Perencanaan Sistem Penyediaan Air Bersih Di Terminal Antar Lintas Batas Negara (ALBN) Sungai Ambawang,

## Kabupaten Kubu Raya
Dentry 1 , Kiki Prio Utomo 2 , Hendri Sutrisno 3
1,2,3 Jurusan Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Tanjungpura, Pontianak,
Indonesia Email: dentry.dwr@gmail.com 1
Received 3 Februari 2003 | Revised 15 Februari 2023 | Accepted  25 Februari 2023

## ABSTRAK
Terminal ALBN Sungai Ambawang merupakan fasilitas umum yang masih belum memiliki sistem penyediaan air bersih  yang  memadai.  Air  hujan  merupakan  sumber  air  yang  dapat  dimanfaatkan  dalam  skala  komunal. Pemanfaatan air hujan sebagai sumber air bersih dapat dilakukan dengan metode pemanenan air hujan dari atap bangunan.  Hasil  perencanaan  menunjukan  pemanfaatan  air  hujan  dapat  memenuhi  kebutuhan  air  bersih  di terminal  ALBN  Sungai  Ambawang.  Total  kebutuhan  air  bersih  di  terminal  ALBN  Sungai  Ambawang  sebesar 2074,383  m 3 /tahun,  Total  supply  air  hujan  yang  dapat  ditangkap  oleh  atap  gedung  ruang  tunggu  dan  kantor dengan total luas atap 1062 m 2 yaitu sebesar 2774,343 m 3 /tahun dan supply air hujan yang tersisa sebesar 699,960 m 3 /tahun.  Kapasitas  ground  water  tank  di  gedung  ruang  tunggu  direncanakan  sebesar  158  m 3 ,  sedangkan  di gedung kantor direncanakan sebesar 60 m 3 . Karena kapasitas ground water tank eksisting (96,39 m 3 ) jauh lebih besar dibandingkan dengan ground water tank direncanakan (60 m 3 ), sehingga ground water tank eksisting dapat dimanfaatkan. Estimasi biaya pembuatan sistem penyediaan air bersih dari air hujan di terminal ALBN Sungai Ambawang adalah sebesar Rp 614.835.771,72.
Kata kunci: Terminal, Air Hujan, Sistem Pemanenan Air Hujan

## ABSTRACT
The Sungai Ambawang ALBN terminal is a public facility that still does not have an adequate clean water supply system. Rainwater is a source of water that can be utilized on a communal scale. Utilization of rainwater as a source of clean water can be done by harvesting rainwater from the roof of the building. The results of the planning show that the use of rainwater can meet the needs of clean water at the Sungai Ambawang ALBN terminal. The total demand for clean water at the Sungai Ambawang ALBN terminal is 2074.383 m 3 / year, the total supply of rainwater that can be captured by the roof of the waiting room and office building with a total roof area of 1062 m 3 is 2774,343 m 3 / year and supply the remaining rainwater is 699,960 m 3 /year. The ground water tank capacity in the waiting room building is planned to be 158 m 3 , while in the office building it is planned to be 60 m3. Because the capacity of the existing ground water tank (96.39 m 3 ) is much larger than the planned ground water tank (60 m 3 ), the existing ground water tank can be utilized. The estimated cost of making a clean water supply system from rainwater at the Sungai Ambawang ALBN terminal is IDR 614,835,771.72.
Keywords: Terminal, Rainwater, Rainwater Harvesting System
Perencanaan Sistem Penyediaan Air Bersih Di Terminal Antar Lintas Batas Negara (ALBN) Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya

## 1. PENDAHULUAN
Terminal  bus  menjadi  bagian  struktur  yang  penting  untuk  meningkatkan  kelancaran  penggunaan transportasi umum khususnya jalur darat. Terminal  bus ALBN Sungai  Ambawang, Kabupaten Kubu Raya merupakan satu-satunya terminal penumpang tipe A di wilayah Kalimantan Barat yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat Ditjen Perhubungan Darat (HUBDAT), tepatnya di bawah Koordinasi Balai  Pembina  Transportasi  Darat  (BPTD)  Wilayah  XIV  Provinsi  Kalimantan  Barat.  Terminal penumpang tipe A berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan Antar Lintas Batas Negara  (ALBN)  di  wilayah  terdekat  yaitu;  Indonesia  (Pontianak),  Malaysia  (Kuching)  dan  Brunei Darussalam (Seri Begawan), Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Angkutan Antar Kota Provinsi (AKAP).
Upaya untuk mendukung kegiatan usaha di lokasi terminal bus Sungai Ambawang tersebut, terdapat fasilitas  yang  telah  disediakan  seperti  tempat  parkir  untuk  kendaraan  roda  empat  (mobil),  kendaraan roda dua (sepeda motor), bus, toilet umum, bengkel dan lain-lain sesuai standar pelayanan di terminal. Aktivitas  pelayanan  penumpang  di  terminal  tentunya  tidak  lepas  dari  kebutuhan  pokok  manusia terhadap  kebutuhan  air  bersih.  Kebutuhan  air  dalam  suatu  bangunan  menggambarkan  air  yang  dapat dimanfaatkan baik oleh pegawai maupun penumpang untuk keperluan sehari-hari seperti Mandi, Cuci dan Kakus (MCK) atau tujuan lain yang berhubungan dengan semua kegiatan di terminal.
Banyak pegawai dan penumpang  yang keluar dan masuk terminal setiap hari akan  membutuhkan air bersih,  sedangkan  sampai  saat  ini  terminal  ALBN  Sungai  Ambawang  belum  dapat  memenuhi  akan besarnya kebutuhan air bersih, karena lokasi terminal Sungai Ambawang jauh dari mata air bersih dan kualitas air permukaan yang tidak memadai sehingga diperlukannya alternatif sumber air pilihan yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan air bersih.
Air hujan merupakan salah satu sumber air bersih yang dapat dimanfaatkan dalam penyediaan air bersih. Tercatat  Kota  Pontianak  (2017)  mengalami  genangan  yang  cukup  tinggi,  ketinggian  genangan  di beberapa jalan protokol kota dapat mencapai hingga 40 cm yang disebabkan oleh tingginya curah hujan yang terjadi [1]. Memanfaatkan air hujan dengan baik guna sebagai bagian dari penghematan (efisiensi air), mengatasi masalah kekurangan air sekaligus mencegah terjadinya bencana yang mungkin muncul. Berdasarkan  permasalahan  diatas  upaya  pemanfaatan  air  hujan  sebagai  sistem  penyediaan  air  bersih dapat  dilakukan  dengan  metode  pemanenan  air  hujan  dari  atap  bangunan  ( roof  top  rain  water harvesting ) terminal ALBN Sungai Ambawang.
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya perancangan ini adalah:
1.  Mendesain sistem penyediaan air bersih dari air baku yaitu air hujan untuk kebutuhan di terminal ALBN Sungai Ambawang.
2.  Menganalisis  rancangan  anggaran  biaya  (RAB)  yang  diperlukan  dalam  mendesain  sistem penyediaan air bersih dari air baku yaitu air hujan di terminal ALBN Sungai Ambawang

