 30 kWp, dapat dilihat PLTS bukanlah sebuah pembangkit yang ekonomis. Tetapi jika  dilihat  dari  segi  pengembangan  teknologi  dan  tingkat  polusi  yang  sangat  rendah, maka PLTS dapat dijadikan salah satu pembangkit alternatif.

## DAFTAR PUSTAKA
.
1. Aman Mostavan, Energi Surya, ITB, 2000.
2. Albert Paul Malvino, Prinsip-Pninsip Elektronika, Erlangga, Jakarta, 1992.
3. Badan  Pengkajian  dan  Pengembangan  Teknologi,  Buku  Panduan  Pernbangkit  Listrik Tenaga Surya (Penerangan Rumah), Jakarta, 1995.
4. Chenming Hu, and Richard M. White, Solar Cells, McGraw Book Company, USA, 1983.
5. Hem Arwoko, Efesiensi Daya dan Solar Sel, 1997.
6. Norman C Harris, Cydney E. Miller, and Irving E. Thomas, Solar Energy System Design, Canada, 1985.
7. Simon Robert, Solar Electricity, Prentice Hall, UK, 1991.
8. Matthew Buresch, Photovoltaic Energy System, McGraw-Hill Book Company, USA, 1983.
9. Kabupaten Lahat Dalam Angka Tahun 2001, Lahat, 2002.
10. Zuhal, Dasar Teknik Tenaga Listrik dan Elekfronika Daya, Gramedia, Jakarta, 1992