Jurnal Teknika (Jurnal Fakultas Teknik Universitas Islam Lamongan)                                                                                       ISSN: 2085-0859 Volume 15, No.2, Tahun 2023                                                                                                                                                 e-ISSN : 2620-4770 Tersedia Online http://www.jurnalteknik.unisla.ac.id/index.php/teknika/index DOI:10.30736/jt.v15i2.994 , Hal 1-6

## PERANCANGAN SUB DISTRIBUTION PANEL (SDP) DI ELECTRICAL
DEPARTMENT PT TIGA PILAR ENERGI PROYEK RIAU ANDALAN PULP AND PAPER (RAPP)
William Al Firdauz 1 , Ulinnuha Latifa 2
Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Singaperbangsa Karawang Jl. HS Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Telukjambe Timur, Kab. Karawang, Jawa Barat. 41361
(0267) 641177
E-mail: 1810631160161@student.unsika.ac.id 1 , ulinnuha.latifa@ft.unsika.ac.id 2

## ABSTRACT
Construction companies are one of the places that really need a continuous supply of electricity as the main energy, the area of Power Boiler material fabrication at PT is expanding. Three Energy Pillars in the Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Project means that the wider area requires electricity supply to operate the work equipment used.  Sub  Distribution  Panel  (SDP)  is  a  type  of  electrical  panel  that  utilizes  a  Molded  Case  Circuit  Breaker (MCCB) as its main component to distribute 3 phase electricity (380 V) originating from the Low Voltage Main Distribution Panel (LVMDP) which is reduced to 1 phase electricity. (220V). The design and manufacture of this electrical  panel  aims  to  meet  the  electricity  supply  needs  of  workers  in  the  field.  This  electrical  panel  design includes components, tools to be used, panel construction, wiring diagram, and single line diagram. This research uses three methods, namely literature, observation, and interviews. Descriptive analysis was carried out to analyze this  method  which  results  in  the  fact  that  electrical  energy  can  be  produced  and  transmitted  to  load  centers sustainably and safely, and has a high level of reliability if equipped with a good electricity supply distribution system. The manufacture and use of electrical distribution  panels is very effective in  meeting electrical energy supply needs, making it easier for workers to do their work.
Keywords : Distribution Panel, Electrical, Single Line Diagram, Distribution System, Design.

## ABSTRAK
Perusahaan Konstruksi merupakan salah satu tempat yang sangat membutuhkan suplai listrik secara terus menerus sebagai  energi  utamanya,  semakin  meluasnya  area  fabrikasi  material Power  Boiler di  PT.  Tiga  Pilar  Energi  di Proyek Riau  Andalan Pulp  and Paper (RAPP) maka semakin  luas wilayah  yang  membutuhkan pasokan suplai listrik untuk mengoperasikan alat kerja yang digunakan. Sub Distribution Panel (SDP) merupakan salah satu jenis panel  listrik  yang  memanfaatkan Moulded  Case  Circuit  Breaker (MCCB)  sebagai  komponen  utamanya  untuk mendistribusikan listrik 3 fasa (380 V) yang berasal dari Low Voltage Main Distribution Panel (LVMDP) yang diturunkan  menjadi  listrik  1  fasa  (220  V).  Perancangan  dan  pembuatan  panel  listrik  ini  bertujuan  memenuhi kebutuhan suplai listrik para pekerja di lapangan. Perancangan panel listrik ini meliputi komponen, alat yang akan digunakan, konstruksi panel, wiring diagram, dan single  line diagram.  Penelitian  ini  menggunakan tiga  metode yaitu literature , observasi , dan wawancara. Analisis deskriptif dilakukan untuk menganalisa metode tersebut yang menghasilkan bahwa energi listrik bisa diproduksi dan diteruskan ke pusat beban dengan berkelanjutan dan aman, serta  memiliki  tingkat  keandalan  yang  tinggi  jika  dilengkapi  dengan  sistem  distribusi  suplai  listrik  yang  baik. Pembuatan dan penggunaan panel distribusi listrik ini sangat efektif dalam memenuhi kebutuhan pasokan energi listrik sehingga memudahkan pekerja dalam melakukan pekerjaannya.
Kata kunci: Panel Distribusi, Listrik, Single Line Diagram, Sistem Distribusi, Perancangan.

## 1. PENDAHULUAN
Listrik  adalah  salah  satu  kebutuhan  utama manusia  pada  zaman  ini,  hampir  di  semua  kegiatan dan aspek kehidupan membutuhkan listrik, sehingga membuat  beberapa  tempat  yang  membutuhkan pasokan  suplai  listrik  terus  menerus  secara  kontinu seperti sektor industri dan perusahaan kontruksi yang sangat  bergantung  terhadap  pasokan  suplai  listrik yang  terus  menerus  di  butuhkan  untuk  segala peralatan  listrik  yang  digunakan  sebagai  penunjang pekerjaan  agar  menjadi  lebih  mudah,  cepat  dan efisien.  Panel  listrik  adalah  sebuah  perangkat  yang
berfungsi membagi, menyalurkan dan mendistribusikan  tenaga  listrik  dari  sumber/pusat listrik  ke  konsumen/pemakai.  Panel  Listrik  – Electrical  switchboard  atau  lebih  kita  kenal  dengan panel listrik, terbentuk berdasarkan susunan komponen listrik yang sengaja disusun dalam sebuah papan control, sehingga dapat memudahkan penggunaanya (Saputro, 2015).
Beberapa permasalahan yang sering terjadi dan sering  dialami  oleh  perusahaan  konsktruksi  adalah terbatasnya  penyaluran  listrik  yang  disediakan  oleh perusahaan  untuk  para  pekerja  di  lapangan  yang
Jurnal Teknika (Jurnal Fakultas Teknik Universitas Islam Lamongan)                                                                                       ISSN: 2085-0859 Volume 15, No.2, Tahun 2023                                                                                                                                                 e-ISSN : 2620-4770 Tersedia Online http://www.jurnalteknik.unisla.ac.id/index.php/teknika/index DOI:10.30736/jt.v15i2.994 , Hal 1-6
membuat para pekerja tersebut mengalami keterlambatan  target  kerja,  penulis  mengamati  dan menganalisa  kejadian  tersebut  disebabkan  oleh beberapa faktor, yaitu: (a) semakin meluasnya daerah fabrikasi material, (b) berpindahnya lokasi pekerjaan ke  tempat/wilayah  bangunan  yang  lebih  tinggi,  dan (c)  pemindahan  bahan  material  ke  lokasi  yang berbeda  akibat  dari overload- nya  area  penyimpanan material.  Adapun  permasalahan  lainnya  yang  tidak terduga  seperti  kaki  panel  listrik  yang  tergenang  air hujan karena permukaan tanah yang tidak rata, panel listrik  tertimpa  pohon  tumbang,  serta  terlindasnya kabel power panel listrik oleh kendaraan berat truck, crane, dan escavator .  Karena  kondisi  area  fabrikasi material Power  Boiler di  proyek  RAPP  ini merupakan  wilayah  yang  kosong  dan  minim  sekali adanya  keberadaan  bangunan,  hal  ini  yang menyebabkan  dan  mengharuskan  penempatan  panel ditempatkan di area terbuka tanpa adanya pelindung dari panas matahari, hujan, dan cuaca buruk. Adapun permasalahan jarak penggunaan gas oksigen dan gas LPG  untuk  menghasilkan  api  yang  digunakan  oleh pekerja  untuk  alat  kerjanya  saat  melakukan pemotongan  material  plat  baja  yang  terkadang jaraknya  sangat  dekat  dengan  panel  listrik,  yang memungkinkan  percikan  api  atau  lelehan  material plat  baja  yang  panas  dapat  mengenai  bagian  dari panel  listrik  tersebut.  Untuk  itu  mengharuskan perancangan  panel  distribusi  listrik  ini  dilakukan dengan  baik  dan  benar  sesuai  dengan  Persyaratan Umum  Instalasi  Listrik (PUIL)  2000,  dan  Standar Nasional Indonesia (SNI).
