http://dx.doi.org/10.20527/bpi.v3i1.77
Cara mensitasi artikel ini: Hamzani, S., (2020) Rancang Bangun Gravel Bed Flocculator Sistem Kontinu untuk Pengolahan Air Sungai Martapura. Buletin Profesi Insinyur 3(1) 011-016

## Rancang Bangun Gravel Bed Flocculator Sistem Kontinu untuk Pengolahan Air Sungai Martapura
Rancang bangun gravel bed flocculator sebagai proses flokulasi  adalah  salah  satu  pengolahan  air  yang memanfaatkan gerakan air dan media butiran sebagai pengadukan hidrolis yang menghasilkan energi gesek, sehingga  dapat  mengendapkan flok diantara  butiran. Tujuan  penelitian  ini  adalah  menguji  kemampuan gravel bed dalam pengolahan air sungai. Metode yang dilakukan adalah menghitung rancang bangun reaktor sesuai  kriteria  desain  dengan  menetapkan  variasi waktu kontak dan gradien kecepatan yang merupakan fungsi  dari  ukuran  media  butiran,  debit  aliran,  luas penampang  reaktor  dan headloss .  Bahan  yang digunakan  terdiri  dari  drum  plastik  warna  biru kapasitas 200liter, mesin pompa air standar debit (Q) 0,5liter/detik,  dan  pasir  silica.  Hasil  ujicoba  dengan pendekatan  perhitungan  rancang  bangun gravel  bed flocculator diperoleh  data  debit  (Q)=0,0005m 3 /detik; waktu  kontak  (td)=300detik;  gradien  kecepatan (G 1 )=60detik -1 ; diameter butiran (Db)=0,00195m; tinggi media (Tm)=0,59m menghasilkan penurunan kekeruhan sebesar 97,4% (53NTU menjadi 1,4NTU) dan pH  6,0  menjadi  6,5  memenuhi  standar  air  minum untuk  kekeruhan  <5NTU  dan  pH  6,5-8,5.  Reaktor  ini dapat  diaplikasi  untuk  masyarakat  yang  tinggal  di bantaran sungai.
Kata kunci : waktu kontak, gradien, gravel bed, air sungai
Diajukan: 2 Juni 2020 Direvisi: 14 Juni 2020 Diterima: 15 Juni 2020 Dipublikasikan online: 16 Juni 2020

## Sulaiman Hamzani
Politeknik Kesehatan Kemenkes Banjarmasin, Jurusan Kesehatan Lingkungan, bidang keahlian rekayasa pengolahan air dan limbah cair

##  shamzenviro@gmail.com

## Pendahuluan
Flokulasi  adalah  proses  yang  terjadi  dalam pengolahan air berupa pembentukan gumpalan atau flok yang  kecil  menjadi  lebih  besar  melalui  pengadukan lambat,  sehingga  akan  mengendap  lebih  cepat (Pusteklim,  2007).  Flokulasi  merupakan  kelanjutan  dari koagulasi,  dimana  mikroflok  hasil  koagulasi  mulai menggumpal  menjadi  makroflok  dan  dapat  diendapkan (Stumm,  et  al.,  1996).  Proses  penggumpalan  ini tergantung  waktu  dan  pengadukan  lambat  dalam  air. Nilai  gradien  kecepatan  (G)  untuk  proses  flokulasi berkisar  10-100/detik  dan  jumlah  tumbukan  antar partikel (Gtd) adalah 10 4 -10 5 (Fair, et al., 1971). Nilai yang biasanya  diadopsi  sekitar  30/detik  untuk  flok  dapat mengendap  (Stevenson,  1997).  Flokulator  hidrolis terpenuhi  apabila  memperhatikan  kriteria  desain meliputi  gradien  kecepatan,  waktu  kontak,  dan  jumlah tumbukan antar partikel (Montgomery, 1985).
Pengadukan  hidrolis  dapat  memanfaatkan  media butiran  sebagai  energi  pengaduk  dalam  aliran  air (Masduqi,  et  al.,  2002) Upflow clarifiers atau gravel bed flocculator adalah  unit  yang  menggabungkan  3  proses yaitu  koagulasi,  flokulasi  dan  sedimentasi  ke  dalam  satu unit reaktor yang didesain untuk mengolah padatan flok menjadi lebih besar (Citra, 2011). Air hasil proses flokulasi dapat  meninggalkan  unit  reaktor  dengan  aliran  keatas melewati media butiran dan sludge blanket, dimana flok tertahan  karena  terjadi  kontak  antara  padatan menggumpal dengan  media butiran  dan sludge blanket .
Selanjutnya  air  mengalir  secara  limpasan sebagai effluent .
Gradien kecepatan (G) merupakan fungsi dari ukuran media  butiran,  debit  aliran,  luas  penampang  flokulator dan kehilangan tekanan. Gravel bed flocculator ini hanya menggunakan  media  butiran  ukuran  tertentu  sebagai sistem  pengadukannya,  dapat  dikatakan  sederhana  dan murah  untuk  debit  air  <5  liter/detik  yang  bisa berlangsung secara upflow maupun downflow (Reynold, et al., 1996). Sifat khas reaktor ini mampu mengendapkan flok diantara batuan dan waktu kontak relatif singkat 3-5 menit, setara dengan 15 menit waktu skala uji jartest atau sekitar  25  menit  waktu  proses  flokulasi  model  reaktor konvensional (Hadi, 2012).

