## ANALISIS  GLOBAL WARMING POTENTIAL (GWP) DAN OZONE DEPLETION POTENTIAL (ODP), PADA REFRIGERAN R32, R290, R407C, R410A, SEBAGAI
PENGGANTI R22
Urip Prayogi 1 , Rohman Sugiono 1
1 Universitas Hang Tuah, Teknik Sistem Perkapalan yogi@hangtuah.ac.id, rohmansugiono98@gmail.com Jurusan Teknik Sistem Perkapalan, Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan, Universitas Hang Tuah

## ABSTRAK
Kondisi lingkungan saat ini menjadi topik utama seluruh dunia, terutama masalah lingkungan seperti pemanasan global, penipisan lapisan ozon dan polusi udara. Ozone Depleting Potential (ODP) dan Global Warming Potential (GWP) menjadi masalah serius yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan sistem pendingin. Refrigeran HCFC (R22) memiliki nilai ODP dan GWP tinggi yang menyebabkan kerusakan lingkungan.  Oleh karena itu, peneliti mengembangkan refrigeran ramah lingkungan berbasis hidrokarbon (HC).  Refrigerant yang digunakan sebagai pembanding adalah R32, R290, R407C, dan R410A. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif untuk menjelaskan refrigerant yang ramah lingkungan dari refrigerant R32, R290, R407C dan R410A, yang akan digunakan sebagai pengganti dari refrigerant R22. Penekanan utama dalam  penelitian  ini  adalah  penjelasan  tentang  Global  Warning  Potential  dan  Ozon  Depletion  Potential  dari Refrigerant R32, R290, R407C, R410A. R-32 jauh lebih aman dibandingan dengan jenis refrigerant yang lainnya, namun beberapa mesin pendingin tidak compatible dengan refrigerant tersebut sehingga R-22 masih mendominasi penggunaan refrigerant. R-290 (propane) juga termasuk ke dalam klasifikasi hidrokarbon karena memiliki ODP dan GWP yang rendah. Jadi tersisa dua refrigerant yang bisa dijadikan sebagai pengganti R22, R407C dan R410A. Dibandingkan dengan R410A, R407C jauh lebih aman untuk lingkungan, karena memiliki nilai GWP yang lebih rendah dari R410A. Jika Protokol Montreal dan Kyoto dilaksanakan secara penuh dan konsisten, maka secara umum pada saat ini belum ada pilihan refrigerant komersial selain refrigerant alami.
Kata Kunci : Refrigeran, ODP, GWP, R22

## ABSTRACT
Attention  to  environmental  conditions  is  the  man  topic  of  the  urban  village  world,  especially  environmental problems such as global warming, ozone depleting potential and air pollution. Ozone Depleting Potential (ODP) and Global Warming Potential (GWP) is a serious issue that must be considered in development of refrigeration cooling  system,  because  ODP  and  GWP  have  an  effect  ozone  layer  depletion  and  global  maintenance  in  the industrial  sector.  Refrigeration  system,  the  use  of  hydrochloraflourocarbons  (HCFO)  refrigerants  many  are prohibited. This happens because the HCFC (R22) refrigerant has an ODP value and the current GWP should not cause environmental damage. The researches developed an environmentally friendly refrigerator based on hydrocarbons (HC) such as propane, iso-butane,n-butane, or mixture of several hydrocarbons as working fluids in the refrigeration system and the AC system car. The refrigerant used for comparison is R32, R290, R407C and R410A. The research method used in this study is a qualitative research method with the output in the form of numbers. Research what is done is descriptive to explain the friendly refrigerant environment from refrigerant R32, R290, R407C and R410A, which will used as a substitute for R22 refrigerant which is not environmentally friendly. The main emphasis in this research is on Global Warming Potential and Ozone Depletion Potential from refrigerant R32, R290, R407C and R410A. the qualitative method in this study is reflected in the analysis data using descriptions in the text form. The R32 is much safer compared to other types of refrigerants, but several machines cooler is not compatible with the said refrigerant up to R22 still dominating the use of refrigerants, R290 (propane) is also included hydrocarbon properties because it has low ODP and GWP. So there are two refrigerants that can be used as replacement for R22, R407C and R410A. compared with R410A, R407C for safer
for the environment, because it has a lower GWP value of the R410A. if the montreal and Kyoto Protocols are fully implemented and consistent. So in general at this time there are no refrigerant choices commercial besides natural refrigerant.
