JTEV (Jurnal Teknik Elektro dan Vokasional) h t t p : / / e j o u rn a l . u n p .a c . i d / i n d e x . p h p / j t e v Vol. 8 No. 2 (2022) E-ISSN: 2302-3309 P-ISSN: 2746-6086

## Rancang Bangun Alat Monitoring Daya Pada Perangkat Hybrid
Optimization Model For Electric Renewable (Homer) Berbasis Internet Of

## Things
Legenda Prameswono Pratama 1* , Adi Nugroho 2
1, 2 Tekhnik Elektro, Jakarta Global University, Grand Depok City, Jl. Boulevard Raya No.2, Kota Depok, 16412, Jawa Barat, Indonesia *Corresponding author, e-mail: legenda@jgu.ac.id

## Abstrak
Telah dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengontrol dan memonitoring daya pada perangkat HOMER dengan cara  memanfaatkan  sensor  arus  PZEM-004t  untuk  mendeteksi  arus,  tegangan  dan  daya  beban.  Sensor  PZEM-004t berperan  sebagai  input  yang  masuk  ke  mikrokontroler  NODEMCU  ESP8226  yang  telah  dibekali  dengan  modul  wifi, dan  data  akan  dikirim  lalu  ditampilkan  oleh  aplikasi  Blynk  pada  smartphone  menggunakan  basis  Internet  of  Things. Berdasarkan  penelitian  ini  didapat  data  persentase  error  monitoring  beban  pada  HOMER  dengan  perbandingan  data terhadap Clampmeter sebagai berikut : 1. Lampu dengan beban daya 6 Watt yaitu dengan error pada Tegangan 0.03 %, Arus 0.6 %, Daya 0.6 %. 2. Charger HP dengan beban daya 10 Watt yaitu dengan error pada Tegangan 0.08 %, Arus 0.3 %, Daya 0.3 %. 3. Lampu + Charger HP yaitu dengan error pada Tegangan 0.1 %, Arus 0.4 %, Daya 1.6 %. Dengan data yang didapat tersebut rata-rata error yang didapat yaitu pada Tegangan = 0.06 %, Arus = 0.3 %, dan Daya 0.6 %. Dengan  penelitian  ini,  daya  beban  pada  perangkat  HOMER  dapat  dimonitoring  dan  dikontrol  melalui  Smartphone menggunakan basis Internet Of Things.
Kata Kunci: Monitoring Daya, HOMER, PZEM004t, Blynk, IOT.

## Abstract
Research has been conducted that aims to control and monitor the power on HOMER devices. The method in this study is to utilize the PZEM-004t current sensor to detect current, voltage and load power. The PZEM-004t sensor acts as an input that goes into the NODEMCU ESP8226 microcontroller that has been equipped with a wifi module, and the data will be sent and displayed by the Blynk application on a smartphone using the Internet of Things base. To be able to control and monitor power used Blynk application on smartphones. From the results obtained by NODEMCU ESP8226 to be sent to the Blynk application, it will process the data and then dreamed up on the smartphone screen. Based on this  study  obtained  data  on  the  percentage  of  error  monitoring  load  on  HOMER  with  the  comparison  of  data  to Clampmeter  as  follows  :  1.  Lamps  with  a  power  load  of  6  Watts  are  with  errors  at  Voltage  0.03  %,  Current  0.6  %, Power 0.6 %. 2. HP Charger  with  a power load of  10 Watts which is with  errors at Voltage 00.8 %, Current 0.3 %, Power  0.3  %.  3.  Lamp  +  HP  Charger  is  with  error  at  Voltage  0.1  %,  Current  0.4  %,  Power  1.6  %.  With  the  data obtained,  the  average  error  obtained  is  at  Voltage  =  0.06  %,  Current  =  0.3  %,  and  Power  0.6  %.  And  as  a  tool  to control  the  load  on  the  device  HOMER  added  buttons  in  the  Blynk  application.  With  this  study,  the  load  power  on HOMER devices can be monitored and controlled via smartphones using the Internet of Things base.
Keywords: Monitoring Power, Control, HOMER, PZEM-004t, Blynk, IOT

