ISSN: 2721-6225 (print) https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/rot
ISSN: 2745-6331 (online)
page 207-218

## ANALISIS PERPINDAHAN PANAS GLAND STEAM CONDENSOR DI PT PJB UBJOM PULANG PISAU KALTENG
Muhammad Rizky Hidayat 1) , Aqli Mursadin 2)
1,2 Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat JL. Akhmad Yani Km.35,5 Banjarbaru, Kalimantan Selatan,70714 Email: rizkyhidayat66@gmail.com

## Abstract
Gland  Steam  Condensor  (GSC)  is  a  heat  exchanger  it  condenses  steam  from  a turbine shaft seal. This used steam will heat condensate water from a condensate pump  which  is  flowed  across  Gland  Steam  condensor.  Because  the  heat  is absorbed by condensate water, used steam from the shaft seal  will condense and then  flow  to  hotwell  until  it  mixes  with  hotwell  water.    From  the  results  of  the study  the  highest  heat  transfer  coefficient  on  the  tube  is  80,491.93  btu/hr on Wednesday at 2:00 p.m. It is known that the heat transfer coefficient on the lowest tube  is  79,011.94    btu/hr on  Monday  at  4:00  p.m.  The  highest  heat  transfer coefficient on the shell is 5,294,695 btu/hr on Friday at 14:00, the lowest shell heat transfer coefficient is 2,762,553 btu/hr
on Tuesdayat 11: 00. The highest actual heat transfer is 1,528,694.1 btu/hr on Friday at 2:00 p.m., the lowest actual heat  transfer  is  713,159,522  btu/hr  on  Thursday  at  8:00.  It  is  known  that  the maximum  heat  transfer  rate  is  1,797,918  btu/hr  at  2:00  p.m.,  the  maximum  heat transfer  rate  is  790,348  btu/hr  on  Thursday  at  8:00.  It  is  known  that  the  highest efficiency  is  90.25%  on  Thursday  at  8:00.  With  average  efficiency  between  the range of 86.29%
Keywords: Heat Exchanger, Efisiensi efektif

## Abstrak
Gland  Steam  Condensor  (GSC)  adalah  alat  penukar  panas  yang  mengembunkan uap dari segel poros turbin. Steam bekas ini akan memanaskan air kondensat dari pompa kondensat yang dialirkan melintasi kondensor Gland Steam. Karena panas diserap  oleh  air  kondensat,  maka  steam  bekas  dari  seal  poros  akan  mengembun kemudian  dialirkan  ke  hotwell  hingga  bercampur  dengan  air  hotwell.  Dari  hasil penelitian  koefisien  perpindahan  kalor  tertinggi  pada  tabung  adalah  80.491,93 btu/hr ft 2 pada hari Rabu jam 14.00. Diketahui bahwa koefisien perpindahan panas pada  tabung  terendah  adalah  79.011,94  btu/hr  ft 2 pada  hari  Senin  jam  16.00. Koefisien perpindahan panas tertinggi pada cangkang adalah 5.294.695 btu/jam ft 2 pada  hari  Jumat  pukul  14.00,  koefisien  perpindahan  panas  cangkang  terendah adalah  2.762.553  btu/jam  ft 2 pada  hari  Selasa  pukul  11.00.  Perpindahan  panas aktual  tertinggi  adalah  1.528.694.1  btu/jam  hari  Jumat  jam  14.00,  perpindahan panas  aktual  terendah  adalah  713.159.522  btu/jam  pada  hari  Kamis  jam  8.00. Diketahui  laju  perpindahan  kalor  maksimum  sebesar  1.797.918  btu/jam  pada pukul 14.00, laju perpindahan kalor maksimum sebesar 790.348 btu/jam pada hari Kamis pukul 08.00. Diketahui efisiensi tertinggi sebesar 90,25% pada hari Kamis pukul 08.00. Dengan efisiensi rata-rata antara kisaran 86,29%
Kata Kunci: Heat Exchanger, Efisiensi efektif