Keywords : Refrigerants, ODP, GWP, R22

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Pada dekade terakhir ini, perhatian terhadap kondisi lingkungan  menjadi  topik  utama  seluruh  dunia. Meningkatnya  konsumsi  bahan  bakar  fosil  diduga menjadi  penyebab  utama  masalah  lingkungan seperti  pemanasan  global,  penipisan  lapisan  ozon dan polusi udara. Banyak negara telah menetapkan target  untuk  menurunkan  emisi  karbon  guna mengurangi efek buruk pemanasan global. Pemerintah Indonesia menargetkan akan mengurangi emisi karbon hingga 20% sampai tahun 2020. Mengurangi emisi karbon berarti mengurangi konsumsi  energi  fosil  dan  melakukan  efisiensi energi.  Salah  satu  langkah  yang  sedang  dilakukan pemerintah  adalah  meningkatkan  penggunaan energi baru dan terbarukan sampai dengan 17% pada tahun 2025 (Perpres No 5 Tahun 2006)
Dalam  dekade  terakhir,  ozone  depleting  potential (ODP)  dan  global  warming  potential  (GWP) menjadi masalah serius yang harus dipertimbangkan dalam  pengembangan  sistem  pendingin.  Dalam bidang  industri  sistem  pendingin,  penggunaan refrigeran hydrochloroflourocarbons ( HCFC) sudah banyak  dilarang  di  seluruh  dunia.  Hal  tersebut terjadi karena refrigeran HCFC memiliki nilai ODP ( ozone  depletion  potential )  dan  GWP  ( global warming potential ) yang tinggi sehingga menyebabkan  kerusakan  lingkungan.  Kerusakan tersebut  antara  lain  penipisan  lapisan  ozon  dan pemanasan global [1].
Refrigeran chlorofluorocarbons (CFCs) dan hydrochlorofluorocarbons (HCFCs) secara bertahap dikurangi  dan  digantikan  oleh  refrigeran  generasi baru.  Refrigeran  komersial  yang  digunakan  dalam beberapa  dekade  terakhir  dan  efeknya  pada lingkungan[2][3]Sebenarnya,  refrigeran  CFCs  dan HCFCs  memiliki  kinerja  yang  baik  dan  dapat diterapkan secara luas pada berbagai model  sistem AC  dan  sistem  refrigerasi  lain  selama  bertahun tahun  [4][5][6][7].
Namun demikian, kedua refrigerant tersebut (CFCs dan  HCFCs)  memiliki  berkontribusi  terhadap penipisan  ozon  dan  pemanasan  global.  Bahkan, Protokol  Kyoto  telah  membatasi  produksi  dan penggunaan refrigeran yang memiliki dampak pada lingkungan  tersebut  (United  Nations  1998).  Oleh karena itu, para peneliti mengembangkan refrigeran ramah  lingkungan  yang  berbasis  pada  hidrokarbon (HC)  seperti  propana,  iso-butana,  n-butana,  atau campuran dari beberapa hidrokarbon sebagai fluida kerja pada sistem refrigerasi dan sistem AC mobil.
Banyak  jenis  refrigeran  yang  sering  dipakai  untuk sistem  refrigerasi,  salah  satunya  R-22.  R-22 merupakan refrigeran bersenyawa kimia hydrochloroflourocarbons atau HCFC dan masuk ke dalam  klasifikasi  refrigeran  A1  (tidak  beracun  dan tidak  mudah  terbakar).  Pada  tahun  1990-an, refrigeran  ini  paling  sering  digunakan  pada  sistem refrigerasi,  tetapi  ketika  memasuki  tahun  2000-an refrigeran  ini  mulai  menjadi  bahan  pertimbangan untuk  tidak  digunakan  lagi  karena  memiliki  ODP dan  GWP  yang  cukup  tinggi.  R-22  memiliki  ODP sebesar  0.055  dan  GWP  sebesar  1810  yang  bisa bertahan selama 12 tahun di atmosfer [8]
Salah  satu  refrigeran  pengganti  yang  banyak direkomendasikan  adalah  refrigerant  hidrokarbon. Refrigeran  hidrokarbon  adalah  refrigeran  yang memiliki  ODP  dan  GWP  rendah.  Beberapa refrigeran hidrokarbon antara lain: R-600 (butane), R-600a  (isobutane),  R-601  (pentane),  R-601 (isopentane). Selain refrigeran hidrokarbon di atas, R-290 (propane) juga termasuk ke dalam klasifikasi hidrokarbon karena memiliki ODP dan GWP yang rendah (ODP = 0 dan GWP = ~20 ͩ ). R-290 memiliki rumus senyawa kimia CH 3 CH 2 CH 3 dengan Normal Boiling  Point  (NBP)  sebesar  -42°C  yang  memiliki sifat mudah terbakar (flammable) [9].