## PENDAHULUAN
Menurut Elinur [1] bertambahnya jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi serta pola konsumsi energi yang  terus  meningkat  sejalan  dengan  kebutuhan  energi  listrik  yang  besar,  maka  dibutuhkan  sumber  energi pembangkit  listrik  yang  mencukupi  kebutuhan  sehari-hari.  Salah  satu  contoh  sumber  energi  pembangkit listrik  terbarukan  yaitu  HOMER  yang  merupakan  singkatan  dari  Hybrid  Optimization  Model  for  Energy Renewable yaitu simulasi yang mengoptimalkan sistem pembangkit tenaga listrik, baik off-grid [2], [3], [4] maupun grid-connected [5], [6], [7] untuk melayani beban listrik maupun beban thermal [8].

## Legenda Prameswono Pratama, Adi Nugroho JTEV (Jurnal Teknik Elektro dan Vokasional) Vol 8 No 2 (2022)
HOMER  merupakan salah satu sumber energi alternatif yang dewasa ini banyak dimanfaatkan. Dalam sebuah  pembangkit  listrik  tentunya  kinerjanya  harus  bekerja  dengan  maksimal  dan  harus  terjaga  dengan baik. Hal ini berfungsi untuk menjaga kestabilan dari pembangkit listrik tersebut dan energi yang dihasilkan dapat  dimanfaatkan  dengan  baik  dan  efektif  [9].  Untuk  itu  dibutuhkannya  alat  monitoring  untuk  mencatat data-data kelistrikan sehingga perubahan-perubahan yang terjadi pada HOMER dapat diketahui.
Teknologi  dewasa  ini  berkembang  begitu  pesatnya  terutama  dalam  hal-hal  yang  dapat  membantu pekerjaan  manusia  sehingga  menjadi  lebih  mudah  dan  efisien[10].  Seperti  melakukan  sistem  monitoring pada sebuah HOMER yang saat ini masih dilakukan secara manual yang membuat pekerjaan menjadi tidak efisien.  Terlebih  lagi  jika  pencatatan  data-data  tersebut  dilakukan  secara  terus-menerus  dengan  pencatatan dilakukan setiap waktu[11].
Dengan  kemajuan  teknologi  di  era  digital  sekarang  ini  semakin  berkembang  pesat  dan  bersifat  untuk memudahkan.  Banyaknya  alat-alat  yang  mengembangkan  sistem  monitoring  yang  dapat  di-monitor  secara jarak  jauh  dan  real  time  merupakan  contoh  dalam  perkembangan  teknologi  yang  lebih  efesien  dan  efektif [12]. Terdapat banyak cara untuk melakukan sistem monitoring jarak jauh tersebut. Internet of Things (IOT) [13]  adalah  salah  satu  cara  sistem  monitoring  jarak  jauh  menggunakan  bantuan  internet.  Salah  satu  cara mengakses sistem monitoring dengan IOT ini adalah menggunakan aplikasi IOS[14].
Alat monitoring pada HOMER ini dapat berfungsi untuk melihat data-data kelistrikan seperti, tegangan, arus  dan  daya.  Dengan  mengetahui  besaran  yang  dihasilkan,  sistem  dapat  dioptimalisasi.  Data-data kelistrikan yang di-monitoring dapat menjaga kestabilan pada HOMER.

## METODE
Metode penelitian  yang digunakan adalah  metode  Circle  yang  memiliki beberapa tahapan  yang  tidak putus yaitu  analisis  kebutuhan  (requirement),  desain  sistem  (system  design),  Coding  &  Testing,  Penerapan (Integration and Testing) Program, dan pemeliharaan (Operating and maintenance).

## Analisis Kebutuhan
Pengumpulan  data  bagian  ini  dilakukan  dengan  mengacu  pada  penelitain  sejenis.  Tahapan  ini  akan membangun artikel atau journal requirement sesuai dengan sistem yang akan dikerjakan. Journal dan artikel sejenis  menjadi  acuan  dalam  pembuatan  desain  pemograman  dan  Analisa  keluaran  yang  di  inginkan  pada akhir  penelitian.  Data  hasil  pada  tiap-tiap  journal  dan  artikel  juga  menjadi  acuan  sebagai  pembanding  dari hasil sistem yang akan di bangun.