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh (Sugianto & Mu'is, 2017) dengan judul “Perencanaan Sistem  Distribusi  Listrik  Pelaksanaan  Proyek Apartemen”  mendapatkan  hasil  bahwa  dalam pelaksanaan  proyek  sangat  membutuhkan  adanya sistem  distribusi  listrik  secara  terus  menerus  saat proyek  tersebut  sedang  dilaksanakan  atau  berjalan, dikarenakan  kondisi  area  lapangan  proyek  yang sangat  luas  dan  area  kerja  yang  selalu  berpindah- pindah sehingga membuat sulitnya para pelaksana/pekerja proyek mengerjakan pekerjaannya dengan  maksimal karena  hanya  area tertentu seperti kantor  perusahaan  yang  terdapat  pasokan  suplai listrik  untuk  mengoperasikan  peralatan  kerja  dan lampu  penerangan  yang  digunakan  pekerja  saat malam hari sekaligus untuk meminimalisir kecelakaan  kerja  yang  terkadang  terjadi  akibat  dari terbatasnya  jarak  pandang  dan  indera  penglihatan ketika malam hari.
Sistem distribusi elektrikal adalah  suatu sistem yang  didesain  dan  dibangun  untuk  memasok  daya listrik  bagi  sekelompok  beban,  dan  hal  tersebut merupakan  suatu  sistem  yang  cukup  kompleks, dimulai  dari  instalasi  sumber  atau  source  sampai instalasi  beban  atau load (Aribowo,  Desmira, Ekawati,  &  Jatnika,  2021).  Perancangan  insatalasi
listrik haruslah didasari pada peraturan yang berlaku sesuai  dengan  Persyaratan  Umum  Instalasi  Listrik (PUIL  2000).  Memahami  bagaimana  indeks  ruang mempengaruhi  penentuan  jumlah  titik  dan  beban lampu,  memahami  kapasitas  sekring/MCB  yang berhubungan  dengan  keamanan  sistem  instalasi listrik,  menentukan  ukuran  kabel  yang  sesuai, menghitung  rugi-rugi  daya  pada  penghantar, mengetahui spesifikasi komponen, serta mengetahui sistem dan fungsi grounding/pentanahan, merupakan beberapa  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  dalam bidang kelistrikan di Indonesia (Riyanto & Londong, 2019).
Aktivitas  utama  dalam  rancangan  panel distribusi daya listrik adalah merekapitulasi komponen  yang  membutuhkan  sumber  daya  listrik, meliputi  perhitungan  jumlah  daya  beban,  penetapan arus  nominal  untuk  menentukan  nilai  pengaman, penentuan keseimbangan beban tiap  fase, penetapan jenis  kabel  yang  digunakan,  perancangan  diagram satu garis, perancangan tata letak kabel pada bagian dalam  panel  agar  jelas  dan  mudah  dipahami,  dan perancangan  tata  letak  komponen.  Tata  letak komponen  pada  panel  distribusi  sangat  penting karena  mempengaruhi  kerapian,  mempermudah instalasi, dan mempermudah perawatannya. Pembuatan rancangan lainnya yaitu tata letak lampu indikator dan tombol ON/OFF, yang jika diterapkan dengan baik dan benar akan menghasilkan tata letak yang  rapi  dan  mudah  dipahami  untuk  pemasangan instalasi  serta  pengoperasian  panel  distribusi (Susanto, Saminto, & Priyono, 2018).
Dalam merancang panel distribusi untuk sistem catu  daya  listrik,  tidak  semata-mata  hanya  untuk memperhitungkan  kebutuhan  dan  pertumbuhan beban,  tetapi  juga  perlu  mempertimbangkan  adanya gangguan dalam penyaluran distribusi listrik. Karena itu,  setiap  desain  panel  distribusi  harus  dilengkapi dengan  sistem  proteksi  untuk  mencegah  dan mengatasi  masalah  secepat  mungkin.  Dengan menggunakan konfigurasi jaringan dan proteksi yang baik, diharapkan dapat meningkatkan keandalan dan keamanan  sistem  catu  daya  listrik.  Saat  ini  energi listrik dapat dengan mudah diproduksi, didistribusikan,  dan  dikonversikan  menjadi  bentuk energi  lain.  Instalasi  listrik  pada  gedung-gedung, jaringan  distribusi  energi  listrik,  mesin-mesin  listrik dan  peralatannya  digunakan  untuk  menghasilkan, mengubah,  mendistribusikan,  dan  memanfaatkan energi listrik.
Setiap  sitem  distribusi  listrik  memiliki  dasar sistem instalasi listrik yang terdiri dari sirkuit utama, sirkuit cabang, dan sirkuit akhir. Instalasi listrik kerja adalah  energi  listrik  yang  digunakan  saat  proyek sedang  dilaksanakan.  Energi  listrik  ini  digunakan untuk  menyediakan  daya  listrik  bagi  peralatan  yang digunakan  saat  proyek  berlangsung  dan  juga  untuk lampu  penerangan  di  area  proyek.  Instalasi  listrik
Jurnal Teknika (Jurnal Fakultas Teknik Universitas Islam Lamongan)                                                                                       ISSN: 2085-0859 Volume 15, No.2, Tahun 2023                                                                                                                                                 e-ISSN : 2620-4770 Tersedia Online http://www.jurnalteknik.unisla.ac.id/index.php/teknika/index DOI:10.30736/jt.v15i2.994 , Hal 1-6
kerja  adalah  sementara  dan  akan  dilepas  saat selesainya  proses  fabrikasi  material  atau  seluruh instalasi  listrik  permanen  sudah  terpasang  pada bangunan  dan  beroperasi  dengan  baik.  Dalam pelaksanaan proyek, instalasi listrik kerja menggunakan  energi  listrik  yang  besar,  sehingga perlu adanya desain sistem instalasi listrik yang baik dan  sesuai  dengan  standar-standar  yang  berlaku  di Indonesia.  Selain  rancangan  yang  baik,  perlu  juga diperhatikan  pemasangannya  agar  sistem  kelistrikan pada  proyek  ini  terpasang  dengan  baik  dan  aman, karena pemasangan dan pemilihan  bahan serta  jenis sistem  pengaman  yang  buruk  bisa  menurunkan tingkat keamanan dari sistem tersebut, sehingga perlu pengawasan  dan  perencanaan  yang  baik  dalam pemasangannya (Sugianto & Mu'is, 2017).
