## MONITOR DAN AKTUATOR KANDANG AYAM MENGGUNAKAN NODEMCU ESP8266
1 Mokhamad Yani, 2 Ratna Mustika Yasi, 3 Charis Fathul Hadi
1 Program Studi Teknik Elektro, Universitas PGRI Banyuwangi
2 Program Studi Teknik Elektro, Universitas PGRI Banyuwangi
3 Program Studi Teknik Elektro, Universitas PGRI Banyuwangi
1 uniba.yani86@gmail.com , 2 nanacan12@gmail.com , 3 chariselektro@gmail.com

## ABSTRACT
Mokhamad  Yani,  Department  of  Electrical  Engineering, Faculty  of  Engineering,  PGRI  University  Banyuwangi,  August 2021  Design  and  Build  a  Chicken  Coop  Monitor  and  Actuator Using  NodeMCU  ESP8266,  Supervisor  :  Ratna  Mustika  Yasi, Charis Fathul Hadi
Abstract  -  Basically, the method  of monitoring and  controlling the condition of the chicken coop by using fully human power has been running for a long time. But it is considered less practical and efficient  in  terms  of  time  and  energy  from  humans  directly, especially to the owner of the cage. So it is necessary to make tools that can minimize this using practical technology.
In this research, a tool that can be used on farms is made as a solution so that farms can be managed efficiently. The tool utilizes a  Wireless  Sensor  Network  based  on  the  NodeMCU  ESP8266 microcontroller. In this case we will do research first in the form of a  prototipe.  The  prototipe  will  install  a  DHT22  temperature  and humidity  sensor  and  several  actuators  in  the  form  of  a  relay  to control enclosure devices such as fans and lights. The device will be connected  to  the  internet  so  that  monitoring  and  control  of  the device can be done using an online website.
The results of system testing based on the level of accuracy and speed of data transmission carried out for 10 times of data retrieval showed  that  all  data  could  be  sent  without  any  data  loss  and  with the speed of sending between software to hardware at a speed of 1.4 seconds with an internet access speed of 2, 8 Mbps and the speed of data transmission from hardware to software is 3 seconds.

## Keywords: Attendance System, NodeMCU ESP8266, Website
Mokhamad  Yani,  Jurusan  Teknik  Teknik  Elektro,  Fakultas Teknik  Universitas  PGRI  Banyuwangi,  Agustus  2021  Rancang Bangun  Monitor  Dan  Aktuator    Kandang  Ayam  Menggunakan NodeMCU  ESP8266,  Dosen  Pembimbing  :  Ratna  Mustika  Yasi, Charis Fathul Hadi
Abstrak - Pada dasarnya metode monitor dan kontrol kondisi kandang ayam dengan menggunakan tenaga manusia sepenuhnya sudah berjalan dari dulu. Tapi hal itu dirasa kurang praktis  dan  efisien  dalam  segi  waktu  dan  tenaga  dari  manusia secara  langsung,  terutama  terhadap  pemilik  kandang.  Sehingga perlu  dibuatkan  alat  yang  dapat  meminimalisir  hal  tersebut menggunakan teknologi praktis.
Pada  penelitian  ini  dibuatlah  sebuah  alat  yang  dapat digunakan  di  peternakan  sebagai  salah  satu  solusi  agar peternakan  dapat  dikelola  dengan  efisien.  Alat  tersebut memanfaatkan Wireless Sensor Network berbasis
microcontroller  NodeMCU  ESP8266.  Dalam  hal  ini  kita  akan melakukan  penelitian  terlebih  dahulu  dalam  bentuk  prototipe. Pada  prototipe  akan  dipasang  sensor  suhu  dan  kelembaban DHT22  dan  beberapa  aktuator  dalam  bentuk  relay  untuk mengontrol  perangkat  kandang  seperti  kipas  angin  dan  lampu. Perangkat tersebut akan  dihubungkan  dengan internet sehingga monitoring  dan  kontrol  perangkat  dapat  dilakukan  dengan menggunakan website secara online.
Hasil dari pengujian sistem berdasarkan tingkat akurasi dan kecepatan  pengiriman  data  yang  dilakukan  selama  10  kali pengambilan  data  didapatkan  hasil  bahwa  semua  data  dapat terkirim tanpa satupun  kehilangan  data serta  dengan  kecepatan pengiriman  antara  software  ke  hardware  dengan  kecepatan  1,4 detik  dengan  kecepatan  akses  internet  sebesar  2,8  Mbps  serta kecepatan  pengiriman  data  dari  hardware  ke  software  berada pada 3 detik.
Kata kunci : DHT22, NodeMCU ESP8266, Wireless

