Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis Vol. 6 No. 3 Juli 2024 Hal. 507-513 http://jurnal.unidha.ac.id/index.php/jteksis

## Analisis Supraharmonics Distortions (9-150 kHz) dengan Metode Fast Fourier Transformation Pada Sistem Photovoltaic terhadap Perubahan Radiasi Matahari dengan Tipe Beban Kapasitif
Nagib Muhammad a
a Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Jakarta, nagib.muhammad@elektro.pnj.ac.id
Submitted: 14-03-2024, Reviewed: 26-04-2024, Accepted 21-06-2024 https://doi.org/10.47233/jteksis.v6i3.1335

## Abstract
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) mengubah energi cahaya menjadi energi listrik dengan memanfaatkan teknologi photovoltaic.  PLTS  memerlukan  inverter  untuk  mengonversi i listrik  DC  menjadi  AC.  Seiring  dengan  bertambahnya pemasangan  PLTS  di  atap,  penggunaan  inverter  juga  semakin  meningkat.  Faktanya,  inverter  dapat  menghasilkan supraharmonics distortions (9-150kHz) yang dapat menimbulkan masalah pada perangkat yang terhubung ke sistem tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik i gangguan pada sistem PLTS yang dipengaruhi oleh variasi radiasi matahari dengan tipe beban kapasitif dalam rentang frekuensi 9 – 150 kHz. Pada penelitian ini, metode Fast Fourier Transformation digunakan untuk mengonversi tegangan dari domain waktu ke domain frekuensi. Metode  analisis  yang  diterapkan  melibatkan  perbandingan  tegangan  keluaran  dari  PLTS.  Diharapkan  bahwa  temuan observasi i ini dapat digunakan untuk mengembangkan regulasi mengenai frekuensi i harmonisa tinggi dalam sistem PLTS yang terhubung ke jaringan distribusi i , guna memastikan keselamatan dan keandalan sistem tenaga listrik. Selain itu, temuan ini  juga  dapat  menjadi  acuan  bagi  peneliti  dalam  mengevaluasi  efisiensi  energi  pada  sistem  tenaga  listrik.  Dari  hasil pengamatan, secara umum ditemukan tiga frekuensi disturbansi dominan, yaitu pada rentang 19-29kHz, 69-79kHz, dan 140- 149kHz, sehingga regulasi dibuat untuk ketiga frekuensi dominan tersebut.
Keywords : supraharmonics distortions; energi surya; frekuensi 9-150kHz; inverter PLTS; photovoltaic; radiasi matahari.

## Abstrak
Solar Power Plants (PLTS) convert light energy into electrical energy by utilizing photovoltaic technology. PLTS requires an inverter to convert DC electricity to AC. As the installation of rooftop PLTS increases, the use of inverters also rises. In fact, inverters can generate supraharmonics i distortions (9-150kHz) that can cause problems for devices connected to the system. Based on this, this study aims to i identify the characteristics of disturbances in PLTS systems influenced by variations in  solar  radiation  with  capacitive  load  types  in  the  frequency  range  of  9  –  150  kHz.  In  this  study,  the i Fast  Fourier Transformation  method  is  used  to  convert  voltage  from  the  time  domain  to  the  frequency  domain.  The  applied  analysis method involves comparing the output i voltage from PLTS. It is expected that the findings from these observations can be used to develop regulations regarding high-frequency harmonics in PLTS systems connected to the distribution network, to ensure  the  safety  and  reliability of the  electrical  power  system.  Additionally,  these  findings  can  serve  as  a  reference  for researchers i in evaluating energy efficiency in electrical power systems. From the observations, three dominant disturbance frequencies  were  generally  found,  namely i in  the  ranges  of  19-29kHz,  69-79kHz,  and  140-149kHz,  leading  to i the development of regulations for these three dominant frequencies.
Keywords: disturbance; frequency 9-150 kHz; inverter solar panel; photovoltaic; solar irradiance; solar energy.
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## PENDAHULUAN
Meningkatnya permintaan energi listrik mendorong  pengembangan  penggunaan  sumber energi non-fosil seperti energi baru dan terbarukan untuk  mengurangi  ketergantungan  pada  sumber energi  fosil  yang  terbatas  [1].  Energi  surya  adalah salah satu sumber energi baru dan terbarukan yang digunakan untuk menghasilkan listrik [2].
