Studi Penggunaan Kapur Tohor Dalam Proses Penetralan Air Asam Tambang Di KPL Pit 3 Barat IUP Tambang Banko Barat PT Bukit Asam Tbk Tanjung Enim
Sumatera Selatan
(Study of the Use of Quicklime  in the Mine Acid Water Neutral Process at Pit KPL 3 West Banko West Mining IUP PT Bukit Asam Tbk Tanjung Enim South
Sumatra)
Ester Indah Sari 1 , E.P.S.B Taman Tono 1 ,Guskarnali 1
1 Jurusan Teknik Pertambangan, Universitas Bangka Belitung

## Abstract
The process of acid mine drainage in settling pond Pit 3 Barat Banko Barat PT Bukit Asam Tbk uses  quicklime  for  berries  carried  out  in  the  first  inlet  or  pond  channel.  The  pH  value  after  the neutralization  process  has  fulfilled  the  environmental  quality  standard  value  of  6-9  but  the  use  of quicklime  is  less  effective  because  it  does  not  match  the  amount  of  water  in  the  settling  pond  Pit  3 Barat  Banko  Barat.  This  can  affect  the  economic  use  of  quicklime  in  the  Settling  Pond.  Therefore, testing and recalculation are needed in order to know the amount of quicklime to neutralize acid mine drainage  and  the  cost  of  using  lime  needed  based  on  the  volume  of  water  in  the  settling  pond.  The actual data in the field for the use of quicklime is 0.4 gr / l to be able to centralize acid mine drainage in accordance with environmental quality standards. This research method is testing 13 samples of acid mine neutralizing water in the laboratory with the addition of quicklime in order to calculate the amount of  quicklime  and  the  cost  of  using  quicklime  which  is  needed  to  neutralize  acid  mine  drainage.  Test results in the laboratory obtained a dose of quicklime of 0.2 gr / l to be able to neutralize the water to fit Environmental  Quality  Standards  with  an  initial  pH  value  of  3.43  to  7.11  after  adding  quicklime.  The volume  of  water  used  is  the  settling  pond  volume  which  is  3,600,000  l.  The  amount  of  quicklime needed  after  testing  in  the  laboratory  is  18  sacks,  while  the  actual  amount  of  quicklime  used  in  the field is 36 sacks. The actual cost required in using lime based on data in the field is Rp 1,224,000.00 and the cost of using quicklime based on laboratory testing data is Rp 612,000.00
Keyword : acid mine drainage, quicklime, settling pond

## 1.  Pendahuluan
Air  asam  tambang terbentuk  sebagai  hasil proses oksidasi dari mineral sulfida tertentu yang terkandung dalam batuan, yang bereaksi dengan oksigen  di  udara  pada  lingkungan  berair (Sayoga,  2012). Air  asam  tambang  tersebut harus  diolah  agar  tidak  berdampak  buruk  bagii masyarakat sekitar baik secara langsung maupun tidak langsung (Anshariah, 2015).
Permasalahan  yang  ada  di  KPL  Pit  3  Barat yaitu  pemberian  kapur  tohor  hanya  berdasarkan perkiraan,  sesuai  dengan  kondisi  pH  air sebelumnya. Jika nilai pH di bawah standar baku mutu,  maka  dilakukan  pengapuran  berdasarkan perkiraan.  Hal  ini  sangat  berpengaruh  pada keekonomisan  penggunaan  kapur  yang  dipakai untuk proses penetralan air asam tambang.
*Korespodensi  Penulis:  (Ester  Indah  Sari)  Jurusan Teknik  Pertambangan,  Fakultas  Teknik,  Universitas Bangka  Belitung.  Kawasan  Kampus  Terpadu  UBB, Merawang, Bangka.
