## EVALUASI KEJADIAN ABNORMAL/GANGGUAN OPERASI REAKTOR  RSG-GAS KURUN WAKTU
TAHUN 2015 - 2017
PARDI 1 , PURWADI 2 1,2 PRSG-BATAN Kawasan Puspiptek Gd. 30 Serpong, 15310 Email : pardi@batan.go.id Diterima Editor : Diperbaiki :

## ABSTRAK
EVALUASI  KEJADIAN  ABNORMAL/GANGGAUN  OPERASI  REAKTOR  RSG-GAS KURUN WAKTU TAHUN 2015 – 2017. Reaktor s ebagai fasilitas penyedia sumber neutron dapat  dimanfaatkan  untuk  kegiatan  utilisasi  dengan  tujuan    untuk  penelitian  dan  produksi radioisotop.  Pengoperasian  reaktor  yang  stabil  tanpa  mengalami  gangguan  teknis  sangat diharapkan oleh pihak pengguna reaktor karena dapat mempengaruhi kegiatan utilasi yang ada. Kejadian abnormal/gangguan operasi reaktor dapat disebabkan oleh gangguan internal  reaktor (gagal  fungsi  SSK  reaktor),  gangguan  eksternal  reaktor  (trip/mati  sesaat  suplai  listrik  PLN, gempa  bumi  dan  lain  sebagainya) 1) .  Setiap  kejadian  abnormal/gangguan  operasi  reaktor direspon  oleh  sistem  proteksi  reaktor  (SPR)  dengan  mematikan  reaktor  secara  otomatis, sehingga  reaktor  tetap  dalam  kondisi  aman  dan  baik.  Makalah  ini  mengevaluasi  kejadian abnormal/gangguan  operasi  reaktor  RSG-GAS  dengan  cara  menganalisis  data  kejadian abnormal dalam  kurun  waktu  2015  s/d    2017.  Lingkup  evaluasi  ini  hanya  data  kejadian abnormal/gangguan  operasi  yang  disebabkan  oleh  gangguan  internal,  eksternal  dan  faktor kelalain operator dalam penanganan  iradiasi target  yang direspon oleh sistem proteksi reaktor (SPR) selama 3 tahun. Dari hasil evaluasi  diketahui bahwa kejadian abnormal/gangguan  yang paling dominan adalah gagalnya fungsi struktur, sistem dan komponen (SSK) reaktor. Berbagai upaya  yang  telah  dilakukan  diharapkan  dapat  memperbaiki  kualitas  pengoperasian  reaktor RSG-GAS.
Kata kunci : evaluasi, kejadian abnormal/gangguan operasi,

## ABSTRACT
EVALUATION  OF  ABNORMAL  EVENT  /DISTURBANCE  IN  RSG-GAS  REACTOR OPERATIONS WITHIN PERIOD OF 2015 - 2017 . The reactor as a neutron source provider facility  can  be  utilized for  utilization  activities for  the  purpose  of  research  and  production  of radioisotopes. The operation of a stable reactor without  technical disturbance is desirable to the  users  as  it  may  affect  the  existing  utilization activities.  Abnormal  events  /  interruption  of reactor  operation  can  be  caused  by  internal  disturbance  of  reactor  (function  failure  of reactor’s system, structure and components), external disturbance of reactor (trip / shut down moment  of  PLN’s  electricity  supply,  earthquake  and  so  on).  Any  abnormal  events  / disturbances  in  reactor  operation  are  responded  by  the  reactor  protection  system  (RPS)  by automatically  shutting  down  the  reactor,  so  the  reactor  remains  in  safe  and  good  condition. This  paper  evaluates  the  abnormal  /  disturbances  in  operation  of  the  RSG-GAS  reactor  by analyzing  abnormal  event  data  within  2015  to  2017.  The  scope  of  this  evaluation  is  only abnormal  events  /  operational  disturbances  caused  by  internal,  external  and  human  error  in
handling  irradiation  target  that  responded  by  the  RPS  for  3  years.  From  the  result  of evaluation, it is known that the function failure of  the structure, system and component  is the most dominant abnormal occurrence in the reactor operation. Various efforts have been made is expected to improve the quality of RSG-GAS reactor operation.