## PENDAHULUAN
Gland  Steam  Condensor (GSC)  adalah  penukar  panas  ( heat exchanger) untuk  mengkondensasikan  uap  bekas  dari  perapat  poros  turbin.  Uap  bekas  ini akan  memanaskan  air  kondensat  dari  pompa  kondensat  yang  dialirkan  melintasi Gland  Steam condensor . Karena panasnya diserap oleh air kondensat, uap bekas dari perapat  poros akan mengembun  dan selanjutnya dialirkan ke hotwell hingga bercampur dengan air hotwell . Didalam Gland  Steam  Condensor, air  kondensat  mengalir  dibagian  dalam pipa  sedang  uap  bekas  perapat  berada  diluar  pipa.  Gland  steam  condensor dilengkapi  dengan  fan penghisap ( exhauster  fan )  yang berfungsi  untuk  membuat tekanan Gland Steam  Condensor sisi  uap sedikit vacum.  Dengan kevacuman ini, maka  uap  bekas  perapat  turbin  akan  mudah  mengalir  kedalam Gland  Steam Condensor.

## Gland Steam Condensor
Glang Steam Condensor dilengkapi dengan exhaust blower berfungsi untuk mengkondensasi  uap  bekas  dari gland  steam  seal turbin  (uap  perapat  turbin), dimana air pendinginya dari air kondensat yang mengalir di sisi dalam pipa ( tube –tube bendel), sedangkan uap bekas bekas dari gland steam seal turbin mengalir di sisi luar pipa. Dengan adanya pendinginan maka uap bekas tersebut akan terjadi proses  kondensasi.  Selanjutnya  air  kondensasi  tersebut  melalui drain  trap yang bekerja secara auto dimasukan ke condensor .
Untuk  mempercepat  laju  aliran  uap  perapat  tekanan  ruang  GSC  dibuat vakum  oleh gland  steam  exhaust  blower (  >  -  500  mmHg).  Didalam  GSC  uap bekas  perapat  mendapat  pendinginan  dari  aliran  air  kondensat  yang  menuju Deaerator. Selanjutnya kondensasi uap bekas perapat didalam shell GSC dialirkan ke  kondensor  utama  dengan  pengaturan  secara auto oleh drain  trap atau  diatur secara manual ( PT PJB, 2015).
Gambar 1. Gland Steam Condensor

