Rancang Bangun Volume 06 Nomor 02 (2020) Halaman Artikel (7-15)

## JURNAL TEKNIK SIPIL : RANCANG BANGUN
Website: http://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/rancangbangun
Analisis Kualitas Air Sumur Bor Warga Kabupaten Sorong (Studi Kasus Distrik Aimas-Distrik Mariat)
Mierta Dwangga (1) , Hendrik Pristianto (2) , Tirsa Kurniawati Fajrin M. (3)
(1,2,3) Progam Studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Sorong

## Abstrak
Air merupakan sumber kehidupan manusia, binatang dan tanaman. Dalam kehidupan manusia, air dipergunakan dalam semua bidang kehidupan. Dalam kegiatan rumah tangga, air dimanfaatkan untuk minum, mencuci, mandi, dan kakus. Air sangat  berfungsi  dan  berperan  penting  bagi  kehidupan  makhluk  hidup  di  bumi  ini.  Penting  bagi  kita  sebagai  manusia untuk tetap selalu melestarikan dan menjaga agar air yang digunakan tetap terjaga kelestariannya.Dalam penelitian ini bertujuan  untuk  mengetahui  gambaran  kualitas  air  sumur  bor  warga  Kabupaten  Sorong  dari  Distrik  Aimas  –  Distrik Mariyat  berdasarkan  parameter  fisik,  kimia  dan  mikrobiologi.  Pengukuran  parameter  fisik  terdiri  dari  turbidity (kekeruhan), salinitas, konduktivitas, TDS, ORP dan parameter fisika terdiri dari pH, DO dan Fe. Sampel yang digunakan dalam  penelitian ini terdiri dari dua puluh titik sumur bor warga yang tersebar di Kabupaten Sorong dari Distrik Aimas –  Distrik  Mariyat,  data  hasil  pengukuran  sampel  yang  dilakukan  secara in-site (pengukuran  langsung  di  lapangan). Sedangkan parameter mikrobiologi terdiri dari E.coli dan Total bakteri coliform sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sembilan titik sampel yang mewakili, data hasil pengukuran sampel dilakukan di laboratorium PT.TIRTA REMU.Dari hasil analisa dua puluh titik sampel yang melalui uji parameter fisik dan kimia hanya 20% titik sampel yang memenuhi baku mutu kelas I, 80% memenuhi baku mutu kelas II,III dan IV, sedangkan sembilan titik sampel yang di uji parameter fisik, kimia dan mikrobiologi hanya 11 % memenuhi baku mutu kelas I, dan 89% yang memenuhi baku mutu kelas  II,  III  dan  IV.  Adapun  gambaran  kualitas  air  sumur  bor  warga  Kabupaten  Sorong  diolah  dengan  menggunakan aplikasi  software arcgis dengan  parameter pH 75% memenuhi  baku mutu, TDS  100% memenuhi baku mutu, Fe 90% memenuhi baku mutu dan parameter DO untuk kelas I 20% memenuhi baku mutu, kelas II 65% memenuhi baku mutu, kelas III 15% memenuhi baku mutu.
Keywords : Air Tanah, Analisis, Kualitas Air, Sumur Bor