## I. Pendahuluan
Industri  perunggasan  atau  ternak  unggas  memiliki  nilai jual  yang  menjajikan  khususnya  dalam  penyediaan  protein hewani  guna  memenuhi  kebutuhan  dalam  negeri,  Salah  satu industry  perunggasan  yang  memiliki  peran  penting  dalam penyediaan  protein  hewani  masyarakat  adalah  peternakan ayam  ras  petelur  yang  menghasilkan  produk  telur  konsums [1].  Usaha  peternakan  ayam  terutama  ayam  boiler  hanya dibutuhkan  waktu  5-6  minggu  agar  ayam  pedaging  dapat dipanen.  Pengelolaan  usaha  ternak  ayam  pedaging  harus ditunjang  dengan  kemampuan  manajemen  yang  baik,  mulai dari  manajemen  produksi,  keuangan  hingga  manajemen pemasaran  [2].  Pada  tahun  2016-2019,  proyeksi  permintaan daging  ayam  untuk  konsumsi  cenderung  meningkat  rata-rata 1,56% per tahun atau sebesar 4,69kg/kap/tahun, sehingga total kebutuhan daging ayam  untuk konsumsi langsung pada tahun 2016  sebesar  1,19  juta  ton  dan  tahun  2017  sebesar  1,24  ton, tahun  2018  sebesar  1,27  ton  dan  tahun  2019  mencapai  1,3- juta ton [3].
Salah  satu  peternakan  yang  dikembangkan  untuk menunjang  protein  hewani  adalah  peternakann  ayam  ras petelur  [4],  peternakan  ayam  petelur  memiliki  peluang  untuk dikembangkan  [5],  [6]  menyatakan  bahwa  dalam  dunia perunggasan,  usaha  peternakan  ayam  ras  petelur  mengalami
perkembangan  yang  pesat  dan  umumnya  bersifat  komersial. Namun  dalam  pengelolaan  peternakan  ayam  ternyata  stidak mudah,  ada  beberapa  hal  yang  harus  dilakukan,  tentang budidaya ayam pedaging. Salah satunya yaitu pemilihan lokasi kandang yang jauh dari pemukiman penduduk, bertujuan agar tidak menganggu pemukiman.
Pemilihan  lokasi  yang  jauh  menimbulkan  masalah  baru, yaitu sulitnya menemukan pekerja yang profesional yang mau menetap  di  peternakan,  padahal  kondisi  kandang  harus dipantau  terus  menerus.  Selain  itu  pengaruh global  warming yang berdampak pada perubahan cuaca yang sangat fluktuatif, sehingga  pemeliharaan  harus  ketat  dan  intensif,  suhu  dan kelembaban  kandang  harus  diatur  sesuai  dengan  usia  ayam dengan  lampu  pemanas  dan  kipas  angin.  Jumlah  pemberian pakan  dan  minum  disesuaikan  dengan  usia  ayam.  Monitoring suhu jarak jauh sangat bermanfaat jika dilakukan pada daerah yang  luas,  daerah  yang  berbahaya  atau  untuk  kecepatan pengambilan  data  karena  hanya  peralatan  sensor  dan  sistem transmisi  yang  berada  di  lokasi.  [7].  Selama  ini  seorang network  administrator harus  berada  pada  ruang server jika ingin  menyalakan server ,  atau  memeriksa  apakah  temperatur ruang server sudah  cukup  agar server dapat  bekerja  optimal [8].
Permasalahan timbul karena ruang server biasanya terletak cukup  jauh  dan  harus  selalu  terkunci  demi  alasan  keamanan. Sehingga  dibutuhkan  sistem  kendali  dan  monitor  yang  dapat menyalakan  server  dari  jarak  jauh  sekaligus  memantau  suhu ruang server  [9].
Internet  of  Things (IoT)  adalah  salah  satu  hasil  pemikiran para  peneliti  yang  mengoptimasi  beberapa  alat  seperti  media sensor, radio frequency identification (RFID), wireless sensor network serta smart object lain  yang  memungkinkan  manusia mudah  berinteraksi  dengan  semua  peralatan  yang  terhubung dengan  jaringan  [10].  Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di atas  salah  satu  solusi  agar  monitoring  peternakan  dapat dikelola dengan efisien adalah dengan memanfaatkan  jaringan jarak jauh tanpa kabel berbasis NODEMCU ESP8266. Dalam hal  ini  kita  akan  melakukan  penelitian  terlebih  dahulu  dalam bentuk  prototipe.  Pada  prototipe  akan  digunakan  sensor DHT22  dan  beberapa  aktuator  dalam  bentuk  relay  untuk mengontrol perangkat kandang seperti kipas angin dan lampu, perangkat  tersebut  akan  dihubungkan  dengan  internet sehingga  monitoring  perangkat  dapat  dilakukan  dengan menggunakan website secara  online. Peneliti akan  merancang dan  membangun    suatu  sistem  Monitoring  dan  Aktuator Kandang  Ayam  Menggunakan  NODEMCU  ESP8266  dengan memfokuskan kontroling pada suhu dan kelembapan kandang ayam.