Penyediaan  suplai  distribusi  listrik  tegangan rendah  dalam  suatu  bangunan  melibatkan  panel utama  tegangan  rendah  yaitu Low  Voltage  Main Distribution  Panel (LVMDP)  sampai  pada  panel distribusi Sub Distribution Panel (SDP) dan peralatan atau  komponen  kelistrikan.  Dalam  bangunan  besar, sistem  tenaga  listrik  juga  terkait  dengan  konversi tegangan  menengah  Saluran  Udara  Tegangan Menengah (SUTM) dari PLN (20.000 Volt) menjadi tegangan  rendah.  Tegangan  listrik  didistribusikan melalui jalur tegangan menengah melalui transformator menjadi jalur tegangan rendah 3 fase R, S, T, di mana tegangan antar fase adalah 380 Volt dan 220 Volt pada jalur netral (Hendarto & Lutfi, 2016).
Berdasarkan  dari  permasalahan  yang  sering terjadi  di  lapangan  perusahaan  konstruksi,  latar belakang  dan  beberapa  penelitian  terdahulu,  maka penulis  membuat  dan  membahas  penelitian  ini dengan  judul  “Perancangan Sub  Distribution  Panel (SDP) di Electrical Department PT. Tiga Pilar Energi Proyek Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP)”.

## 2. METODE
Penelitian  ini  dilakukan  saat  berlangsungnya Kerja  Praktik  yang  dilaksanakan  di  PT.  Tiga  Pilar Energi, sebuah Perusahaan Konstruksi yang beroperasi di Proyek Riau  Andalan  Pulp  and Paper (RAPP) Riau. Pengumpulan data dilakukan pada area kerja fabrikasi PB 5, Wood Yard 1, Wood Yard 2, dan OSBL selama periode tanggal 08 Juni 2022 hingga 24 September  2022,  setelah  itu  data  tersebut  diolah. Proses  penelitian  ini  terdiri  dari  beberapa  tahap  dan dapat dilihat pada flowchart berikut.
Gambar 1. Flowchart Penelitian
Berdasarkan flowchart pada  Gambar  1,  tahapan proses  penelitian  yang  dilakukan,  penjelasannya sebagai berikut:
1. Observasi Lapangan Pembelajaran  yang  bermakna  tidak  hanya mengembangkan  ranah  kognitif  tetapi  juga kemampuan  afektif  dan  psikomotorik  dalam bentuk  kompetensi softskill .  Pembelajaran  ideal adalah  tidak  hanya transfer  of knowledge dan learning to testing tetapi aplikasi pengetahuan dan pemahaman teori tersebut dalam kehidupan nyata terutama  lingkungan  sekitarnya.  Permasalahan nyata  yang  ada  di  kehidupan  terutama  di lingkungan  sekitar  perlu  diajarkan  kepada mahasiswa. Sehingga mahasiswa mampu menjadi solusi  atas  berbagai  permasalahan  (Syahroni, 2020).
Observasi lapangan adalah suatu cara belajar yang dilakukan  dengan  mengamati  suatu  objek  dan mengumpulkan  data  secara  langsung  melalui pengamatan, catatan, dan mengajukan pertanyaan. Metode ini memanfaatkan
lingkungan  sebagai  sumber  belajar  dengan
Jurnal Teknika (Jurnal Fakultas Teknik Universitas Islam Lamongan)                                                                                       ISSN: 2085-0859 Volume 15, No.2, Tahun 2023                                                                                                                                                 e-ISSN : 2620-4770 Tersedia Online http://www.jurnalteknik.unisla.ac.id/index.php/teknika/index DOI:10.30736/jt.v15i2.994 , Hal 1-6
menghubungkan  konsep  yang  telah  dipelajari dengan  kondisi  nyata  di  lapangan.  Saat  proses studi  lapangan  sedang  berjalan,  penulis  berada secara  langsung  di  tempat  tersebut  (Joesyiana, 2018).
2. Studi Literature Studi literatur adalah suatu metode yang bertujuan untuk  menemukan  teori-teori  yang  berhubungan dengan  masalah  yang  sedang  diteliti  dan digunakan  sebagai  sumber  referensi  yang bermanfaat  sebagai  acuan  untuk  pembahasan penelitian yang dilakukan (Kemal, Nurpulaela, & Saragih,  2022).  Studi  literatur  merupakan aktivitas  yang  berkaitan  dengan  mengumpulkan dan  menganalisis  informasi  melalui  sumber seperti karya tulis ilmiah, disertasi, tesis, pustaka, dan  Persyaratan  Umum  Instalasi  Listrik (PUIL) 2000  serta  Undang-Undang  Kelistrikan  2009 yang  relevan  dengan  topik  penelitian  yang dilakukan.  Proses  ini juga membutuhkan penganalisaan  informasi  dan  membuat  catatan dari  beberapa  referensi  yang  digunakan  untuk bahan rujukan dalam pembahasan penelitian yang dilakukan (Rahayu, 2018).
3. Pengumpulan Data Dalam  penelitian  ini,  teknik  pengumpulan  data dilakukan  secara  langsung  di  Proyek Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Riau, Sumatera Barat, dengan  fokus pada area fabrikasi  material Power  Boiler ,  tempat  para  pekerja  melakukan pekerjaannya. Data dikumpulkan melalui berbagai cara, yaitu:
a. Pengamatan
Penulis  melakukan  observasi  secara  personal dengan  cara  mengunjungi  lokasi  fabrikasi material  Power  Boiler  dan  memantau  proses pengiriman  energi  listrik.  Tujuannya  adalah untuk  memperoleh  informasi  yang  dapat membantu  dalam  mengoptimalkan  sistem distribusi energi listrik.
b. Wawancara Penulis  melakukan  wawancara  dengan  para pekerja dilapangan serta para staff supervisor fitter dan staff  supervisor  electrical yang bertanggung  jawab  terhadap  berjalannya proses  fabrikasi  material Power  Boiler dilapangan serta pendistribusian energi listrik untuk para pekerja.
4. Seleksi Data
Proses seleksi data dilakukan setelah pengumpulan  data  dari  observasi  lapangan selesai,  studi  literatur,  dan  proses  pengumpulan data  sudah  lengkap,  serta  memenuhi  syarat pembahasan  penelitian.  Dalam  hal  ini,  analisa data memungkinkan untuk melangkah pada tahap berikutnya.  Namun,  apabila  data  masih  belum memenuhi  syarat  dan  lengkap,  maka  harus kembali melakukan proses dari tahap awal seperti
observasi lapangan, studi literatur, dan pengumpulan data.
5. Analisa Data Dalam  penelitian  ini,  akan  digunakan  satu  jenis analisa  data,  yaitu  analisis  deskriptif.  Data  yang terkumpul  akan  diolah  sesuai  kebutuhan  dan dianalisis  untuk  memenuhi  tujuan  penelitian. Hasil  analisis  akan  ditampilkan  dalam  bentuk uraian naratif dan tabel, sesuai dengan kebutuhan penelitian  yang  dilakukan  (Wibowo,  Faisah,  & Devianto, 2022).
6. Perancangan Hasil  akhir  dari  penelitian  ini  adalah  merancang dan mengimplementasikan  panel  SDP  di lapangan.  Dalam  tahap  ini  akan  dilakukan perhitungan spesifikasi komponen yang digunakan  untuk  menyesuaikan  dengan  kondisi lapangan agar dapat  memenuhi kebutuhan  listrik para  pekerja  dengan  optimal,  dengan  beberapa proses tahapan, yaitu: (a) perancangan panel SDP, (b) penentuan peralatan dan bahan panel SDP, (c) pemasangan  komponen  dan  instalasi  kabel  (d) pengujian  panel  SDP  (e)  Pemasangan  panel  di area  fabrikasi  material.Diperlihatkan  dalam flowchart berikut.