## Metode
Metode  yang  dilakukan  adalah menghitung  rancang bangun reaktor sesuai kriteria desain dengan menetapkan variasi waktu kontak dan gradien kecepatan yang merupakan fungsi dari ukuran media butiran, debit aliran, luas penampang reaktor dan headloss . Bahan yang diperlukan  yaitu  drum  plastik  warna  biru  kapasitas  200 liter  ukuran  diameter  0,57  m  dan  tinggi  0,9  m,  mesin pompa air standar debit (Q) 0,5 liter/detik, dan pasir silica sebagai  media gravel  bed .  Bahan  pendukung  berupa kapur  dan  PACl.  Variabel  penelitian  mencakup  variasi gradien  kecepatan (G  hitung)  60 detik -1 (diberi  kode G 1 ); 40  detik -1 (G 2 );  20  detik -1 (G 3 ).  Variasi  waktu  kontak  (td) 180  detik (diberi  kode T 1 )  dan  300  detik (T 2 ). Parameter yang  diamati  kekeruhan  dan  pH.  Perhitungan  ini
http://dx.doi.org/10.20527/bpi.v3i1.77
mengacu  pada  ketentuan  kriteria  desain  dan  simbol rumus  sesuai  keperluan.  Selain  itu  diperlukan  juga perhitungan kebutuhan bahan dan biaya untuk kapur dan PACl  yang  digunakan  pada  pengolahan  air  sungai Martapura.

## Hasil Kerja

## Desain Rancang Bangun Reaktor
Model  desain gravel  bed  flocculator dan  media butiran pasir silica dapat dilihat pada Gambar 1, Gambar 2 dan Gambar 3.
Berdasarkan  Gambar  1,  Gambar  2  dan  Gambar  3 diketahui bahwa komponen utama peralatan dan bahan reaktor gravel  bed  flocculator adalah  drum  200  liter, mesin  pompa  air  0,5  liter/detik,  dan  pasir  silica. Sementara  komponen  penunjang  yaitu  pompa  dosing, tong  larutan  koagulan,  pipa  plastik,  dan  aksesori perpipaan.