Salah  satu  poin  yang  dinyatakan  dalam  protocol Montreal dan Kyoto (1897&1997) adalah penghapusan  penggunaan  refrigeran  R-22  (HCFC- 22) dan mengubahnya dengan refrigeran yang ramah
lingkungan. Alternatifnya adalah refrigerant hidrokarbon tetapi karena mudah terbakar penggunaannya  terbatas  [10].  Penelitian  terbaru tentang topik mengarah ke HFC dan refrigeran alami seperti  air  (R-718),  amonia  (R-717)  dan  CO 2 (R- 744) dengan ODP dan GWP yang sangat rendah dan dapat digunakan untuk menggantikan HCFC dalam sistem pendingin dan AC [9]
Produsen  dan  importir  pendingin  lebih  memilih refrigerant  seperti  R-32  dan  R-410a  untuk diterapkan  pada  sistem  pendingin  udara  dan diperdagangkan.  Kedua  refrigerant  ini  memiliki ODP nol dan GWP yang cukup rendah sebesar 675 untuk  R-32  dan  2088  untuk  R-410a  serta  tidak mudah terbakar karena sifat nyala api yang rendah [11]. Mesin pendingin R-22 masih dapat digunakan dengan  metode  retrofit  refrigeran  dari  R-22  ke  R- 290 karena minyak kompresor yang digunakan pada R-22  dapat  digunakan  untuk  R-290  [12].  Berbagai upaya telah dilakukan untuk menemukan refrigeran alternatif  ramah  lingkungan.  Perhatian  Pemerintah Indonesia  terhadap  perlindungan  lapisan  ozon dinyatakan  dalam  Keputusan  Presiden  No.23/1992 dan  keputusan  dari  Kementerian  Perdagangan  dan Perindustrian  No.  110  /  MPP  /  Kep  /  1/1998  yang memuat pembatasan pada penggunaan dan produksi zat yang dapat lapisan ozon menipis.
Dalam  studi  yang  telah  dilakukan  peneliti  lain, refrigeran  R-290  dicampur  dengan  refrigeran  yang tidak  mudah  terbakar  yaitu  R-134a.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengoptimalkan  penggunaan energi  melalui  peningkatan  kinerja  (COP)  dalam sistem  pendingin  udara  tipe  pendingin  air. Peningkatan kinerja ini dilakukan melalui penggunaan  refrigeran  primer  yang  tepat,  serta penambahan aditif Trimethylolethane dan Ethoquad ke  refrigeran  air  sekunder  yang  dapat  memberikan efek  penghematan  energi.  Hasil  penelitian  tersebut menunjukkan  bahwa  peningkatan  kinerja  terbaik dicapai dalam kombinasi refrigeran  utama   R-290 dengan 0,7 Air + 0,3 Trimethylolethane (mass base) sebagai refrigerant sekunder[10]).
Pengujian  dilakukan  pada  6  refrigeran  lainnya, termasuk  R290  di  bawah  kondisi  suhu  lingkungan yang berbeda di mana suhu luar ruangan bervariasi dari 27,8 °C hingga 55 °C.  Optimasi dimungkinkan dengan  penggunaan  software,  yang  menetapkan diameter tabung kapiler, dari 2,0 mm menjadi 1,65 mm  dan  mengubah  panjang  dari  508  mm  menjadi 254  mm,  menggunakan  AC  yang  sama  di  mana
hasilnya  menunjukkan  bahwa  propane  adalah refrigeran yang paling cocok untuk alternative R-22 [11]. Katup ekspansi elektronik dan variable speed compressor digunakan dengan tujuan membandingkan kinerja termal refrigeran R-22, R- 290,  R-1270,  R-438A,  R-404A,  R-410A  dan  R-32 dengan  suhu  evaporator  bervariasi  dari  -15  °C hingga -5 °C.