## 2. METODOLOGI

## 2.2 Waktu dan Tempat Perencanaan
Waktu perencanaan dimulai dari bulan April 2022 sampai November 2022. Lokasi perencanaan terletak di  Terminal  Antar  Lintas  Batas  Negara  (ALBN),  Jalan  Trans  Kalimantan  (Alianyang),  Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.

## 2.3 Studi Literatur
Pada tahap ini dilakukan studi literatur bertujuan untuk memahami perencanaan yang akan dilakukan dan  memperoleh  literatur  untuk  mendukung  perencanaan  tersebut.  Studi  literatur  utama  berkaitan dengan  pemanfaatan  air  hujan  menggunakan  metode  pemanenan  air  hujan  (PAH)  dari  atap  ( roof catchment )  dalam  memenuhi  kebutuhan  air  domestik  untuk  skala  komunal.  Studi  literatur  dalam perencanaan ini, diperoleh dari buku, jurnal dan karya ilmiah.

## 2.4 Teknik Pengumpulan Data
A. Data Primer
Data  primer  yang  digunakan  dalam  perencanaan  ini  didapatkan  melalui  pengamatan  secara langsung  dari  lokasi  studi.  Adapun  data  primer  yang  diperlukan  untuk  merancang  sistem pemanenan air hujan diantaranya adalah.
- Ketersediaan sumber air bersih
- Kualitas air hujan
- Atap bangunan yang memugkinkan dijadikan area tangkapan air hujan
- Kondisi lahan yang digunakan sebagai area penempatan bak penampung.
- Bak Penampung ( ground water tank ) eksisting
B. Data Sekunder
Pengumpulan data sekunder diperoleh dari data yang telah diolah atau dalam bentuk sudah jadi, data sekunder yang digunakan dalam perencanaan ini adalah.
- Data jumlah pegawai, jumlah pengunjung.dan Site plan terminal: diperoleh dari instalasi terminal ALBN Sungai Ambawang.
- Data kualitas air hujan: diperoleh studi literatur terdahulu.
- Dan  data  curah  hujan  10  tahun  terakhir  (2012  –  2021):  diperoleh  secara  online  dari  database BMKG, Stasiun Meteorologi Supadio [2].

## 2.5 Teknik Analisis Data
A. Perhitungan Kebutuhan Air Bersih
Perhitungan kebutuhan air bersih menggunakan  jumlah  pengunjung  dan data jumlah  pegawai  di Terminal ALBN Sungai Ambawang. Berikut merupakan persamaan umum yang digunakan dalam perhitungan kebutuhan air bersih:
B = D x P x 30 .……………........................................................................................................ (2.1) Keterangan : B = Kebutuhan Air dalam satu bulan (m 3 ) D = Standar Kebutuhan air (m 3 /pengunjung/tiba dan pergi) ( SNI-03-7065-2005 ) P = Jumlah Pengguna (Orang)

## B. Perhitungan Luas Atap (Area Tangkapan Air Hujan)
Bangunan  atap  yang  akan  digunakan  sebagai  area  tangkapan  air  hujan  di  terminal  Antar  Lintas Batas  Negara  (ALBN)  Sungai  Ambawang  yaitu  gedung  ruang  tunggu  dan  kantor.  Bentuk  atap gedung ruang tunggu dapat dilihat pada Gambar 1.
Perencanaan Sistem Penyediaan Air Bersih Di Terminal Antar Lintas Batas Negara (ALBN) Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya
Gambar 1. Bentuk Atap Gedung Ruang Tunggu
Persamaan  yang  digunakan  untuk  menentukan  luas  atap  di  terminal  ALBN  Sungai  Ambawang adalah sebagai berikut.
A = 2 x panjang atap x lebar atap posisi miring ..........................................................................(2.2)
Lebar atap posisi miring = √𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑎𝑡𝑎𝑝 2 + ( 𝑙𝑒𝑏𝑎𝑟 𝑎𝑡𝑎𝑝 2 ) 2 .......................................................(2.3) Lebar atap posisi miring =y × 𝑥 𝑐𝑜𝑠 𝑎 .……………........................................................................(2.4)
Keterangan: A =luas area tangkapan air hujan/luasan atap(m 2 )
Y = Panjang
x = Lebar proyeksi sisi (m) a = Kemiringan atap (o)