## Gambar 2. Diagram Gland Steam Condensor
Analisis Kinerja Heat Exchanger Berikut  analisis  kinerja heat  exchanger  shell  &  tube dengan  menganalisa secara empiris dengan langkah berikut:
Laju Aliran Massa Pada Tube Semakin  besar flow fluida  menyebabkan  laju  aliran  massa  semakin  besar dimana laju aliran massa didapat dari laju fluida dikalikan dengan densitasnya.
W air = kapasitas (1) di mana: W air = laju aliran massa (lb/hr) = densitas pada temperatur masuk pada tube (˚F)
Neraca Panas Pada Tube Neraca panas adalah kalor yang diserap oleh tube dengan menggunakan persamaan berikut.
Q air = W air ( ) (2) di mana: Q = Heat balance (Btu/hr) W = Laju Aliran Massa (lb/hr) T 1
= Temperatur feed water m asuk (˚F)
T 2 = Temperatur feed water keluar (˚F)
= kalor Jenis (Btu/lb ˚F)
Menentukan LMTD dan True Temperature Different (∆t) Menentukan nilai LMTD ( Log Mean Temperature Different) untuk aliran yang berlawanan arah dengan menggunakan persamaan sebagai berikut (kern, 1950).
LMTD = (3) R = (4) S = (5) di mana:
T 1
= Temperatur feed water m asuk (˚F) T 2 = Temperatur feed water keluar (˚F)
t 1
= Temperatur steam m asuk (˚F)
t 2 = Temperatur steam keluar (˚F)
Menentukan Nilai Reynold
Bilangan reynold dapat ditentukan dengan persamaan berikut:
1. Untuk sisi tube = … (6) di mana: ID t
= Diameter dalam tube (ft) G t
= Kecepatan aliran pada tube (lb/ft 2 hr)
µ = Viskositas fluida (lb/ft.hr) 2. Untuk sisi shell = (7) di mana: De    = Diameter ekuivalen (ft) µ = Viskositas fluida pada temperatur kalorik (lb/ft.hr)
G s = Kecepatan aliran massa pada shell (lb/ft 2 .hr) Menentukan Bilangan Prandtl 1. Untuk sisi tube = (8)
di mana:
Cp t = Panas spesifik fluida pada tube (btu/lb ˚F) = Viskositas fluida pada tube (lb/ft.hr) k t = Konduktivitas termal (btu/ft.hr.˚F) 2. Untuk sisi shell = (9)
di mana:
Cp t = Panas spesifik fluida pada tube (btu/lb ˚F) = Viskositas temperatur kalorik fluida pada tube (lb/ft.hr)
k t = Konduktivitas termal pada shell (btu/ft.hr.˚F)
Menentukan Bilangan Nusselt
Untuk  bilangan Reynold >  2300,  maka  termasuk  aliran  turbulen  maka bilangan nusselt pada tube (fluida  dingin)  dapat  diperoleh  dengan  persamaan sebagai berikut (Incropera, 1996).
1. Untuk sisi tube
= 0,023 (10) di mana:
= Bilangan reynold pada tube
= Bilangan prandtl pada tube
= Bilangan nusselt pada tube
2. Untuk sisi shell = 0,023 (11)
di mana:
= Bilangan Reynold pada shell
= Bilangan Prandtl pada shell = Bilangan Nusselt pada shell

## Menentukan Koefisien Perpindahan Panas
Koefisien  perpindahan  panas  dapat  ditentukan  dengan  persamaaan  berikut (Holman, 1997).
1. Untuk sisi tube
(12)
di mana:
= Koefisien perpindahan panas pada tube (btu/ft.hr.˚F)
= Bilangan Nusselt pada tube
= Konduktivitas termal  pada tube (btu/ft.hr.˚F)
= Diameter dalam tube (ft)
2. Untuk sisi shell
(13)
di mana
= Koefisien perpindahan panas pada Shell (btu/ft.hr.˚F)
= Bilangan Nusselt pada shell
= Konduktivitas termal  pada shell (btu/ft.hr.˚F) De = Diameter ekuivalen (ft)

## Clean Overal Heat Transfer Coeficient
Clean  Overall  Heat  Transfer  Coeficient ( )  adalah  koefisien  perpindahan panas  dari heat  exchanger pada  saat  bersih  yang  tidak  terdapat  endapan  atau kotoran pada heat exchanger dapat diperoleh dari persamaan berikut (kern, 1950).
(14)

## Overal Heat Transfer Coeficient Design
Overall Heat Transfer Coeficient Design ( ) adalah hantaran perpindahan
panas dari heat exchanger tersebut saat dioperasikan dan sudah terdapat endapan dapat diperoleh dengan persamaan sebagai berikut.
(15)
di mana:
= Panas yang diserap oleh feed water (btu/jam) A = Luas permukaan pada bagian luar tube (ft 2 )