Keywords: evaluation, abnormal events / disturbances of operation,

## PENDAHULUAN
ReaktorRSG-GAS  merupakan  fasilitas penyedian  sumber  neutron  dengan  fluks neutron  rerata  2  ×  10 14 n/cm 2 s.  Sebagai fasilitas  penyedia  sumber  neutron,  peng- operasian  reaktordapat  dimanfaatkan  oleh pihak  pengguna  untuk  kegiatan  utilisasi dengan  tujuanuntuk  penelitian  dan  produksi radioisotop.  Pengoperasian  reaktor  yang stabil  tanpa  mengalami  gangguan  teknis sangat  diharapkan  oleh  pihak  pengguna reaktorkarena  mempengaruhi  kegiatan  utilasi yang  ada.Operasi  reaktor  yang  stabil/bebas gangguan merupakan wujud  baik dari kinerja struktur,  sistem  dan  komponen  (SSK) reaktoryang meliputi sistem pendingin, sistem  purifikasi,  sistem  ventilasi,  sistem proteksi  radiasi  dan  sistem  proteksi  reaktor (SPR)    beroperasi  pada  rentang  harga  batas operasi (BKO) sistem yang sudah
ditentukan.Sebaliknya  kejadian  abnormal/
gangguan  operasi  dapat  terjadi  manakalah unjuk  kerja  dari  struktur,  sistem  dan komponen (SSK) reaktor tidak beroperasipada  harga  batas  operasi  (BKO) sistem  yang  sudah  ditentukan.  Pada  reaktor RSG-GAS kejadian abnormal/gangguan operasi dikelompokan menjadi dua kelompok gangguan yaitu internal dan ekster- nal.Kejadian abnormal/gangguan operasi internal  adalah  gangguan  yang  disebabkan gagal  fungsinya  SSK  reaktor  yang  terkait sistem keselamatan operasi, sedangkan kejadian abnormal/gangguan operasi
eksternal  adalah  yang  disebabkan  oleh  faktor luar  sistem  reaktor,  seperti  trip/mati  sesaat catu daya utama listrik PLN, gempa bumi dan sebagainya. 1) Sistem  proteksi  reaktor  (SPR) berfungsi sebagai sistem keselamatan merespon kejadian tersebut dengan
mematikan  reaktor  secara  otomatis  ketika harga  batas  operasi  (BKO)  parameter  sistem keselamatan  terlampaui,  sehingga  reaktor tetap dalam kondisi aman dan selamat.
Evaluasikejadian abnormal/gangguan operasireaktor  RSG-GAS  dilakukan  dengan cara  menganalisis  data operasi  reaktor  dalam kurun  waktu  2015  s/d    2017.    Lingkup  yang dievaluasi    adalah  data  kejadian  abnormal/ gangguan operasiyang disebabkan oleh gangguan  internal,  eksternal  dan  faktor kelalain  operator  dalam  penanganan  iradiasi target  yang  direspon  oleh  sistem  proteksi reaktor  (SPR)  selama  3  tahun.Hasil  evaluasi diharapkan  dapat  memberikan  gambaran mengenai operasi reaktor dan dapat digunakan  sebagai  bahan  acuan  untuk perbaikan  kinerja  operator  reaktor  dalam pengoperasian reaktor RSG-GAS.

## DASAR TEORI
Pengoperasian  reaktor  nuklir  dapat berlangsung  apabila  seluruh  persyaratan operasi baik persyaratan administrasi maupun persyaratan  teknis  sudah  terpenuhi.  Namun demikian  kelancaran  operasi  reaktor  sangat tergantung  dengan  kinerja  sistem  operasi maupun  sistem  keselamatan.  Sistem  operasi maupun  sistem  keselamatan  sangat  di- pengaruhi  oleh  keandalan  dari  struktur, sistem  dan  komponen  (SSK)  reaktor  dan pelaksana operasi reaktor. Selain itu gangguan  yang  terjadi  pada  pengoperasian reaktor  adalah  suplai  listrik  dari  PLN  sering trip  dan  mati  sesaat.  Suplai  listrik  dari  PLN merupakan  sumber  catu  daya  utama  untuk kelangsungan operasi reaktor. Agar gangguan operasi  reaktor  dapat  diatasi,  maka  pada sistem keselamatan reaktor dilengkapi dengan  sistem  proteksi  reaktor  (SPR).  SPR
akan mengantisipasi gangguan tersebut secara cepat dan tepat  dengan  waktu tanggap kurang  dari  400  ms  untuk  menghentikan reaksi  fisi  berantai  didalam  teras  reaktor dengan  cara  menjatuhkan  batang  kendali. Proses ini disebut dengan reaktor scram, baik secara manual maupun secara otomatis.
Sistem reaktor terdiri dari sistem operasi dan  sistem  keselamatan.  Sistem  operasi adalah  sistem  proses  pendukung  operasi reaktor.  Sistem  keselamatan  adalah  sistem yang  berfungsi  untuk  menjamin  tercapainya kondisi keselamatan dan selalu tersedia setiap waktu untuk mengambil tindakan pengamanan  bila  terjadi  gangguan  atau kegagalan operasi reaktor. Sistem keselamatan  bertugas  untuk  menghentikan reaksi  fisi  berantai  diteras  reaktor  dan mencegah berkembangnya risiko kecelakaan.