## Perhitungan Rancang Bangun Reaktor
Perhitungan reaktor ditentukan berdasarkan kriteria desain yaitu untuk gradien kecepatan (G) berkisar 10-100 detik -1 ,  maka  ditetapkan  variasi  G 1 =  60  detik -1 G 2 =  40 detik -1 G 3 =  20  detik -1 dan  untuk  waktu  kontak berkisar 180-300  detik  (3-5  menit),  maka  ditetapkan  variasi  T 1 = 180 detik  dan T 2 = 300 detik.
Berikut disajikan salah satu contoh hasil perhitungan reaktor G 1 = 60 detik -1 dan T 2 = 300 detik sebagai berikut: Debit air olahan (Q) = 0,0005 m 3 /detik
Waktu kontak (td) = 300 detik (5 menit) Banyaknya tumbukan (Gtd) = 18.000 G teoritis = .
= 60 detik -1
Diameter butiran (Db) = 0,00195 m Diameter drum (Dd) = 0,57 m Jari-jari drum (r) = 0,285 m
Volume air (V) = Q x td = 0,0005 x 300 = 0,15 m 3 Tinggi media (Tm) = = , ,    ( , ) = 0,59 m Kecepatan aliran ( Va ) =    = . =
, !,"  # ($,%&) '
= 0,002 m/detik Bilangan Reynold (NRe) = ( ) .* + .,.
- = , .     , ../    , , 0! = 3,81 Faktor Gesek (ƒ) =
150 4 5 6 78 9 + 1,75 = 1504 5  , , 9 +
1,75 = 25,39
Headloss (HL) = < = 4 56 6 ! 9> ? ( ) @> * + A @ =
, .
, B 4 5 , , ! 9B > , . , . @B > , ., @ = 0,04 m = 4 cm
Gambar 1. Sketsa Gravel Bed Flocculator
Gambar 2. Photo Gravel Bed Flocculator
Gambar 3. Photo pasir silica diameter 1,95 mm
http://dx.doi.org/10.20527/bpi.v3i1.77
G hitung = 4> C.D.A. -.6. @9 / = 4> ,    ../   .,     , ( , 0! )    ,     , @9 /
= 60 detik -1 Keterangan menurut (Hamzani, 2013): Q =  debit aliran (m 3 /detik) Td =  waktu kontak (detik), kriteria 180-300 detik Gtd =  banyaknya jumlah tumbukan, kriteria 10 4 –10 5 G =  gradien kecepatan (detik -1 ), kriteria 10–100 detik -1 Db =  diameter butiran (m)
Dd =  diameter drum (m)
r =  jari-jari drum (m)
V =  volume air (m 3 )
Tm =  Tinggi media (m)
Va =  kecepatan aliran (m/detik) NRe =  bilangan Reynold, kriteria aliran laminer < 2000 ƒ =  faktor gesekan HL = headloss atau kehilangan tekanan (m) µ =  viskositas dinamik air ( 0,8x 10 -3 kg/m.detik) 30°C  =   massa jenis air ( 996 kg/m 3 ) 30°C g =  percepatan gaya gravitasi (9,8 m/detik 2 )  =  porositas butiran (0,4)
=  faktor bentuk (0,8)

## Ujicoba Pengolahan
Data  hasil  ujicoba  pengolahan  air  Sungai Martapura pada gravel bed flocculator sistem  kontinu dapat dilihat pada Tabel 1.
Pada  Tabel  1  terlihat  hasil  ujicoba  pengolahan  air Sungai  Martapura  dengan gravel  bed  flocculator sistem kontinu mampu memperbaiki kualitas kekeruhan dan pH.
Hasil  ujicoba  terbaik  pada  perlakuan  kode  sampel  G 1 T 2 yaitu gradien kecepatan 60 detik -1 dan waktu kontak 300 detik  atau  5  menit  mampu  memperbaiki  kualitas kekeruhan 53 NTU menjadi 1,4 NTU dan pH 6,0 menjadi 6,5 memenuhi standar air minum kekeruhan <5 NTU dan pH 6,5-8,5.
Secara grafik persentase penurunan kekeruhan pada gravel bed  flocculator sistem  kontinu  dapat  dilihat  pada Gambar 4 berikut:
Pada Gambar  4  menunjukkan bahwa  semua ujicoba menghasilkan  persentase  penurunan  kekeruhan  >80%. Persentase penurunan kekeruhan yang paling tinggi atau efektif  adalah  pada  gradien  (G 1 )  =  60  detik -1 ;  waktu kontak (T 2 ) = 300 detik yaitu sebesar 97,4%.