## C. Analisis Curah Hujan
1. Kualitas Air Hujan
Data kualitas air hujan yang telah diperoleh di Laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura,  kemudian  dibandingkan  dengan  baku  mutu  air  bersih  yang  berlaku  yaitu Peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017.
2. Hujan Rencana
Rumus-rumus yang dapat digunakan untuk menentukan hujan rencana dengan menggunakan analisa distribusi Gumbel adalah sebagai berikut:
- Menghitung standar deviasi dari data curah hujan.
Sd = √ ∑ (𝑋𝑖−𝑋𝑟) 2 𝑛 𝑡 𝑛=1 𝑛−1 ............................................................................................................(2.5)
- Menghitung hujan rencana menggunakan periode ulang tahunan.
Xt = Xr + (K.Sd) ..................................................................................................................(2.6)
- Faktor  frekuensi  (K)  untuk  periode  ulang  tahun  (PUH)  dapat  diperoleh  dengan  rumus berikut.
K = 𝑌𝑡−𝑌𝑛 𝑆𝑛 .............................................................................................................................(2.7)
Keterangan: Xi = Curah hujan maksimum
Xr = Rata-rata curah hujan maksimum n = Jumlah data K = Faktor frekuensi untuk periode ulang Xt = Curah hujan rencana
Sd = Standar deviasi
Jumlah data curah hujan yang digunakan adalah 10 maka n = 10 dari Table of Reduced Mean (Yn)  = 0,9496 dan Reduced Standard Deviation (Sn) = 0,4952 [3].
3. Intensitas Air Hujan
Rumus  yang  digunakan  dalam  perhitungan  intensitas  hujan  adalah  persamaan  mononobe sebagai berikut:
I = 𝑅24 24 × ( 24 𝑡 ) 2 3 .....................................................................................................................(2.8)
Keterangan: I = Intensitas hujan
R24 = curah hujan harian maksimum (mm) t = lamanya hujan (jam)
4. Hujan Andalan Curah hujan andalan dilakukan dengan metode basic year menggunakan data jumlah curah hujan harian maksimum yang telah jumlah dan diurutkan dari nilai tertinggi ke nilai terendah kemudian  ditentukan  peluangnya.  Dari  berbagai  peluang  tersebut  akan  dipilih  adalah  data curah hujan dengan tingkat keandalan 80% atau yang paling mendekati menggunakan rumus weibull.
P % = 𝑚 𝑛+1 ×  100 ................................................................................................................(2.9)
Keterangan: P = Probabilitas
m= Nomor urut data dari data seri yang telah diurutkan n = Banyaknya data
D. Perhitungan ketersediaan( Supply ) Air Hujan Perhitungan supply air hujan diperlukan untuk mengetahui besarnya ketersediaan air hujan yang dapat ditampung. Berikut merupakan persamaan umum yang digunakan untuk menghitung supply air hujan.
𝑆 = 𝐴 × 𝑀 × 𝐹 .......……………..................................................................................................(2.10) Keterangan: S = Supply air hujan yang dapat dipanen (m³)
A=luas area tangkapan air hujan/luasan atap (m 2 ) M=Jumlah curah hujan harian maksimum (m 3 ) F=Koefisien runoff (0,80)

## E. Perencanaan Talang Air
Perhitungan dimensi talang horizontal setengah lingkaran, talang vertikal dan horizontal mengacu pada SNI 03-7065-2005 Tentang Tata Cara Perencanaan Sistem Plumbing.
F. Perhitungan Bak Penampung perhitungan volume bak penampung ( ground water tank ) dihitung berdasarkan akumulasi supply dan kebutuhan air. Perhitungan volume bak penampungan ini dapat diketahui dengan persamaan berikut:
𝑉 = 𝑆 - 𝐵 .......................................................................................................................................(2.11) Keterangan:V= Volume bak penampung ( ground water tank ) dalam satu bulan (m³)
S= Volume bak menampung air hujan dalam satu bulan (m³)
Perencanaan Sistem Penyediaan Air Bersih Di Terminal Antar Lintas Batas Negara (ALBN) Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya
B=Kebutuhan air bersih dalam satu bulan (m³)
Bentuk penampang bak penampung yang digunakan adalah penampang berbentuk balok, Sehingga dimensi bak dapat diketahui dengan menggunakan persamaan berikut:
V = P × L × T .......……………..................................................................................................(2.12) Keterangan: V = Volume Bak Penampung (m³) P = Panjang (m) L= Lebar (m) T= Tinggi (m)

## 2.6 Analisis Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Analisis harga satuan pekerjaan (AHSP) yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor (PERMEN PUPR) 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Gambaran Umum Lokasi Studi
Terminal  penumpang  Antar  Lintas  Batas  Negara  (ALBN)  terletak  di  tepi  Jalan  Trans  Kalimantan (Alianyang)  Desa  Parit  Masigi,  Kecamatan  Sungai  Ambawang,  Kabupaten  Kubu  Raya,  Kalimantan Barat.  Titik  pusatnya  terletak  pada  koordinat  0°  2'34.55"S  lintang  selatan  dan  109°24'19.89"E  bujur timur dan berdasarkan posisi geografis, Terminal Sungai Ambawang memiliki batas-batas:
- Barat: Jalan Trans Kalimantan dan pemukiman warga
- Timur: Pemukiman warga
- Utara: Lahan kosong dan Pemukiman warga
- Selatan: Hutan
Peta lokasi Terminal ALBN Sungai Ambawang dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2. Peta Lokasi Terminal ALBN Sungai Ambawang

## 3.2 Kebutuhan Air Bersih di Terminal ALBN Sungai Ambawang
Kebutuhan  air  bersih  adalah  banyak  atau  besarnya  volume  air  yang  dibutuhkan  untuk  memenuhi kebutuhan air dalam kegiatan sehari-hari. Kebutuhan air bersih di terminal ALBN Sungai Ambawang dihitung berdasar pada jumlah pegawai dan penumpang. Standar kebutuhan air bersih yang digunakan pada perencanaan ini adalah diperuntukan sesuai penggunaan gedung (kantor dan terminal) berdasarkan SNI-03-7065-2005 Tentang Tata Cara Perencanaan Sistem plumbing.
Data jumlah pegawai di terminal Sungai Ambawang sebanyak 61 Orang (Tahun 2022) sehingga standar kebutuhan  air  yang  digunakanan  adalah  kebutuhan  untuk  gedung  kantor  yaitu  sebesar  50 liter/pegawai/hari.  Sedangkan  kebutuhan  air  bersih  dihitung  berdasarkan  data  penumpang  terbanyak dalam  5  Tahun  terakhir  (2017  hingga  2021)  yaitu  data  penumpang  pada  Tahun  2019  dan  standar kebutuhan air untuk penumpang sebesar 3 liter/penumpang tiba dan pergi. Kebutuhan air bersih dihitung menggunakan persamaan 2.1, secara rinci kebutuhan air bersih di terminal ALBN Sungai Ambawang dapat dilihat pada Tabel 1.