Sistem  keselamatan  terdiri  dari  sistem keselamatan  pasif  dan  sistem  keselamatan aktif. 1) Sistem  keselamatan  pasif  adalah sistem keselamatan yang terpasang permanen dan  tidak  memerlukan  sinyal  pemicu  untuk mengfungsikannya. Sedangkan sistem keselamatan  aktif  atau  fitur  keselamatan teknis (engineered  safety  feature,  ESF)
adalah  sistem  keselamatan  yang  berfungsi jika  mendapat  picu  dari  sistem  proteksi reaktor (SPR).
SPR  menerima  sinyal  dari  sistem pengukuran dan mengawasi parameter pengukuran tersebut. SPR mengambil
tindakan  secara  otomatis  dengan  memadam- kan  reaktor  atau  mengaktifkan  sistem keselamatan  lain,  bila  parameter  tersebut melewati batas keselamatanyang diizinkan.
SPR  berbasis  pada  prinsip  redundansi dan  diversifikasi  yang  ditempatkan  di  dalam gedung reaktor pada 3 ruangan yang berbeda. Konsep  redundansi  yang  diimplementasikan terdiri  dari  konsep  2  dari  3  dan  1  dari  2.
Tindakan pengamanan berlaku apabila minimal  dua  dari  tiga  redundan  (2v3)  atau satu  dari  dua  redundan  (1v2)  melampaui batas  seting  yang  diizinkan,  maka  reaktor akan dimatikan secara otomatis.
Catu  daya  listrik  SPR  dipasok  oleh  3 sistem  catu  daya  tak  terputus,yang  memiliki tegangan  suplai  ±  24  Volt.  Sistem  pasokan catu  daya  SPR  diamankan  oleh  sistem redundansi  2-dari-3  jalur  distribusi,  dengan jaringan terpisah.
Rancangan  Sistem  Proteksi  Reaktor (SPR) RSG-GAS terdiri dari : 2)
1. Sistem  kanal  pengukuran  analog  terdiri dari transmitter dan transducer berbasis pada konsep  redudansi  2 dari 3, artinya  2 kanal pengukuran harus mampu berfungsi memenuhi  kinerjanya  dari  3  kanal pengukuran yang tersedia.
2. Bagian analog  yang  terdiri dari rangkaian pengolah  data  analog,  berbasis  konsep redudansi 2 dari 3.
3. Bagian  logika  yang  berisi  rangkaian pengolah  sinyal  analog  ke  digital/biner berbasis  konsep  redundansi  2  dari  3.
Sinyal  dari  bagian  analog  diproses menjadi biner bila melampaui harga batas keselamatan. Informasi tersebut digunakan  untuk  menentukan  tindakan protektif melalui sistem 6 kontak. Tindakan  protektif  yangdiberikan  oleh sistem proteksi reaktor RSG-GAS adalah: 2)
1.  Reaktor start-up interlocking; yakni untuk mencegah  agar  reaktor  tidak  dapat dioperasikan apabila :
a. Katup sirkulasi alam belum tertutup.
b. Fluks  neutron  minimum  pada  jangkauan start-up tidak terlampaui.
c. Pulse rate pada jangkauan start-up terlalu tinggi  dan  bila  fluks  neutron  minimum tidak dilampaui pada jangkauan menengah.
2. Reaktor trip atau scram ,  yakni  mem- berikan  perintah  secara  otomatis  memati- kan reaktor,apabila :
a. Rapat  fluks  pada  jangkauan start-up . (1v2).
b. Rapat  fluks  pada  jangkauan  menengah (1v2).
c. Periode reaktor pada jangkauan menengah (1v2).
d. Rapat  fluks  neutron  terkoreksi  N 16 pada jangkauan daya (2v3).
e. Bila  transien  positif  pada  rapat  fluks neutron  terkoreksi  N-16  (positif floating limit value ) (2v3).
f. Transien  negatif  pada  rapat  fluks  neutron terkoreksi  N-16  ( negatif floating  limit value ) (2v3).
g. Sinyal pengukuran beban tak seimbang ( 2v3 ).
h. Laju Dosis-γ sistem pendingin primer (2v3).
i. Harga batas laju aliran massa di dalam sistem pendingin primer (2v3).
j. Suhu pada keluaran sistem penukar panas (2v3).
k. Ketinggian permukaan air di kolam reaktor (2v3).
l. Pembukaan katup isolasi sistem pendingin primer(2v3).
m. Pelepasan aktivitas radiasi sistem ventilasi kolam reaktor (2v3).