## Desain Sistem
Proses desain  menerjemahkan kebutuhan ke dalam desain perangkat lunak dan perangkat keras  yang dapat diperkirakan sebelum pengkodean (program).Proses ini berfokus pada: struktur data, desain perangkat keras,  desain  perangkat  lunak,  integrasi  (koneksi)  dan  detail  prosedur,  yang  disebut  persyaratan  perangkat
Gambar 1 - Diagram SDLC Circle

## Legenda Prameswono Pratama, Adi Nugroho JTEV (Jurnal Teknik Elektro dan Vokasional) Vol 8 No 2 (2022)
lunak.  Dokumen  ini  digunakan  oleh  programmer  untuk  melakukan  aktivitas  pengembangan  sistem  dari HOMER.

## Pemrograman / Uji Coba Dari Setiap Komponen
Coding adalah proses pemrograman antara komponen input, proses (mikrokontroler) dan output, yang dilakukan  oleh  programmer  yang  menjadi  suatu  sistem  sesuai  fungsinya,  fase  ini  merupakan  fase  nyata dalam  bekerjanya  suatu  sistem,  dalam  artian  dalam  fase  ini  penggunaan  komputer  dimaksimalkan,  segera setelah  pemrograman  selesai,  pengujian  unit  dari  sistem  (alat)  yang  dibuat  (dirancang)  dilakukan.Tujuan pengujian unit adalah untuk menemukan bug dari setiap fungsi sistem (alat) versus keseluruhan sistem (alat) dan kemudian memperbaikinya.

## Menghubungkan Sistem / Pengujian Program
Tahapan  ini  bisa  dikatakan  final  karena  menghubungkan  antara  program  dengan  alat  menjadi  satu kesatuan yang disebut sebuah sistem. Setelah melakukan analisa, desain dan pemrograman maka sistem yang sudah jadi dapat digunakan atau diuji coba.

## Mengoperasikan dan Pemeliharaan
Mengoperasikan dan Pemeliharaan sistem atau alat digunakan sesuai dengan flow chart atau fungsinya dan dilakukan pemeliharaan agar alat atau sistem terjaga dengan baik.

## Pembuatan Desain Hardware
Dalam  pembuatan  desain  alat  peneliti  menggunakan  software  solidwork  agar  dalam  proses pembuatannya  menjadi lebih terarah dan cepat dalam proses pembuatan alat. Pada gambar 2 adalah ukuran atau  dimensi  dari  kerangka  alat  monitoring  HOMER  yang  terbuat  dari  akrilik  dan  didesain  menggunakan aplikasi Solidwork.
Gambar 1 - Diagram Alir Penililitian

## Legenda Prameswono Pratama, Adi Nugroho JTEV (Jurnal Teknik Elektro dan Vokasional) Vol 8 No 2 (2022)

## Diagram Blok Alat
Diagram Blok alat monitoing daya HOMER sebagai berikut:
Input  adalah  sebuah  perangkat  yang  bisa  memberikan  data  atau  sinyal  baik  itu  analog  ataupun  digital. Adapun  input  disini  dihubungkan  dari  sumber energi  perangkat  HOMER  disimpan  dalam  accumulator lalu diteruskan  kepada  inverter  dan  dihubungkan  ke  alat  monitoring  daya  ini.  Inverter  pada  perangkat  HOMER ini  berfungsi  sebagai  pengubah  arus  DC  pada  baterai  menjadi  arus  AC  sebelum  ke  alat  monitoring  dan beban.
Proses  adalah  sebuah perangkat  yang  dapat mengolah  data  atau  sinyal  dari input  dan  hasil  pengolahan data diteruskan ke perangkat output. Adapun perangkat proses disini menggunakan sensor arus PZEM-004t [15] yang  bekerja membaca aliran arus dan mengirimkan sinyal input kepada NodeMCU ESP 8266.
NodeMCU  ESP8266  adalah  komponen  proses  tempat  pengolahan  data  dan  program.  Pada  NodeMCU ESP8266 akan  mengeksekusi hasil keluaran dari sensor dan akan mengeluarkan sinyal output  yang dikirim melalui  koneksi  wifi  yang  dikirimkan  ke  aplikasi  Blynk  pada  smartphone  yang  terhubung  dengan  koneksi
Input Perangkat HOMER Accumulator Inverter PSW Proses Sensor PZEM 004t NodeMCU ESP8266 Module Relay Output Smartphone Blynk Apps Kontrol ON/Off beban Monitoring Gambar 3 - Blok Diagram Alat Monitoring Daya HOMER