Email : esterindahsari06@gmail.com
Untuk  menetralkan  air  asam  tambang,  maka dibutuhkan  kapur  tohor  dengan  jumlah  yang tepat  untuk  menetralkan  pH  air  asam  tambang tersebut  agar  sesuai  standar  baku  mutu lingkungan.  Untuk  penetralan  air  asam  tambang dilakukan  pengapuran    di  KPL  untuk  menaikkan nilai  pH  secara  berkala  hingga  sesuai  dengan baku  mutu  lingkungan.  Penanganan  air  asam tambang  dengan  cara  pemberian  kapur  tohor secara  langsung  ke  badan  air  cukup  efektif dalam  menaikkan  pH,  tetapi  penambahan  kapur tohor harus  dikontrol  dan  dilakukan  secara kontinu dalam jumlah yang tepat.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  aktualisasi  penggunaan  kapur  tohor dalam  proses  penetralan  air  asam  tambang  di KPL  Pit  3  Barat  IUP  Tambang  Banko  Barat  PT BA,  menganalisis  kualitas  air  asam  tambang  di KPL  Pit  3  Barat  Banko  Barat  setelah  dilakukan pengujian  di  laboratorium  dengan  penambahan kapur  tohor  dan  menghitung  perbandingan penggunaan  kapur  tohor  dan  biaya  kebutuhan kapur tohor aktual dan setelah perhitungan ulang untuk  menetralkan  air  asam  tambang  di  KPL  Pit 3 Barat IUP Tambang Banko Barat  PT BA.

## Lokasi Penelitian
PT  Bukit  Asam  Tbk  berlokasi  di  Tanjung Enim,  Kecamatan  Lawang  Kidul,  Kabupaten Muara Enim dan sebagian terdapat di Kabupaten Lahat,  Provinsi  Sumatera  Selatan.  PT  Bukit Asam  Tbk  terletak  pada  posisi  103  1 3’00’’  BT  –
103  36 ’10’’  BT  dan  3  49 ’  30’’  LS  –  4  11 ’  30’’ LS.  Tempat  penelitian  berlokasi  di  Kolam Pengendap  Lumpur  (KPL)  Pit  3  Barat  Banko Barat  Satuan  Kerja  Pengelolaan  Lingkungan  PT Bukit  Asam  Tbk.  Peta  lokasi  pengambilan  dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Peta eksisting Banko Barat Bukit Asam Tanjung Enim

## Tinjauan Pustaka
Menurut  Hidayat  (2017),  Air  asam  tambang (AAT)  atau  disebut  juga  dengan Acid  Mine Drainage adalah  air  yang  bersifat  asam  (tingkat keasaman  yang  tinggi)  dan  ditandai  dengan  pH rendah  yaitu  dibawah  6,  karena  sesuai  dengan baku mutu air pH normal adalah 6-9. Terbentuknya  air  asam  tambang  ditandai  oleh satu  atau  lebih  karakteristik  kualitas  air  sebagai berikut (Fardiaz, 1992) :
1.  Nilai pH yang rendah (1,5 –4).
2.  Nilai acidity yang tinggi (50 –1500 mg/l).
3.  Nilai sulfat yang tinggi (500 –10.000 mg/l).
4.  Konsentrasi oksigen terlarut yang rendah.
5.  Konsentrasi logam terlarut yang tinggi, seperti logam  besi,  aluminium,  mangan,  cadmium, tembaga, timbal, seng, arsenik dan mercury. Menurut  Stumm  &  Morgan  (1996)  reaksi pembentukan  air  asam  tambang  dapat  dirinci menjadi empat tahap reaksi :
1.  Reaksi  pertama  adalah  reaksi  pelapukan  dari pyrite disertai proses oksidasi.
2 FeS 2 + 7 O 2 + 2 H 2 O →2 Fe 2+ + 4 SO 4 2- +4H +
2.  Reaksi  kedua  terjadi  konversi  dari  besi  ferro menjadi  besi  ferri  yang  mengkonsumsi  satu mol keasaman.
4 Fe 2+ + O 2 + 4 H + → 4 Fe 3+ + 2 H 2 O
3.  Reaksi  ketiga  adalah  hidrolisa  dari  besi. Hidrolisa  adalah  reaksi  yang  memisahkan molekul air.
4 Fe 3+ + 12 H 2 O → 4 Fe(OH) 3 + 12 H +
4.  Reaksi  keempat  adalah  oksidasi  lanjutan  dari pyrite oleh besi ferri.
FeS 2 + 14Fe 3+ + 8H 2 O →15Fe 2+ +2SO 4 2- +16H +
Sumber-Sumber  Air  Asam  Tambang  dan  Kan dungannya
Menurut  Hidayat  (2017)  sumber –sumber  air asam tambang antara lain berasal dari kegiatan – kegiatan berikut : a. Tambang terbuka b. Air dari unit pengolahan batuan buangan
c. Air dan lokasi penimbunan batuan
d. Air dari pengolahan limbah tailing.