3.  Ragam Keselamatan Teknis
a. Isolasi  gedung  reaktor  secara  otomatis terjadi,  apabila  dua  dari  tiga  redundansi kanal  pengukuran  aktivitas  radiasi  pada sistem ventilasi kolam reaktor melampaui harga batas maksimum yang diizinkan.
b. Isolasi  sistem  pendingin  primer  dan sistem  bantu  kolam  reaktor  secara otomatis  terjadi,  apabila  dua  dari  tiga redundansi  kanal  pengukuran  ketinggian air  kolam  reaktor  melampaui  harga  batas minimum yang diizinkan.
c. Start-up (pengoperasian)  disel  darurat secara otomatis terjadi, apabila
redundansi  kanal  pengukuran  tegangan listrik  PLN  turun  melampaui  harga  batas minimum yang diizinkan.

## TATA KERJA
Penyusunan  makalah  ini  dimulai  dari studi literatur tentang deskripsi SPR dan buku induk operasi reaktor RSG-GAS dalam kurun waktu tahun 2015 hingga  dengan tahun 2017 sebagai  tahun  pengamatan.  Data  yang dikumpulkan  adalah  kejadian  abnormal/ gangguan  operasi  yang  direspon  oleh  SPR mulai dari siklus operasi No: 87 hingga siklus operasi  No:  93.  Selanjutnya  dilakukan identifikasi  penyebab  kejadian  abnormal/ gangguan operasi; Apakah berasal dari dalam instalasi  seperti  adanya  kegagalan  struktur, sistem  dan  komponen  (SSK)  reaktor  atau gangguan  berasal  dari  luar  instalasi,  seperti trip dari  catu  daya  listrik  PLN,  gempa  bumi dan lain sebagainya, dan juga data  gangguan yang  disebabkan  oleh  faktor  kesalahan manusia  (operator).  Setelah  diperoleh  data kejadian abnormal/gangguan, kemudian dilakukan  evaluasi  dan  pembahasan  guna memperoleh kesimpulan. Data yang disajikan dalam bentuk Tabel dan Grafik

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengumpulan data kejadian abnormal/gangguan  operasi  mulai  dari  siklus operasi  No:  87  hingga siklus operasi   No: 93 diperlihatkan pada Tabel 1, berikut : 3) Tabel.1. Data Kejadian Abnormal/Gangguan Operasi Reaktor Tahun 2015 sampai Tahun 2017 (Siklus Operasi No: 87, 88, 89,90, 91, 92, 93) No. Gangguan/Kejadian Jenis Gangguan Akibat Yang ditimbulkan Tanggal Jam (WIB) 1. 26-01-2015 13.45 Pompa PA02 CP01 Low Pompa PA02 AP01 mati 2. 23-02-2015 09.25 Pengukuran JKT02 CX821 osilasi Reaktor scram 3. 25-03-2015 21.20 JKT03 CX821 tiba-tiba drop, unbalance load muncul Reaktor scram

## Tabel 1. Lanjutan
No. Gangguan/Kejadian Jenis Gangguan Akibat Yang ditimbulkan Tanggal Jam (WIB) 4. 02-04-2015 16.16 Tegangan listrik PLN drop sesaat Pompa sistem pendingin primer mati, reaktor scram dari Flow Min 5. 20-05-2015 16.42 Respon JKT02 lambat saat reaktor operasi, unbalance load muncul Reaktor scram 6. 12-06-2015 17.18 Listrik PLN drop sesaat Reaktor scram 7. 07-08-2015 20.38 Listrik PLN tegangan drop sesaat Reaktor Scram 8. 10-08-2015 11.25 JKT03 penunjukan tiba- tiba turun, timbul unbalance load max Reaktor scram 9. 12-08-2015 20.38 JKT03 penunjukan tiba- tiba turun, timbul unbalance load max Reaktor scram 10. 25-08-2015 21.26 JKT03 penunjukan tiba- tiba turun, timbul unbalance load max Reaktor scram 11. 28-09-2015 17.06 Saat buka katup sistem KWA01 (sistem beam tube ) Reaktor sram dari penunjukan salah satu JKT03 tidak imbang ( unbalance load max muncul) 12. 05-10-2015 09.32 Tegangan listrik PLN drop sesaat Pompa primer mati, reaktor scram dari “Flow min” 13. 