## Tabel 1 Kebutuhan Air Bersih di Terminal ALBN Sungai Ambawang
Bulan Pegawai (m 3 ) Penumpang (m 3 ) Total Kebutuhan Air (m 3 ) Januari 91,5 94,119 185,619 Februari 91,5 77,193 168,693 Maret 91,5 73,653 165,153 April 91,5 77,691 169,191 Mei 91,5 79,956 171,456 Juni 91,5 134,013 225,513 Juli 91,5 91,413 182,913 Agustus 91,5 72,696 164,196 September 91,5 65,571 157,071 Oktober 91,5 59,151 150,651 November 91,5 62,454 153,954 Desember 91,5 88,473 179,973 Jumlah 1098 976,383 2074,383

## 3.3 Area Tangkapan
Total luas atap yang yang digunakan merupakan jumlah antara total luas atap gedung ruang tunggu dan gedung kantor terminal ALBN Sungai Ambawang, yang dihitung menggunakan persamaan 2.2, 2.3 dan 2.4.
Total luas atap = Gedung ruang tunggu + Gedung kantor = 682 + 380 =1.062 m 2
Berdasarkan perhitungan diatas total luas atap yang digunakan sebagai area tangkapan air hujan pada gedung terminal ALBN Sungai Ambawang sebesar 1.062 m 2 .

## 3.4 Analisis Curah Hujan

## 3.4.1 Kualitas Air Hujan
Guna  melengkapi  data  sekunder  kualitas  air  hujan  di  Kota  Pontianak,  perencana  juga  melakukan pengujian  kualitas  air  hujan  yang  diuji  pada  Laboratorium  Kualitas  Dan  Kesehatan  Lahan  Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura. Kualitas air kualitas air hujan di terminal ALBN Sungai Ambawang dapat dilihat pada Tabel 2.
Perencanaan Sistem Penyediaan Air Bersih Di Terminal Antar Lintas Batas Negara (ALBN) Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya
Tabel 2. Kualitas Air Hujan No  Parameter  Satuan Nama Peneliti Standar Baku Mutu Air** Muthmainah  Sakong  Mursalin 1 pH - 7,8 5,33 5,91 6,1 - 8,5 2 Kekeruhan  NTU 1,57 1,228 - 25 3 Timbal mg/l - - 0,005 0,05 4 Nitrat mg/l - - 5,883 10 No Parameter Satuan Uji Lab* Standar Baku Mutu** Keterangan 1 Besi (fe) Mg/L 0,02 1 Baik 2 Timbal (Pb) Mg/L 0,00 0,05 Baik Sumber: [4] , [5] dan [6]
* Laboratorium Kualitas dan Kesehatan Lahan Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura
** Baku  mutu  air  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  32 Tahun 2017 [7]
Berdasarkan data sekunder (Kualitas air hujan) dan kualitas air hujan pada Tabel 2 menunjukkan bahwa kualitas air di Pontianak dan sekitarnya (Sungai Ambawang, Kubu Raya) Baik untuk digunakan sebagai air bersih.

## 3.4.2 Hujan Rencana
Masing-masing tahun periode ulang hujan (PUH) dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3 Curah Hujan Rencana PUH Xr K Sd Xt 2 119,51 -0,155 42,180 113 5 119,51 0,979 42,180 161 10 119,51 1,729 42,180 193 15 119,51 2,152 42,180 210 20 119,51 2,449 42,180 223

## 3.4.3 Intensitas Hujan
Berdasarkan  periode  ulang  hujan  (PUH)  (curah  hujan  harian  maksimum)  hasil  perhitungan  diatas digunakan untuk menentukan intensitas hujan. Curah hujan di Kota Pontianak dapat mencapai hingga 7 jam per hari, dengan intensitas curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan genangan air di berbagai lokasi  [8].  Intensitas  hujan  diketahui  dengan  menggunakan  persamaan  Mononobe  dapat  dilihat  pada Tabel 4.

## Tabel 4. Intensitas Hujan
Durasi (Jam) Tahun 2 5 10 15 20 113 (mm) 161 (mm) 193 (mm) 210 (mm) 223 (mm) 0,08 210 299 359 391 415 0,16 132 189 226 246 261 0,25 98 140 168 183 194 0,5 62 88 106 115 122 1 39 56 67 73 77 2 25 35 42 46 49 4 16 22 27 29 31 5 13 19 23 25 26 6 12 17 20 22 23 7 11 15 18 20 21
Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan persamaan mononobe yang ditunjukan pada Tabel 4, maka dibuat grafik hubungan antara durasi dan intensitas curah hujan ( intensity duration frequency (IDF)). Grafik intensity duration frequency (IDF) dapat dilihat pada Gambar 3.