Tipe Air Tambang
Tipe  air  tambang merupakan  hasil  dari  reaksi kimia  yang  menghasilkan  berbagai  macam
senyawa  kimia  yang  mengalami  degradasi secara  alami  dan  mengakibatkan  ditemukannya berbagai  macam  tipe  atau  bentuk  senyawa  air tambang tersebut (Said, 2014).
Menurut Skousen  dan  Ziemkiewicz  (1996)  air tambang  dapat  dikelompokkan  ke  dalam  5  tipe yaitu:
a)  Air  Tambang  Tipe  1  (pH  <  4,5)  dan mengandung  .Air  tambang  tipe  ini  disebut  air asam tambang ( acid mine drainage ).
b)  Air  Tambang  Tipe  2  (pH  >  6).  Pada  kondisi teroksidasi,  pH  air  tipe  ini  dapat  turun  secara tajam, sehingga berubah menjadi air tipe 1.
c)  Air  Tambang  Tipe  3  (pH  >  6  dan  alkalinitas lebih besar dari keasaman acidity ). Umumnya disebut juga dengan air tambang alkali.
d)  Air Tambang Tipe 4 Adalah air asam tambang tipe 1 yang dinetralkan hingga pH-nya > 6 dan mengandung  partikel  tersuspensi  dengan konsentrasi yang tinggi.
e)  Air Tambang Tipe 5 Adalah air asam tambang yang  telah  dinetralkan  sehingga  pH-nya  >  6 dan  mengandung  zat  padat  terlarut  dengan konsentrasi yang tinggi.
Proses  Penetralan  Air  Asam  Tambang  Pada Kolam Pengendapan Lumpur (KPL)
Kolam  pengendap  lumpur  berfungsi  sebagai tempat mengendapkan lumpur. Disamping tempat pengendapan, kandungan material, tingkat  keasaman  material  lain  yang  dapat membahayakan  lingkungan  juga  akan  dialirkan keluar kolam (Jeffrey, 2000). Dalam menentukan kualitas air, digunakan beberapa parameter fisika dan kimia. Parameter fisika yang biasa digunakan  dalam  penentuan  kualitas  air  adalah cahaya,  suhu,  kejernihan  dan  kekeruhan,  warna konduktivitas dan padatan, sedangkan parameter kimia  yang  digunakan  adalah  pH,  asiditas, kesadahan,  alkalinitas,  potensi  reduksi  oksidasi dan oksigen terlarut.
Kapur Tohor
Menurut  Haynes  (2011)  Kalsium  Oksida (CaO)  secara  umum  dikenal  sebagai  kapur bakar, merupakan senyawa kimia yang digunakan  secara  luas  berupa  kristal  basa, kaustik dan zat padat putih pada suhu kamar.
Netralisasi
Ada  beberapa  jenis  bahan  kimia  utama  yang banyak  digunakan  untuk  mengolah  air  asam tambang  .  Tiap-tiap  bahan  memiliki  karakteristik kimia yang membuatnya lebih atau kurang sesuai untuk  kondisi  tertentu,  bergantung  pada  faktor- faktor  teknis  dan  ekonomi.  Faktor-faktor  teknis meliputi  tingkat  keasaman,  laju  aliran,  jenis  dan konsentrasi  logam  yang  ada  di  dalam  air,  laju dan  tingkat  pengolahan  kimia  yang  diperlukan dan kualitas air yang dikehendaki (Said, 2014).