08-10-2015 09.17 JKT03 penunjukan tiba- tiba turun, timbul unbalance load max Reaktor scram 14. 12-10-2015 10.50 JKT03 penunjukan tiba- tiba turun (drop) unbalance load max timbul Reaktor scram 15. 27-10-2015 02.00 Batang kendali Reg-Rod tidak bisa operasi otomatis/macet Reaktor di scram 16. 02-12-2015 17.00 Power suplay untuk batang kendali Reg-Rod fault Reaktor tidak jadi operasikan 17. 10-12-2015 16.00 Tegangan untuk JKT02 CX821 fault Reaktor scram 18. 18-12-2015 10.01 “Perioda Min” muncul saat reaktor di start-up Reaktor scram

## Tabel 1. Lanjutan
No. Gangguan/Kejadian Jenis Gangguan Akibat Yang ditimbulkan Tanggal Jam (WIB) 19 18-01-2016 20.48 JKT03 CX821 penunjukannya  Osilasi Reaktor Scram 20 20-01-2016 09.43 Batang  kendali  (JDA) tiba-tiba jatuh Reaktor Scram 21 25-01-2016 08.37 Batang  kendali  (JDA) tiba-tiba jatuh Reaktor Scram 22 03-02-2016 11.36 JKT03 CX811 penunjukannya  Osilasi Reaktor Scram 23 04-02-2016 13.24 Trip listrik PLN Pompa PA01 AP01 mati 24 20-02-2016 03.35 Penunjukan JKT03 CX811/821, cenderung naik terus Penunjukan Unbalance load naik jadi 10% 25 22-03-2016 13.28 Listrik PLN mati sesaat Reaktor Scram 26 22-03-2016 14.30 Pengkuran JKT03 CX811 kecepatan Anbalance  load naik > 16% reaktor scram 27 07-05-2016 12.17 JDA07 jatuh  sendiri Reaktor Scram 28 08-05-2016 16.24 lampu Take Over tdk menyal saat pindah  daya Reaktor Scram 29 15-05-2016 13.31 JDA07 jatuh  sendiri Reaktor Scram 30 24-05-2016 00.00 Listrik PLN mati sesaat pompa PA01 dan PA03 mati 31 20-06-2016 14.16 JKT02 CX811 Osilasi Reaktor  Scram 32 24-06-2016 12.40 JKT02 CX811 Osilasi Reaktor  Scram 33 18-07-2016 08.02 JDA04 Jatuh Reaktor  Scram 34 15-08-2016 14.06 Lstrik PLN mati sesaat Reaktor  Scram 35 17-08-2016 14.45 Tekanan pompa PA03 CP001 max pompa mati 36 24-03-2017 14.44 Listrik PLN mati sesaat Reaktor Scram 37 25-03-2017 07.24 Penanganan target Reaktor Scram 38 21-05-2017 09.37 Batang kendali (JDA03) macet Reaktor dipadamkan 39 03-06-2017 17.17 Penanganan Target Reaktor Scram 40 09-06-2017 10.22 Ganti operasi pompa JE01 Reaktor dipadamkan 41 07.07-2017 07.25 Penanganan target Reaktor Scram 42 20-08-2017 15.35 Listrik PLN mati sesaat Reaktor Scram
Dari data Tabel.1 diatas  disederhakan menjadi data Tabel.2 sebagai berikut;
Tabel 2. Data kejadian abnormal/gangguan operasi siklus operasi No: 87
sampai dengan siklus operasi No:93. No. Siklus Operasi Pemicu kejadianAbnormal/gangguan Jumlah Kejadian Abnormal/gangguan Listrik PLN Trip /mati Gangguan komponen Kesalahan operator 1 87 1 3 - 4 2 88 2 4 - 6 3 89 1 7 - 8 4 90 2 7 - 9 5 91 2 6 - 8 6 92 1 - 1 2 7 93 1 2 2 5 Total 10 29 3 42
Dari  data  Tabel  2.  digambarkan  grafik pemicu  kejadian  abnormal/gangguan  operasi reaktor pada  siklus operasi No:87 s/d  No: 93 (Januari  2015 –  Agustus  2017),  seperti    pada Gambar 1.
Gambar 1. Grafik kejadian abnormal/gangguan operasi reaktor RSG-GAS
Selama  siklus  operasi  No:  87  sampai dengan  No:  93  telah  terjadi  42  kali  kejadian abnormal/gangguan  operasi  reaktor  yang direspon oleh SPR secara otomatis. Penyebab kejadian  abnormal/gangguan  operasi  reaktor dapat  dibedakan  menjadi  3  kelompok  yaitu kegagalan  karena  pasokan  daya  listrik  PLN (10  kasus), kesalahan operator (3 kasus), dan kegagalan fungsi struktur,  sistem  dan komponen  (SSK)  yang  terkait    dengan  SPR (29 kasus).