## Gambar 3. Grafik intensity duration frequency (IDF)
Berdasarkan  Tabel  4  dan  Gambar  3 diatas  nilai  intensitas  hujan  untuk  berbagai  durasi  hujan menggunakan metode Mononobe. Semakin lama durasi hujan maka nilai intensitas hujan akan semakin kecil,  ini  menunjukan  bahwa  semakin  pendek  jangka  waktu  curah  hujan  makin  besar  intensitasnya karena hujan tidak selalu kontinu.
Perencanaan  ini  menggunakan  periode  ulang  hujan  (PUH)  5  berdasarkan  hasil  perhitungan  metode Mononobe tahun dengan asumsi durasi hujan 1 jam didapatkan intensitas hujan sebesar 56 mm/jam yang ditandai dengan warna kuning pada Tabel 4. Besarnya curah hujan maksimum untuk setiap rancangan bangunan air tergantung pada usia guna dan kapasitas tampung, sebagai contoh untuk bangunan waduk yang  besar  dibutuhkan  informasi  hujan  maksimum  dengan  periode  ulang  yang  besar  dengan  periode ulang  50,100  tahunan,  sedangkan  informasi  curah  hujan  maksimum  jangka  pendek  dengan  periode ulang 5 tahun dapat digunakan untuk saluran pembawa (talang ataupun irigasi) atau dalam penggunaan dalam skala kecil [9].
0 100 200 300 400 500 0 2 4 6 8 Intensitas Hujan (mm/jam) Durasi (jam) 2 Tahun 5 Tahun 10 Tahun 15 Tahun 20 Tahun
Perencanaan Sistem Penyediaan Air Bersih Di Terminal Antar Lintas Batas Negara (ALBN) Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya

## 3.3.4 Curah Hujan Andalan
Curah hujan andalan merupakan curah hujan yang memiliki tingkat peluang untuk terjadi paling tinggi dimana  pada  periode  tertentu  yang  peluang  terjadinya  mencapai  80%.  Data  curah  hujan  andalan digunakan karena memiliki peluang terjadi cukup besar [10].
Perhitungan  probabilitas  curah  hujan  (peluang  terjadinya  hujan)  persamaan weibull 2.9,  Berikut merupakan hasil perhitungan probabilitas air masing-masing tahun dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5 Peringkat dan Probabilitas Curah Hujan No Tahun Jumlah CH (mm) Urutan Data dari Nilai Terbesar Rangking  Probabilitas (%) 1 2012 686,6 1019,4 1 9,090 2 2013 452,8 962,7 2 18,181 3 2014 695,3 884,2 3 27,272 4 2015 825,3 825,3 4 36,363 5 2016 1019,4 695,3 5 45,454 6 2017 884,2 688,3 6 54,545 7 2018 647,1 687,9 7 63,636 8 2019 688,3 686,6 8 72,727 9 2020 687,9 647,1 9 81,818 10 2021 962,7 452,8 10 90,909
Menurut [11], data curah hujan yang digunakan adalah data curah hujan dengan tingkat keandalan 80% atau yang paling mendekati karena ketersediaan air hujan ini rencanakan untuk kebutuhan air domestik. Berdasarkan dari pengolahan data tersebut yang ditunjukan pada Tabel 5, diperoleh hujan andalan yang mendekati 80% yaitu tahun 2018 dengan probabilitas 81,818%.  Berikut menunjukan data curah hujan tahun 2018 dapat dilihat Tabel 6.

## Tabel 6. Curah Hujan Tahun 2018
No Bulan Curah Hujan(mm) 1 Januari 281,9 2 Februari 134,9 3 Maret 228,2 4 April 337 5 Mei 376,1 6 Juni 271,2 7 Juli 125,6 8 Agustus 32 9 September 247,2 10 Oktober 459,4 11 November 422,3 12 Desember 347,8 Sumber: Database BMKG Online 2022
3.5 Supply Air Bersih di Terminal ALBN Sungai Ambawang
Supply air  hujan  di  terminal  ALBN  Sungai  Ambawang  dihitung  berdasarkan  data  curah  hujan  tahun 2018  dengan  menggunakan  menggunakan  persamaan  2.1.Secara  rinci supply air  hujan  di  terminal ALBN Sungai Ambawang dapat di pada Tabel 7 .
Tabel 7. Supply Air Hujan di terminal ALBN Sungai Ambawang
Bulan (2018) Jumlah Curah Hujan Koefisien Runoff Supply Air di Gedung Ruang Tunggu Supply Air di Gedung Kantor Total Supply mm m 3 m 3 m 3 Januari 281,9 0,8 153,805 85,700 240,000 Februari 134,9 0,8 73,601 41,000 114,611 Maret 228,2 0,8 124,506 69,400 194,000 April 337 0,8 183,867 102,400 286,315 Mei 376,1 0,8 205,200 114,300 320,000 Juni 271,2 0,8 147,967 82,400 230,411 Juli 125,6 0,8 68,527 38,200 107,000 Agustus 32 0,8 17,459 9,700 27,187 September 247,2 0,8 134,872 75,100 210,021 Oktober 459,4 0,8 250,649 139,700 390,306 November 422,3 0,8 230,407 128,400 359,000 Desember 347,8 0,8 189,760 105,700 295,490

## 3.6 Volume Supply dan Kebutuhan Air di Terminal ALBN Sungai Ambawang
Perbandingan total volume supply dan total kebutuhan air diketahui untuk menentukan apakah supply air dapat memenuhi kebutuhan air bersih di terminal ALBN Sungai Ambawang. Berikut perbandingan total Supply dan total kebutuhan air dapat dilihat pada Tabel 8.
Tabel 8.Volume Ketersediaan (Supply) dan Kebutuhan Air
Bulan Total Supply Total Kebutuhan air Selisih m 3 m 3 m 3 Januari 240,000 185,619 54,381 Februari 114,611 168,693 -54,082 Maret 194,000 165,153 28,847 April 286,315 169,191 117,124 Mei 320,000 171,456 148,544 Juni 230,412 225,513 4,899 Juli 107,000 182,913 -75,913 Agustus 27,187 164,196 -137,009 September 210,021 157,071 52,950 Oktober 390,306 150,651 239,655 November 359,000 153,954 205,046
Perencanaan Sistem Penyediaan Air Bersih Di Terminal Antar Lintas Batas Negara (ALBN) Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya
Bulan Total Supply Total Kebutuhan air Selisih m 3 m 3 m 3 Desember 295,490 179,973 115,518 Jumlah 2774,343 2074,383 699,960
Berdasarkan hasil perhitungan perbandingan antara total volume supply dan total kebutuhan air bersih ditunjukan pada  Tabel 8, maka dibuat grafik hubungan antara perbandingan total volume supply dan total kebutuhan air di terminal ALBN Sungai Ambawang. Secara grafik supply dan kebutuhan air bersih dapat dilihat pada Gambar 4.
Gambar 4. Grafik Supply Air Hujan dan Kebutuhan Air
Berdasarkan Tabel 8 dan Gambar 4 terlihat supply air hujan lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan air  bersih,  menunjukan  bahwa  air  hujan  dapat  memenuhi  kebutuhan  air  di  terminal  ALBN  Sungai Ambawang.