## II. Metode Penelitian

## A. Metode
Pada  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  eksperimen dengan  pendekatan  kuantitatif  (pengukuran  secara  numerik
berdasarkan  kejadian  yang  sedang  diteliti).  Dimana  dalam desain  penelitian  terdapat  suatu  kelompok  yang  diberi perlakuan  tertentu  dan  selanjutnya  diobservasi  hasilnya. Dalam  penelitian  ini  subjek  disajikan  dengan  beberapa  jenis perlakuan  lalu  diukur  hasilnya.  Penelitian  ini  dilaksanakan  di Laboratorium  Teknik  Elektro  Fakultas  Teknik  Universitas PGRI  Banyuwangi  pada  bulan  Juli  minggu  pertama  sampai dengan Agustus minggu kedua 2021.

## B. Tahap Pelaksanaan
Tahap  pembuatan  instrumen  yang  diterapkan  pada penelitian ini dengan membuat kerangka kerja penelitian yang akan  menjelaskan  secara  keseluruhan  proses  dan  serangkaian penelitian  yang  akan  dilaksanakan.  Diagram  alir  kerangka kerja tersebut bisa diperhatikan di gambar berikut.

## Gambar 1 Diagram Alir Tahap Pelaksanaan

## C. Perancangan Perangkat Keras
Pada  tahap  ini  akan  dilakukan  perancangan  sistem berdasarakan  kebutuhan  data  analisa  yang  akan  diambil. Perancangan dilakukan dengan mengunakan sensor-sensor dan aktuator  yang  akan  disesuaikan  dengan  permasalahan  dan parameter  atau  perangkat  yang  berada  di  dalam  peternakan. Pada  perangkat  keras  Input  kita  dapatkan  dari  sensor  DHT22 dan  loadcell.  Sinyal  input  akan  diterima  oleh  ATMega  328P- PU  untuk  diproses.  Dalam  proses  akan  dikeluarkan  perintah untuk menjalankan keluaran pada LCD 16x2, lampu dan kipas DC.
Pada  komunikasi  jaringan  input  didapatkan  dari  sumber jaringan internet guna menghubungkan NODEMCU ESP8266 ke  website.  Setelah  perangkat  terkoneksi  dengan  website melalui  jaringan  internet  yang  ditangkap  oleh  NODEMCU ESP8266 maka perangkat bisa mengirimkan perintah langsung ke website untuk menjalankan program yang sudah tersimpan pada webpage berupa keluaran tampilan pada webpage. Untuk lebih  jelasnya  rancangan  sistem  pada  penelitian  ini  bisa diperhatikan di  gambar 3.2.
Gambar 2 Diagram Blok Perangkat Keras
Untuk  lebih  jelasnya  mengenai  tahapan  perancangan perangkat  keras  dibuatlah  sebuah  skema  rangkaian  perangkat keras  yang  dapat  menjelaskan  seluruh  tata  letak  dan pengkabelan komponen aktif dan pasif hingga menjadi sebuah sistem rangkaian elektronika.
Gambar 3 Skema Rangkaian Perangkat Keras
Cara  kerja  sensor  suhu  mengacu  pada  pembacaan  awal dari  pengukuran  sensor  dan  dilakukan  perbandingan  dengan suhu  acuan  yang  bisa  disetel  oleh  pengguna.  Uraian  dari diagram alir akan dijelaskan di bawah ini.
1.  Apabila  suhu  acuan  lebih  besar  dari  suhu  terukur  maka lampu menyala.
2.  Apabila  suhu  acuan  lebih  kecil  dari  suhu  terukur  maka lampu padam.
3.  Apabila  suhu  acuan  sama  dengan  suhu  terukur  maka program  selesai  dan  looping  ke  proses  baca  sensor terukur..