## 1. Pendahuluan
Kabupaten  Sorong  adalah  sebuah  Kabupaten  di Provinsi Papua Barat , dengan  Luas Wilayah 18.170 km 2 dengan luas lautan 514,65 km 2 dan luas daratan 845,71  km 2 .  Daerah  ini  memiliki  batasan  langsung dengan  Kabupaten  Sorong  Selatan.  Letak  geografis Kabupaten Sorong  adalah 130º40’49”  –  132º13’48” BT dan 00º33’42” – 01º35’29” LS.
Air  merupakan  sumber  kehidupan  manusia, binatang dan tanaman. Dalam kehidupan manusia, air dipergunakan dalam semua bidang kehidupan. Dalam kegiatan  rumah  tangga,  air  dimanfaatkan  untuk minum,  mencuci,  mandi,  dan  kakus.  Air  sangat berfungsi  dan  berperan  penting  bagi  kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Penting bagi kita sebagai manusia untuk tetap selalu melestarikan dan menjaga agar air yang digunakan tetap terjaga kelestariannya.
O bservasi  air  sumur  bor  di  wilayah  Kabupaten Sorong khususnya Aimas memiliki kualitas atau sifat air  berbau  dan  berwarna,  dalam  kebutuhan  manusia mulai  dari  air  untuk  memenuhi  kebutuhan  langsung seperti  air  minum  dan  kebutuhan  sehari-hari  lainya. Kualitas  air  dapat  diketahui  dengan  melakukan pengujian tertentu terhadap air tersebut.
Untuk kebutuhan terhadap air bersih tersebut tidak berbanding  lurus  dengan  pemetaan  pelayanan  air bersih yang di berikan oleh pemerintah. Hal tersebut juga  terjadi  di  Daerah  Aimas,  dimana  pemerintah menargetkan  seluruh  masyarakatnya  mendapat pelayanan  air  bersih  yang  memadai,  tetapi masyarakat yang telah mendapat pelayanan air bersih dari pemerintah hingga saat ini belum mencapai 30% dari  total  penduduk  yang  ada  di  Daerah  Aimas Kabupaten  Sorong.  Berdasarkan  pendapat  tersebut salah  satu  langkah  pengelolahan  yang  dilakukan adalah pemantauan dan intrepretasi data kualitas air. Apakah  mencakup  kualitas  fisik,  kimia  dan mikrobiologi. Berdasarkan hasil keterangan masyarakat yang tinggal di Daerah Aimas Kelurahan Malawele,  kualitas  air  pada  sumur  bor  yang digunakan  berbau,  mempunyai  rasa  asin,  dan berwarna agak kecoklatan.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1)Untuk menganalisis  kualitas  air  sumur  bor  di  Kabupaten Sorong.(2)Untuk  mengetahui gambaran   kualitas  air berdasarkan parameter fisik, kimia dan mikrobiologi .
2. Metode

## Rancang Bangun Volume 06 Nomor 02 (2020) Halaman Artikel (7-15)2
Lokasi Pengambilan
Sampel Penelitian sebagaimana terlihat pada table 1.
Tabel 1. Lokasi Pengambilan Sampel
Lintang Bujur 1 Distrik Aimas Aimas 1 0°57'37.33" 131°20'47.02" 16,450.45 meter 2 0°57'7.45" 131°20'20.42" 15,472.63 meter Malawili 1 0°57'27.11" 131°20'2.65" 15,032.40 meter 2 0°57'36.23" 131°19'39.89" 14,488.11 meter Malagusa 1 0°57'19.51" 131°19'46.39" 14,465.81 meter 2 0°57'19.48" 131°19'17.34" 13,665.51 meter Malawele 1 0°56'49.53" 131°18'10.70" 11,497.27 meter 2 0°57'58.70" 131°18'25.52" 12,378.63 meter Malasom 1 0°58'56.74 131°18'21.08" 12,816.44 meter 2 0°57'30.15" 131°18'12.27" 11,744.27 meter Mariat Pantai 1 0°59'12.99" 131°18'29.41" 13,318.18 meter 2 0°59'10.81" 131°18'55.76" 13,996.80 meter 2 Distrik Mariat Klamasen 1 0°58'57.33" 131°21'44.44" 18,734.83 meter 2 0°59'9.73" 131°21'16.42" 18,114.65 meter Klamalu 1 1° 0'10.87" 131°20'31.09" 17,493.87 meter 2 1° 0'28.24" 131°20'16.40" 17,307.75 meter Klasuluk 1 0°59'35.47" 131°19'10.48" 14,746.59 meter 2 1° 0'5.54" 131°19'9.29" 15,107.59 meter Mariyai 1 1° 1'37.85" 131°18'51.02" 16,390.52 meter 2 1° 2'16.38" 131°17'21.86" 15,195.95 meter Garis Pantai No Lokasi Sampel Kelurahan Titik Koordinat
Teknik pengumpulan data adalah cara–cara yang digunakan  untuk  mengumpulkan  data,  baik  yang berupa  data  primer.  Pengumpulan  data  yang dimaksud dilakukan dengan cara data yang di peroleh baik secara wawancara, jejak pendapat, kejadian, atau pengujian.  Dalam  penelitian  ini  ada  dua  tipe pengambilan data. Pengambilan data parameter fisika dan kimia melalui data secara insitu (data yang secara langsung pengukuran dilapangan), sedangkan parameter  mikrobiologi  dilakukan  di  laboratorium PT. TIRTA REMU.
Teknik pengambilan  sampel  (1)Menentukan titik pengambilan  sampel,  (2)Melakukan  pengambilan sampel, (3)Tampung air dari kran dengan menggunakan  wadah  sampel,  (4)Tunggu  sampai  air memenuhi  wadah  sampel,  (5)Lalu  tutup  wadah sampel tersebut dan beri tanda.
Prosedur  pengujian  tempat  pengambilan  sample air  sumur  bor  di  ambil  pada  setiap  kelurahan  dari  2 distrik  yaitu  Distrik  Aimas  sampai  dengan  Distrik Mariat Kabupaten Sorong. Sampel yang di ambil dari masing-masing  sumur  bor  warga,  selanjutnya  di simpan ke dalam botol kaca kemudian di uji sebelum dilakukan analisis.