## Menentukan Faktor Pengotor (Rd)
Faktor  pengotoran  (R d )  adalah  hambatan  perpindahan  panas  akibat  adanya kotoran  pada  dinding tube dapat  diperoleh  dengan  persamaan  sebagai  berikut (kern, 1950).
R d = (16)
Menentuan Pressure Drop Pressure drop adalah kerugian tekanan pada heat  exchanger tersebut  dapat ditentukan dengan persamaan berikut (kern, 1950).
1. Untuk sisi tube
(17) ( ) (18)
(19)
di mana:
= Friction factor pada tube
= Pressure drop keseluruhan  (psi)
= Kecepatan aliran massa pada tube (lb/ft 2 hr) L = Panjang tube (ft)
= Diameter dalam tube (ft) = 4,18 x 10 8 ft/hr 2 V = Linear velocity pada tube (ft/hr) = Density pada tube (lb/ft 3 )
n = Jumlah passes
=  Rasio viskositas pada tube
2. Untuk sisi shell
(20)
di mana:
= Friction factor pada shell
= Beda tekanan fuida saat masuk dengan tekanan fluida saat keluar Heat Exchanger (psi)
= Kecepatan aliran massa pada tube (lb/ft 2 hr) D e
= Diameter ekuivalen shell (ft)
= Density pada shell (lb/ft 3 ) N
= Jumlah baffles
Laju Perpindahan Panas Pada Heat Exchanger Laju perpindahan panas pada heat exchanger dapat diperoleh menggunakan persamaan berikut. = (21) = (22) di mana: = Laju perpindahan panas aktual (btu/hr) = Laju perpindahan panas maksimal (btu/hr) T 1
= Temperatur feed water m asuk (˚F) T 2 = Temperatur feed water keluar (˚F) t 1 = Temperatur steam m asuk (˚F)
Efisiensi Efektif Heat Exchanger
Efisiensi efektif pada heat exchanger dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan berikut.
(23)

## METODE PENELITIAN
Metode  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  prosedur  yang  ada  dan  meneliti (mencari data-data  yang dibutuhkan) sehingga bisa menganalisis hasil penelitian. Adapun diagram alir penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3. Diagram Alir Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Data  penelitian heat  exchanger adalah  data  yang  dikumpulkan  secara langsung dilapangan.
Tabel 1. Data Pengamatan pada Gland Steam Condensor (GSC) Unit 2 PT PJB UBJOM Pulang Pisau Kalteng
,