## Gambar 6 Diagram Cara Kerja Sensor Suhu
Cara  kerja  sensor  kelembaban  mengacu  pada  pembacaan awal  dari  pengukuran  sensor  dan  dilakukan  perbandingan dengan  kelembaban  acuan  yang  bisa  disetel  oleh  pengguna. Uraian dari diagram alir akan dijelaskan di bawah ini.
1.  Apabila  kelembaban  acuan  lebih  besar  dari  kelembaban terukur maka kipas menyala.
2.  Apabila  kelembaban  acuan  lebih  kecil  dari  kelembaban terukur maka kipas padam.
3.  Apabila  kelembaban  acuan  sama  dengan  kelembaban terukur  maka  program  selesai  dan  looping  ke  proses  baca sensor terukur.
Gambar 5 Diagram Cara Kerja Sensor Kelembaban

## Gambar 4 Diagram Cara Kerja Perangkat Keras

## D. Perancangan Perangkat Lunak
Pada  penelitian  ini  proses  perancangan  perangkat  lunak dibangun  menggunakan  bahasa  program  PHP  ( Hypertext Preprocessor ).  Secara  singkat  cara  kerja  dari  perancangan perangkat  lunak  pada  penelitian  bisa  diperhatikan  pada gambar dibawah.
Gambar 5 Diagram Alir Cara Kerja Perangkat Lunak

## III. Hasil dan Pembahasan

## A. Pembacaan Sensor
Dalam  pembacaan  sensor  DHT22  maka  didapat  keluaran besaran  suhu  dan  kelembaban.  Pembacaan  ini  harus  melalui uji  akurasi  dari  sensor  yang  digunakan  yaitu  dengan  cara melakukan  perbandingan  antara  pembacaan  sensor  DHT22 dengan  alat  ukur  thermometer.  Hasil  pembacaan  dari  kedua alat tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 1 Hasil Pembacaan Sistem Monitor Suhu dan Kelembaban dari Sensor DHT22
Percobaan  tabel  diatas  adalah  percobaan  yang  dilakukan untuk  mengetahui  pembacaan  sensor  suhu  dan  kelembaban DHT22  dibandingkan  dengan  pembacaan  pada  thermohygro meter dan bisa dihitung selisih dari pengukuran tersebut.
Pada  percobaan  ke-1  suhu  terbaca  pada  sensor  DHT22 adalah  32  °C  dan  kelembaban  terbaca  50%.  Pada thermohydrometer  suhu  terbaca  31,7  °C  dan  kelembaban terbaca  52%.  Maka  bisa  dihitung  selisih  pembacaan  suhu 0.0095% dan kelembaban 0.0385%.
Pada  percobaan  ke-2  suhu  terbaca  pada  sensor  DHT22 adalah  31  °C  dan  kelembaban  terbaca  50%.  Pada
thermohydrometer  suhu  terbaca  31,7  °C  dan  kelembaban terbaca  53%.  Maka  bisa  dihitung  selisih  pembacaan  suhu 0.0065% dan kelembaban 0.0566%.
Pada  percobaan  ke-3  suhu  terbaca  pada  sensor  DHT22 adalah  30  °C  dan  kelembaban  terbaca  50%.  Pada thermohydrometer  suhu  terbaca  29,7  °C  dan  kelembaban terbaca  51%.  Maka  bisa  dihitung  selisih  pembacaan  suhu 0.0101% dan kelembaban 0.0196%.
Pada  percobaan  ke-4  suhu  terbaca  pada  sensor  DHT22 adalah  29  °C  dan  kelembaban  terbaca  50%.  Pada thermohydrometer  suhu  terbaca  28,6  °C  dan  kelembaban terbaca  54%.  Maka  bisa  dihitung  selisih  pembacaan  suhu 0.0140% dan kelembaban 0.0741%.
Pada  percobaan  ke-5  suhu  terbaca  pada  sensor  DHT22 adalah  28  °C  dan  kelembaban  terbaca  50%.  Pada thermohydrometer  suhu  terbaca  27,7  °C  dan  kelembaban terbaca  52%.  Maka  bisa  dihitung  selisih  pembacaan  suhu 0.0108% dan kelembaban 0.0385%.
Jadi  dari  percobaan  di  atas  bisa  disimpulkan  bahwa pembacaan  sensor  DHT22  cukup  akurat  dengan  selisih pembacaan  suhu  0.0065%  hingga  0.0140%  dan  selisih pembacaan kelembaban 0.0196% hingga 0.0741%.