Jurnal Teknika (Jurnal Fakultas Teknik Universitas Islam Lamongan)                                                                                       ISSN: 2085-0859 Volume 15, No.2, Tahun 2023                                                                                                                                                 e-ISSN : 2620-4770 Tersedia Online http://www.jurnalteknik.unisla.ac.id/index.php/teknika/index DOI:10.30736/jt.v15i2.994 , Hal 1-6
3. PEMBAHASAN
3. 1 Sub Distribution Panel (SDP) Sub Distribution Panel (SDP) adalah panel yang digunakan  untuk  mendistribusikan  pasokan  listrik  1 fasa atau 3 fasa dari satu tempat ke tempat yang lain. Panel  ini  juga  salah  satu  jenis  panel  listrik  yang memanfaatkan Moulded  Case  Circuit  Breaker (MCCB)  sebagai  komponen  utamanya  untuk mengalirkan listrik 1 fase (220 V) dan 3 fase (380 V) yang  berasal  dari  panel Low  Voltage  Main Distribution Panel (LVMDP).
Didalamnya  terdapat Earth  Leakage  Circuit Breaker (ELCB)  merupakan  salah  satu  komponen sistem elektrikal yang fungsinya adalah memutuskan arus  listrik  saat  terjadi  hubung  singkat  (korsleting) atau  kelebihan  beban  ( overload )  yang  bisa menyebabkan  kerusakan  alat  kelistrikan  dan kebakaran  akibat  percikan  api.  Panel  ini  terdiri  dari MCCB,  ELCB  3  Fasa,  MCB  1  Fasa,  Busbar,  Stop Kontak 3 Pole, dan Lampu Indikator. Dari pembacaan dan  penganalisaan  gambar  perencanaan Single  Line Diagram dan Wiring  Diagram di Electrical Department PT.  Tiga  Pilar  Energi  terdapat  sistem proteksi  pembumian  atau grounding yang  akan ditanam ke tanah hingga kedalaman 2 meter sehingga panel  dapat  berfungsi  dengan  baik  dan  aman. Sub Distribution Panel diperlihatkan gambar berikut.
Gambar 3. Sub Distribution Panel (SDP)
3. 2 Perencanaan  Pembuatan Sub  Distribution Panel (SDP)
Perencanaan  pembuatan Sub  Distribution  Panel (SDP)  ini  meliputi  gambar  perencanaan  instalasi listrik yaitu: Single Line Diagram, Wiring Diagram, serta Alat  dan  Bahan,  Persiapan,  dan  Pelaksanaan. Dalam  merancang  perencanaan  instalasi  listrik  kita harus  membuat  berkas  rancangan  yang  terdiri  dari: gambar  situasi,  gambar  instalasi,  gambar  diagram garis tunggal, dan gambar rinci. Dan selain itu, dalam
merancang  instalasi  listrik  harus  menentukan  tata letak  komponen  dan  pembagian  beban,  menentukan keseimbangan  beban,  serta  menentukan  spesifikasi seluruh komponen yang akan digunakan (Hajar, dkk., 2020) 3.2.1 Single Line Diagram Single  Line  Diagram merupakan  bentuk representasi  visual  sederhana  untuk  digunakan sebagai  perencanaan  sebuah  sistem  instalasi  tenaga listrik,  yang  didalamnya  terdapat  gambar  rangkaian komponen-komponen yang digunakan dengan menggunakan  simbol-simbol  yang  sesuai  dan menunjukkan bagaimana setiap komponen terhubung satu sama lain (Postovei, Tristiu, Bulac, & Camachi, 2021).
Dalam  rancangan  ini,  bagaimana  merancang instalasi panel listrik sesuai dengan Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2000 dan juga sesuai Standar Nasional  Indonesia  (SNI).  Dalam  perencanaan instalasi panel listrik, metode perhitungan dan analisa digunakan  sebagai  pendekatan  untuk  memastikan spesifikasi  komponen  dan  perencanaan  instalasi panel  listrik  ini sesuai dengan peraturan  Persyaratan Umum  Instalasi  Listrik  (PUIL)  2011  dan  Undang Undang  Nomor  30  Tentang  Kelistrikan  tahun  2009 (Sinaga, 2019)

## Gambar 4. Single Line Diagram
Berdasarkan Gambar 4, merupakan gambar Single  Line  Diagram dari  perencanaan  pembuatan Sub Distribution Panel ini sumber power/arus listrik dialirkan  melalui Low  Voltage  Main  Distribution Panel (LVMDP)  yang  memiliki  aliran  listrik  3  fasa lalu  dialirkan  ke  MCCB  di Sub  Distribution  Panel menggunakan 4 kabel yaitu: R, S, T, dan N (Netral) dengan  warna:  Merah,  Kuning,  Hitam,  dan  Biru kemudian  dialirkan  lagi  ke  3  buah Earth  Leakage Circuit  Breaker (ELCB)  3  Fasa  menggunakan  9 kabel, dan 1 buah ELCB 3 fasa menggunakan 4 kabel untuk jalur 1 fasa diteruskan ke 6 buah  MCB 1 fasa menggunakan 12 kabel yaitu: 6 kabel fasa dan 6 kabel netral. Busbar Grounding digunakan untuk 18 kabel ground. Setelah itu dialirkan ke 18 buah Stop Kontak menggunakan  3  kabel  (Netral,  Fasa,  dan  Ground) pada setiap jalurnya.
Jurnal Teknika (Jurnal Fakultas Teknik Universitas Islam Lamongan)                                                                                       ISSN: 2085-0859 Volume 15, No.2, Tahun 2023                                                                                                                                                 e-ISSN : 2620-4770 Tersedia Online http://www.jurnalteknik.unisla.ac.id/index.php/teknika/index DOI:10.30736/jt.v15i2.994 , Hal 1-6
3.2.2 Wiring Diagram
Wiring  Diagram adalah  gambar  pengkabelan dalam  instalasi  listrik,  yang  menggambarkan  posisi kabel dan simbol kelistrikan. Gambar ini merupakan representasi  visual  dari  komponen  dan  kabel  yang terkait dengan sambungan listrik. Penggunaan wiring diagram  juga  untuk  memudahkan  pada  saat  proses pemasangan  dan  penyambungan  kabel  listrik  dan mencegah  kerusakan  yang  bahkan  menggagalkan rencana listrik.
Instalasi  listrik  merupakan  salah  satu  bagian dari  sistem  tenaga  listrik,  penerapannya  terhadap bangunan dan peralatan tenaga listrik. Instalasi listrik membantu  menyalurkan  energi  listrik  agar  dapat digunakan  oleh  konsumen.  Pemasangan  instalasi listrik  yang  sesuai  standar  harus  menggunakan persyaratan  umum  instalasi  listrik  (PUIL),  Standart Nasional  Indonesia  (SNI)  serta  estetika  kerapihan pemasangan (Prok, Tumaliang, & Pakiding, 2018).