Dalam    penelitian  ini,  refrigeran  R-22  digunakan sebagai dasar perbandingan hanya dengan mengganti refrigerant bukan dengan mengkombinasikan  dengan  refrigerant  lain  atau senyawa  kimia  lainnya  seperti  penelitian  diatas.
Refrigerant  yang  digunakan  sebagai  pembanding adalah  R32,  R290,  R407C,  dan  R410A.  Dampak lingkungan  diukur  dengan  parameter  TEWI  (Total Equivalent  Warming  Impact).  Hasilnya  akan menunjukkan refrigerant yang paling optimal untuk menggantikan R22 berdasarkan parameter keramahan  terhadap  lingkungan  untuk  melindungi lapisan ozon.

## Global Warming Potential
Global  Warming  Potential  (GWP)  adalah  ukuran relatif  jumlah  kalor  yang  terjebak  gas  rumah  kaca. GWP  merupakan  nilai  perbandingan  jumlah  kalor yang dijebak suatu gas dalam satuan massa tertentu terhadap  gas  CO 2 .  GWP  adalah  besaran  efek radioaktif Gas Rumah Kaca dibandingkan terhadap CO 2 ,  dengan  kata  lain,  GWP  ialah  indikasi  berapa ton emisi CO 2 setara dengan satu ton dari setiap Gas Rumah  Kaca  lainnya.  GWP  untuk  gas  CH 4 adalah 21 (relatif terhadap CO 2 ) sedangkan N 2 O adalah 310 dan  SF  adalah  23.900,  sesuai  dengan  Laporan Penilaian  IPCC  (International  Panel  on  Climate Change) yang kedua, nilai dari GWP tidak berubah untuk masa komitmen pertama (2008 – 2012) [13]
Hidroclorofluorokarbon  (HCFCs)  merupakan  salah satu  jenis  Gas  Rumah  Kaca  yang  memiliki  nilai potensi  pemanasan  global  cukup  tinggi.  HCFCs digunakan untuk bahan pendingin, bahan pengembang  busa  (blowing  agent),  pemadam  api dan  solvent  (pelarut)  di  Indonesia.  Selain  HCFCs, terdapat beberapa jenis Perusak Ozon yang lainnya meliputi CFCs,
Halon, HBFCs,
bromochloromethane,  methyl  chloroform,  carbon tetrachloride dan methyl bromide.

## Ozone Depletion Potential
Potensi suatu jenis bahan kimia untuk merusak ozon dinyatakan dengan istilah Ozone Depletion Potential (ODP).  Masing-masing  jenis  Perusak  Ozon memiliki nilai ODP yang berbeda, dimana nilai ODP mengacu  pada  nilai  ODP  CFC  11/CFC  12  yang diberi  indeks  angka  1.  Ozone  Depletion  Potential (ODP) adalah ukuran relatif degradasi lapisan ozon yang  disebabkan  suatu  senyawa.  ODP  merupakan nilai  perbandingan  degradasi  lapisan  ozon  suatu senyawa dalam satuan massa tertentu terhadap CFC- 11 dengan massa yang sama.
Ozon  terbentuk  dari  ketika  radiasi  energi-tinggi memecah molekul oksigen (O 2 ) dan membebaskan atom oksigen. Atom oksigen ini kemudian bereaksi dengan  molekul  oksigen  yang  masih  utuh,  yang terdiri  atas  dua  atom  oksigen  yang  terikat,  dan membentuk ozon yang memiliki tiga oksigen (O 3 ).
Ozone depleting potential adalah potensi berkurangnya  jumlah  ozon  di  lapisan  ozon (stratosphere).  Adanya  penipisan  lapisan  ozon ditandai  dengan  ditemukannya  lubang  ozon  di Antartika.  Ozon  berfungsi  untuk  menahan  radiasi sinar ultraviolet dari matahari agar tidak menembus hingga  permukaan  bumi.  Paparan  sinar  ultraviolet yang  berlebihan  dapat  menyebabkan  gangguan kesehatan  pada  manusia,  seperti  kanker  kulit, katarak, dan terganggunya sistem imun.[9].