## Tabel 2 Hasil Pembacaan Data Berdasarkan Akurasi Aktuator
Percobaan  tabel  diatas  adalah  percobaan  yang  dilakukan untuk  mengetahui  selisih  waktu  pada  saat  menekan  tombol manual  lampu  dan  kipas  pada  website.  Apabila  dilakukan penekanan tombol on/off lampu dan kipas pada website maka lampu  dan  kipas  harus  nyala  atau  mati  sesuai  dengan  tombol yang ditekan.
Pada  percobaan  ke-1  hingga  ke-10  maka  didapatkan kesimpulan  bahwa  aktuator  dapat  berjalan  dengan  selisih waktu kisaran 3 sampai 10 detik.

## Tabel 3 Hasil Pembacaan Data Berdasarkan Sensor Loadcell
Percobaan  tabel  diatas  adalah  percobaan  yang  dilakukan untuk  mengetahui  berapa  berat  yang  terbaca  pada  sensor loadcell  dibandingkan  dengan  alat  ukur  timbangan  pabrikan kemudian dihitung selisih dari pembacaan tersebut.
Objek  yang  digunakan  adalah  jagung  pakan  ayam ditimbang  dengan  menggunakan  sensor  loadcell  kemudian dibandingkan  dengan  hasil  pengukuran  berat  pada  timbangan pabrikan.  Dari  hasil  pengukuran  berat  tersebut  maka  bisa dihitung  selisih  berat  hasil  pembacaan  sensor  dengan timbangan pabrikan.
Data yang diperoleh pada percobaan ke-1 adalah berat dari pembacaan sensor 0,1 kg dan berat dari pembacaan timbangan 0,12 kg dengan selisih 0.1667%. Percobaan ke-2 adalah berat dari  pembacaan  sensor  0,2  kg  dan  berat  dari  pembacaan timbangan  0,19  kg  dengan  selisih  0.0526%.  Percobaan  ke-3 adalah  berat  dari  pembacaan  sensor  0,3  kg  dan  berat  dari pembacaan  timbangan  0,31  kg  dengan  selisih  0.0323%. Percobaan ke-4 adalah berat dari pembacaan sensor 0,4 kg dan berat  dari  pembacaan  timbangan  0,41  kg  dengan  selisih 0.0244%. Percobaan ke-5 adalah berat dari pembacaan sensor 0,5kg  dan  hasil  dari  pembacaan  timbangan  0,5  kg  dengan selisih 0.0%.
Jadi  dari  percobaan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa pembacaan  sensor  loadcell  adalah  akurat  ketika  berat  berada kisaran kurang dari 0,9 kg.
Tabel 4 Hasil Pengambilan Data Berdasarkan Pengiriman Data
Pengiriman  data  dari  alat  ke  website  adalah  proses pengiriman  perubahan  data  yang  terjadi  pada  kandang  tiruan ke website melaui jaringan internet. Data itu berupa indikator kipas dan lampu dalam posisi off atau on. Pengujian dilakukan dengan  cara  mematikan  atau  menghidupkan  kipas  dan  lampu secara manual. Waktu yang diukur adalah selisih waktu ketika mematikan  atau  menyalakan  lampu  dan  kipas  secara  manual hingga status mati atau nyala bisa ditampilkan pada website.
Data  yang  didapat  pada  percobaan  pengiriman  data  dari alat  ke  website  adalah  status  data  terkirim  dengan  waktu pengiriman data 4 sampai 7 detik dan kecepatan sinyal internet rata-rata 0,909 Mbps.
Pengiriman  data  dari  website  ke  alat  adalah  proses pengiriman  data  yang  terjadi  pada  website  ke  kandang  tiruan melalui  jaringan  internet.  Pengujian  dengan  cara  penekanan tombol  on  atau  off  pada  website  secara  manual.  Waktu  yang diukur  adalah  selisih  waktu  pada  saat  penekanan  tombol  di website  hingga  kipas  dan  lampu  menyala  atau  mati  pada kandang tiruan.
Data  yang  didapat  pada  percobaan  pengiriman  data  dari website  ke  alat  adalah  status  data  terkirim  dengan  waktu pengiriman data 3 sampai 7 detik dan kecepatan sinyal internet rata-rata 2,32 Mbps.
Jadi  bisa  disimpulkan  bahwa  pengiriman  data  dari  alat  ke website  dan  pengiriman  data  dari  website  ke  alat  sangat dipengaruhi dengan kecepatan sinyal internet yang digunakan.