## 3. Hasil Penelitian
Parameter  Fisik  dan  Kimia  Air  Pada  Titik Penelitian  Pengambilan  sampel  dilakukan  di  Dua Puluh  (20)  titik  penelitian  seperti  yang  terlihat  pada table. 2 yang terdiri dari Kelurahan Aimas, Malawili, Malagusa,  Malawele,  Malasom,  Mariat  Pantai, Klamasen,  Klamalu,  Klasuluk  dan  Mariyai.  Dari Kelurahan  tersebut  diperoleh  Dua  (2)  sampel  dari masing-masing  Kelurahan,  dengan  jarak  lebih  dari 500 meter dan dari kedalaman sumur yang berbeda- beda.
Tabel 2. Pengukuran Parameter Fisik dan Kimia
Turbidity Cond. Salt. TDS ORP DO Fe (NTU) ( μS ) ( ppm) ( ppm ) ( mV ) (mg/L) (mg/L) Sumur 1 Malawele 1 31.52 4.86 2.44 2153.33 157 7.2 4.91 3 40 Meter 2 Malasom 2 6.93 510.67 254.33 372 85.30 6.37 4.1 3.6 18 Meter 3 Malawele 2 0.34 2.27 1.13 1263.33 126.67 8.1 4.20 0 125 Meter 4 Malasom 1 3.98 931 464.33 667 0.76 7.1 4.38 0.2 18 Meter 5 Mariat Pantai 1 4.11 423.33 215 530.67 159 7.3 5.36 1 40 Meter 6 Malagusa 2 1.86 7.11 354.33 502 127 7.57 3.75 0 138 Meter 7 Mariat Pantai 2 1.09 147 72.67 356 138 7.47 4.6 0 40 Meter 8 Malagusa 1 0.39 3.75 187 284.67 123 7.4 3.75 0 140 Meter 9 Malawili 2 0.79 2.30 114.67 633.67 127 7.2 4.21 0 145 Meter 10 Klasuluk 1 2.02 157.67 80.67 350.33 187.67 7.27 4.46 0 16 Meter 11 Malawili 1 3.11 201.61 296.33 418.67 0.23 7.2 4.26 0.3 45 Meter 12 Klasuluk 2 0.74 1340 666 821.67 178 7.23 6.07 0.4 30 Meter 13 Mariyai 2 0.24 329.33 170 238.67 150 8.2 6.04 0 60 Meter 14 Aimas 2 3.84 215 113 153.33 135 6.67 5.41 0 38 Meter 15 Mariyai 1 0.43 905 452.33 579.67 172 8.3 6.155 0 30 Meter 16 Aimas 1 1.28 300.33 156.67 203.67 160 7.63 5.16 0 40 Meter 17 Klamalu 2 11.29 963.67 477 612.33 156.67 7.9 5.78 0.6 27 Meter 19 Klamalu 1 0.58 1119.67 560.33 717.33 146 7.57 6.00 0 30 Meter 19 Klamasen 2 0.59 527.33 264.33 369 174.33 7.7 6.06 0 58 Meter 20 Klamasen 1 8.97 394 199.67 279.33 33.91 7.27 5.06 0.2 50 Meter Kedalaman Parameter pH NO Kode Titik