Penggunaan energi surya yang diubah menjadi listrik  diterapkan  melalui  teknologi  photovoltaic pada  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  (PLTS). Photovoltaic  adalah  salah  satu  teknologi  energi terbarukan  yang  sangat  menjanjikan  dengan berbagai keuntungan, seperti efisiensi tinggi, biaya
instalasi yang rendah, perawatan minimal, komponen yang tidak bergerak, dan lain sebagainya [3].  Photovoltaic  dapat  digunakan  dalam  jaringan listrik skala kecil maupun besar, baik dengan sistem off-grid maupun on-grid [4].
Teknologi  photovoltaic  menghasilkan  listrik DC yang kemudian dapat diubah menjadi listrik AC dengan  menggunakan  inverter,  sehingga  bisa disalurkan  ke  beban  AC.  Proses  pensaklaran  dan penggunaan  komponen  elektronika  daya  dalam inverter dapat menyebabkan distorsi harmonik pada tegangan  keluarannya  pada  frekuensi  tinggi (>2kHz)  [5]  [6].  Sedangkan  pada  sisi i beban,  tipe beban juga mempengaruhi i besar disturbansi i yang
Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis Vol. 6 No. 3 Juli 2024 Hal. 507-513 http://jurnal.unidha.ac.id/index.php/jteksis
dihasilkan  disisi i keluaran  sehingga  emisi  dari power  electronic akan  mengalir  ke  sistem  tenaga listrik  dan  menyebabkan  masalah i interfensi elektromagnetik [7].
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkat yang  menggunakan  teknologi i inverter  memiliki frekuensi i switching  dalam  rentang  9  –  150  kHz, yang  menyebabkan  disturbansi i pada  frekuensi tersebut. [8], [9]. Namun, standarisasi pada rentang frekuensi i ini masih sangat terbatas, sehingga upaya untuk  mengurangi  tingkat  gangguan  juga  masih sangat minim [10].
Faktor  utama  yang  memengaruhi i output  dari sistem photovoltaic adalah  suhu  [11],  bayangan, cuaca berawan [12], [13] dan sudut sinar [14], [15]. Penelitian  juga  dikonfirmasi  bahwa  suhu i yang dingin  menambah  efisiensi  dari i photovoltaic  [16]. Penggunaan  energi  matahari sering  terhambat  oleh kondisi awan dan bayangan. [17]. Perubahan cepat pada  kondisi  awan  akan  memengaruhi  intensitas radiasi matahari. Hal ini juga akan berdampak pada keluaran panel surya, sehingga menyebabkan output yang  tidak  stabil  [14],  [18].  Penurunan  output photovoltaic  juga  dipengaruhi  oleh  pengaturan elektrikal dari arraynya [19].
Seiring  dengan  meningkatnya    penggunaan inverter  dan  dampak  negatif  gangguan  pada perangkat  yang  terhubung,  penulis  meneliti gangguan  frekuensi  9  –  150  kHz  pada  sistem fotovoltaik  di  sisi  keluaran  inverter  akibat perubahan radiasi matahari dengan beban kapasitif. Regulasi  pada  rentang  frekuensi  ini  masih  jarang. Penelitian  sebelumnya  dengan  beban  induktif menemukan tiga frekuensi dominan (19-29 kHz, 69- 79 kHz, 140-149 kHz), namun dengan karakter nilai tegangan peak i yang  berbeda  tidak  dibahas  pada penelitian  ini  [20].  Diharapkan  hasil  observasi  ini bermanfaat untuk pengembangan regulasi frekuensi harmonisa tinggi pada sistem PLTS yang terhubung ke jaringan distribusi, sehingga aspek keamanan dan keandalan  listrik  terjaga.  Pada  penelitian  ini menganalisis  frekuensi i switching  pada  sumber tegangan karena memiliki nilai i emisi supraharmonisa tertinggi. [21].

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian,  diperlukan  tahapan-tahapan proses  agar  penelitian i dapat  dilakukan  secara terstruktur e dan  sistematis.  Diagram  alir  ini digunakan  sebagai i panduan  oleh  penulis  untuk memastikan  penelitian  berjalan  dengan  efektif  dan efisien.  Berikut  ini  adalah  diagram  alir  dari i studi yang dilakukan.