## Legenda Prameswono Pratama, Adi Nugroho JTEV (Jurnal Teknik Elektro dan Vokasional) Vol 8 No 2 (2022)
wifi.  Modul  relay  disini  berfungsi  sebagai  saklar  untuk  perintah  kontrol  on/off  terhadap  beban  yang dikirimkan dari NodeMCU ESP8266 [16].
Output  adalah  sebuah  perangkat  yang  dapat  menampilkan  data.  Adapun  perangkat  output  disini menggunakan  software  aplikasi  Bylnk  yang  merupakan  aplikasi  software  pada  smartphone  yang  akan menampilkan data monitoring dan kontrol beban dari perintah mikroposessor NodeMCU ESP8266  melalui koneksi wifi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil dari pengujian atau penelitian alat monitoring daya HOMER berbasis IOT ini dilakukan dengan mengambil  data  tegangan,  arus,  dan  daya  secara  manual  menggunakan  Clampmeter  yang  dibandingkan dengan hasil data tampilan dari aplikasi Blynk pada Smartphone. Data yang diambil meliputi tegangan, arus, dan  daya.  Pengambilan  data  diawali  dari  pengambilan  data  tegangan  awal  inverter  PSW  dengan  tanpa menggunakan  beban.  Semua  data  beban  yang  didapatkan  dengan  cara  memasang  beban-beban  ke  alat monitoring.

## Hasil Pengujian Alat
Pengujian  kinerja  alat  dilakukan  dengan  membandingkan  pengukuran  nilai  tegangan,  arus  dan  daya pada  beban  perangkat  HOMER  menggunakan  tampilan  aplikasi  Blynk  pada  Smartphone  dan  pengukuran manual menggunakan Clampmeter.
Pengujian  alat  dilakukan  pada  sensor  PZEM-004t  terhadap  hasil  tampilan  aplikasi  Blynk  pada Smartphone  dan  Clampmeter  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  kinerja  dari  sensor  PZEM-004t  sudah bekerja dengan baik atau belum. Sensor PZEM-004t sendiri akan dipasang ke NodeMCU ESP8266 sebagai media dari pembacaan yang diatur dengan program. Tegangan yang bisa masuk ke PIN NodeMCU ESP8266 sebesar 5 VDC. Sensor PZEM-004t memiliki 4 pin, 2 pin terhubung pada sumber tegangan dan 2 pin lainnya terhubung pada 5V dan ground.
Hasil  data  tegangan,  arus  dan  daya  pada  beban  dihasilkan  dari  arus  yang  mengalir  melalui  sensor PZEM-004t yang diteruskan ke mikroposesor NOdeMCU ESP8266 untuk dikirimkan kepada aplikasi Blynk pada Smartphone koneksi internet.
Gambar 4 -  a. Hasil Rancang Bangun Alat Monitoring Daya pada Perangkat HOMER; b. Aplikasi Monitoring Daya

## Hasil Data
Hasil  tampilan  data  dari  aplikasi  Blynk  pada  Smartphone  dan  Clampmeter  menghasilkan  data  yang berbeda,  maka  menimbulkan  sebuah  error  yang  biasanya  disebabkan  oleh  ketidakstabilan  tegangan  saat proses pembacaan antara aplikasi Blynk pada Smartphone dan Clampmeter.
a b

## Legenda Prameswono Pratama, Adi Nugroho JTEV (Jurnal Teknik Elektro dan Vokasional) Vol 8 No 2 (2022)

## Tabel 1 – Hasil Pengukuran dan Pengamatan
No Beban Kontrol Beban Tegangan % Error Arus % Error Daya % Error Blynk Clampmeter Blynk Clampmeter Blynk Clampmeter 1 Tanpa Beban - 143.05 V 143 V 0.03 % 0 mA 0 mA 0 % 0 Watt 0 Watt 0 % 2 Lampu ON 120.10 V 120 V 0.08 % 40.25 mA 40 mA 0.6 % 4.83 Watt 4.80  Watt 0.6 % 3 Charger HP ON 119.05 V 119 V 0.04 % 50.15 mA 50 mA 0.3 % 5.97 Watt 5.95 Watt 0.3 % 4 Lampu + Charger HP ON 90.10 V 90 V 0.1 % 90.4 mA 90 mA 0.4 % 8.23 Watt 8.10 Watt 1.6 % Error rata-rata 0.06 % 0.3 % 0.6 %