Gambar 1. Ilustrasi ODP [1]

## Refrigerant R22
Refrigerant  R22  adalah  refrigerant  atau  pendingin yang  ditemukan pada  tahun  1990-an.  Saat pertama kali  ditemukan,  pendingin  ini  bernama  CFC  yang mana  singkatan  dari chlorofluorocarbons .  Seiring perkembangan  zaman,  maka  CFC  ini  telah diperbarui menjadi HCFC yang mana singkatan dari
hydrochlorofluorocarbon .  Gas  refrigerant  ini  tidak berwarna,  biasanya  digunakan  sebagai  propelan. R22  sedang  dihapus  di  negara  maju  karena berpotensi  menipiskan  ozon  dan  berpotensi  dalam pemanasan global.
Tabel 1. Sifat Fisik Refrigerant R22
Formula Molekul CHClF 2 Berat Molekul 86.47 Titik Didih 101,3 KPa o C -40.80 Titik Beku 101,3 KPa -160.00 Densitas 30 o C (Kg/m3) 1174.20 Suhu Kritis ( o C) 96.20 Tekanan Kritis (MPa) 4.99 ODP 0.0034 GWP 1700
R22  digunakan  sebagai  refrigerant  yang  umum dipakai dalam unit pendingin ruangan/AC, biasanya digunakan  untuk  aplikasi  suhu  medium  dan  suhu tinggi.  Selain  tidak  berwarna,  R22  juga  tidak beracun  dan  tidak  mudah  terbakar  serta  memiliki cairan  yang  jernih.  Memiliki kestabilan  termal dan kimia  yang  sangat  baik  dan  tidak  membuat  korosi logam. Aplikasi utama meliputi refrigerant (-80 o C grade), bahan baku untuk produksi PTFE.

## Tabel 2. INDEKS
Kemurnian >99,90 % Kandungan Air <0.001% Keasaman <0.00001% Residu Penguapan <0.01% Kadar Klorida - Penampakan Tidak Berwarna dan Jernih Aroma Tidak Beraroma
Tabel 3. Perbandingan Nilai ODP GWP Refrigerant R22 R32,  R290 R407C R410A

## METODE PENELITIAN

## Bahan Penelitian
Bahan  penelitian  ini  menggunakan  jurnal  dan penelitian  terdahulu  yang  membahas  tentang refrigerant  yang  ramah  llingkungan  dan  dikaitkan dengan  data  Global  Warning  Potential  dan  Ozon Depletion  Potential  dari  Refrigerant  R32,  R290, R407C, R410A yang akan menggantikan Refrigerant R22.

## Rancangan Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan keluaran berupa angka. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif untuk menjelaskan refrigerant yang ramah lingkungan dari refrigerant R32, R290, R407C dan R410A,    yang  akan  digunakan  sebagai  pengganti dari  refrigerant  R22  yang  tidak  ramah  lingkungan. Data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  dari peneliti terdahulu yang hasil luarannya berupa angka sebagai  penentu  refrigerant  yang  paling  ramah lingkungan.  Penekanan  utama  dalam  penelitian  ini adalah penjelasan tentang Global Warning Potential dan Ozon Depletion Potential dari Refrigerant R32, R290,  R407C,  R410A.  Metode  kualitiatif  dalam penelitian  ini  tercermin  pada  analisis  data  dengan menggunakan deskripsi dalam bentuk teks [11].

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Refrigerant Ramah Lingkungan
Perkembangan  mutakhir  di  bidang  refrigerant didorong  oleh  dua  masalah  lingkungan,  yakni lubang  ozon  dan  pemanasan  global.  Setelah keberadaan  lubang  ozon  di  lapisan  atmosfer
diverifikasi secara saintifik, perjanjian internasional untuk  mengatur  dan  melarang  penggunaan  zat-zat perusak  ozon  disepakati  pada  1987  yang  dikenal sebagai  Protokol  Montreal.  CFCs  dan  HCFCs merupakan dua refrigerant utama yang dijadwalkan untuk  dihapuskan  masing-masing  pada  tahun  1996 dan 2030.