Sistem  listrik    reaktor  RSG-GAS dirancang  untuk  mampu  memasok  beban listrik  ke  SSK  reaktor  yang  terdiri  dari berbagai klasifikasi keselamatan. Yang dimaksud  operasi  normal  adalah  keadaan dimana catu daya listrik PLN  pada tegangan nominal  220  Volt  atau  380  Volt  dengan frekuensi  50  Hz  stabil.  Tegangan  listrik  ini selalu  dipantau  oleh  SPR  yang  bekerja dengan  sistem  redundansi  2  dari  3  (2V3), SPR akan merespon setiap gangguan tegangan  listrik  yang  terjadi  seperti;  terjadi fluktuasi tegangan < 20 % tegangan  nominal ( Voltage U ≤ 0,8*Un), fluktuasi frekuensi > 2 %    dan  putus  aliran  sesaat  (kedip).  Ber- dasarkan  waktu    gangguan  listrik  PLN  yang terjadi pada data kejadian abnormal/ gangguan  operasi  reaktor  (10  kasus)  dapat dikelompokan menjadi dua kelompok kejadian yaitu: 1. Putus  aliran  sesaat  (kedip)  listrik  PLN jangka  waktu  <2  detik.  Lampu  indikator ( Voltage U  ≤  0,8*Un)  pada  sistem BNA/BNB/BNC  tidak  menyala  pada panel  tegak  RKU  akan  tetapi  menyebab- kan  pompa  pendingin  sekunder  (PA01 AP01  dan  PA03  AP01)  mati  (2  kasus), daya  reaktor  diturunkan  ke  tingkat  daya aman,  sambil  mengoperasikan  pompa cadangan  sistem  pendingin  sekunder,
setelah sistem pendingin sekunder kembali  normal  operasi,  kemudian  daya reaktor dinaikan ke tingkat daya semula.
2. Putus  aliran  sesaat  (mati)  listrik  PLN jangka  waktu  >  2  detik.  Lampu  indikator ( Voltage U  ≤  0,8*Un)  pada  sistem
BNA/BNB/BNC  dan  lampu  indikator ( system  voltage  not  exist )  pada  sistem BHD/BHE/BHF  menyala  pada  panel tegak RKU, menyebabkan pompa pendingin  primer  mati,  sistem  proteksi reaktor (SPR) merespon  kejadian tersebut dengan  tindakan  otomatis  mematikan reaktor dari sinyal mass flow < min pada sistem  pendingin  primer  (8  kasus).  Pada waktu  bersamaan  3  detik  setelah kejadian sistem pembangkit catu daya darurat disel (BRV10/20/30) beroperasi secara otomatis.  Jika  suplay  listrik  PLN  sudah tersedia  kembali  lampu  indikator  ( system voltage exist on ) pada sistem BHD/BHE/BHF  menyala,  sistem  pem- bangkit catu daya darurat disel (BRV10/20/30)  dapat  dimatikan  secara manual di  lokasi  sistem.  Operator reaktor menormalkan  kembali  sistem    pendingin primer  dan  sistem  lainnya.  Supervisor reaktor mengkaji dan menganalisis kejadian tersebut dan memutuskan apakah reaktor  aman  untuk  dioperasikan  kembali atau  tidak.  Jika  ada  sistem  keselamatan yang gagal fungsi akibat listrik PLN mati, maka  reaktor  tidak  dilanjutkan  operasi dan  biarkan  sistem  pendingin  primer  dan sekunder  tetap  hidup  untuk  mengambil panas  sisa.  Jika  sistem  yang  terkait keselamatan  dapat  beroperasi  secara normal,  maka  reaktor  dapa  dioperasikan kembali menuju daya semula.
Untuk  menjaga  operasi  reaktor  dapat terlaksana  sesuai  jadwal  operasi,  maka penanggungjawab  sistem  elektrik  reaktor (BPR)  memasang  alat delay  off  timer pada pompa pendingin sekunder.
Dengan pemasangan  alat  tersebut  diharapkan  pompa tidak  mati  saat  terjadi  kedip  listrik  PLN dengan waktu < 2 detik.
Sub bidang  perencanaan operasi reaktor telah  mengirim  surat  dengan  melampirkan jadwal  operasi  reaktor  setahun  ke  pihak manajemen  PLN  cabang  Tangerang,  untuk
tidak  melakukan  perawatan  sistem  listrik pada  saat  jadwal  reaktor  beroperasi.  Dari kedua  solusi  tersebut  diharapkan  dapat mengatasi permasalahan yang terjadi.