Faktor-faktor  ekonomi  meliputi  harga  bahan kimia, tenaga kerja, mesin dan peralatan, jangka waktu  pengolahan  yang  diperlukan,  pemindahan dan  pembuangan  lumpur  dan  faktor  risiko (Nurisman,  2012).  pH  yang  dibutuhkan  untuk mengendapkan  sebagian  besar  logam  dari  air berkisar  antara  pH  6-9.  Namun,  feri  hidroksida mengendap  pada  sekitar  pH  3,5  dan  aluminium hidroksida  mengendap  pada  pH  4,5.  Besi  fero (Fe 2+ )  mengendap  pada  pH  >  8.5.  Dengan adanya  oksigen,  besi  fero  akan  teroksidasi menjadi  besi  feri  (Fe 3+ ),  dan  feri  hidroksida membentuk padatan berwarna oranye kekuningan  (biasanya  disebut yellow  boy ),  yang mengendap pada pH > 3,5.
Total Suspended Solid (TSS)
Total  Suspended  Solid (TSS)  adalah  jumlah berat  dalam  mg/l  kering  lumpur  yang  ada  dalam air  limbah  setelah  mengalami  penyaringan dengan  membran  berukuran  0.45  mikron. Suspended  solid (material  tersuspensi)  dapat dibagi menjadi zat padat dan koloid. TSS adalah residu  dari  padatan  total  yang  tertahan  oleh saringan  dengan  ukuran  partikel  maksimum  2 micrometer atau  lebih  besar  dari  ukuran  partikel koloid.    Adapun  yang  termasuk  TSS  adalah lumpur,  tanah  liat,  logam  oksida,  sulfida, ganggang,  bakteri  dan  jamur.  Pada  umumnya TSS  dihilangkan  dengan  cara  pengadukan (flokulasi)  dan  penyaringan.  TSS  memberikan konstribusi  untuk  kekeruhan  ( turbidity )  dengan membatasi  penetrasi  cahaya  untuk  fotosintesis dan visibilitas di perairan.
Fardiaz  (1992)  menjelaskan  kandungan  TSS memiliki  hubungan  yang  erat  dengan  kecerahan perairan. Keberadaan padatan tersuspensi tersebut  akan  menghalangi  penetrasi  cahaya yang  masuk  ke  perairan  sehingga  hubungan antara  TSS  dan  kecerahan  akan  menunjukan hubungan yang berbanding terbalik.

## 2. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah perhitungan  dan  analisis  data  hasil  pengujian  di laboratorium  pada  proses  pemetralan  air  asam tambang  menggunakan  kapur  tohor serta pengumpulan  data  terdiri  dari  data  nilai  pH  awal air  asam  tambang,  nilai  pH  setelah  pengujian  di laboratorium,  nilai  TSS  sebelum  dan  sesudah pengujian di laboratorium, data spesifikasi pompa Sulzer  385  Kw,  data  curah  hujan  bulan  februari 2018  dan  data  volume  air  yang  masuk  ke  KPL berdasarkan  volume  KPL.  Berdasarkan  hasil pengujian ulang di laboratorium, proses penetralan  air  asam  tambang  dapat  dilakukan dengan perbaikan secara teknis maupun perbaikan secara manajemen kerja dan alat.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Air  yang  terdapat  pada  KPL  Pit  3  Barat berasal  dari sump timbunan  Pit  3  Barat  Banko Barat.  Air  tersebut  dialirkan  menggunakan pompa  jenis  Sulzer  385  kW  menuju  ke  KPL dengan dimensi KPL sebesar 60 m × 20 m × 3m, sehingga untuk melakukan perhitungan kebutuhan  kapur  tohor  secara  teoritis  dapat digunakan volume pada KPL tersebut.
Gambar  2  Sumber  air  dari  area  Pit  3  Barat Banko Barat
Kolam pengendapan lumpur berfungsi sebagai  tempat  mengendapkan  lumpur  atau material  padatan  yang  bercampur  dari  limpasan yang disebabkan aktivitas penambangan maupun  karena  erosi.  Di  samping  sebagai tempat  pengendapan, air  di  kolam  pengendapan juga  akan  dialirkan  keluar  kolam,  baik  itu kandungan materialnya, tingkat keasaman, maupun  kandungan  material  lain  yang  dapat membahayakan lingkungan.