Gambar 1. Diagram Alir Penelitian
Penelitian  ini  dimulai  dengan  mempelajari literatur  yang  diperlukan  sebagai  dasar  teori. Langkah berikutnya adalah persiapan alat dan bahan penelitian,  termasuk  solar  panel  sebagai  alat konversi i energi  cahaya  menjadi i listrik,  Inverter untuk  mengubah Listrik  Direct  Current (DC) menjadi i Alternating Current (AC), Beban kapasitif,
High Pass Filter untuk menyaring sinyal frekuensi 9-150  kHz, picoscope untuk  mengukur  tegangan dalam  domain  waktu,  Solar  Power  Meter  untuk mengukur intensitas radiasi matahari i , baterai i untuk menyimpan energi, dan laptop untuk mengolah data. Setelah sistem solar panel dirangkai i , langkah pertama adalah mengukur intensitas radiasi matahari menggunakan  Solar  Power  Meter  dan  secara bersamaan mengukur tegangan dalam domain waktu menggunakan Picoscope .  Data  tegangan  dan  arus yang  diperoleh  dari i Picoscope kemudian  diolah menggunakan metode Fast Fourier Transformation , sementara  data  radiasi i matahari  yang  diperoleh dibuat dalam bentuk grafik. Hal ini memungkinkan identifikasi nilai gangguan tegangan pada frekuensi 9-150  kHz  di  sisi  beban  berdasarkan  nilai  radiasi matahari yang terukur.
Tid
Disturbansi i Tegangan dan Radiasi Matahari i Mulai i Studi Literatur Persiapan Alat dan Bahan Penelitian i Tipe i Beban Kapasitif Olah i data dan Pembuatan grafik i karakteristik
Hasil Data Akurat? Analisis Data Selesai Kalibrasi i Ya
Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis Vol. 6 No. 3 Juli 2024 Hal. 507-513 http://jurnal.unidha.ac.id/index.php/jteksis
Data  yang  diolah  kemudian  dibandingkan dengan hukum Ohm pada frekuensi dasar (50 Hz). Jika  output  panel  surya  tidak  menghasilkan tegangan, maka kalibrasi i alat ukur dilakukan untuk memastikan  data  yang  diperoleh  akurat.  Jika kalibrasi i tidak diperlukan, data dianggap akurat dan analisis  gangguan  pada  output  sistem  panel  surya pada frekuensi 9-150 kHz dilakukan.
Dalam  penelitian,  diperlukan  konfigurasi rangkaian penelitian untuk menggambarkan penelitian secara terstruktur dan sistematis. Diagram alir ini menjadi representasi sistem dalam penelitian ini.  Berikut  ini  adalah  konfigurasi  rangkaian  dari penelitian yang dilakukan.
Gambar 2. Konfigurasi sistem pengamatan Pada  penelitian  ini,  energi  matahari  berperan sebagai  sumber  utama.  Radiasi  matahari i diukur menggunakan Solar Power Meter dan data hasilnya diolah  di  laptop.  Cahaya  matahari i dikonversi menjadi listrik DC oleh solar panel, yang kemudian dihubungkan  ke  Sunny  Boy  Inverter  dan  Sunny Island Inverter untuk mengubahnya menjadi i listrik AC. Sunny Island Inverter terhubung ke Utility Grid untuk  impor  atau  ekspor  energi  listrik.  Kedua inverter  ini  terhubung  ke  beban,  yang  kemudian diparalelkan  dengan High  Pass  Filter untuk mengukurnya dengan picoscope . Filter ini memastikan  sinyal  listrik  yang  diukur  hanya  pada frekuensi  9-150  kHz.  Data  dari picoscope diolah menggunakan laptop dengan Matlab untuk mentransformasi  sinyal  dari  domain  waktu  ke domain  frekuensi  menggunakan Fast  Fourier Transformation.
A. Fast Fourier Transformation
Karakteristik  gangguan  sistem  ini  diamati dengan menganalisis sinyal listrik. Data dari domain waktu  akan  diambil,  dan  transformasi  Fourier digunakan untuk mengubahnya ke domain frekuensi dalam penelitian ini.
Menurut teorema Fourier, gelombang sinusoidal  atau  kosinusoidal  dapat  diurai  sebagai
kombinasi  gelombang  periodik  dengan  amplitudo yang  berbeda.  Setiap  gelombang  sinusoidal memiliki  frekuensi  yang  merupakan  kelipatan integral  dari  frekuensi  dasar,  yang  dikenal  sebagai frekuensi harmonik.