## Pembahasan
Gradien  kecepatan  dinyatakan  sebagai  intensitas pengadukan  sebagai  fungsi  dari  tenaga  yang  disuplai untuk  pengolahan  air.  Proses  flokulasi  memerlukan pengadukan  lambat,  sementara  besarnya  gradien kecepatan  (G)  mempengaruhi  waktu  (td)  pengadukan. Makin  besar  nilai  G,  maka  makin  pendek  waktu  yang diperlukan.  Untuk  menyatakan  G  dan  td  digunakan bilangan  Camp  yaitu  hasil  perkalian  gradien  kecepatan dengan waktu pengadukan (Masduqi, et al., 2002).
Pengadukan lambat bertujuan menghasilkan gerakan air  secara  perlahan  dalam  kondisi  laminer,  sehingga terjadi  kontak  antar  partikel  membentuk  gabungan partikel  berukuran  besar.  Penggabungan  inti  gumpalan
Tabel 1 Hasil Ujicoba Pengolahan Air Sungai Martapura
Gambar 4. Persentase Penurunan Kekeruhan
http://dx.doi.org/10.20527/bpi.v3i1.77
sangat  bergantung  pada  karakteristik  flok  dan  nilai gradien  kecepatan.  Pengadukan  lambat  berlangsung pada  nilai  gradien  kecepatan  kurang  dari  100  detik -1 dengan kisaran waktu selama 10-60 menit. Sama halnya dengan  pengadukan  cepat,  nilai  G  dan  td  bergantung pada  maksud  atau  sasaran  pengadukan  lambat.  Dalam rancang bangun ini proses flokulasi didesain menggunakan gravel  bed  flocculator ,  dimana  nilai  G teoritis  yang  direncanakan  adalah  variasi  gradien kecepatan  (G)  terdiri  dari:  60;  40;  20  detik -1 dan  variasi waktu  kontak  selama  180  detik  dan  300  detik. Berdasarkan hasil perhitungan desain, diperoleh masing- masing  nilai  NRe  sebesar  3,81;  5,76;  12,20  (memenuhi kriteria  desain  NRe  <  2000,  aliran  laminer)  dan  nilai  G hitung  masing-masing  sebesar  60  detik -1 (diameter butiran gravel 1,95  mm);  40  detik -1 (diameter  butiran gravel 2,95 mm); 40 detik -1 (diameter butiran gravel 6,25 mm). Nilai G hitung sesuai dengan G teoritis dan kriteria desain 20-100 detik -1 ).
Nilai  G  merupakan  satuan  berbanding  lurus  dengan banyaknya tumbukan (Puteri, 2011). Semakin besar nilai G  berarti  semakin  banyak  tumbukan  yang  terjadi  dan semakin besar ukuran flok yang terbentuk. Semakin kecil nilai  G.td  yang  terjadi  menunjukkan  penurunan pembentukan flok yang disebabkan waktu detensi kecil, sehingga proses tidak berjalan sempurna. Sedangkan nilai G.td  semakin  besar  mengakibatkan  flok  yang  terbentuk pecah  kembali,  karena  lamanya  waktu  detensi  atau semakin besar nilai G yang dicapai.
Nilai  G  pada  debit  0,05  L/detik  untuk  unit  koagulasi adalah  77,1  detik -1 dan  unit  flokulasi  adalah  5,9  detik -1 (Notodarmodjo,  et  al.,  2004).  Walaupun  nilai  Gtd  pada penelitian tersebut tidak memenuhi syarat, tetapi proses flokulasi  dapat  menghasilkan  flok  yang  mudah mengendap.  Aliran  melalui  media  kerikil  yang  berliku memberi  kesempatan  lebih  besar  bagi  koloid  saling kontak  membentuk  flok.  Jika  dibanding  dengan  proses flokulasi  konvensional,  maka  nilai  Gtd  pada  media berbutir  tidak  harus  memenuhi  kriteria  desain.  Debit mempengaruhi  kecepatan  aliran  antar  pori  dan kehilangan tekan.  Kehilangan tekan (HL)  mempengaruhi energi  yang  digunakan  dalam  proses,  dimana  HL  yang makin besar menyebabkan harga Gtd juga semakin besar. Hal  ini  dikarenakan  kecepatan  aliran  besar  dan  banyak tumbukan  partikel  koloid  yang  telah  terdestabilisasi membentuk  flok-flok  semakin  baik.  Kecepatan  yang terlalu  tinggi  membuat  flok  bisa  pecah  kembali,  akibat gaya gesek yang berlebihan (Bo, et al., 2011).