## Aktualisasi  Penggunaan  Kapur  Tohor  di  KPL Pit 3 Barat Banko Barat
Pengelolaan  air  asam  tambang  pada  KPL  Pit 3  Barat  Banko  Barat  menggunakan  kolam pengapuran  dan  metode  yang  digunakan  yaitu metode  aktif  dengan  cara  mencampurkan  bahan kimia  berupa  kapur  tohor  untuk  menetralisir  air asam  tambang  pada  KPL.  Sebelumnya  terlebih dahulu  kadar  pH  air  diukur  di  kolam  ke  empat atau  kolam outlet menggunakan  kertas  lakmus. Jika ditemukan kadar pH tidak sesuai Baku Mutu Lingkungan  yaitu  6  -  9  maka  akan  dilakukan pemberian  kapur  untuk  memastikan  air  sebelum mengalir  ke  lingkungan  telah  sesuai  baku  mutu yang ditentukan.
Tujuan dilakukan penetralan air asam tambang,  yaitu  jika  air  dibuang  ke  sungai  tidak berdampak  terhadap  lingkungan  dan  biota perairan  lainnya.  KPL  Pit  3  Barat  memiliki  4 kompartemen  berbentuk  seperti  zig-zag  yang
dibatasi  oleh  tanggul  seperti  yang  terlihat  pada Gambar 3 di bawah ini :
Gambar  3.  Kolam  Pengendap  Lumpur  (KPL)  Pit 3 Barat Banko Barat
Berdasarkan  pengamatan  di  lapangan,  pada KPL  Pit  3  Barat  Banko  Barat  kapur  tohor diberikan pada saluran kolam pertama, selanjutnya  air  pada  kolam  pertama  dialirkan  ke kolam kedua melalui saluran terbuka yang dibuat zig – zag antara kolam yang satu dengan saluran ke kolam yang lain, selanjutnya dari kolam kedua air dialirkan ke kolam ketiga. Proses pengapuran pada  KPL  Pit  3  Barat  Banko  Barat  dapat  dilihat pada Gambar 4 di bawah ini:
Gambar 4. Proses Pengapuran di KPL Pit 3 Barat Banko Barat
Berdasarkan  hasil  pengamatan  di  lapangan, total  jumlah  kapur  yang  digunakan  untuk menetralkan  air  asam  tambang  agar  sesuai dengan  baku  mutu  lingkungan  adalah  sebanyak 36  karung/hari.  Setelah  itu  hasil  penetralan dicatat pada papan di titik penaatan yang terletak setelah  kolam  ke  empat  sebelum  aliran  sungai Kiahaan.
Secara aktual penggunaan kapur tohor dalam proses pengapuran tidak menggunakan perhitungan  yang  tepat,  hanya  berdasarkan perkiraan.

## SUMP

## Hasil  Pengujian  Kualitas  Air  Asam  Tambang Menggunakan Kapur Tohor
Berdasarkan  hasil  pengujian  pada  12  sampel air asam tambang diperoleh data perubahan nilai pH  terhadap  dosis  kapur  tohor  yang  digunakan dengan  pH  awal  3,43  hingga  mencapai  nilai  pH air  yang  sesuai  dengan  baku  mutu  lingkungan. Hasil pengujian di laboratorium dapat dilihat pada Gambar 5 di bawah ini :
Gambar  5.  Hasil  uji  laboratorium  penambahan kapur tohor
Berdasarkan  hasil  uji  laboratorium  yang terdapat  pada  gambar  5  diperoleh  penambahan jumlah  kapur  tohor  sebanyak  0,1014  gr  per  500 ml  dengan  nilai  pH  akhir  dari  3,43  yaitu  menjadi 7,11.
Selain melakukan pengujian terhadap penggunaan kapur tohor di laboratorium, dilakukan  juga  pengujian  terhadap  nilai  TSS. Nilai TSS sebelum dilakukan penetralan berdasarkan  hasil  pengujian  di  laboratorium adalah  40  mg/l  dimana  nilai  tersebut  masih berada  pada  batas  baku  mutu  lingkungan  yaitu 400  mg/L.  Setelah  dilakukan  uji  coba  di laboratorium untuk memperoleh nilai pH air yang netral, menunjukkan adanya perubahan nilai TSS yang dapat dilihat pada gambar Grafik 6 :
Gambar  6.  Hasil  uji  laboratorium  perubahan TSS
Pada  gambar  di  atas,  perubahan  nilai  TSS setelah dlakukan uji laboratorium untuk memperoleh nilai pH air yang netral sebesar 130 mg/l,  134  mg/l,  168  mg/l  dan  180  mg/l.  Nilai tersebut masih berada di batas aman baku mutu lingkungan  untuk  nilai  TSS,  sehingga  masih dalam  keadaan  baik  untuk  perairan  umum maupun di KPL Pit 3 Barat Banko Barat.