## Gambar 5. Wiring Diagram
Dapat  dilihat  dari  gambar  wiring  diagram didalamnya  terdapat  instalasi  listrik  3  fasa  yang terhubung ke MCCB, dan ELCB 3 fasa serta instalasi listrik  1  fasa  yang  terhubung  ke  MCB  1  fasa  yang menggunakan  4  simbol  warna  kabel  warna  merah untuk fasa R, kuning untuk fasa S, hitam untuk fasa S dan warna biru untuk netral (N). Untuk jalur kabelnya dapat dilihat berdasarkan gambar listrik mengalir dari LVMDP  lalu  masuk  ke  MCCB  3  fasa  dengan tegangan 3 fasa 380V lalu dialirkan ke 4 buah ELCB 3  fasa  dari  salah  satu  ELCB  3  fasa  dialirkan  dan diturunkan  tegangannya  menjadi  1  fasa  220V menggunakan 6 buah  MCB 1 fasa setelah itu dibagi pada  setiap  1  buah  MCB  1  fasa  memiliki  3  buah output yang dialirkan ke 18 buah Stop Kontak 3 Pole ( Surface Mounting Socket 3 Pole ). 3.2.3 Alat dan Bahan Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk membuat Sub Distribution Panel (SDP) sebagaimana tercantum pada Tabel 1 dan Tabel 2 berikut.
Tabel 1. Daftar Bahan
No. Nama Spesifikasi Merek Jumlah 1 MCCB 3 Phase 3p 200 A  Schneider 1 pcs 2 ELCB 3 Phase 4p 63 A Schneider 4 pcs 3 MCB 1 Phase 40 A Schneider 6 pcs 4 Lampu Indikator 220–250 V LTC 3 pcs 5 Surface Mounting Socket 3 Pole 3p 220–250 V Legrand 18 pcs 6 Kabel NYY 4x10 mm Eterna Banyak 7 Kabel NYAF 1x3 mm Eterna Banyak 8. Kabel NYYHY 3x35 mm Eterna Banyak 9 Kabel NYAF 1x4 mm Eterna Banyak 10 Besi Siku - - Banyak 11 Sekrup - - Banyak 12 Baut - - Banyak 13 Box Panel 70x50x20 cm - 1 pcs 14 Besi Long Bar 2x1 cm - 2 meter 15 Busbar - - 2 pcs Tabel 2. Daftar Alat No. Nama Jumlah 1 Mesin Bor 1 Set 2 Mesin Las 1 Set 3 Mesin Gerinda 1 Set 4 Kunci L 1 Set 5 Obeng + 3 pcs 6 Obeng - 2 pcs 7 Tespen 1 pcs 8 Tang Kombinasi 1 pcs 9 Tang Pemotong 1 pcs 10 Tang Pengupas Kabel 1 pcs 11 Palu 1 pcs 12 Isolasi Kabel 2 pcs 13 Cutter 1 pcs 14 Cat Minyak 1 pcs 15 Pylox 1 pcs 3.2.4 Desain Sub  Distribution  Panel (SDP)  & Lokasi Pemasangannya
Gambar 6. Desain Sub Distribution Panel (SDP) & Lokasi Pemasangannya
Jurnal Teknika (Jurnal Fakultas Teknik Universitas Islam Lamongan)                                                                                       ISSN: 2085-0859 Volume 15, No.2, Tahun 2023                                                                                                                                                 e-ISSN : 2620-4770 Tersedia Online http://www.jurnalteknik.unisla.ac.id/index.php/teknika/index DOI:10.30736/jt.v15i2.994 , Hal 1-6
Desain ini dibuat oleh penulis untuk merepresentasikan  area  fabrikasi  material Power Boiler di  tempat  yang  terbuka  ( outdoor )  yang nantinya akan digunakan sebagai lokasi dipasangnya Sub  Distribution  Panel (SDP)  untuk  memenuhi pasokan  distribusi  listrik  di  area  kerja  tersebut, sehingga para pekerja dapat melakukan pekerjaannya.  Desain  ini  telah  disesuaikan  dengan area/wilayah yang akan diberi pasokan listrik melalui Sub  Distribution  Panel (SDP)  yang  dibuat  oleh penulis, dan sudah dipertimbangkan tingkat keamanannya sehingga dapat meminimalisir keadaan-keadaan  buruk  yang  mungkin  akan  terjadi terhadap panel tersebut.
3.2.5 Persiapan
Persiapan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Maintenance  Electrical seperti  menyiapkan peralatan  dan  material    bahan  yang  akan  digunakan dan  mengambilnya  di  gudang  dengan  cara  mengisi surat pengambilan barang, serta memakai perlengkapan  K3  yang  telah  disediakan  perusahaan. Hal  ini  tentunya  tidak  sembarangan  melakukan pembuatan Sub Distribution Panel (SDP), pada setiap proses  berjalannya  pembuatan Sub  Distribution Panel (SDP) harus  menginformasikan  dan  meminta izin  pada Supevisor & Engineer  Electrical yang bertugas  memonitor  dan  mengawasi.  Setelah mendapatkan izin Maintenance Electrical baru dapat melakukan tugasnya.
3.2.6 Pelaksanaan
Pelaksanaan  pembuatan Sub  Distribution Panel (SDP)  oleh Maintenance  Electrical dengan membaca  dan  menganalisa  gambar  perencanaan Single  Line Diagram,  dan Wiring  Diagram .  Setelah itu  melakukan  perakitan  kaki  panel,  dan  box  panel, dilanjutkan dengan memasang seluruh komponen dan kabel sesuai dengan gambar perencanaan Single Line Diagram dan Wiring Diagram . Setelah selesai secara keseluruhan Sub  Distribution  Panel (SDP)  akan dilakukan  pengujian  terlebih  dahulu  sebelum dipasang  di  area  fabrikasi  material Power  Boiler . Tentunya  selama  proses  pembuatan,  pengujian,  dan pemasangan Sub  Distribution  Panel (SDP)  ini Maintenance Electrical tentunya harus menggunakan perlengkapan  Alat  Pelindung  Diri  (APD)  & Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (K3).
3. 3 Pemasangan  Komponen  Berdasarkan Single Line Diagram dan Wiring Diagram
Pemasangan  komponen  –  komponen  Sub Distribution  Panel  dilakukan  dengan  tahap  awal adalah melakukan pembacaan pada gambar perencanaan Single  Line  Diagram dan Wiring Diagram , dapat dilihat pada gambar Wiring Diagram komponen yang dipakai berupa: 1 buah Molded Case Circuit Breaker (MCCB) 3 Fasa 200 A, 4 buah Earth Leakage Circuit Breaker (ELCB) 3 Fasa 63 A, 6 buah Miniature  Circuit  Breaker (MCB)  1  Fasa  40  A,  2
buah Busbar, 3 buah Indicator Lamp (Merah, Kuning, dan Hijau) 220 – 250 V, 18 Buah Stop Kontak 3 Pole (Fasa,  Netral,  dan Ground )  16  A.  Komponen– komponen tersebut disusun didalam panel  box  yang telah  dibuat  sesuai  dengan  gambar Single  Line Diagram , yaitu posisi Input masuk dari atas melewati MCCB dan ELCB 3 Fasa, dilanjutkan ke MCB 1 Fasa setelah  itu  posisi  terakhir  yaitu  o utput berada  pada Stop Kontak 3 Pole yang nantinya digunakan sebagai beban/sumber  listrik  dari  alat  kelistrikan  yang digunakan oleh pekerja.