Penggunaan  media berbutir  sebagai  proses flokulasi menunjukkan  kinerja  yang  baik  dalam  pengolahan  air. Kendala yang bisa terjadi pada pengoperasian gravel bed adalah  tertutupnya bed oleh  flok  dan  kemungkinan tumbuhnya  bakteri,  maka  perlu  dilakukan  pembersihan secara berkala dengan membuka kran pengurasan untuk menggelontor (Hadi, 2012).
Untuk  pengadukan  lambat  pada  proses  flokulasi, yang  menentukan  adalah  jumlah  tumbukan  partikel (proses  pembentukan  flok)  yaitu  Gtd.  Nilai  Gtd  sama dengan pengadukan cepat antara 10 4 -10 5 dengan waktu kontak (td) antara 10-30 menit (Fair, et al., 1971) atau 15- 45 menit (Spellman, 2009). Gravel bed flocculator hanya menggunakan  kerikil  untuk  sistem  pengadukannya, sehingga sederhana dan murah terutama untuk instalasi
kecil  <50  L/detik  (Hadi,  2012).  Selain  itu  untuk  aliran masuknya bisa secara downflow atau upflow dan gradien kecepatan  merupakan  fungsi  dari  ukuran  kerikil;  debit aliran;  luas  penampang  flokulator,  dan headloss .  Sifat khas  dari  flokulator  jenis  ini  adalah  kemampuannya dalam  mengendapkan  flok  diantara  batuan,  sehingga dapat  dipakai  sebagai pre-treatment untuk direct filtration (tanpa pengendap II). Waktu kontak (td) dapat dikurangi  untuk  pengolahan  dengan gravel  bed ,  karena seluruh bed efektif untuk pembentukan flok tanpa terjadi aliran  pendek    (Sun,  et  al.,  2011).  Nilai  antara  gradien kecepatan  (G)  dan  lama  pengadukan  (td)  merupakan parameter  yang  digunakan  untuk  menilai  optimalisasi proses  flokulasi  (Rossini,  et  al.).  Berdasarkan  hasil penelitian diketahui bahwa ujicoba pengolahan air sungai Martapura  pada gravel  bed  flocculator sistem  kontinu, terbukti  menghasilkan  pengolahan  memenuhi  standar kualitas air minum pada waktu kontak selama 300 detik (5 menit).
Hal  ini  dikarenakan  kecepatan  aliran  besar  dan banyak tumbukan partikel koloid yang telah terdestabilisasi  membentuk  flok-flok  semakin  baik. Kecepatan  yang  terlalu  tinggi  membuat  flok  bisa  pecah kembali,  akibat  gaya  gesek  yang  berlebihan  (Bo,  et  al., 2011).
Penggunaan  media berbutir  sebagai  proses flokulasi menunjukkan  kinerja  yang  baik  dalam  pengolahan  air. Kendala yang bisa terjadi pada pengoperasian gravel bed adalah  tertutupnya bed oleh  flok  dan  kemungkinan tumbuhnya  bakteri,  maka  perlu  dilakukan  pembersihan secara berkala dengan membuka kran pengurasan untuk menggelontor (Hadi, 2012).
Untuk  pengadukan  lambat  pada  proses  flokulasi, yang  menentukan  adalah  jumlah  tumbukan  partikel (proses  pembentukan  flok)  yaitu  Gtd.  Nilai  Gtd  sama dengan pengadukan cepat antara 10 4 -10 5 dengan waktu kontak (td) antara 10-30 menit (Fair, et al., 1971) atau 15- 45 menit (Spellman, 2009). Gravel bed flocculator hanya menggunakan  kerikil  untuk  sistem  pengadukannya, sehingga sederhana dan murah terutama untuk instalasi kecil  <50  L/detik  (Hadi,  2012).  Selain  itu  untuk  aliran masuknya bisa secara downflow atau upflow dan gradien kecepatan  merupakan  fungsi  dari  ukuran  kerikil;  debit aliran;  luas  penampang  flokulator,  dan headloss .  Sifat khas  dari  flokulator  jenis  ini  adalah  kemampuannya dalam  mengendapkan  flok  diantara  batuan,  sehingga dapat  dipakai  sebagai pre-treatment untuk direct filtration (tanpa pengendap II). Waktu kontak (td) dapat dikurangi  untuk  pengolahan  dengan gravel  bed ,  karena seluruh bed efektif untuk pembentukan flok tanpa terjadi aliran  pendek    (Sun,  et  al.,  2011).  Nilai  antara  gradien kecepatan  (G)  dan  lama  pengadukan  (td)  merupakan parameter  yang  digunakan  untuk  menilai  optimalisasi proses  flokulasi  (Rossini,  et  al.).  Berdasarkan  hasil penelitian diketahui bahwa ujicoba pengolahan air sungai Martapura  pada gravel  bed  flocculator sistem  kontinu, terbukti  menghasilkan  pengolahan  memenuhi  standar kualitas air minum pada waktu kontak selama 300 detik (5 menit).