Kejadian  abnormal/gangguan  operasi reaktor  yang  disebabkan  oleh  kesalahan operator  terjadi  sebanyak  (3  kasus)  terjadi pada saat reaktor beroperasi stabil pada daya tertentu. Pada saat operator reaktor melakukan  kegiatan loading–  unloading target  batu  topaz  dari  posisi  iradiasi  di  teras reaktor,  terjadi  perubahan  daya  reaktor karena  perubahan  reaktivitas  di  dalam  teras reaktor. Pemasukan target iradiasi  batu topaz yang  mempunyai  reaktivitas  positif    ±  0,16 % 3) ke  dalam  teras  reaktor  sama  dengan menambah reaktivitas positif ke teras reaktor dan  membuat  reaktor  menjadi  super  kritis kemudian  daya  reaktor  akan  naik  secara spontan.  Untuk  menjaga  keselamatan  dalam pengoperasian reaktor dengan desain kecepatan  batang  kendali  yang  sudah  diatur sedemikian  rupa,  maka  pada  reaktor  RSG- GAS  dipasang  SPR  pada  kanal  pengukuran fluks neutron jangkauan daerah daya parameter floating  limit  value  (FLV) yang berfungsi untuk membatasi kecepatan kenaikan/penurunan  daya  reaktor  secara spontan.  Jika  operator  reaktor  melakukan loading-unloading target topaz  dengan  cepat, maka  reaktivitas  positif/negatif  yang  dimiliki batang  kendali  tidak  mencukupi  untuk mengkompensasi  reaktivitas  positif/negatif yang  diberikan  oleh  target  ke  teras  reaktor, sehingga  sistem FLV akan  mengambil tindakan pemadaman reaktor secara otomatis. Untuk  menjaga  agar  kejadian  abnormal/ gangguan  operasi  tersebut  tidak  terulang kembali, maka pada saat melakukan pekerjaan loading – unloading sampel/target topaz,  operator  reaktor  harus  memperhatikan display daya yang sudah tersedia.
Kejadian  abnormal/gangguan  operasi yang  disebabkan  oleh  gagal  fungsi  struktur, sistem dan komponen (SSK) reaktor sebanyak  (29  kasus).  Dari  data  gangguan tersebut, penyebab kejadian dapat dikelompokan sebagai berikut:
1. Gagal  fungsi  sistem  pengukuran  neutron daerah Intermediate range (JKT02
CX811,  JKT02  CX821)  penunjukan osilasi sebanyak (4 kasus).
2. Gagal  fungsi  sistem  pengukuran  neutron pada daerah daya (JKT03 CX811, JKT03 CX821) penunjukan osilasi dan cenderung turun sebanyak (10 kasus) 3. Gagal fungsi sistem batang kendali/penyerap ( absorber ) neutron
(JDA07  =  4  kasus,  JDA03  =  1  kasus, JDA04  =  1  kasus),  total  kejadian sebanyak (6 kasus)
4. Gagal  fungsi  sistem take  over ,  lampu tidak  menyala  saat take  over daya  dari daya  menegah  ( intermediate )  ke  tingkat daya tinggi, sebanyak (1 kasus)
5. Periode  minimum,  muncul  saat  reaktor start-up sebanyak (1 kasus)
6. Buka-tutup  katup  sistem  KWA01  ( beam tube ) saat reaktor sedang operasi daya 15 MW sebanyak (1 kasus)
7. Lampu  indikator  tekanan  (CP)  pompa sistem  sekunder  (PA02  CP001),  muncul low pompa PA02 AP01 mati sebanyak (1 kasus).
Dari  beberapa  kejadian  tersebut  diatas, menunjukan  bahwa  kinerja  struktur,  sistem dan  komponen  (SSK)  reaktor  sudah  mulai menurun.  Terkait  dengan  kejadian  ini  pihak manajemen PRSG, telah mengadakan Workshop  Manajemen  Teras  dan  Instrumen- tasi  reaktor  RSG-GAS  pada  awal  Mei  2016, dengan  mengundang  pakar  Manajemen  teras dan  Intrumentasi  nuklir  Bapak  Liem  Peng Hong sebagai  nara sumber.  Hasil    Workshop Manajemen  Teras  dan  Instrumentasi  reaktor RSG-GAS merekomendasikan beberapa solusi sebagai berikut: Ekperimen/Kegiatan  yang  perlu  dilakukan dalam jangka pendek dan panjang
a. Penyesuaian gain sebesar  satu  dekade terhadap  tiga  detektor  JKT03  yang  lain selain  JKT03  CX821  dengan  mengganti besarnya  resistor  pada  channel  1 switch range.
b. Mencari resistor yang mengatur nilai gain pada amplifier JKT02  CX811,  dan kemudian  merubah  dan  mencatat  nilai gain-nya 4) .