## 3.7 Perencanaan Talang
Talang air direncana yaitu terdiri dari talang horizontal setengah lingkaran, talang vertikal dan talang horizontal yang didasarkan pada luas atap yang dilayaninya. Dimensi talang air mengacu pada SNI 03- 7065-2005 [12].

## 3.7.1 Talang Horizontal Setengah Lingkaran
Talang horizontal setengah lingkaran yang dimaksud adalah saluran yang berfungsi menangkap air dari atap bangunan. Talang air yang akan digunakan yaitu berbentuk setengah lingkaran dan menggunakan bahan polyvinyl Chloride (PVC), Bentuk dan bahan ini cocok untuk digunakan didaerah yang beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi, selain itu talang jenis ini mudah didapat dipasaran dengan harga yang relatif murah [13].
Perencanaan  menggunakan  ukuran  talang  yang  tersedia  di  pasaran  (mendekati  ukuran  SNI  03-7065- 2005).  Luas  atap  pada  ruang  tunggu yang  digunakan  sebesar  682  m 2 dan  intensitas  PUH  5  tahun  56 mm/jam maka ukuran atap yang mendekati adalah 665 m 2 dengan ukuran talang 8 inchi atau 0,20 m. Sedangkan ukuran atap gedung kantor yang digunakan sebesar 190 m 2 maka yang mendekati yaitu 180 m 2 dengan ukuran talang 6 inchi atau 0,15 m.
0,000 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 Volume (m 3 ) Total Supply Air Total Kebutuhan Air

## 3.7.2 Talang Vertikal dan Horizontal
Ukuran  talang  vertikal  dan  horizontal  yang  dimaksud  adalah  talang  yang  menangkap  air  dari  talang horizontal dan mengalirkannya ke dalam bak penampung ( Ground water tank ). Ukuran talang vertikal dan horizontal berdasarkan luasan atap dapat dilihat pada Tabel 9.
Tabel 9 Ukuran Talang Vertikal dan Horizontal No Nama Gedung Luas Atap Luas Atap (SNI*) Talang Vertikal Talang Horizontal mm mm 1 Ruang Tunggu 682 425 100 125 2 Kantor A dan B 190 200 80 100
*SNI-03-7065-2005 Tentang Tata Cara Perencanaan Sistem plumbing.
Berdasarkan data pada Tabel 9 maka ukuran talang vertikal yang digunakan untuk gedung ruang tunggu berdasarkan  acuan  SNI-03-7065-2005 sebesar  100  mm  dan  gedung  kantor  A  dan  B  sebesar  80  mm, Sedangkan ukuran talang horizontal untuk gedung ruang tunggu sebesar 125 mm dan gedung kantor A dan  B  sebesar  100  mm.  Upaya  untuk  untuk  mengurangi  banyaknya  aksesoris  pipa  yang  digunakan sehingga biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar. Maka pada perencanaan ini, untuk ukuran talang vertikal disamakan dengan ukuran talang horizontal.

## 3.8 Bak Penampung
Bak penampung air hujan dipengaruhi oleh supply air hujan dan kebutuhan air. Penentuan dimensi bak penampung yang dibutuhkan dihitung berdasarkan akumulasi supply hujan dan akumulasi kebutuhan air bersih [14]. Supply air hujan yang digunakan dalam perencanaan ini yaitu bulan Oktober Tahun 2018, karena  berdasarkan  data  curah  hujan  2018  (Tabel  6)  curah  hujan  tertinggi  terjadi  di  bulan  Oktober. Perhitungan bak penampung mengguanakan persamaan 2.11.