## Gambar 6  Halaman Utama Webpage
Webpage  merupakan  tampilan  berupa  halaman  di website  di  internet.  Webpage  dapat  menampilkan  sebuah tulisan  atau  sesuatu  yang  dapat  dimuat  dalma  internet. Webpage merupakan sekelompok data yang bisa tampil dalam sebuah internet dan bisa diakses menggunakan URL ( Uniform Resource  Locator ).  Pada  penelitian  ini  webpage  berfungsi sebagai  akses  utama  untuk  dapat  melakukan  monitor  dan kontrol  pada  perangkat  keras  instrumen.  Webpage  dibangun dengan  bahasa  pemrograman  PHP  (Hypertext  Preprocessor) dibantu dengan bahasa  program  web lainnya seperti html dan css  serta  javascript.  Selain  penggunaan  bahasa  pemrograman
tersebut  webpage juga  menggunakan bantuan  framework dari beberapa  pengembang  yang  berlisensi  dibawah  lisensi  MIT (Massachusset Institute Of Technology) sehingga bebas untuk dipakai ataupun dipublikasikan ulang.

## IV. Kesimpulan
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan,  maka  dapat ditarik ksimpulan sebagai berikut :
1. Sistem  monitor  dan  aktuator  suhu,kelembaban  dan kuantitas  pakan  pada  kandang  ayam  menggunakan NodeMcu  Esp8299  dibuat  sedemikian  rupa  menyerupai kandang  ayam  tertutup  dalam  bentuk  prototipe dilengkapi  dengan  perangkat  keras  yang  mendukung adanya  komunikasi  dengan  internet.  Tiruan  kandang  ini dibuat tertutup atas dasar tingkat kemudahan pembacaan sensor  yang  lebih  akurat  agar  tidak  terpengaruh  banyak faktor  dari  luar  dan  memudahkan  dalam  pengukuran suhu dan kelembaban.
2. Pembacaan  sistem  sensor  suhu  dan  kelembaban  dari DHT22  dengan  hasil  bahwa  pembacaan  sensor  DHT22 cukup  akurat  dengan  selisih  pembacaan  suhu  0.0065% hingga  0.0140%  dan  selisih  pembacaan  kelembaban 0.0196% hingga 0.0741%.
3. Pembacaan  data  berdasarkan  akurasi  aktuator  dengan hasil bahwa aktuator dapat berjalan dengan selisih waktu kisaran 3 sampai 10 detik.
4. Pembacaan  data  berdasarkan  sensor loadcell dengan hasil  bahwa  pembacaan  sensor loadcell adalah  akurat ketika berat berada kisaran kurang dari 0,9 kg.
5. Pengambilan  data  berdasarkan  pengiriman  data  dengan hasil  bahwa  pengiriman  data  dari  alat  ke  website  dan pengiriman  data  dari  website  ke  alat  sangat  dipengaruhi dengan kecepatan sinyal internet yang digunakan.