## (Sumber: Analisa Data)

## Bau dan Rasa
Hasil analisis secara in situ terhadap kedua puluh titik  lokasi  penelitian,  pada  Kelurahan  Malasom  1, Malasom 2, Malawili 1, dan Malawele 1 berbau dan berasa. Pada Kelurahan Klamasen 1 berbau dan tidak berasa,  menurut  Peraturan  Pemerintah  Nmor  82 Tahun  2001  tentang  pengelolaan  kualitas  air  dan pengendalian  pencemaran  air  disyaratkan  air  bersih yaitu  tidak  berbau  dan  tidak  berasa,  pada    titik Kelurahan Aimas 1, Aimas 2, Malawili 2, Malawele 2, Malagusa  1,  Malagusa  2,  Mariat  Pantai  1, Mariat Pantai  2,  Klasuluk    1,  Klasuluk    2,  Klamasen  2, Klamalu 1, Klamalu 2, Mariyai 1 dan Mariyai 2 tidak berbau  dan  tidak  berasa.  Hasil  analisis  tersebut memperlihatkan  bahwa  pada  sampel  air  sumur  bor warga kelima belas titik telah memenuhi syarat.

## Suhu
Air  yang  baik  harus  memiliki  temperatur  yang sama dengan temperatur udara (20˚-30˚C). Air yang sudah  tercemar  mempunyai  temperatur  di  atas  atau dibawah  temperatur  udara.  Sampel  air  pada  kedua puluh titik di setiap kelurahan mempunyai suhu 29˚ - 32˚C.  Hasil  pengujian  menunjukkan  di  beberapa Kelurahan yang terbagi dari dua Distrik dari  Distrik Aimas  sampai  dengan  Distrik  Mariat  ada  beberapa Kelurahan  yang  tidak  sesuai  kriteria  baku  mutu
berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 82  Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
Warna

## Gambar 2. Warna Sampel
Warna  pada  air  dapat  disebabkan  karena  adanya bahan  organik  dan  bahan  anorganik.  Karena keberadaan  plankton,  humus,  dan  ion-ion  logam  ( misalnya besi dan mangan). Hasil pengujian langsung secara in situ sampel air sumur bor pada titik Malawili 2, Malagusa 1, Malagusa 2, Aimas 2, Aimas 1, Mariat Pantai  2,  Klasuluk  1,  Klamasen  1,  Klamalu  1, Klamasen  2,  Klasuluk  2,  Mariyai  2,  Mariyai  1  dan Malawele 2 tidak berwarna sedangkan titik Malawili 1,  Malasom  1,  Malasom  2,  Klamalu  2,  Malawele  1 dan Mariat Pantai 1 berwarna keruh. Air yang layak dikonsumsi  tidak  berwarna  (jernih).  Apabila  air berwarna, itu menandakan air tersebut tercemar oleh banyak kontaminan.

## Konduktifitas
Dari  hasil  grafik  Konduktivitas  (Daya  Hantar Listrik/DHL)  pada  gambar  3,  dapat  disimpulkan bahwa nilai konduktivitas tertinggi dengan konsentrasi 1340 μS terjadi pada titik 12 dimana titik tersebut berada pada titik sampel Klasuluk 2.
(Sumber :Analisa data) Gambar 3. Grafik Penelitian Konduktivitas