Penggunaan  dosis  optimum  bahan  koagulan  kapur dan PACl, berdasarkan hasil penelitian diketahui mampu mengolah  air  sungai  Martapura  secara  kontinu  pada proses  koagulasi  dan  flokulasi  menggunakan gravel  bed
http://dx.doi.org/10.20527/bpi.v3i1.77
flocculator dalam upaya memperbaiki kualitas air sungai hingga memenuhi persyaratan kualitas air bersih maupun kualitas air minum. Penurunan kekeruhan menggunakan koagulan PACl dapat terjadi dalam kondisi asam (pH 5,0- 6,5)  dengan  dosis  koagulan  yang  dibutuhkan  pada rentang  pH  tersebut  ternyata  relatif  sama.  Penurunan kekeruhan  menggunakan  koagulan  PACl  terjadi  pada rentang pH yang lebih lebar untuk setiap dosis.
Kehadiran  polimer  berukuran  sedang  tersebut memperkuat  mekanisme  koagulasi  yang  terjadi  yaitu netralisasi  muatan  dan interparticle-bridging (ikatan rantai  polimer  antar  partikel).  Spesies  polimer  ini  tidak sensitive  terhadap  perubahan  pH  sehingga  proses koagulasi  dapat terjadi pada  rentang  pH  yang lebar  dan dengan  dosis  yang  relatif  sama.  Koagulan  PACl  mampu menggumpalkan  partikel  koloid  pada  dosis  aluminium yang  lebih  rendah  dibandingkan  tawas  terutama  pada kondisi asam (pH 5). Pada pH 7, spesies yang dominan di kedua  koagulan  ini  adalah  spesies  yang  sama,  yaitu presipitat Al(OH) 3 dan mekanisme yang bekerjapun sama, yaitu  penjebakan  dalam  flok  sehingga  diperoleh kebutuhan  aluminium  yang  hampir  sama.  Selain  itu ternyata  pada  pH  operasi  yang  tinggi  (pH  >7),  PACl mampu  memberikan  penurunan  kekeruhan  yang  lebih baik dibandingkan  tawas. Konsentrasi  koloid  yang tinggi berkorelasi dengan jumlah partikel yang tinggi di larutan, sehingga  dapat  meningkatkan  frekuensi  tumbukan  dari partikel yang sudah menjadi tidak stabil (terdestabilisasi) dan akhirnya dapat memperbaiki kinetika flokulasi.
Dengan  kata  lain,  jika  konsentrasi  partikel  koloid terdispersi  di  larutan  rendah  maka  kesempatan  untuk terjadinya  tumbukan  antar  partikel  yang  telah terdestabilisasi  dapat  memacu  pertumbuhan  flok sangatlah  kecil,  sehingga  dibutuhkan  dosis  yang  tinggi untuk pembentukan inti flok dan mengisi larutan dengan partikel-partikel  terdispersi  agar  kontak  antar  partikel dapat  terjadi.  PACl  memberikan  hasil  yang  lebih  baik dibandingkan tawas pada kondisi asam (pH 5-6,5) karena kemampuan netralisasi muatan yang dimiliki oleh spesies polimernya. Kondisi optimum menggunakan alum terjadi pada pH netral (6,5-7,0) dan pada kondisi ini kebutuhan aluminium  baik  dari  PACl  maupun  tawas  hampir  sama, karena  adanya  spesies  yang  sama  yang  bekerja  pada mekanisme yang sama yaitu sweep coagulation .
Jika  memperhatikan  kualitas  maupun  kuantitas  air sesudah  pengolahan  dan  total  biaya  bahan  koagulan, maka  dapat  dikatakan  harga  koagulan  masih  sangat terjangkau.  Debit  pengolahan  sebesar    0,5  L/detik menghasilkan  air  olahan  1,8  m 3 dalam  waktu  1  jam,  di mana  memerlukan  biaya  bahan  hanya  Rp.  750,-  untuk koagulan  kapur  dan  PACl.  Penggunaan  koagulan  kapur dan  PACl  memberikan  efek  yang  lebih  baik  untuk mencapai persyaratan kualitas air minum.