## V. Daftar Pustaka
[1]. Pelafu, F., Najoan, M., & Elly, F. H. (2018). Potensi pengembangan  peternakan  ayam  ras  petelur  di Kabupaten  Halmahera  Barat.  Jurnal  Zootek,  38(1), 209-219.
[2]. Simanjuntak,  M.  C.  (2018,  Agustus).  Analisis  usaha ternak  ayam  broiler  di  peternakan  ayam  selama  satu kali masa produksi. Jurnal Fapertanak, 3(1), 60-81.
[3]. Nuryati,  L.,  Noviati,  Waryanto,  B.,  &  Widaningsih, R.  (2015).  Outlook  Komoditas  Pertanian  Sub  Sektro Peternakan Daging Ayam. Tangerang: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.
[4]. Ardhiana,  M.  Y.,  Nugroho,  B.  A.,  &  Hartanto,  B. (2014).  Efisiensi  Pemasaran  Telur  Ayam  Ras  di Kecamatan  Ringinrejo  Kabupaten  Kedir.  Jurnal Fakultas Peternakan, 2(1), 1-13.
[5]. Widyantara,  I.  N.,  &  Ardani,  I.  K.  (2017).  Analisis Strategi Pemasaran Telur Ayam (Studi Kasus di Desa Pesedahan  dan  Bugbug,  Kabupaten  Karangaem).  E- Jurnal Manajemen, 6(7), 3766-3793.
[6]. Purwaningsih,  D.  L.  (2014).  Peternakan  Ayam  Ras Petelur di Kota Singkawang. Jurnal Online Mahasiswa Arsitektur Universitas Tanjungpura, 2(2), 74-88.
[7]. Budioko,  T.  (2016).  Sistem  Monitoring  Suhu  Jarak Jauh  Berbasis Internet  of  Things (IoT)  mengunakan Protokol  Mqtt.  Seminar  Riset  Teknologi  Informasi (SRITI) (pp. 353-358). Ypgyakarta: STMIK AKAKOM YOGYAKARTA.
[8]. Periyaldi,  W.P,  A.  B.,  &  Wajiansyah,  A.  (2018, April). Implementasi Sistem Monitoring Suhu Ruang Server  Satnetcom  Berbasis Internet  of  Things (IOT) Menggunakan  Protokol  Komunikasi Message  Queue Telemetry Transport
(MQTT). JURNAL
TEKNOLOGI TERPADU V, 6(1), 23-29.
[9]. Cahyawan,  A.  K.  (2015).  Sistem  Monitor  Dan Kendali  Ruang  Server  Dengan  Embedded  Ethernet. Jurnal Lontar Komputer, 2(1), 6-16.
[10]. Junaidi , A. (2015, April). Internet of Things , Sejarah Teknologi dan Penerapannya. Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan, 1(3), 28-35.
[11]. Makmur,  &  Purwoto,  B.  H.  (2018,  Februari). Perancangan  Prototipe  Kandang  Ayam  Broiler Closed House Untuk Kontrol Suhu Dan Kelembaban
Berbasis Arduino Mega 2560. Instutional Repository UMS Library , 4-9.
[12]. Ramadhan,  D.,  Hanuranto,  A.  T.,  &  Mayasari,  R. (2020). Implementasi Kandang Ayam Pintar Berbasis Internet  Of  Things Untuk  Pemantauan  Dan Pengendalian  Peternakan  Ayam. e-Proceeding  of Engineering. 7, pp. 3639-3650. Bandung: Universitas Telkom.
[13]. Fitriasari,  F.,  Zuhrie,  M.  S.,  Rusimamto,  P.  W.,  & Kholis,  N.  (2020).  Perancangan  sistem  monitoring dan  controlling  kandang  ayam  berbasis internet  of things . Indonesian  journal  of  engineering  and technology (inajet), 3(1), 114-124.
[14]. Saputra,  J.  S.  (2020,  Maret). Prototype  Sistem Monitoring Suhu  Dan  Kelembaban  Pada  Kandang Ayam  Broiler  Berbasis Internet  Of  Things .  Jurnal PROSISKO, 7(1), 72-83.
[15]. Fatoni,  Ahmad  (2015).  Rancang  Bangun  Alat Pembelajaran  Microcontroller  Berbasis  Atmega  328 Di Universitas Serang Raya. Jurnal PROSISKO Vol. 2.
[16]. P.Marian. (15-04-2017). AM2302 / DHT22 Datasheet. http:// www.electroschematics.com .
[17]. Harminingtyas, R. (2014). Analisis Layanan Website Sebagai Media Promosi, Media Transaksi Dan Media Informasi  Dan  Pengaruhnya  Terhadap Brand  Image Perusahaan  Pada  Hotel  Ciputra  Di  Kota  Semarang (Vol. 6). Semarang: JURNAL STIE SEMARANG.