Pemasangan kabel dapat dilihat berdasarkan dari gambar  perencanaan Wiring  Diagram ,  jalur  kabel berawal  dari  panel  LVMDP  yang  dialirkan  ke MCCB, dan ELCB 3 Fasa menggunakan listrik 3 fasa 380  V,  setelah  itu  diturunkan  menjadi  listrik  1  Fasa dengan cara membagi tiap Fasa R, S, dan T. Fasa R (kabel warna merah) dibagi ke 2 buah MCB 1 Fasa, Fasa S (kabel warna kuning) dibagi ke 2 buah MCB 1 Fasa, lalu Fasa T (kabel warna hitam) dibagi ke 2 buah MCB 1 Fasa. Dari tiap 3 buah MCB 1 Fasa, Fasa R,S,  dan  T  dibagi  secara  seimbang  melewati  tiap Busbar untuk memiliki masing-masing beban 6 buah Stop  Kontak  3  Pole  agar  tidak  terjadi  berlebihnya beban listrik ketika panel digunakan.

## 3. 4 Pemasangan Komponen
Sebelumnya seluruh komponen  yang digunakan harus  dipasang  terlebih  dahulu  secara  terpisah  dari Box Panel agar memudahkan proses pemasangannya, dapat dilihat pada Gambar 6 berikut.
Gambar 7. Proses Pemasangan Komponen
3. 5 Pemasangan Komponen kedalam Box Panel
Setelah  pemasangan  komponen  telah  terpasang secara  keseluruhan  setelah  itu  komponen  tersebut dipasang dan dimasukan ke dalam Box Panel .  Seperti yang terlihat pada Gambar 7 berikut.
Jurnal Teknika (Jurnal Fakultas Teknik Universitas Islam Lamongan)                                                                                       ISSN: 2085-0859 Volume 15, No.2, Tahun 2023                                                                                                                                                 e-ISSN : 2620-4770 Tersedia Online http://www.jurnalteknik.unisla.ac.id/index.php/teknika/index DOI:10.30736/jt.v15i2.994 , Hal 1-6
Gambar 8. Proses Pemasangan Komponen kedalam

## Box Panel
3. 6 Pemasangan  Kabel Input dan Output pada Moulded Case Circuit Breaker (MCCB) 3 Fasa Pemasangan  kabel  sumber  listrik  dari Low Voltage  Main  Distribution  Panel (LVMDP)  masuk melalui bagian atas Input pada Molded Case Circuit Breaker  (MCCB)  3  Fasa  (380  V)  menggunakan  3 kabel fasa yaitu: R, S, dan T lalu Outputnya ke bawah menuju Earth  Leakage  Circuit  Breaker (ELCB)  3 Fasa.  Pemasangan  kabel  di  komponen  ini  harus menggunakan  pengaman  tambahan  yaitu  dengan menggunakan  pelindung  Isolasi  untuk  menutupi tembaga yang terpasang pada pengunci di ujung kabel agar  menjadi  lebih  aman  sehingga  meminimalisir terjadinya  arus  berlebih  dan  hubung  singkat  yang mengakibatkan  terbakarnya  kabel  yang  digunakan serta  penggunaan  kabel  ties  untuk  merapikan  kabel agar  memudahkan  saat  melakukan  pengecekan  dan perbaikan kabel  mana saja  yang kita gunakan untuk menghubungkan komponen tersebut, seperti diperlihatkan pada Gambar 9 berikut.
Gambar 9. Pemasangan In dan Out Kabel pada MCCB 3 Fasa
3. 7 Pemasangan  Kabel Input dan Output pada Earth Leakage Circuit Breaker (ELCB) 3 Fasa Pemasangan  kabel  sumber  listrik  dari Molded Case Circuit Breaker (MCCB) masuk melalui bagian atas Input pada Earth  Leakage  Circuit  Breaker
(ELCB)  3  Fasa  dan Output kebawah  menuju
Miniature Circuit Breaker (MCB) 1 Fasa. Pemasangan kabel pada komponen ini harus kuat saat menghubungkan  kabel  dengan socket pengunci komponen  tersebut.  Karena  semakin  kuat  kabel terpasang maka  semakin  kecil  kemungkinan terjadinya  hubung  singkat  dan  arus  berlebih  yang mengalir yang dapat menimbulkan terbakarnya kabel dan  komponen  lainnya  saat  panel  listrik  beroperasi. Terlihat pada Gambar 10 berikut.
Gambar 10. Pemasangan Kabel In dan Out pada
ELCB 3 Fasa 3. 8 Pemasangan  Kabel Input dan Output pada Miniature Circuit Breaker (MCB) 3 Fasa Pemasangan  kabel  sumber  listrik  dari Earth Leakage  Circuit  Breaker (ELCB)  3  Fasa  masuk melalui  bagian  atas Input pada Miniature  Circuit Breaker (MCB) 1 Fasa dan Output kebawah menuju
Jurnal Teknika (Jurnal Fakultas Teknik Universitas Islam Lamongan)                                                                                       ISSN: 2085-0859 Volume 15, No.2, Tahun 2023                                                                                                                                                 e-ISSN : 2620-4770 Tersedia Online http://www.jurnalteknik.unisla.ac.id/index.php/teknika/index DOI:10.30736/jt.v15i2.994 , Hal 1-6
Busbar  dengan  tujuan  menurunkan  tegangannya menjadi  1  Fasa  (220  V).  Pemasangan  kabel  pada komponen  ini  harus  sangat  diperhatikan  serta memastikan  sudah  terpasang  secara  kuat  dan  jarak presisi  saat  menghubungkan  kabel  dengan socket pada komponen tersebut. Karena semakin kuat kabel terpasang maka  semakin  kecil  kemungkinan terjadinya hubung singkat akibat dari kabel Fasa dan Netral saling  bersentuhan  yang  mengakibatkan hubung  singkat.  Dapat  dilihat  pada  Gambar  11 berikut.
Gambar 11. Pemasangan Kabel In dan Out pada MCB 3 Fasa
3. 9 Pemasangan  Kabel Input dan Output pada Busbar Pemasangan kabel sumber listrik dari Miniature Circuit Breaker (MCB) 1 Fasa.masuk melalui bagian atas  In  pada  Busbar  dan  Out  kebawah  menuju  Stop Kontak 3 Pole. Pemasangan kabel pada Busbar harus diperhatikan  dengan  baik Socket yang  digunakan untuk melakukan pemberian jarak yang presisi untuk mencegah  terjadinya  saling  terhubungnya Socket Busbar  yang  nantinya  akan  mengakibatkan  hubung singkat  dan trip pada  panel.  Penggunaan  kabel  ties untuk  memisahkan  kabel  yang  digunakan  sesuai dengan  jalurnya  untuk  mempermudah  saat  proses pengecekan  dan  perbaikan  yang  nantinya  dilakukan jika  terjadi  kerusakan  pada  komponen  atau  kabel, karena di Busbar  ini terdiri dari 18 kabel Netral,  18 kabel Fasa, dan 18 kabel Ground, seperti terlihat pada Gambar 12 berikut.