## 3.8.1 Bak Penampung di Gedung Ruang Tunggu Terminal ALBN Sungai Ambawang
Luas atap gedung ruang Tunggu Terminal ALBN Sungai Ambawang yang digunakan yaitu sebesar 682 m 2 , dengan rata-rata kebutuhan air penumpang 2,68 m 3 /hari jika dibulatkan 3 m 3 /hari. Perhitungan bak penampung ( Ground water tank ) dapat dilihat pada Tabel 10.
Tabel 10. Volume Bak Penampung (Ground Water Tank) di Gedung Ruang Tunggu
Hari Ke Curah Hujan Supply Air Hujan Vol. Akumulasi Supply Air Hujan Vol. Akumulasi Kebutuhan Air Selisih mm m 3 m 3 m 3 m 3 1 4,8 2,618 2,619 3,000 -0,381 2 24,1 13,148  15,768 6,000 9,768 3 32,5 17,732  33,500 9,000 24,500 4 1 0,545 34,045 12,000 22,045 5 0 0 34,045 15,000 19,045 6 0 0 34,045 18,000 16,045 7 24,4 13,312  47,358 21,000 26,358 8 0 0 47,358 24,000 23,358 9 3,9 2,127 49,486 27,000 22,486
Perencanaan Sistem Penyediaan Air Bersih Di Terminal Antar Lintas Batas Negara (ALBN) Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya
Hari Ke Curah Hujan Supply Air Hujan Vol. Akumulasi Supply Air Hujan Vol. Akumulasi Kebutuhan Air Selisih mm m 3 m 3 m 3 m 3 10 11 6,001 55,488 30,000 25,488 11 11 6,001 61,489 33,000 28,489 12 82,1 44,793  106,283 36,000 70,283 13 71,7 39,119  145,402 39,000 106,402 14 67,3 36,718  182,121 42,000 140,121 15 0 0 182,121 45,000 137,121 16 0,3 0,163 182,285 48,000 134,285 17 11,5 6,274 188,559 51,000 137,559 18 0 0 188,559 54,000 134,559 19 1,7 0,927 189,487 57,000 132,487 20 0 0 189,487 60,000 129,487 21 26,2 14,294  203,782 63,000 140,782 22 0 0 203,782 66,000 137,782 23 4,5 2,455 206,237 69,000 137,237 24 2,6 1,418 207,655 72,000 135,655 25 0 0 207,655 75,000 132,655 26 43,8 23,897  231,553 78,000 153,553 27 3 1,636 233,189 81,000 152,189 28 0 0 233,189 84,000 149,189 29 1,2 0,654 233,844 87,000 146,844 30 0 0 233,844 90,000 143,844 31 30,8 16,804  250,649 93,000 157,649 Max 157,649 Min -0,381 Volume Bak Penampung Per Bulan (m 3 /Bulan) 157,649 Volume Bak Penampung Per Hari (m 3 /Hari) 5,085
Berdasarkan Tabel 10 , maka bak penampung ( Ground water tank ) yang direncanakan di gedung ruang tunggu terminal ALBN Sungai Ambawang adalah untuk kapasitas 1 bulan sebesar 158 m 3 dengan tinggi jagaan  ( Freeboard )  sebesar  30%.  Perhitungan  Volume Ground  water  tank di  Gedung  ruang  tunggu adalah sebagai berikut.
Volume Ground water tank = 158 m 3 /bulan Panjang = 12 m Tinggi = 2 m V = P ×L × T 158 = 12 × L × 2 L = 6,58 m dibulatkan 7 m Freebord (W)= T +(30% × 2) = 2 + (30% × 2)  = 2,6 m
Maka direncanakan dimensi bak penampung ( Ground water tank ) panjang 12 m, lebar 7 m dan total tinggi 2,6 m.

## 3.8.2 Bak Penampung di Gedung Kantor Terminal ALBN Sungai Ambawang
Total  luas  atap  gedung  kantor  A  dan  B  Terminal  ALBN  Sungai  Ambawang  yang  digunakan  yaitu sebesar  380  m 2 ,  dengan  rata-rata  kebutuhan  air  penumpang  3  m 3 /hari.  Perhitungan  bak  penampung ( Ground water tank ) dapat dilihat pada Tabel 11.

## Tabel 11.Bak Penampung (Ground Water Tank) di Gedung Kantor A dan B
Hari Ke Curah Hujan Supply Air Hujan Vol. Akumulasi Supply Air Hujan Vol. Akumulasi Kebutuhan Air Selisih mm m 3 m 3 m 3 m 3 1 4,8 1,459 1,459 3,000 -1,541 2 24,1 7,326 8,786 6,000 2,786 3 32,5 9,88 18,666 9,000 9,666 4 1 0,304 18,970 12,000 6,970 5 0 0 18,970 15,000 3,970 6 0 0 18,970 18,000 0,970 7 24,4 7,417 26,387 21,000 5,387 8 0 0 26,387 24,000 2,387 9 3,9 1,185 27,573 27,000 0,573 10 11 3,344 30,917 30,000 0,917 11 11 3,344 34,261 33,000 1,261 12 82,1 24,958 59,219 36,000 23,219 13 71,7 21,796 81,016 39,000 42,016 14 67,3 20,459 101,475 42,000 59,475 15 0 0 101,475 45,000 56,475 16 0,3 0,091 101,566 48,000 53,566 17 11,5 3,496 105,062 51,000 54,062 18 0 0 105,062 54,000 51,062 19 1,7 0,518 105,579 57,000 48,579 20 0 0 105,579 60,000 45,579 21 26,2 7,964 113,544 63,000 50,544 22 0 0 113,544 66,000 47,544 23 4,5 1,368 114,912 69,000 45,912 24 2,6 0,790 115,702 72,000 43,702 25 0 0 115,702 75,000 40,702 26 43,8 13,315 129,018 78,000 51,018 27 3 0,912 129,930 81,000 48,930 28 0 0 129,930 84,000 45,930 29 1,2 0,364 130,294 87,000 43,294 30 0 0 130,294 90,000 40,294 31 30,8 9,363 139,658 93,000 46,658 Max 59,475 Min -1,541 Volume Bak Penampung Per Bulan (m 3 /Bulan) 59,475 Volume Bak Penampung Per Hari (m 3 /Hari) 1,918
Perencanaan Sistem Penyediaan Air Bersih Di Terminal Antar Lintas Batas Negara (ALBN) Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya
Berdasarkan Tabel 11, maka bak penampung ( Ground water tank ) yang direncanakan di gedung kantor terminal  ALBN  Sungai  Ambawang  adalah  untuk  kapasitas  1  bulan  dengan  kapasitas  60  m 3 /Bulan. Berdasarkan  hasil  survey  lokasi  studi,  terminal  ALBN  Sungai  Ambawang  telah  memiliki  bak penampung air yang terletak dalam tanah ( Ground water tank) tepat di belakang gedung kantor A dan B. Jumlah bak penampung ( Ground water tank) tersebut yaitu 2 buah dengan ukuran kapasitas yang sama sebesar 48,18 m 3 . Berdasarkan kapasitasnya total bak penampung ( Ground water tank) eksisting yaitu 96,39 m 3 , lebih besar dibandingkan dengan kapasitas bak penampung ( Ground water tank) yang direncanakan  yaitu  60  m 3 ,  sehingga  bak  penampung  ( Ground  water  tank )  eksisting  masih  dapat dimanfaatkan.