## Kekeruhan
Dari  hasil  grafik  turbidity  (kekeruhan)  pada gambar 4, dapat disimpulkan bahwa nilai kekeruhan tertinggi  berada  pada  titik  1  dengan nilai  31.5  NTU dimana  titik  tersebut  berada  pada  titik  sampel Malawele  1  dan  titik  17  berada  pada  titik  sampel
Klamalu  2  dimana  nilai  konsentrasi  kekeruhan mencapai 11.2 NTU.
(Sumber :Analisa data) Gambar 4. Grafik Penelitian Turbidity(Kekeruhan)
Salinitas
(Sumber : Analisa data) Gambar 5. Grafik Penelitian Salinitas
Dari  hasil  grafik  salinitas  (kadar  garam  terlarut dalam air) pada gambar 5, dapat disimpulkan bahwa nilai  salinitas  tertinggi  dengan  konsentrasi  666  ppm terjadi pada titik 12 dimana berada pada titik sampel Klasuluk 2.

## TDS
(Sumber : Analisa data) Gambar 6. Grafik Penelitian TDS
Dari hasil grafik TDS (Jumlah padatan terlarut air) pada gambar 6, dapat disimpulkan bahwa nilai TDS tertinggi dengan konsentrasi 2153.3 ppm terjadi pada titik 1 dimana berada pada titik sampel Malawele 1.

## ORP
Dari  hasil  grafik  ORP  pada  gambar  7,dapat disimpulkan  bahwa  nilai  ORP  terendah  dengan kosentrasi  0.23  terjadi  pada  titik  11  dimana  titik tersebut berada pada sampel Malawili 1.
0.00 250.00 500.00 750.00 1000.00 1250.00 1500.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C O N D U K TI V IT A S (u S ) -5.00 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TU R BI D ITY (N TU ) 0.00 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 700.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 S A LI N IT A S (p p m) 0.00 500.00 1000.00 1500.00 2000.00 2500.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TD S (p p m)

## (Sumber : Analisa data)
Gambar 7. Grafik Penelitian ORP

## Derajat Keasaman(pH)

## (Sumber : Analisa data)
Gambar 8. Grafik Penelitian pH
Dari  grafik  pH  (Tingkat  keasaman  atau  basa air)pada gambar 8, dapat disimpulkan bahwa nilai pH tertinggi  berada  pada  titik  15  dimana  titik  tersebut berada  pada  titik  sampel  Mariyai  1  dengan konsentrasi pH sebesar 8.3 ( bersifat basa).

## Besi
(Sumber : Analisa data) Gambar 9. Gambar Penelitian Besi (Fe)
Dari  hasil  grafik  besi  (Fe)  pada  gambar  9,  dapat disimpulkan bahwa nilai Fe tertinggi berada pada titik 2  dimana  titik  tersebut  berada  pada  titik  sampel Malasom 2 dengan konsentrasi Fe sebesar 3.6 mg/L.

## DO ( Dissolved Oxygen )
Dari hasil grafik DO (kadar oksigen pada air) pada gambar  10,  dapat  disimpulkan  bahwa  nilai  DO terendah  berada  pada  titik  6  dan  8  dimana  titik tersebut  berada  pada  titik  sampel  Malagusa  1  dan Malagusa  2  dengan  konsentrasi  DO  sebesar  3.75 mg/L.

## (Sumber : Analisa data)
Gambar 10. Gambar Penelitian DO
Klasifikasi Baku Mutu dan Kualitas Air Menurut PP No. 82 Tahun 2001
Dari  hasil  analisa  data  kualitas  air  sumur  bor warga  Kabupaten  Sorong  (Distrik  Aimas-Distrik Mariyat) berdasarkan parameter fisik dan kimia, pada penelitian  hanya  4  parameter  yang  terdapat  dalam baku  mutu  menurut  PP    No.  82  Tahun  2001  yaitu parameter fisik TDS dan parameter kimia pH, DO dan Fe.
Tabel 3. Baku Mutu (PP No. 82 Tahun 2001)
Kelas air sebagai peringkat kualitas air terdiri dari empat kelas, yakni :
1. Kelas  I, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum.
2. Kelas II, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air.
3. Kelas III, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar.
4. Kelas  IV,  air  yang    peruntukannya  dapat digunakan untuk mengairi pertanaman.