Gambar 12. Pemasangan Kabel In dan Out pada Busbar 3. 10 Pemasangan  Kabel In pada Surface Mounting Socket (Stop Kontak 3 Pole ) Pemasangan  kabel  sumber  listrik  dari Busbar.masuk  ke  Stop  Kontak  3  Pole  (Fasa,  Netral, dan Ground). Pemasangan kabel pada kompomen ini harus  sesuai  dengan  jalurnya  karena  terdiri  dari  3 jalur kabel yaitu: Netral , Fasa, dan Ground . Jika salah satu  kabel  dihubungkan  secara  tidak  sesuai  maka Stop Kontak tidak  akan  berfungsi/mati  bahkan akan terjadinya hubung singkat/korsleting hingga terbakarnya Stop Kontak dan kabel yang digunakan. Penggunaan  kabel  ties  sangat  dianjurkan  untuk merapikan kabel   di  komponen  ini karena sisi panel terdiri dari 18 Stop Kontak, 18 Kabel Netral, 18 Kabel Fasa, dan 18 Kabel Ground. Terlihat pada Gambar 13 berikut.
Gambar 13. Pemasangan Kabel In pada Stop
Kontak 3 Pole
3. 11 Pemasangan  Kabel Ground ke  dalam
Tanah
Pemasangan kabel Ground ini menggunakan 1 buah besi Long Bar dengan panjang 2 m dengan cara menghubungkan  kabel  menggunakan  baut  yang
Jurnal Teknika (Jurnal Fakultas Teknik Universitas Islam Lamongan)                                                                                       ISSN: 2085-0859 Volume 15, No.2, Tahun 2023                                                                                                                                                 e-ISSN : 2620-4770 Tersedia Online http://www.jurnalteknik.unisla.ac.id/index.php/teknika/index DOI:10.30736/jt.v15i2.994 , Hal 1-6
dipasang  pada  besi  tersebut  setelah  itu  ditanam  ke dalam  tanah  hingga  kedalaman  2  m.  Kabel Grounding ini menggunakan simbol warna hijau dan kuning. Fungsinya untuk menghantarkan arus  listrik ke bumi jika terjadi sambaran petir saat cuaca buruk, dan  kebocoran  arus  listrik  sehingga  meminimalisir kerusakan  komponen  pada  panel  dan  bahaya  yang akan  ditimbulkan.  Dapat  dilihat  pada  Gambar  14 berikut.
Gambar 14. Pemasangan Kabel Ground ke dalam
Tanah
3. 12 Pemeriksaan dan Pengujian Sub
Distribution Panel (SDP) Pemeriksaan  dan  pengujian  dilakukan  oleh Supervisor  Electrical dengan  cara  memastikan terlebih  dahulu  pusat  sumber  listrik  yang  mengalir pada Sub  Distribution  Panel (SDP)  dalam  keadaan mati, setelah itu pemeriksaan dilakukan menggunakan  alat  ukur  Multimeter  Digital  dan mengubahnya  menjadi  Ohm  meter  dengan  cara menekan tombol Ω (Ohm) untuk mengetahui apakah kabel  sudah  sesuai  dengan  jalurnya  dan  dalam keadaan  baik atau tidak. Perbaikan dan penggantian kabel  akan  dilakukan  setelah  pemeriksaan,  jikat ditemukan  kabel  yang  sudah  dalam  kondisi  yang tidak  baik  atau  tidak  sesuai  jalurnya  maka  akan diganti dengan kabel yang baru ataupun memperbaiki jalur kabel. Luas penampang kabel sangat menentukan kualitas kabel,  jika  luas penampangnya semakin  besar  maka  kualitas  kabel  semakin  baik, namun  sebaliknya  jika  luas  penampang  kabel semakin  kecil  maka  kualitas  kabel  akan  semakin buruk. Dapat dilihat pada Gambar 15 dan Gambar 16 berikut.
Gambar 15. Pemeriksaan dan Pengujian Panel SDP oleh Supervisor Electrical
Gambar 16. Pemeriksaan dan Pengujian Panel SDP oleh Supervisor Electrical
3. 13 Pemasangan Sub  Distribution  Panel (SDP) di Wilayah Kerja Fabrikasi Material Power Boiler
Pemasangan  Sub  Distribution  Panel  (SDP) harus  diperhatikan  dengan  baik  dan  hati-hati dikarenakan  penempatan  lokasi  panel  ini  digunakan ditempat  yang  terbuka  ( outdoor )  sehingga  resiko yang akan ditimbulkan akan banyak yaitu: tersambar petir  akibat  cuaca  buruk,  tergenang  oleh  air  akibat hujan deras, pohon tumbang akibat cuaca buruk, dan masuknya  air  kedalam  panel  akibat  hujan.  Tidak sedikit kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh panel distribusi  listrik  ini  hingga  dalam  beberapa  kasus pekerja harus kehilangan nyawanya karena tersengat listrik dari panel ini.
Oleh  karena  itu,  pemasangan  panel  ini  harus sesuai  dengan Standard  Operational  Procedure (SOP) yaitu berada pada tempat yang aman dan jauh dari  sumber  api,  air,  dan  benda  yang  dapat menimnulkan kerusakan pada panel, oleh karena  itu panel  dipasang  di  tempat  yang  paling  aman  dan strategis  untuk  mengantisipasi  dan  meminimalisir kerusakan pada panel  serta aman untuk para pekerja saat ingin menghubungkan listrik ke alat kerjanya ke
Jurnal Teknika (Jurnal Fakultas Teknik Universitas Islam Lamongan)                                                                                       ISSN: 2085-0859 Volume 15, No.2, Tahun 2023                                                                                                                                                 e-ISSN : 2620-4770 Tersedia Online http://www.jurnalteknik.unisla.ac.id/index.php/teknika/index DOI:10.30736/jt.v15i2.994 , Hal 1-6
panel.  Dapat  dilihat  lokasi  pemasangan  panel  pada Gambar 16 dan Gambar 17 berikut.
Gambar 17. Lokasi Pemasangan Panel SDP di Wilayah Fabrikasi Material Power Boiler Ketinggian Elevasi 1.000m
Gambar 18. Pemasangan Panel SDP di Woodyard 1 Fabrikasi Material Power Boiler
Gambar 19. Lokasi Pemasangan Panel SDP di Woodyard 2 Fabrikasi Material Power Boiler

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan yang  dilakukan  di  PT.  Tiga  Pilar  Energi  di  Proyek Riau  Andalan  Pulp  and  Paper (RAPP)  Riau, Sumatera  Barat.  Mengenai  “Perancangan Sub Distribution  Panel (SDP)  di Electrical  Department PT. Tiga Pilar Energi Proyek Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP)”  didapatkan  beberapa  uraian kesimpulan berikut. 1. Proses check , repair ,  dan maintenance panel listrik merupakan kegiatan pemeriksaan, perbaikan,  dan  pemeliharaan  pada  panel  listrik yang  dilakukan  secara  berkala  setiap  1  minggu sekali,  dan  dilakukan  pada  saat  itu  juga  jika terjadi  hujan  deras  atau  cuaca  buruk.  Kegiatan tersebut  membutuhkan  waktu  10  s/d  60  menit untuk kembali normal jika ada panel listrik yang mengalami  kerusakan  atau  terdapat  komponen yang sudah tidak layak untuk digunakan.