## 3.9 Analisa Rancangan Anggaran Biaya (RAB)
Perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan, alat dan upah, serta biaya-biaya lain yang berkaitan  dengan  pelaksanaan  pekerjaan  atau  Proyek  tersebut.  Analisa  Rancangan  Anggaran  Biaya (RAB)  perencanaan  ini  disusun  mengacu  pada  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Dan  Perumahan Rakyat  (PERMEN  PUPR)  Nomor  01  Tahun  2022  Tentang  Pedoman  Penyusunan  Perkiraan  Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat [15].
Harga satuan barang dan jaga disesuaikan berdasarkan lokasi proyek pembangunan konstruksi tersebut, karena setiap daerah memiliki nilai harga upah dan bahan yang berbeda-beda. Perencanaan ini terletak di  Terminal  Sungai  Ambawang  (Pontianak,  Kalimantan  Barat)  standar  harga  satuan  yang  digunakan pada  mengacu  pada  Peraturan  Gubernur  Kalimantan  Barat  Nomor  89  Tahun  2020  Tentang  Standar Satuan Harga Barang Dan Jasa Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2021 [16]. Rancangan anggaran biaya yang diperlukan untuk bangunan sistem penyediaan air bersih dari air baku air hujan dapat dilihat pada Tabel 12.
Tabel 12 Rencana Anggaran Biaya (RAB) No Uraian Pekerjaan Jumlah (Rp) 1 Pekerjaan Persiapan Rp 15.718.921,68 2 Pekerjaan Talang Rp 65.820.471,62 3 Pekerjaan Bak Penampung Air Hujan ( Ground Water Tank ) Rp533.296.378,42 Total Biaya Pekerjaan Rp 614.835.771,72

## 4. KESIMPULAN
Kapasitas  bak  penampung  ( ground  water  tank )  di  gedung  ruang  tunggu  rencanakan  sebesar  158  m 3 , sedangkan di gedung kantor direncanakan sebesar 60 m 3 . Karena total kapasitas bak penampung ( ground water tank ) eksisting sebesar 96,39 m 3 jauh lebih besar dibandingkan dengan bak penampung ( ground water tank ) direncanakan (60 m 3 ), sehingga bak penampung ( ground water tank ) eksisting masih dapat dimanfaatkan. Rancangan anggaran biaya (RAB) dalam pembuatan sistem penyediaan air bersih dari air baku yaitu air hujan di terminal ALBN Sungai Ambawang adalah sebesar Rp 614.835.771,72. Penting untuk dilakukan sosialisasi adanya pengembangan untuk lokasi-lokasi lain terhadap penerapan metode  pemanenan  air  hujan  dari  atap  bangunan  ( roof  top  rain  water  harvesting )  untuk  dapat mengurangi terjadinya limpasan air hujan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terimakasih kepada diri sendiri yang telah berjuang sehingga telah menyelesaikan tugas akhir maupun proposal ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Wulandari,  Agustiah  dan Yudi  Purnomo.  (2018). Penampungan Air  Hujan,  Pemanfaatan, dan Pengaruhnya  terhadap  Genangan  di  Kawasan  Permukiman Kota  Pontianak.  Universitas Tanjungpura. Prosiding Seminar Nasional Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI).
[2] BMKG, Data Base Online. (2022). 96581-Stasiun Meteorologi Supadio.
[3] Wesli, 2021 . Drainase Perkotaan Edisi keDua . Graha ilmu.Yogyakarta.
[4] Muthmainnah,  F.A.  (2011). Analisa  dan  Rancangan  Sistem  Pemanfaatan  Air  Hujan  Pada Perumahan  di  Kota  Pontianak  (Studi  Kasus  di  D’Busni  Resident) .  Universitas  Tanjungpura. Pontianak.
[5] Sakong,  S.K.S.  2012. Pemanfaatan  Green  roof  Sebagai  Media  Filter  Air  Hujan  Di  Kota Pontianak . Universitas Tanjungpura. Pontianak.
[6] Mursalin,  Mahdi.  2019. Analisis  Kandungan  Pb2  dan  NO3  Pada  Air  Hujan  Kota  Pontianak . Universitas Tanjungpura. Pontianak.
[7] PERMENKES  No  32  Tahun  2017. Standar  baku  mutu  kesehatan  lingkungan  untuk  media  air untuk keperluan higiene sanitasi
[8] Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 17 Tahun 2020. Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor  7  Tahun  2019 Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  Kota Pontianak Tahun 2020-2024
[9] Winarsih,  I.,  dan  Adhyani,  N.  L.  (2009). Analisis  periode  ulang  hujan  maksimum  dengan berbagai metode (Return period analyze maximum rainfall with three method ). Agromet, 23(2), 76-92.
[10] Susana,  T.  Y.  2012. Analisa  Pemanfaatan  Potensi  Air  Hujan  dengan  Menggunakan  Cistern sebagai Alternatif Sumber Air Pertamanan pada Gedung Perkantoran Bank Indonesia . Fakultas Teknik.Universitas Indonesia. Depok.
[11] Purwaningsih, R. (2018). Analisis Potensi Panen Air Hujan Pada Skala Individu Sebagai Sumber Air  Alternatif  Di  Desa  Seriwe,  Kecamatan  Jerowaru,  Lombok  Timur .  Universitas  Mataram. Mataram.
[12] SNI- 03-7065-2005. Tentang Tata Cara Perencanaan Sistem plumbing.
[13] Cresti, Daria. (2007) . Analysis and Design of Household Rainwater Catchment Systems for Rural Rwand a. Italy.
[14] Quaresvita,  Cendya.  2016. Perencanaan  sistem  pemanenan  air  hujan  sebagai  alternatif penyediaan air bersih (Studi kasus asrama ITS) Doctoral dissertation, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.Surabaya.
[15] Kementerian  Pekerjaan  Umum  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Dan  Perumahan  Rakyat Nomor  (PERMEN  PUPR)  1  Tahun  2022 Tentang  Pedoman  Penyusunan  Perkiraan  Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat .
[16] Peraturan  Gubernur  Kalimantan  Barat  Nomor  89  Tahun  2020 Tentang  Standar  Satuan  Harga Barang Dan Jasa Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2021.