𝑉 𝑟𝑚𝑠 = √∑ ( 1 √2 𝑉 ℎ ) 2 ℎ𝑚𝑎𝑥 ℎ=1 = 1 √2 √𝑉 1 2 +   𝑉 2 2 +   𝑉 3 2 + ⋯ +   𝑉 ℎ𝑚𝑎𝑥 2 (1)
𝐼 𝑟𝑚𝑠 = √∑ ( 1 √2 𝐼 ℎ ) 2 ℎ𝑚𝑎𝑥 ℎ=1 = 1 √2 √𝐼 1 2 +   𝐼 2 2 +   𝐼 3 2 + ⋯ +   𝐼 ℎ𝑚𝑎𝑥 2 (2)
V 1,2,3…max = Tegangan i sampling i ke- 1,2,3…max
I 1,2,3…max = Arus i sampling ke- 1,2,3…max
h = nilai i harmonisa ke-n .
Akar  dari i jumlah  RMS  kuadrat  dari i seluruh komponen akan menghitung nilai i gelombang RMS. V h dan  I h adalah amplitude dari i gelombang harmonic komponen h. V h and I h semuanya bernilai nol  pada  kondisi i sinusoidal  murni i dan  hanya tersisa v 1 and i 1 .
Pada  penelitian  ini, fast  fourier i transformasion digunakan untuk menganalisa a gelombang tegangan yang diukur i dan mendapatkan amplitude frekuensi i disturbansi.  Dilakukan  N  sample  x n ,  yang  diindex dengan n = 0,1,….,N-1.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bagian ini memperlihatkan hasil l pengamatan yang  telah  dilakukan  untuk  mengidentifikasi karakteristik  gangguan  pada  output  inverter  dalam rentang  frekuensi i 9–150  kHz  pada system photovoltaic . Setiap  observasi i mencakup  lima  variasi signifikan dalam radiasi i matahari yang mempengaruhi i panel l surya  pada  sistem  yang terhubung i dengan  beban  tipe  kapasitif.  Penelitian ini  mengidentifikasi  frekuensi i dominan  dari gangguan yang dihasilkan dalam sistem, mempertimbangkan  jenis  beban  yang  diterapkan pada  sistem  PV  terhadap  tingkat t tegangan gangguan i yang terlihat t pada keluaran inverter yang terhubung ke beban.
Pada  pengamatan  ini i sistem  PV  tidak dihubungkan i dengan grid atau berada pada kondisi off-grid,  sedangkan  tipe  beban  yang  digunakan adalah tipe beban i kapasitif i dengan nilai kapasitor 14.4  F, resistor 220  dan arus sebesar 1 A. Beban ini  dihubungkan i dengan  keluaran  GTI  dengan tujuan melihat karakteristik disturbansi pada sistem PV dengan penggunaan i beban i tipe kapasitif.
Mata hari Panel Surya Laptop Sunny Boy Inverter High Pass Filter Solar Power Meter Utility Grid
Sunny Island Inverter Beban Picosco pe Battery
Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis Vol. 6 No. 3 Juli 2024 Hal. 507-513 http://jurnal.unidha.ac.id/index.php/jteksis
Pengamatan  dilakukan  dengan  mengukur intensitas  radiasi i matahari  menggunakan  solar power meter dan mengukur disturbansi menggunakan picoscope .  Pengamatan  berlangsung selama satu hari i dengan interval l pengambilan data radiasi  matahari i dan  tegangan  disturbansi  pada sistem  PV  setiap  tiga  puluh  detik.  Berdasarkan pengukuran  ini,  data  radiasi i matahari  direkam seperti  yang  terlihat  pada  gambar  di  bawah  ini.
Gambar 3 Pengukuran radiasi i matahari pada tanggal 25 februari 2019
1. Pemantauan  rangkaian Photovoltaic ( off-grid ) saat radiasi A dengan tipe beban kapasitif
Gambar 4 Tegangan disturbansi pada sistem Photovoltaic(off-grid) saat radiasii  200 W/m2 dengan memakai tipe beban kapasitif
Pada Gambar 4 terlihat karakteristik gangguan sistem PV off-grid dengan menggunakan beban tipe kapasitif,  yang  ditandai i dengan  tiga  frekuensi dominan: 14-21 kHz, 69-79 kHz, dan 144-150 kHz. Gambar ini diambil saat intensitas radiasi i matahari mencapai sekitar 200 W/m2.