## Spesifikasi Peralatan
- Tipe : Shel dan Tube - Area Pendinginan (m 2 ) : 40 - Laju Aliran Massa Air pendingin (ton/jam) : 9181,81 ft 3 /jam - Diameter Tube dan ketebalan (mm) : φ 16 x 1 - BWG ( Birmingham Wire Gage ) : 14 - Jumlah tube : 361 - Ukuran total (mm) : 3025 - Diameter shell (mm) : φ 650 x 8 - Sisi tube (mpa) : 2 - Sisi shell (mpa) : 1 - Temperature di sisi tube (˚C) (maks)  :100 - Temperature di sisi shell (˚C) (maks)  :150 - Berat (kg) : 2010 - Jarak antar baffle (mm) : 537 - Jumlah baffle (N) : 3 - Pitch (mm) : 18,138 - Jarak antar tube (mm) : 2,138 - Jumlah passes pada tube : 2 - Panjang tube (mm) : 1611
Analisis  Koefisien  Perpindahan  Panas  pada  Bagian Shell dan Tube GSC ( Gland Steam Condensor )
Gambar 4.  Grafik Koefisien Perpindahan Panas Pada Tube Pada Hari Senin Jam 08:00 Sampai Jum’at 16:00
Gambar 5.  Grafik  Koefisien Perpindahan Panas Pada Shell Dari Hari Senin Jam
08:00 Sampai Jum’at Jam 16:00
Dari Gambar 4 dapat dilihat koefisien perpindahan panas pada tube tertinggi sebesar  80.491,93  btu/hr
.  Ini  terjadi  karena  temperatur  rata-rata  pada tube tinggi  dan  juga  konsumsi  konsumen  tinggi.  Ini  dibuktikan  pada  hari  Rabu  pada jam 14:00, dikarenakan pada jam itu para konsumen lebih banyak beraktifitas dan mengkonsumsi  lebih  banyak  listrik  pada  jam  14:00.  Artinya  semakin  banyak konsumsi  listrik  semakin  tinggi  temperatur  rata-rata    fluida tube, maka  semakin pula nilai koefisien perpindahan panasnya,
Sedangkan koefisien perpindahan panas pada tube terendah yaitu 79.011,94 btu/hr .  Ini  terjadi  karena  para  konsumen  aktifitasnya  berkurang.  Maka, berpengaruh  pada  konsumsi  listrik  dan  temperatur  rata-rata  pada tube. Jadi koefisien  laju  perpindahan  panas  pada tube rata-rata  dari  hari  Senin  jam  08:00 sampai Jum’at jam 16:00 sebesar 79.637,5 btu/hr .
78000 78500 79000 79500 80000 80500 81000 se n in 08:0 0 se n in 11:0 0 se n in 14:0 0 se n in 16:0 0 se las a 0 8: 00
se las a 1 1: 00 se las a 1 4: 00 se las a 1 6: 00
ra b u 0 8: 00
ra b u 1 1: 00
ra b u 1 4: 00
ra b u 1 6: 00
ka m is 08: 00 ka m is 11: 00 ka m is 14: 00 ka m is 16: 00
ju m 'at 0 8: 00
ju m 'at 1 1: 00 ju m 'at 1 4: 00 ju m 'at 1 6: 00 koef isi en p er p ind ahan p anas p ada tu b e ( b tu /hr.ft 2 ) 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 se n in 08:0 0 se n in 11:0 0 se n in 14:0 0 se n in 16:0 0 se las a 0 8: 00 se las a 1 1: 00 se las a 1 4: 00 se las a 1 6: 00 ra b u 0 8: 00 ra b u 1 1: 00 ra b u 1 4: 00 ra b u 1 6: 00 ka m is 08: 00 ka m is 11: 00 ka m is 14: 00 ka m is 16: 00 ju m 'at 0 8: 00 ju m 'at 1 1: 00 ju m 'at 1 4: 00
ju m 'at 1 6: 00 koef isi en p er p ind ahan p anas p ada shell ( b tu /hr.ft 2 )
Dari  Gambar  5  dapat  dilihat.  Koefisien  perpindahan  panas  tertinggi  yaitu 5.294,695 btu/hr dengan temperatur rata-rata pada shell yaitu 176,9 °F terjadi pada  hari  Jum’at  jam  14:00.  Sedangkan  koefisien  perpindahan  panas shell terendah yaitu 2.762,553 btu/hr dengan temperatur rata-rata fluida pada shell
176 °F.  dapat disimpulkan bahwa temperatur rata-rata fluida pada shell semakin tinggi  maka  semakin  tinggi  pula  koefisien  perpindahan  panasnya  hal  ini dibuktikan  konsumen  lebih  banyak  konsumsi  listrik  pada  siang  hari.  Koefisien perpindahan  panas  pada shell rata-rata  dari  hari  Senin  jam  08:00  sampai  Jum’at jam 16:00 sebesar 3.950,77 btu/hr .
Analisis Laju Perpindahan Panas pada GSC (Gland Steam Condensor)
Gambar 6.  Grafik  Laju Perpindahan Panas Aktual Heat Exchanger Dari Hari Senin Jam 08:00 Sampai Jum’at 16:00
Gambar 7.  Grafik Laju Perpindahan Panas Maksimal Heat Exchanger ( )
Dari Hari Senin Jam 08:00 Sampai Jum’at Jam 16:00