Perbandingan  Jumlah  Penggunaan  Kapur Tohor di KPL Pit 3 Barat Banko Barat dengan Pengujian Ulang di Laboratorium
Berikut  perhitungan  perbandingan  jumalh penggunaan kapur tohor dengan pengujian ulang di laboratorium:
1.  Perhitungan Perbandingan Jumlah Penggunaan Kapur Tohor Melalui hasil perhitungan, perbandingan jumlah penggunaan kapur tohor untuk menetralkan  air  asam  tambang  pada  KPL  Pit  3 Barat  Banko  Barat  dengan  pengujian  ulang  di laboratorium  dapat menghemat  penggunaan kapur  tohor  sebesar 50 %  dari  jumlah  kapur tohor  yang  digunakan  di  KPL  Pit  3  Barat  Banko Barat.
Perhitungan  kebutuhan  penggunaan  kapur tohor juga dapat dihitung menggunakan konsentrasi air asam tambang (H 2 SO 4 ) dan kapur tohor  (CaO)  berdasarkan  reaksi  pelarutan  kapur tohor  dengan  air.  Berdasarkan  perhitungan tersebut,  jumlah  kapur  tohor  yang  dibutuhkan untuk  menetralkan  air  asam  tambang  dengan volume  sebesar  3.600.000  liter  adalah  sebanyak 720  kg.  Konsentrasi  air  asam  tambang  yang dihasilkan  berdasarkan  reaksi  penetralan  adalah sebesar 1337,5268 mol dengan jumlah kebutuhan  kapur  tohor  sebesar  96,3  kg  dan jumlah  kapur  tohor  yang  terendapkan  menjadi TSS  adalah  sebesar  604,8  kg.  Jumlah  kapur tohor  yang  digunakan  untuk  menetralkan  air asam  tambang  adalah  sebesar  115,2  kg, didapatkan  dari  hasil  pengurangan  jumlah  total kapur  yang  dibutuhkan  dengan  jumlah  kapur yang terendapkan menjadi TSS.
2.  Perhitungan Biaya Penggunaan Kapur Tohor
Berdasarkan  hasil  uji  laboratorium  dan perhitungan ulang, dosis kapur tohor yang efektif untuk penetralan air asam tambang yaitu 0,2 gr/l. Untuk perhitungan biaya pemakaian kapur  tohor, harga satu kilogramnya kurang lebih Rp.850,00/kg,  dalam  penggunaan  satu  karung kapur  adalah  40  kg,  maka  hasil  perhitungan menyatakan biaya kebutuhan kapur pada saluran inlet pada volume air sebesar 3.600.000 liter dan kadar kapur tohor 0,4 gr/l adalah Rp.1.224.000,00,  sedangkan  biaya  kebutuhan kapur  dengan  kadar  0,2  gr/l  yaitu  kadar  kapur setelah dilakukan uji lab ulang dengan volume air
yang sama adalah Rp.612.000,00. Perbandingan biaya  penggunaan  kapur  tohor  yang  dibutuhkan
dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini :
Tabel  1.  Perbandingan  biaya  penggunaan  kapur  tohor  aktual  dan  setelah  perhitungan ulang
Perbandingan Aktual Perhitungan Ulang Dosis kapur per liter air 0,4 gr/l 0,2 gr/l Kebutuhan kapur (Volume = 3.600.000 l) 1.440 kg/hari 720 kg/hari Harga ( Rp. 850/kg) Rp.1.224.000,00 Rp.612.000,00 Berdasarkan Tabel 1 di atas, hasil perbandingan  biaya  penggunaan  kapur  tohor setelah  dilakukan  uji  lab  dan  perhitungan  ulang serta jumlah penggunaan kapur tohor, menghemat  biaya  dari  Rp.1.224.000,00/  hari menjadi Rp.612.000,00/hari.