## PENUTUP
Berdasarkan  pembahasan  pada  bab-bab  sebelumnya  maka  dapat  diambil  kesimpulan  yaitu  dalam proses  pengukuran  secara  manual  memiliki  perbedaan  nilai  dan  persentase  error  dengan  hasil  tampilan aplikasi  Blynk  pada  smartphone  yang  disebabkan  oleh  ketidakstabilan  tegangan  saat  proses  pembacaan antara aplikasi Blynk pada smartphone dan clampmeter. Adapun persentase errornya, Tegangan dengan rata- rata persentase error 0.06 %. Arus dengan rata-rata persentase error 0.3 %. Daya dengan rata-rata persentase error  0.6  %.  Dilihat  dari  tabel  1  maka  rata-rata  persentase  error  pada  tampilan  monitoring  daya  HOMER yaitu 0.3 % - 0.6 %.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Elinur, “Perkembangan Konsumsi Dan Penyediaan Energi Dalam Perekonomian Indonesia,” Indones. J. Agric. Econ. , vol. 1, no. 1, pp. 19–38, 2010.
[2] M. Syahwil and N. Kadir, “Rancang Bangun Modul Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Sistem Off-grid Sebagai Alat Penunjang Praktikum Di Laboratorium,” J. Pengelolaan Lab. Pendidik. , vol. 3, no. 1, pp. 26–35, 2021, doi: 10.14710/jplp.3.1.26-35.
[3] L. Halim and Oetomo, “Perancangan Dan Implementasi Awal Solar Inverter Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya Off Grid,” J. Teknol. , vol. 12, no. 1, pp. 31–38, 2020, [Online]. Available: https://jurnal.umj.ac.id/index.php/jurtek/article/view/4105.
[4] 2017.  Perancangan  Rooftop  Off  Grid  Solar  Panel  pada  Rumah  Tinggal  Sebagai  Hakim,  M.F.  and    pp.  1-11. Alternatif  Sumber  Energi  Listrik.  Jurnal  Dinamika,  8(1),  “Perancangan  Rooftop  Off  Grid  Solar  Panel  Pada Rumah Tinggal Sebagai Alternatif Sumber Energi Listrik,” J. Din. DotCom , vol. 8, no. 1, pp. 1–11, 2017.
[5] A.  A.  N.  B.  B.  Nathawibawa,  I.  N.  S.  Kumara,  and  W.  G.  Ariastina,  “Analisis  Produksi  Energi  dari  Inverter pada Grid-connected PLTS  1 MWp di  Desa Kayubihi Kabupaten  Bangli,” Maj. Ilm. Teknol.  Elektro , vol.  16, no. 1, p. 131, 2016, doi: 10.24843/mite.1601.18.
[6] G.  Arifin  Sinaga,  I.  M.  Mataram,  and  T.  G.  Indra  Partha,  “Analisis  Pembangkit  Listrik  Sistem  Hybrid  Grid Connected  Di  Villa  Peruna  Saba,  Gianyar  –  Bali,” J.  SPEKTRUM ,  vol.  6,  no.  2,  p.  1,  2019,  doi: 10.24843/spektrum.2019.v06.i02.p01.
[7] H.  Harmini  and  T.  Nurhayati,  “Optimalisasi  Pemanfaatan  Grid  Connected  Rooftop  Solar  Photovoltaic  (SPV) Sebagai  Pengembangan  Green  Energy  System,” J.  Ecotipe  (Electronic,  Control.  Telecommun.  Information, Power Eng. , vol. 8, no. 1, pp. 24–32, 2021, doi: 10.33019/jurnalecotipe.v8i1.2135.
[8] N.  Kurniasih  and  R.  Nazir,  “Analisis  Mode  Sistem  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Hibrid  Microhydro  - Photovoltaic Array Menggunakan Homer (Studi Kasus : Kampung Bayang Janiah, Kabupaten Pesisir Selatan),” J. Nas. Tek. Elektro , vol. 4, no. 1, p. 30, 2015, doi: 10.25077/jnte.v4n1.114.2015.
[9] C.  W.  Priananda,  F.  I.  Adhim,  L.  P.  Rahayu,  M.  N.  Latif,  A.  Musthofa,  and  J.  Susila,  “Rancang  Bangun Konverter Multi Input Buck Dc/Dc Pada Pembangkit Listrik Hibrida Surya – Angin Untuk Pengisian Baterai,” El Sains  J. Elektro , vol. 1, no. 2, pp. 2–6, 2020, doi: 10.30996/elsains.v1i2.3158.
[10] M.  Ngafifi,  “Kemajuan  Teknologi  Dan  Pola  Hidup  Manusia  Dalam  Perspektif  Sosial  Budaya,” J.  Pembang. Pendidik. Fondasi dan Apl. , vol. 2, no. 1, pp. 33–47, 2014, doi: 10.21831/jppfa.v2i1.2616.
[11] W.  Winasis,  A.  W.  W.  Nugraha,  I.  Rosyadi,  and  F.  S.  T.  Nugroho,  “Desain  Sistem  Monitoring  Sistem Photovoltaic  Berbasis  Internet  of  Things  (IoT),” J.  Nas.  Tek.  Elektro  dan  Teknol.  Inf. ,  vol.  5,  no. 4,  pp.  328– 333, 2016, doi: 10.22146/jnteti.v5i4.281.
[12] N. Desiwantiyani, “Rancang Bangun Inverter SPWM,” Ranc. Bangun Invert. SPWM , pp. 1–45, 2018.
[13] H. M. Ridlwan, “Implementasi Perangakat Keras Sistem Monitoring Internet of Things (IoT) Pada Pembangkit Listrik  Tenaga  Mikro  Hidro,” Power  Elektron.  J.  Orang  Elektro ,  vol.  11,  no.  1,  pp.  57–62,  2022,  [Online]. Available:

## JTEV (Jurnal Teknik Elektro dan Vokasional) Vol 8 No 2 (2022)
http://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/powerelektro/article/view/3109%0Ahttps://ejournal.poltektegal.ac.id/ index.php/powerelektro/article/download/3109/1693.
[14] Y. Suprihartini and L. Indah Sucita, “Rancang Bangun Sistem Monitoring Fasa dan Daya berbasis Internet of Things  (IoT)  menggunakan  Smartphone,” Airman  J.  Tek.  dan  Keselam.  Transp. ,  vol.  4,  no.  2,  pp.  145–154, 2021, doi: 10.46509/ajtk.v4i2.183.
[15] A.  D.  Pangestu,  F.  Ardianto,  and  B.  Alfaresi,  “Sistem  Monitoring  Beban  Listrik  Berbasis  Arduino  Nodemcu ESP8266,” J. Ampere , vol. 4, no. 1, p. 187, 2019, doi: 10.31851/ampere.v4i1.2745.
[16] F. N. Habibi, S. Setiawidayat, and M. Mukhsim, “Alat Monitoring Pemakaian Energi Listrik Berbasis Android Menggunakan Modul PZEM-004T,” Pros. Semin. Nas. Teknol. Elektro Terap. 2017 , vol. 01, no. 01, pp. 157– 162, 2017.

## Biodata Penulis
Legenda  Prameswono  Pratama ,  lahir  di  Pati,  02  Oktober  1992.  Sarjana  Pendidikan  di  Jurusan  Teknik Telekomunikasi D4 Polines 2015. Tahun 2019 memperoleh gelar Magister Science Engineering di School of Graduate  Studi  Management  and  Science  University  di  Malaisia  dengan  bidang  konsentrasi  Master  in Engineering.  Dosen  pengajar  di  jurusan  Teknik  Elektro  Jakarta  Global  University  sejak  tahun  2019- sekarang.
Adi  Nugroho, dilahirkan  di  Kebumen,  11  Mei  1995.  Menyelesaikan  S1  pada  jurusan  Pendidikan  Teknik Elektro pada Jakarta Global Unieversity tahun 2021. Sejak tahun 2018 bekerja pada perusahaan manufaktur sebagai tenaga professional operator mesin.