Kedua solusi tersebut telah dilaksanakan oleh staf  sub  bidang  instrumentasi  dan  kendali reaktor  (BPR),  hasilnya  sangat  signifikan terhadap  perubahan  alat  ukur    JKT02 CX811/CX821  dan  JKT03  CX  811/CX821, mulai  dari  teras  ke  92  (T-92)  akhir  Tahun 2016  penunjukan  tidak  terjadi  lagi  osilasi. Adapun  penunjukan  JKT03  CX811  lambat naik saat operasi daya diatas 5 MW, sehingga menyebabkan unbalance  load naik  hingga mencapai  7  %  daya  karena  proses  pengo- songan beam tube (S-4, S-5) belum sempurna (belum  kosong  sempurna),  seiring  waktu beam  tube akan  benar-benar  kosong  dan penunjukan JKT03 CX811 akan sama dengan penujukan  JKT03  lainya  dan  penunjukan unbalance  load =  ±  1  %  (normal).  Untuk kejadian  buka-tutup  katup  sistem  KWA01 ( beam tube ) saat reaktor sedang operasi daya 15  MW.  Pada  waktu  yang  akan  datang  tidak diperkenankan  untuk  melakukan  percobaan saat  reaktor  sedang  beroperasi  daya,  karena memiliki pengaruh besar terhadap pengukuran  reaktivas  JKT03  yang  terdekat dengan beam  tube yang  dikosongkan, sehingga indikator fault pengukuran unbalance load akan  muncul  pada  SPR  serta memadamkan reaktor secara otomatis. Pada kejadian abnormal/gangguan operasi  yang  disebabkan  oleh  batang  kendali (JDA03, JDA04, JDA07) jatuh sendiri, pihak perawatan  sistem  reaktor  (BPR),  sub  bidang Instrumetasi  dan  Kendali  reaktor  telah dilakukan  pengantian socket pada  sistem batang  kendali,  pengantian  tersebut  selesai pada  pertengahan  2017.  Setelah  dilakukan penggantian,  kejadian  serupa  tidak  terjadi lagi.

## KESIMPULAN
Dari  Evaluasi  kejadian  abnormal/gangguan operasi  reaktor  RSG-GAS  periode  siklus operasi No: 87 s/d No: 93 (01 Januari 2015 -
31  Agustus  2017)  dapat  disimpulkan  bahwa kejadian  abnormal/gangguan  operasi  reaktor RSG-GAS  yang  paling  dominan  adalah gagalnya fungsi struktur, sistem dan komponen (SSK) reaktor, yaitu sebanyak (29 kasus),  hal  tersebut  terkait  dengan  reaktor yang  telah  mengalami ageing sehingga kinerja  sistem  jadi  menurun.  Terlepas  dari permasalahan  tersebut,  SPR  tetap  dapat melaksanakan  tugasnya  dengan  mengaman- kan operasi reaktor dengan melakukan scram otomatis.  Berbagai  upaya  telah  dilakukan oleh  PRSG  dalam  rangka  memperbaiki kualitas  dari  keseluruhan  pengoperasian reaktor RSG-GAS. Hasil evaluasi diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai operasi  reaktor  dan  dapat  digunakan  sebagai bahan  acuan  untuk  memperbaiki  kinerja pengoperasian reaktor RSG-GAS.

## SARAN
1. Perbaikan/perawatan  struktur,  sistem  dan komponen (SSK) sesuai jadwal perawatan
yang  ada  dapat  memperbaiki  kinerja operasi reaktor.
2. Revitalisasi  untuk  mengembalikan  fungsi SSK  sesuai  desain  awal  dapat  dijadikan solusi  jangka  panjang  pengoperasian reaktor RSG-GAS.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Iman  Kuntoro,  “Keselamatan  Reaktor”
Diktat  Pelatihan  Inspeksi  Keselamatan Teknis, Pusdiklat-BATAN. Jakarta Th.2002. 2. PRSG-BATAN , “Laporan Analisis
Keselamatan  Reaktor  RSG-GAS”  Revisi 10. Jakarta Th 2010.
3. PRSG-BATAN , “ Buku Induk Operasi Reaktor RSG-GAS No. 312 -
342”.Jakarta  Th. 2015 s/d 2017. 4. PRSG-BATAN “Resume Workshop Manajemen  Teras  Dan  Instrumentasi Reaktor RSG-GAS” Serpong Tahun 2016