2. Pemasangan  panel  di  wilayah  kerja outdoor harus  direncanakan  dengan  baik  sesuai  dengan Standard  Operational  Procedure (SOP)  untuk meminimalisir  hal  yang  tidak  diinginkan sehingga  panel  dapat  digunakan  secara  efektif, dan  aman.  Pemasangan  panel  harus  dipasang setidaknya  dengan  jarak  5  m  dari  area  kerja fabrikasi,  jauh  dari  wilayah  kerja  yang menggunakan  api  sebagai  alat  kerjanya,  serta dataran yang sejajar dan rata sehingga saat hujan deras tidak tergenang oleh air.
3. Dalam  membuat  gambar  perencanaan Single Line Diagram & Wiring Diagram instalasi panel listrik  harus  mengenali  dan  memahami  simbol komponen  yang  digunakan,  jumlah  komponen, komponen  apa  saja  yang  akan  digunakan, memahami  jenis  kabel  yang  akan  digunakan beserta luas penampang kabelnya, dan memahami  batas  ukur  arus  tiap  komponen.
Pembuatan gambar jalur kabel yang presisi, baik, jelas, dan rapih sehingga memudahkan kita untuk membaca gambar tersebut ketika akan memasang instalasi kabel pada tiap komponen. 4. Gangguan  atau  kerusakan  yang  sering  terjadi pada panel listrik adalah hubung singkat/korsleting  yang  diakibatkan  oleh  hujan deras  dan  cuaca  buruk  sehingga  terjadi  pohon tumbang  yang  mengenai  panel  atau  kabel, sambaran  petir,  masuknya  air  hujan  kedalam kabel  atau  stop  kontak  3  pole  yang  posisinya berada  diluar Box  Panel ,  komponen  yang mengalami  korosi  akibat  dari  penempatan outdoor ,  dan human  error yang  menggunakan alat  kelistrikan  yang  kondisi  kabelnya  sudah tidak baik namun masih digunakan oleh pekerja sehingga  terjadi  hubung  singkat  dan trip pada panel listrik.
5. Pembuatan  dan  penggunaan  panel  distribusi listrik  ini  sangat  efektif  dalam  memenuhi
Jurnal Teknika (Jurnal Fakultas Teknik Universitas Islam Lamongan)                                                                                       ISSN: 2085-0859 Volume 15, No.2, Tahun 2023                                                                                                                                                 e-ISSN : 2620-4770 Tersedia Online http://www.jurnalteknik.unisla.ac.id/index.php/teknika/index DOI:10.30736/jt.v15i2.994 , Hal 1-6
kebutuhan  pasokan  energi  listrik  sehingga memudahkan  para  pekerja  untuk  melakukan pekerjaannya, namun masih harus diberi inovasi keamanan atau sistem proteksi yang lebih tinggi lagi, karena mengingat kondisi wilayah fabrikasi proyek  yang  mengharuskan    penempatan  panel listrik ini ditempatkan di area terbuka ( outdoor ).

## PUSTAKA
Aribowo,  D.,  Desmira,  Ekawati,  R.,  &  Jatnika,  A.
(2021, Juni). Analisa Sistem Elektrikal Pada Gedung Control Building Sudirman Central Business  District  Jakarta. Jurnal  Inovasi Penelitian, 2 , 59-68.
Hajar,  I.,  Damiri,  D.  J.,  Yuliansyah,  Jumiati,
Lesmana, M. P., & Romadhoni, M. I. (2020, Desember). Desain Instalasi Listrik Bangunan Bertingkat (Studi Kasus:
Pesantren  Khoiru  Ummah  Sumedang). TERANG:  Jurnal  Pengabdian  Masyarakat Menerangi Negeri, 3 , 31-40.
Hendarto,  D.,  &  Lutfi,  A.  G.  (2016).  Rekondisi Instalasi  Low  Voltage  Main  Distribution Panel  (LVMDP)  Di  Gedung  IR  Prijono UIKA Bogor. JuTEk: Jurnal Teknik Elektro dan Sains, 3 , 30-37.
Joesyiana,  K.  (2018,  Desember).  PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN OBSERVASI  LAPANGAN  (OUTDOOR STUDY) PADA MATA KULIAH MANAJEMEN  OPERASIONAL. PeKA: Jurnal  Pendidikan  Ekonomi  Akuntansi,  6 ,
90-103. Kemal, F. M., Nurpulaela, L., & Saragih, Y. (2022). Analisis  Call  Completion  Success  Rate (CCSR) 3G WCDMA. Jurnal POLEKTRO:
Jurnal Power Elektronik, 11 , 111-115.
Postovei, D. A., Tristiu, I., Bulac, C., & Camachi, B.
(2021).  Modelling  and  implementation  of Single  Line  Diagram  data  in  IEC61850 envuronment. IEEE 19th World Symposium on  Applied  Machine  Intelligence  and Informatics (SAMI) , 1-6. Prok,  A.  D.,  Tumaliang,  H.,  &  Pakiding,  M.  (2018, Juli). Penataan Dan Pengembangan Instalasi Listrik  Fakultas  Teknik  UNSRAT  2017.
JURNAL TEKNIK ELEKTRO DAN
KOMPUTER, 7 , 207-218.
Rahayu,  R.  S.  (2018,  Juli).  STUDI  LITERATUR: PERANAN  BAHASA  INGGRIS  UNTUK TUJUAN  BISNIS  DAN  PEMASARAN. Jurnal Pemasaran Kompetitif, 1 , 149-158. Riyanto,  S.,  &  Londong,  P.  (2019,  November). Perancangan Instalasi Listrik Dengan
Menggunakan  Sistem  Hybrid  dan  Jala-Jala PLN  pada  Bangunan  PT.  Pertamina  EP Asset 5 Tarakan Field. JURNAL INOVTEK POLBENG , 295-300.
Saputro,  S.  (2015).  Rancangan  Bangun  Pembuatan Alat Panel Listrik ATS (Automatic Transfer Switch)  -  AMF  (Automatic  Main  Falure). Perpustakaan  Universitas  Negeri  Jakarta , 1-13.
Sinaga,  J.  (2019,  September).  Perancangan  Instalasi
Listrik  Pada  Rumah  Toko  Tiga  Lantai dengan Daya 12 KW. JURNAL TEKNOLOGI  ENERGI  UDA:  JURNAL
TEKNIK ELEKTRO, 8 , 102-112.
Sugianto, & Mu'is, A. (2017, Oktober). Perencanaan
Sistem  Distribusi  Listrik  Pelaksanaan Proyek Apartemen. Sinusoida, 19 , 69-77.
Susanto, A., Saminto, & Priyono, E. (2018, Juli 24).
Rancangan  Panel  Distribusi  Daya  Listrik Untuk  Siklotron  13  Mev. Pusat  Sains  dan Teknologi Akselerator , 51-58.
Syahroni,  M.  (2020).  PERSEPSI  MAHASISWA
TERHADAP MANFAAT METODE PEMBELAJARAN OBSERVASI LAPANGAN  PADA  MATA  KULIAH
PROFESI  KEPENDIDIKAN. Indonesian Journal of Education and Learning, 4 , 417- 424.
Wibowo,  A.  H.,  Faisah,  K.,  &  Devianto,  Y.  (2022,
September).  Analisa  Dan  Visualisasi  Data Penjualan  Menggunakan  Exploratory  Data Analysis  Pada  PT.  Telkominfra. Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi, 9 , 2292-2304.