Bedasarkan  Gambar  6  didapat  bahwa,  laju  perpindahan  panas  aktual tertinggi  yaitu  1.528.694,1  btu/hr  pada  hari  Jum’at  jam  14:00.  Sedangkan  nilai laju perpindahan panas aktual terendah yaitu sebesar 713.159,522 btu/hr pada hari kamis jam 08:00. Hal ini dikarenakan berpengaruh pada besarnya konsumsi listrik dari  konsumen  dan  juga  berpengaruh  pada  temperatur  rata-rata tube .  Laju perpindahan panas aktual rata-rata sebesar 1.059.779 btu/hr.
0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 1600000 1800000 se n in 08:0 0 se n in 11:0 0 se n in 14:0 0 se n in 16:0 0 se las a 0 8: 00 se las a 1 1: 00 se las a 1 4: 00 se las a 1 6: 00 ra b u 0 8: 00 ra b u 1 1: 00 ra b u 1 4: 00 ra b u 1 6: 00 ka m is 08: 00 ka m is 11: 00 ka m is 14: 00 ka m is 16: 00 ju m 'at 0 8: 00 ju m 'at 1 1: 00 ju m 'at 1 4: 00 ju m 'at 1 6: 00 laj u p er p ind ahan p anas ak tu al h ea t ex chan g er (q ac t) ( b tu /hr) 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 1600000 1800000 2000000 se n in 08:0 0 se n in 11:0 0 se n in 14:0 0 se n in 16 :0 0 se las a 0 8: 00 se las a 1 1: 00 se las a 1 4: 00 se las a 1 6: 00 ra b u 0 8: 00 ra b u 1 1: 00 ra b u 1 4: 00 ra b u 1 6: 00 ka m is 08: 00 ka m is 11: 00 ka m is 14: 00 ka m is 16: 00 ju m 'at 0 8: 00 ju m 'at 1 1: 00 ju m 'at 1 4: 00 ju m 'at 1 6: 00 laj u p er p ind ahan p anas maksi mal (q max) ( b tu /hr)
Bedasarkan  Gambar  7  didapat  bahwa,  nilai  tertinggi  laju  perpindahan  panas maksimal dengan nilai 1.797.918 btu/hr pada hari Jum’at pukul 14:00. sedangkan laju  perpindahan  panas  maksimal  terendah  790.348  btu/hr  pada  hari  kamis  jam 08:00.  hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  besarnya  laju  perpindahan  panas maksimal  berpengaruh  pada  konsumsi  listrik  dan  juga  temperatur  rata-rata  pada shell .  Laju  perpindahan  panas  maksimal  pada heat  exchanger rata-rata  dari  hari Senin jam 08:00 sampai Jum’at 16:00 sebesar 1.231.174 btu/hr.
Efisiensi Efektif dari Heat Exchanger
Gambar 8.  Grafik Efisiensi Efektif GSC (Gland Steam Condensor) di PT PJB UBJOM Pulang Pisau (Kalteng)
Dilihat dari Gambar 8 selama 5 hari pada tanggal 30 april 2018 - 4 mei 2018 dari  jam  08:00,  11:00,14:00  dan  16:00  di  PT  PJB  UBJOM  Pulang  Pisau (Kalteng),  efisiensi  tertinggi  yaitu  sebesar  90,25  %  pada  hari  kamis  jam  08:00. Dengan rata-rata efisiensi antara kisaran 86,29 %.
Analisis  Laju  Perpindahan  Panas  Terhadap  Efisiensi  Efektif GSC  (Gland Steam Condensor)
Gambar 9.  Grafik Fubungan Laju Perpindahan Panas Aktual (
Dan Maksimal ( Terhadap Efisiensi Efektif GSC
78 80 82 84 86 88 90 92 se n in 08:0 0 se n in 11:0 0 se n in 14:0 0 se n in 16:0 0 se las a 0 8: 00 se las a 1 1: 00 se las a 1 4: 00 se las a 1 6: 00 ra b u 0 8: 00 ra b u 1 1: 00 ra b u 1 4: 00 ra b u 1 6: 00 ka m is 08: 00 ka m is 11: 00 ka m is 14: 00 ka m is 16: 00 ju m 'at 0 8: 00 ju m 'at 1 1: 00 ju m 'at 1 4: 00
ju m 'at 1 6: 00 0 500000 1000000 1500000 2000000 86 ,5 7 86 ,6 9
86 ,6 8
87 ,0 3
86 ,3 5
89 ,5 0
85 ,9 4
86 ,9 2 86 ,2 1
85 ,9 1
85 ,8 9 86 ,1 2
90 ,2 5 85 ,5 0 83 ,3 0 84 ,9 1 84 ,8 0 87 ,4 8 85 ,0 3 84 ,8 5 Laj u p e rp in d ah an p an as (b tu /h r) Efisiensi efektif (%) q act q max
Dari Gambar 9 efisiensi efektif tertinggi yaitu sebesar 90,25% dengan  nilai laju  perpindahan  panas  aktual  (
=  713.275,051  btu/hr)  dan  maksimal ( = 790.348 btu/hr) karena selisih antara   ( - ) kecil mengakibatkan nilai efisiensi efektif tinggi. Dan  efisiensi  efektif  terendah  yaitu  83,3  %  dengan  nilai  laju  perpindahan panas aktual ( = 1.324.868,22 btu/hr) dan maksimal ( = 1.590.413btu/hr). karena selisih antara   ( - )  lebih besar dari pada efisiensi efktif 90,25%.