## Kesimpulan
Hasil  ujicoba  dengan  pendekatan  perhitungan rancang  bangun gravel  bed  flocculator diperoleh  data debit  (Q)=0,0005m 3 /detik;  waktu  kontak  (td)=300detik; gradien  kecepatan  (G 1 )=60detik -1 ;  diameter  butiran (Db)=0,00195m; tinggi media (Tm)=0,59m menghasilkan penurunan  kekeruhan  sebesar  97,4%  (53NTU  menjadi 1,4NTU)  dan  pH  6,0  menjadi  6,5  memenuhi  standar  air
minum untuk kekeruhan <5NTU dan pH 6,5-8,5. Reaktor ini  dapat  diaplikasi  bagi  masyarakat  yang  tinggal  di bantaran sungai.

## Ucapan Terimakasih
Ucapan  terimakasih  disampaikan  kepada  Civitas Akademika Politeknik Kesehatan Kemenkes Banjarmasin khususnya Jurusan Kesehatan
Lingkungan.  Ibu  Prof.  Dr.  Ir.  Hesty  Heryani,  M.Si., IPU.,  ASEAN  Eng  selaku  Dosen  Pembimbing  Karya Tulis.

## Referensi
Bo  X  [et  al.] (2011)Coagulation  Performance  and  Floc Properties  of  Compound  Bioflocculant-Aluminum Sulfate  Dual-Coagulant  in  Treating  Kaolin-Humic Acid  Solution  [Journal] //  Chemical  Engineering Journal.  Vol. 173. - pp. 400-406.
Citra DM (2011)Studi Peningkatan Kapasitas Pengolahan di  Instalasi  PDAM  Ngagel  I  Surabaya  [Report] : Skripsi / Teknik Lingkungan ; ITS. - Surabaya.
Fair  GM,  Geyer  JC  and  Okun  DA (1971)  Elements  of Water  Supply  and  Wastewater  Disposal  [Book]. - New York : John Wiley and Sons.
Hadi Wahyono (2012) Perencanaan Bangunan Pengolahan  Air  Minum  [Book]. -  Surabaya :  ITS PRESS.
Hamzani  S (2013)  Proses  Koagulasi  dan  Flokulasi Menggunakan  Gravel  Bed  Flocculator  untuk Pengolahan  Air  Sungai  Martapura  di  Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan [Report] : Tesis / Teknik Lingkungan ; ITS. - Surabaya.
Masduqi A and Slamet A (2002) Satuan Operasi Jurusan Teknik Lingkungan [Book]. - Surabaya : FTSP-ITS.
Montgomery JM (1985) Water treatment: Principles and Design [Book]. - New York : John Wiley.
Notodarmodjo S, Astuti A and Juliah A (2004) Kajian Unit Pengolahan  menggunakan Media Berbutir  dengan Parameter  Kekeruhan,  TSS,  Senyawa  Organik  dan pH [Conference]. - Bandung.
Pusteklim (2007)  Pelatihan  Teknologi  Tepat  Guna Pengolahan  Air  limbah  [Report]. -  Yogyakarta : Yayasan Dian Desa.
Puteri  AR (2011)  Studi  Penurunan  Kekeruhan  Air  Kali Surabaya  dengan  Proses  Flokulasi  dalam  Bentuk Flokulator  Pipa  Circular  [Report] :  Skripsi /  Teknik Lingkungan ; ITS. - Surabaya.
Reynold TD and Richards PA (1996) Unit Operation and Processes  in  Environmental  Engineering  [Book]. - Monterey,  California :  Brooks/Cole  Engineering Division.
Rossini  M,  Garrido  JG  and  Galluzzo  M  (1999) Optimization  of  the  Coagulation-Flocculation Treatment:  Influence  of  Rapid  Mix  Parameters [Journal] // Water Research. 8 : Vol. 33. - pp. 1817- 1826.
Spellman FR (2009) Handbook of Water and Wastewater Treatment Plant Operations [Book]. - Broken Sound Parkway  New  York :  CRC  Press  Taylor  and  Francis Group. - 2nd.
http://dx.doi.org/10.20527/bpi.v3i1.77
Stevenson  DG (1997)  Water  Treatment  Unit  Processes [Book]. - London : Imperial College Press.
Stumm  WG  and  Morgan  JJ (1996)  Aquatic  Chemistry [Book]. -  Singapore :  John  Wiley  and  Sons  Inc,. - 2nd.
Sun C [et al.] (2011) Effect of pH and Shear Force on Flocs
Characteristics  for  Humic  Acid  Removal  Using
Polyferric  Aluminum  Chloride–Organic  Polymer Dual-Coagulants [Journal] // Desalination Journal. - Vol. 12. - pp. 49-109.