Pelarangan penggunaan HCFC dibuat oleh Montreal Protocol  yaitu  sebuah  traktat  internasional  yang dibuat  untuk  melindungi  lapisan  ozon.  Pemakaian refrigeran  yang  berbahaya  bagi  lingkungan  akan diberhentikan  secara  massal,  sehingga  dibutuhkan refrigeran  pengganti  yang  lebih  ramah  lingkungan dan  memenuhi syarat sebagai refrigeran pengganti. Ada  beberapa  syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh refrigeran pengganti, yaitu :
1. Memiliki sifat-sifat termodinamika yang berdekatan  dengan  refrigerant  yang  hendak digantikannya, utamanya pada tekanan maksimum  operasi  refrigeran  baru  yang diharapkan tidak terlalu jauh berbeda dibandingkan  dengan  tekanan  refrigeran  lama yang ber-klorin.
2. Tidak mudah terbakar.
3. Tidak beracun dan berbau.
4. Bisa  bercampur  (miscible)  dengan  pelumas yang umum digunakan dalam mesin refrigerasi.
5. Setiap  refrigeran  CFC  hendaknya  digantikan oleh satu jenis refrigeran ramah Lingkungan [1]

## Alternatif Refrigeran R22
Saat  ini,  HCFCs  (yang  pada  dasarnya  merupakan pengganti transisional untuk CFCs) telah memiliki 2 kandidat  pengganti,  yakni  R410A  (campuran dengan  sifat  mendekati  zeotrop)  dan  R407C (campuran  azeotrop)  (Kruse,  2000).  Hidrokarbon Propana (R290) juga berpotensi menjadi pengganti R22  (Kruse,  2000).  R407C  merupakan  campuran antara  R32/125/132A  dengan  komposisi  23/25/52, sedangkan R410A adalah campuran antara R32/125 dengan  komposisi  50/50  [13]).  Saat  ini,  beberapa perusahaan  terkemuka  di  bidang  refrigerasi  dan pengkondisian  udara  telah  menggunakan  R410A dalam  produk  mereka.  Berikut  adalah  masing- masing ODP dan GWP dari R22, R32, R290, R407C dan R410A.
Meskipun  R-32  jauh  lebih  aman  dibandingan dengan  jenis  refrigerant  yang  lainnya,  beberapa mesin pendingin tidak compatible dengan refrigerant tersebut sehingga R-22 masih
Type R- Number ODP flam mab ility GWP flam mabili ty HCFC 22 0.055 Med ium 1810 Mediu m HFC 32 0 Zero 675 Mediu m HFC 407C 0 Zero 1774 Mediu m HFC 410A 0 Zero 2088 Mediu m Natural 290 0 Zero 3 Low
mendominasi penggunaan refrigerant. Sesuai dengan alasan tersebut. R-290 (propane) juga termasuk  ke  dalam  klasifikasi  hidrokarbon  karena memiliki ODP dan GWP yang rendah (ODP = 0 dan GWP  =  3).  R-290  memiliki  rumus  senyawa  kimia CH 3 CH 2 CH 3 dengan  Normal  Boiling  Point  (NBP) sebesar  -42°C  yang  memiliki  sifat  mudah  terbakar (flammable)  [9].  Jadi  tersisa  dua  refrigerant  yang bisa dijadikan sebagai pengganti R22, yakni R407C dan  R410A.  Berdasarkan  tabel  diatas,  dibanding dengan  R410A,  R407C  jauh  lebih  aman  untuk lingkungan, karena memiliki nilai GWP yang lebih rendah dari R410A
Sejak  disepakatinya  protokol  Montreal  dan  Kyoto terdapat  dua  kriteria  lainnya  yang  harus  dipenuhi suatu jenis refrigerant agar dapat digunakan secara aman  dan  komersial.  Dua  kriteria  tersebut  adalah ODP  (Ozone  Depletion  Potential)  merupakan  nilai yang  menunjukkan  potensi  suatu  jenis  refrigerant terhadap  kerusakan  ozon  dan  GWP  (Global Warming Potential) merupakan nilai yang menunjukkan  potensi  suatu  jenis  refrigerant terhadap  pemanasan  global.  Meskipun  suatu refrigerant  memiliki  tingkat  keamanan  dan  kinerja yang  sangat  baik,  tapi  jika  memiliki  dampak  yang buruk  terhadap  lingkungan  maka  penggunaannya juga perlu dibatasi.