## KESIMPULAN
Dari hasil analisis dan perhitungan, didapat beberapa kesimpulan mengenai koefisien perpindahan panas, laju perpindahan panas, dan efisiensi  efektif Gland Steam Condensor (GSC) unit 2 di PT PJB UBJOM Pulang Pisau Kalteng sebagai berikut:
1. Semakin besar temperatur rata-rata pada tube maka semakin besar pula nilai koefisien  perpindahan  panas  pada tube, dan  temperatur  rata-rata  fluida semakin rendah maka semakin rendah pula koefisien perpindahan panasnya. Jadi,  temperatur  rata-rata  fluida  berbanding  lurus  dengan  koefisien perpindahan  panas  pada  fluida.  semakin  besar  temperatur  rata-rata  fluida shell maka,  semakin  besar  pula  koefisien  perpindahan  panasnya.  Dan  juga sebaliknya semakin  rendah temperatur  rata-rata fluida shell maka, semakin rendah pula koefisien perpindahan panasnya.
2. Semakin  besar  konsumsi  listrik  ,  semakin  besar  temperatur  rata-rata  pada tube ,  maka  semakin  besar  laju  perpindahan  panas  aktual.  semakin  besar konsumsi  daya,  semakin  besar  temperatur  fluida  pada shell ,  maka  semakin besar pula laju perpindahan panas maksimalnya.
3. Bedasarkan hasil analisis data efisiensi efektif heat exchanger cukup bagus hal ini dibuktikan efisiensi efektif rata-rata sebesar 86,29%.
4. Semakin besar selisih laju perpindahan panas maksimal dengan aktual maka semakin rendah nilai efisiensi efektif dan begitu pula sebaliknya. Jadi selisih antara  laju  perpindahan  panas  maksimal  dengan  aktual  berbanding  terbalik terhadap efisiensi efektif.

## REFERENSI
Budiman,  Ahmad.  2014.  Analisis  Perpindahan  Panas  dan  Efisiensi  Efektif High Pressure  Heater (HPH)  Di  PLTU  Asam  –  Asam.  Fakultas  Teknik Universitas Lambung Mangkurat: Banjarbaru.
Holman, J.P. 2010. Heat Transfer (10th Ed). McGraw-Hill: New York .
Incropera,  Frank P., dan Dewitt, David  P. 1996 . Fundamental of  Heat  and Mass Transfer. , 4th Edition John Wiley and Sons: United States of America. Kern,  Donald  Q.  1950. Process  Heat  Transfer .McGraw-Hill    International:  New York
Muchammad.  2017.  Analisis  Penurunan  Performa Heat  Exchanger  Stabilizer Reboiler 011E120  Di  PT.  Pertamina Refinery Unit IV Cilacap.  Fakultas Teknik Universitas Diponegoro: Semarang.
PT  PJB  UBJOM  Pulang  Pisau,  2015.  Materi  Paspor  Be  Pro.  PT  PJB  UBJOM Pulang Pisau: Pulang Pisau.