Data  1  diambil  pada  saat  radiasi i matahari bernilai  203.9  W/m2,  Data  2  diambil l pada  saat radiasi i matahari bernilai i 204.1 W/m2, dan Data 3 diambil  pada  saat  radiasi i matahari  bernilai i 206.3 W/m2.  Berdasarkan  tiga  data  frekuensi  dominan diatas, frekuensi i disturbansi i pada range 14-21kHz memiliki  tegangan peak sebesar  54.5  mV  pada frekuensi  18.6  kHz,  frekuensi i disturbansi  pada range 69-79  kHz  memiliki i tegangan peak sebesar 90.5  mV  pada i frekuensi i 72.8  kHz,  dan  frekuensi disturbansi  pada range 144-150  kHz  memiliki tegangan i peak i sebesar 67.9 mV pada frekuensi 147 kHz.
2. Pemantauan  rangkaian Photovoltaic ( off-grid ) saat radiasi B dengan tipe beban kapasitif
Pada  Gambar  5  tergambar  karakteristik  gangguan sistem PV off-grid dengan menggunakan beban tipe kapasitif, yang ditandai oleh tiga frekuensi dominan: 14-21 kHz, 69-79 kHz, dan 144-150 kHz. Gambar ini diambil saat intensitas radiasi matahari mencapai sekitar 400 W/m2.
Data  1  diambil  pada  saat radiasi i matahari  bernilai 430.8  W/m2,  Data  2  diambil  pada  saat  radiasi matahari i bernilai 425.8 W/m2, dan i Data 3 diambil pada  saat  radiasi i matahari  bernilai  414.8  W/m2. Berdasarkan  tiga  data  frekuensi i dominan  diatas, frekuensi i disturbansi  pada range 14-21kHz memiliki  tegangan peak sebesar  42.8  mV  pada frekuensi  18.8  kHz,  frekuensi  disturbansi i pada range  69-79  kHz  memiliki i tegangan peak sebesar 58.6  mV  pada  frekuensi i 73.6  kHz,  dan  frekuensi disturbansi  pada  range  144-150  kHz  memiliki tegangan i peak i sebesar 47.1 mV pada frekuensi 147 kHz.
Gambar 5 Tegangan disturbansi pada sistem Photovoltaic(off-grid) saat radiasii  400 W/m2 dengan memakai tipe beban kapasitif
3. Pemantauan  rangkaian Photovoltaic ( off-grid ) saat radiasi C dengan tipe beban kapasitif Pada  Gambar  6  dapat i dilihat  bahwa  karakteristik disturbansi  sistem  PV  yang  tidak  terhubung  oleh grid  (off-grid) dengan  menggunakan  tipe i beban kapasitif terjadi pada tiga frekuensii dominan yaitu 14-21 kHz, 69-79 kHz, dan 144-150 kHz. Gambar tersebut diambil pada saat radiasi i matahari bernilai pada nilai sekitar 600 W/m2.
Data 1 diambil l pada saat radiasi i matahari bernilai 585.1  W/m2,  Data  2  diambil  pada  saat  radiasi matahari i bernilai 588.2 W/m2, dan Data 3 diambil pada  saat  radiasi i matahari  bernilai  596  W/m2.
Berdasarkan  tiga  data  frekuensi i dominan  diatas, frekuensi  disturbansi i pada range 14-21kHz memiliki  tegangan peak i sebesar  53.1  mV  pada frekuensi  18.8  kHz,  frekuensi i disturbansi  pada range 69-79  kHz  memiliki  tegangan peak sebesar 58.9  mV  pada  frekuensi i 73.6  kHz,  dan  frekuensi disturbansi  pada range i 144-150  kHz  memiliki tegangan i peak sebesar i 68.7  mV  pada i frekuensi 147 kHz.
Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis Vol. 6 No. 3 Juli 2024 Hal. 507-513 http://jurnal.unidha.ac.id/index.php/jteksis
Gambar 6 Tegangan disturbansi pada sistem Photovoltaic(off-grid) saat radiasii  600 W/m2 dengan memakai tipe beban kapasitif
4. Pemantauan i rangkaian Photovoltaic ( off-grid ) saat radiasi D dengan tipe beban kapasitif. Pada  Gambar  7  dapat  dilihat  bahwa  karakteristik disturbansi i sistem  PV  yang  tidak  terhubung  oleh grid i (off-grid) dengan  menggunakan  tipe  beban kapasitif terjadi pada tiga frekuensi i dominan yaitu 14-21 kHz, 69-79 kHz, dan 144-150 kHz. Gambar tersebut diambil pada saat radiasi matahari bernilai pada nilai sekitar 800 W/m2. Data 1 diambil pada saat radiasi i matahari i bernilai 764.7  W/m2,  Data  2  diambil  pada  saat  radiasi matahari i bernilai 762.5 W/m2, dan Data 3 diambil pada  saat  radiasi  matahari  bernilai i 764.7  W/m2. Berdasarkan  tiga  data  frekuensi i dominan  diatas, frekuensi  disturbansi i pada  range  14-21kHz memiliki i tegangan peak i sebesar  54.7  mV  pada frekuensi 18 kHz, frekuensi disturbansi i pada range 69-79  kHz  memiliki i tegangan peak sebesar  103.2 mV  pada  frekuensi i 73.6  kHz,  dan  frekuensi disturbansi i pada  range  144-150  kHz  memiliki tegangan i peak sebesar 59.1 mV pada frekuensi 147 kHz.