## 4.  Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan sebelumnya, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1.  Proses  penetralan  air  asam  tambang  yang dilakukan  pada  KPL  Pit  3  Barat  Banko  Barat menggunakan metode aktif yaitu dengan cara penambahan kapur tohor. Proses penambahan  kapur  tohor  dilakukan  secara manual  langsung  pada  kolam  pengendap lumpur.
2.  Dari hasil pengujian terhadap 500 ml air asam tambang  dengan  pH  awal  3,43  setelah  diberi kapur  tohor  (CaO)  dengan  dosis  sebanyak 0,1014  gr/500  ml  (0,2  gr/L)  didapatkan  hasil nilai  pH  air  asam  tambang  tersebut  sebesar 7,11  dan  nilai  TSS  sebesar  134    dan  masih memenuhi standar baku mutu lingkungan.
3.  Penggunaan  kapur  tohor  setelah  pengujian ulang di laboratorium menghemat penggunaan  kapur  tohor  sebesar  50  % dibandingkan  dengan  penggunaan  kapur tohor  di KPL Pit 3  Barat  Banko Barat dengan selisih  biaya yang dibutuhkan  sebesar Rp 612.000,00.

## Daftar Pustaka
Achmad,  R.  2004. Kimia  Lingkungan .  Edisi  1. Yogyakarta. Andi Offset. hlm. 15-16. Anshariah.,  Widodo,  Sri.,  Nuhung,  Robby.  2015. Studi  Pengelolaan  Air  Asam  Tambang  PT Rimau Energy Mining Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan , Jurnal Geomine. Fardiaz,  S.  1992. Polusi  Air  dan  Udara. Yogyakarta  :  Penerbit  Konisius.  Helfinalis. 2005. Kandungan Total Suspended Solid dan Sedimen  Dasar  di  Perairan  Panimbang, Mokara. Sains Vol (9) No. 2.
Haynes,  William  M.  (2011). CRC  Handbook  of Chemistry  and  Physics (92nd  ed.).  CRC Press. p. 4.55.
Hidayat,  Luthfi.  2017. Pengelolaan  Lingkungan Areal  Tambang  Batubara  (Studi  Kasus Pengelolaan  Air  Asam  Tambang  (Acid  Mine Drainage)  di  PT  Bhumi  Rantau  Energi Kabupaten  Tapin  Kalimantan  Selatan). Jurnal ADHUM Vol VII No. 1 Januari 2017. Jeffrey, J. 2000. Acid Mine Drainage Control and
Traetment . Reclamation of Drastically Disturbed  Lands  :  American  Society  of Agronomy  and  American  Society  for  Surface Mining and Reclamation.
Nurisman,  E.,  Cahyadi,  R.,  Hadriansyah.  2012. Studi  Terhadap  Dosis  Penggunaan  Kapur Tohor  Pada  Proses  Pengolahan  Air  Asam Tambang  Pada  Kolam  Pengendap  Lumpur Tambang  Air  Laya  PT  Bukit  Asam  (Persero), tbk.
Jurnal Teknik Patra Akademika . Politeknik Akamigas Palembang.
Said, Nusa Idaman. 2014. Teknologi Pengolahan Air  Asam  Tambang  Batubara  “Alternatif Pemilihan Teknologi” . JAI Vol VII No. 2, 2014. Pusat Teknologi Lingkungan, BPPT.
Sayoga,  R.  2012. Pengelolaan  Air  Asam Tambang , Jurnal Indonesian Network for Acid Drainage. Hal 3.
Skousen,  J.G.,  dan  P.F.Ziemkiewicz.  1996.  Aci and  Mine  Drainage  Control  and  Treatment. 2nd  Edition  National  Research  Center  for Coal  and  Energy,  West  Virginia  University, Morgantown, WV. 356 pp.
Stumm,  W.,  and  J.J.  Morgan.  1996. Aquatic chemistry: an introduction emphasizing chemical  equilibria  in  natural  waters .  3rd  Ed. John Wiley and Sons. New York.