Global
Warming Potential (GWP) telah dikembangkan
untuk memungkinkan pembandingan  dampak  pemanasan  global  dari masing-masing  jenis  gas.  Secara  spesifik,  GWP merupakan  sebuah  ukuran  seberapa  banyak  energi yang akan diserap oleh 1 ton emisi Gas Rumah Kaca dalam suatu periode tertentu, relatif terhadap 1 ton emisi karbon dioksida (CO 2 ). Dalam hal ini, rentan waktu  yang  dipertimbangkan  adalah  100  tahun. Semakin  besar  GWP,  semakin  besar  peran  gas tersebut  dalam  pemanasan  global  dalam  periode tertentu.
Jika  Protokol  Montreal  dan  Kyoto  dilaksanakan secara  penuh  dan  konsisten,  maka  secara  umum pada saat ini belum ada pilihan refrigerant komersial selain  refrigerant  alami.  Meskipun  perlu  dicatat bahwa  baru-baru  ini  terdapat  produsen  refrigerant yang mengklaim keberhasilannya membuat refrigerant  yang  tidak  merusak  ozon  dan  tidak menimbulkan  pemanasan  global  [9].  Beberapa refrigerant alami yang sudah digunakan pada mesin refrigerasi  adalah  ammonia  (NH 3 ),  Hidrokarbon
(HC),  Karbondioksida  (CO 2 ),  air  dan  udara  [14]. Kata  “alami”  menekankan  keberadaan  zat-zat tersebut yang berasal dari sumber biologis ataupun geologis.  Meskipun  saat  ini  beberapa  produk refrigerant alami masih didapatkan dari sumber daya alam  yang  tidak  terbarukan,  misalnya  hidrokarbon yang  didapatkan  dari  gas  alam.  Penggunaan refrigeran  alami  yang  bertujuan  untuk  mencegah penipisan  ozon  dan  pemanasan  global.  Refrigeran alami  memiliki  GWP  (Global  Warming  Potential) dan ODP (Ozone Depleting Potential) yang bernilai nol,  fluida  kerja  tersebut  dapat  dikatakan  ramah lingkungan.
Penggunaan  karbondioksida,  air,  dan  udara  pada refrigerator  komersial  masih  memerluan  riset  yang mendalam,  sedangkan  penggunaan  ammonia  dan hidrokarbon,  meskipun  sudah  cukup  banyak dilakukan, masih memiliki peluang riset yang cukup banyak  [14].  Amonia  bersifat  racun  dan  cukup mudah  terbakar,  sedangkan  hidrokarbon  termasuk dalam zat yang sangat mudah terbakar. Oleh karena itu refrigerant tersebut secara umum sulit digunakan pada  sistem  ekspansi  langsung.  Sistem  refrigerasi tak-langsung  bisa  digunakan  untuk  mengatasi kelemahan  kedua  refrigerant  tersebut.  beberapa peneliti  berusaha  menekan  tingkat  keterbakaran refrigerant hidrokarbon dengan cara mencampurkannya  bersama  refrigerant  lain  yang rak mudah terbakar. Penggunaan refrigerant saat ini merupakan  isu  penting  menyangkut  pemanasan global.