Gambar 7 Tegangan disturbansi pada sistem Photovoltaic(off-grid) saat radiasii  800 W/m2 dengan memakai tipe beban kapasitif
5. Pemantauan i rangkaian Photovoltaic ( off-grid ) saat radiasi E dengan tipe beban kapasitif
Pada  Gambar  8  dapat  dilihat  bahwa  karakteristik disturbansi  sistem  PV  yang  tidak  terhubung  oleh grid  (off-grid)  dengan  menggunakan  tipe  beban kapasitif terjadi pada tiga frekuensi i dominan yaitu 14-21 kHz, 69-79 kHz, dan 144-150 kHz. Gambar
tersebut diambil l pada saat radiasi i matahari bernilai pada nilai i sekitar 1000 W/m2.
Data  1  diambil  pada  saat radiasi i matahari  bernilai 969.1  W/m2,  Data  2  diambil  pada  saat  radiasi matahari i bernilai  934  W/m2,  dan  Data  3  diambil pada  saat  radiasi i matahari i bernilai  956.2  W/m2. Berdasarkan  tiga  data  frekuensi i dominan  diatas, frekuensi i disturbansi  pada  range  14-21kHz memiliki  tegangan peak i sebesar  76  mV  pada frekuensi i 19 kHz, frekuensi i disturbansi pada range 69-79 kHz memiliki i tegangan peak i sebesar 98 mV pada frekuensi i 73.6 kHz, dan frekuensi i disturbansi pada range 144-150  kHz  memiliki i tegangan peak sebesar 78.1 mV pada frekuensi 146.8 kHz.
Gambar 8 Tegangan disturbansi i pada sistem Photovoltaic(off-grid) saat radiasi i  1000 W/m2 dengan memakai tipe beban kapasitif
Berdasarkan  kelima  pengamatan  sistem  PV  yang tidak  terhubung  oleh  Grid  ( off-grid )  dengan menggunakan  tipe  beban  kapasitif  pada  kelima variasi radiasi i matahari i diatas, dapat disimpulkan bahwa  kenaikan  radiasi i matahari  secara  umum memiliki kecenderungan meningkatkan nilai tegangan i disturbansi i yang dikeluarkan i oleh sistem PV, hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1 Hasil pengamatan sistem PV yang tidak terhubung oleh Grid (off-grid) dengan
menggunakan tipe beban kapasitif Radiasi (W/m 2 ) Keterangan Range Frekuensi (kHz) 18-21 69-74 145-150 200 Frek (kHz) 18.6 72.8 147 V Peak (mV) 54.5 90.5 67.9 400 Frek (kHz) 18.8 73.6 147 V Peak (mV) 42.8 58.6 47.1 600 i Frek (kHz) 18.8 73.6 147 V Peak (mV) 53.1 58.9 68.7 800 Frek (kHz) 18 73.6 147 V Peak i (mV) 54.7 103.2 59.1 1000 Frek i (kHz) 19 73.6 146.8 V Peak (mV) 76 98 78.1
Berdasarkan Tabel 1 i terlihat pada saat radiasi sekitar  200  W/m2  nilai  tegangan  disturbansi i yg dihasilkan i pada  frekuensi i 72.8  kHz  sebesar  90.5 mV dan pada saat radiasi i sekitar 1000 W/m2 nilai tegangan  disturbansi i naik  menjadi i 98  mV  pada frekuensi i 73.6 kHz. Kenaikan tegangan distrubansi yang  dihasilkan  secara  garis  besar  memang  linear
Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis Vol. 6 No. 3 Juli 2024 Hal. 507-513 http://jurnal.unidha.ac.id/index.php/jteksis
dengan kenaikan radiasi matahari, tetapi bila dilihat secara spesifik tegangan disturbansi yang dihasilkan sistem  PV  tidak  selalu  bertambah  seiring  dengan kenaikan radiasi matahari yang diterima sistem PV.
Berdasarkan Tabel  1 dapat dilihat pada range frekuensi  72.8-73.6  pada  radiasi  matahari  sebesar 200 W/m2 Vpeak tegangan disturbansi bernilai 90.5 mV  lalu  menurun  pada  saat  radiasi  matahari  400 W/m2  menjadi  58.6  mV,  tetapi  setelah  itu  nilai Vpeak tegangan  disturbansi  berangsur  naik  terus sampai  radiasi  800  W/m2  menjadi  103.2  mV  lalu turun i menjadi  98  mV  pada  radiasi  1000  W/m2. Berdasarkan i tabel  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa i tegangan  disturbansi  terbesar  dihasilkan pada i range frekuensi i 72.8-73.6 kHz. Pada i range frekuensi i 145-150 kHz pola i yang terjadi  adalah  pola  pada  awalnya Vpeak tegangan disturbansi turun dari nilai 67.9 mV saat radiasi 200 W/m2 menjadi i 47.1 saat radiasi 400 W/m2 lalu naik ke  68.7  mV  saat  radiasi i 600  W/m2  dilanjutkan dengan i penurunan i menjadi i 59.1 mV pada radiasi 800  w/m2  dan  berlanjut  dengan  kenaikan Vpeak tegangan disturbansi menjadi 78.1 mV pada radiasi 1000 W/m2. Sedangkan Pada range frekuensi 18-21 kHz  memiliki  pola  yang  sama  dengan  range frekuensi i 72.8-73.6 kHz sampai radiasi 800 W/m2 lalu  dilanjutkan  pola  kenaikan Vpeak tegangan disturbansi menjadi 76 mV pada radiasi 1000 W/m2.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pemantauan i sistem  PV  yang  tidak terhubung oleh Grid ( off-grid ) dengan menggunakan tipe  beban  kapasitif  pada  kelima  variasi i radiasi matahari,  dapat i disimpulkan  bahwa  kenaikan Vpeak tegangan  distrubansi  yang  dihasilkan  secara garis besar memang linear dengan kenaikan radiasi matahari, tetapi bila dilihat secara spesifik tegangan disturbansi  yang  dihasilkan  sistem  PV  tidak  selalu bertambah i seiring  dengan  kenaikan  radiasi matahari.  Berdasarkan  Tabel  1 1 kenaikan  dapat i terlihat  pada  saat  radiasi i sekitar  200  W/m2  nilai tegangan  disturbansi i yg  dihasilkan  pada  frekuensi 72.8  kHz  sebesar i 90.5  mV  dan  pada  saat  radiasi i sekitar  1000  W/m2  nilai  tegangan  disturbansi  naik menjadi  98  mV  pada  frekuensi  73.6  kHz.  Secara keseluruhan,  berdasarkan  lima  percobaan  yang dilakukan  terdapat  tiga i range  frekuensi  dominan i yaitu range 19-29kHz, 69-79Khz, dan 140-149kHz. Diharapkan  hasil  pengamatan  ini  dapat  berguna untuk  membentuk  regulasi  terhadap  frekuensi harmonisa tinggi pada sistem PLTS yang terhubung ke jaringan distribusi, guna memastikan keselamatan  dan  keandalan  sistem  tenaga  listrik. Selain  itu,  pengamatan  ini  juga  dapat  menjadi referensi bagi peneliti dalam menganalisis efisiensi energi pada sistem tenaga listrik.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Agudelo-Martinez,  D.,  Garzon,  C.  &  Pavas,  A.,  2018. Interaction of power quality disturbances within 2–150 kHz (supraharmonics): Analytical framework. Ljubljana, IEEE.
[2]  David,  P.,  Jose,  A.  S.,  Costa,  S.  &  Joao,  M.  S.,  2017. Investigating  the  impact  of  solar  cells  partial  shading  on photovoltaic  modules  by  thermography. Washington  DC, IEEE, pp. 1979-1983.
[3]  Dubey,  R.  et  al.,  2015. Measurement  of  temperature coefficient of photovoltaic modules in field and comparison with laboratory measurements. New Orleans, IEEE.