## KESIMPULAN
Ozone  Depleting  Potential  (ODP)  dan  Global Warming  Potential  (GWP)  menjadi  masalah  serius yang  harus  dipertimbangkan  dalam  pengembangan sistem pendingin/refrigerasi, karena ODP dan GWP berpengaruh  pada  penipisan  lapisan  ozon  dan pemanasan global. HCFC (R22) memiliki nilai ODP dan  GWP  yang  tinggi  sehingga  menyebabkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, para peneliti mengembangkan refrigeran ramah lingkungan yang berbasis  pada  hidrokarbon  (HC)  seperti  propana, iso-butana,  n-butana,  atau  campuran  dari  beberapa hidrokarbon.  Refrigerant  yang  digunakan  sebagai pembanding adalah R32, R290, R407C, dan R410A. R-32  jauh  lebih  aman  dibandingan  dengan  jenis refrigerant  yang  lainnya,  namun  beberapa  mesin pendingin  tidak  compatible  dengan  refrigerant tersebut  sehingga  R-22  masih  mendominasi penggunaan  refrigerant.  R-290  (propane)  juga
termasuk  ke  dalam  klasifikasi  hidrokarbon  karena memiliki ODP dan GWP yang rendah (ODP = 0 dan GWP  =  3),  namun  memiliki  sifat  mudah  terbakar. Jadi  tersisa  dua  refrigerant  yang  bisa  dijadikan sebagai  pengganti  R22,  yakni  R407C  dan  R410A. Dibandingkan  dengan  R410A,  R407C  jauh  lebih aman untuk lingkungan, karena memiliki nilai GWP yang  lebih  rendah  dari  R410A.  Namun,  jika Protokol  Montreal  dan  Kyoto  dilaksanakan  secara penuh dan konsisten, maka secara umum pada saat ini  belum  ada  pilihan  refrigerant  komersial  selain refrigerant alami.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Sunardi,  Cecep.,  Sutandi  T.,  Putra  ADD., Kosasih  A.  2019.  Pengaruh  Refrigeran  R-22 Dan  Mc-22  Terhadap  Performansi  Sistem  Re- frigerasi Brine Cooling. Bandung
[2] Wang, K. et al., 2010. Review of secondary loop refrigeration  systems.  International  Journal  of Refrigeration, 33(2), pp.212–234.. Seminar Na- sional Edusainstek  ISBN : 2685-5852 FMIPA UNIMUS 2019
[3] Li, G. et al., 2014. Experimental investigation of energy  and  exergy  performance  of  secondary loop automotive airconditioning systems using low-GWP  (global  warming  potential)  refriger- ants.Energy, 68, pp.819–831.
[4]  Mahajan,  R.Y.  &  Borikar,  S.A.,  2014.  Perfor- mance Evaluation of Domestic Refrigerator Us- ing  Hc-  12a  Refrigerant  as  an  Alternative  Re- frigerant to R12 And R134a. The International Journal  Of  Engineering  And  Science,  3(10),
pp.26–37.
[5] Brown, J.S., Yana-motta, S.F. & Domanski, P. a, 2002. Comparitive analysis of an automotive air conditioning systems operating with CO 2 and R134a.  International  Journal  of  Refrigeration
25 (2002) 19–32, 25, pp.19–32.
[6] Nagalakshmi, K. & Yadav, G.M., 2014. The De- sign and Performance Analysis of Refrigeration System Using R12 & R134a Refrigerants. Jour- nal of Engineering Research and Applications,
4(2), pp.638–643.
[7] Yadav, P. & Sharma, A., 2015. Exergy Analysis of R134a Based Vapour Compression Refriger- ation  Tutor.  In  National  Conference  on  Ad- vances  in  Engineering,  Technology  and  Man- agement.  Sadopur:  Maharishi  Markandeshwar University, pp. 73–77.
[8]  United  Nations,  1998.  Kyoto  Protocol  To  the United  Nations  Framework  Convention  and Climate Change, 1998
[9] Ashrae, “Handbook of Fundamental”, American Society of Heating, Refrigerating, and Air Con- ditioning Engineers, Atlanta, 2009.
[10]  Taib,  M.  Y.,  Aziz,  A.  A.  &  Alias,  A.  B.  S. (2010). Performance analysis of a domestic air conditioner.  National  Conference  in  Mechani- cal Engineering Research and Postgraduate Stu- dents, 582-291.
[11] Yıldırım, C., Özkan, D. B. & Onan, C. (2017). Theoretical study of R32 to replace R410A in variable refrigerant flow systems. International Journal of Ambient Energy, 39(1), 87-92.
[12] Granryd, E. (2001). Hydrocarbons as refriger- ants—an overview. International Journal of Re- frigeration, 24,
15–24.
https://doi.org/10.1016/S0140-7007(00)00065- 7,
[13] Antunes, A. H. P. &  Filho, E. P. B. (2016). Ex- perimental  investigation  on  the  performance and global environmental impact of a refrigera- tion system retrofitted with alternative refriger- ants.  International  Journal  of  Refrigeration, 16(3019), 1-8.
[14] Riffat, S. B., Afonso, C. F., Oliveira, A. C., & Reay,  D.  A.  (1997).  Natural  refrigerants  for refrigeration  and  air-conditioning  systems. Applied Thermal Engineering, 17(1), 33-42.