[4] Grevener, A., Meyer, J. & Rönnberg, S., 2020. Comparison of  Measurement  Methods  for  the  Frequency  Range  2–150 kHz  (Supraharmonics)  Based  on  the  Present  Standards Framework. IEEE Access, Volume 8, pp. 77618 - 77630.
[5] Hiren, P. & Vivek, A., 2008. MATLAB-Based Modeling to Study  the  Effects  of  Partial  Shading  on  PV  Array Characteristics. IEEE  Transactions  on  Energy  Conversion, 23(1), pp. 302-310.
[6]  Rajput,  S.  K.,  2017.  SOLAR  ENERGY  Fundamentals, Economic and Energy Analysis. In: Ghaziabad: NITRA, pp. 1-7.
[7]  Malek,  H.  &  Chen,  Y.,  2014.  BICO  MPPT:  A  Faster Maximum  Power  Point  Tracker  and  Its  Application  for Photovoltaic  Panels. International  Journal  of  Photoenergy, Volume 2014.
[8] Priyadarshi, S., Bhaduri, S. & Shiradkar, N., 2018. IoT Based, Inexpensive  System  for  Large  Scale,  Wireless,  Remote Temperature Monitoring of Photovoltaic Modules.
Waikoloa, IEEE.
[9]  Quasching,  V.,  2005. Understanding  Renewable  Energy Systems. London: Earthscan.
[10]  Ritzman,  D.  et  al.,  2020.  Comparison  of  Measurement Methods  for  2–150-kHz  Conducted  Emissions  in  Power Networks. IEEE  Transactions  on  Instrumentation  and Measurement, Volume 70.
[11]  Samah,  L.,  Mouna,  B.  &  Lassaad,  S.,  2017. Analysis  of shading effects on a photovoltaic array. Hammamet, IEEE, pp. 1-5.
[12] Sandrolini, L., Thomas, D. W. P., Sumner, M. & Rose, C., 2018. Measurement  and  Evaluation  of  the  Conducted Emissions  of  a  DC/DC  Power  Converter  in  the  Frequency Range 2–150 kHz. Long Beach, IEEE.
[13]  Schuepbach,  E.  et  al.,  2015. Swiss  Energy  Strategy  2050: Research  on  Photovoltaic  Electricity  Production. Monte Carlo, IEEE.
[14]  Sudiarto,  B.,  2017. The  Properties  and  Behavior  of Disturbances  in  the  Frequency  Range  9  kHz  to  150  kHz Produced by Household Appliances in a Residential Network Environment, Duisburg: ETS University Duisburg Essen.
Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis Vol. 6 No. 3 Juli 2024 Hal. 507-513 http://jurnal.unidha.ac.id/index.php/jteksis
[15] Sudiarto, B., Widyanto, A. N. & Hirsch, H., 2016. Effect of Standby Mode Operation of Some Household Appliances on Disturbance Voltage and Current in Frequency Range of 9- 150  kHz  Produced  by  Other  Equipment  in  Low  Voltage Network. Wroclaw, IEEE, pp. 722-725.
[16] Syed, D., Gitanjali, M. & Vinod, K. Y., 2017. Assessing the performance  of  partially  shaded  photovoltaic  array  under different radiations. Delhi, IEEE, pp. 1-3.
[17] Tiandho,  Y. et  al.,  2018.  Accurate Model  for  Temperature
Dependence of Solar Cell Performance According to Phonon Energy Correction. Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 55(5), pp. 15-25.
[18] Wu, W., Zhang, C., Su, J. & Wang, H., 2015. The Design of New  High  Efficiency  Photovoltaic  Grid  and  Independent
Power Supply Inverter. Jabalpur, IEEE.
[19] Yaghoobi, J., Zare, F., Rehman, T. & Rathnayake, H., 2019. Analysis  of  High  Frequency  Harmonics  in  Distribution Networks : 9 - 150 kHz. Melbourne, IEEE.
[20]  N.  Muhammad,  B.  Utami  and  H.  Setiana,  "Analisis Karakteristik Disturbansi Frekuensi 9 – 150 Khz Pada Sistem Photovoltaic  Terhadap  Tipe  Beban  Induktif,"  Jurnal Teknologi  Dan  Sistem  Informasi  Bisnis,  vol.  6,  no.  2,  pp.
297-303, 2024.
[21] Zhuang, S., Zhao, W., Wang, Q. & Huang, S., 2018. A New Measurement  Method  for  Supraharmonics  in  2–150  kHz. Paris, IEEE.