## Parameter Mikrobiologi Air pada Titik Penelitian
Pada parameter sebelumnya yaitu parameter fisik dan kimia adalah parameter yang di uji secara in-site sedangkan  parameter  mikrobiologi  melalui  uji laboratorium  di  PT.TIRTA  REMU,  pengambilan sampel dilakukan di sembilan (9) titik yang mewakili setiap kelurahan titik pengambilan sempel terdiri dari kelurahan  Aimas  2,  Malagusa  1,  Malawili  2, Malasom 2, Malawele 1, Mariat Pantai 1, Klamalu 2, Klasuluk  1  dan  Mariyai  1.  Adapun  hasil  pengujian laboratorium  PT.TIRTA  REMU  pada  parameter mikrobiologi air di sembilan (9) titik sampel tersebut menggunakan  baku mutu  Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor  492/Menkes/Per/2010  tentang Persyaratan  Kualitas  Air  Minum,  akan  tetapi  dari
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 O R P (mV ) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 pH -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 F e (m g /L) 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D O (mg/ L)
hasil wawancara warga yang memakai air sumur bor tersebut  tidak  semua  yang  memakai  air  dari  sumur bor sebagai kebutuhan air minum hanya 3 dari 9 titik sampel  yang  memakai  air  tersebut  untuk  kebutuhan air  minum,  jadi  penulis  mentransfer  baku  mutu  ke Peraturan  Pemerintah  No  82  Tahun  2001  tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran  Air  berdasarkan  kelas  pada  baku  mutu air.
Tabel 4. Rekapitulasi Pengukuran Parameter Fisik dan Kimia
(Sumber : Analisa data)
(Sumber : Analisa data) Gambar 11. Grafik Batas Kualitas Air
Dari  gambar  11  di  atas  9  sampel  yang  di  uji hanya 5 sampel yang masuk kriteria baku mutu kelas 1.  Kualitas  air  tidak  dapat  di  konsumsi  langsung sebagai  air  minum,  air  tersebut  hanya  bersifat  baku bisa  di  olah  terlebih  dahulu  untuk  di  konsumsi  atau dipergunakan sebagai kebutuhan rumah tangga.
Rekapitulasi Parameter Fisik, Kimia dan Mikrobiologi
Tabel 5. Rekapitulasi Parameter Fisik, Kimia dan Mikrobiologi
TDS DO Fe Total Bakteri Coliform ( ppm ) ( mg/L ) ( mg/L ) ( ml ) Aimas 1 203.67 7.63 5.16 0 - (Tidak Melewati Pengujian Total Bakteri Coliform) Aimas 2 153.33 6.67 5.41 0 4.1 Masuk Kriteria Kelas Baku Mutu II,III dan IV Malawili 1 418.67 7.2 4.26 0.3 - (Tidak Melewati Pengujian Total Bakteri Coliform) Malawili 2 633.67 7.2 4.21 0 1732.9 Masuk Kriteria Kelas Baku Mutu II,III dan IV Malagusa 1 284.67 7.4 3.75 0 2419.6 Masuk Kriteria Kelas Baku Mutu III dan IV Malagusa 2 502 7.57 3.75 0 - (Tidak Melewati Pengujian Total Bakteri Coliform) Malawele 1 2153.33 7.2 4.91 3 1553.1 Masuk Kriteria Kelas Baku Mutu II,III dan IV Malawele 2 1263.33 8.1 4.2 0 - (Tidak Melewati Pengujian Total Bakteri Coliform)
Malasom 1 667 7.1 4.38 0.2 - (Tidak Melewati Pengujian Total Bakteri Coliform)
Malasom 2 372 6.37 4.1 3.6 290.9
Masuk Kriteria Kelas Baku Mutu II,III dan IV Mariat Pantai 1 530.67 7.3 5.4 1 13.5 Masuk Kriteria Kelas Baku Mutu II,III dan IV Mariat Pantai 2 356 7.47 4.6 0 - (Tidak Melewati Pengujian Total Bakteri Coliform) Klamasen 1 279.33 7.27 5.06 0.2 - (Tidak Melewati Pengujian Total Bakteri Coliform) Klamasen 2 369 7.7 6.06 0 - (Tidak Melewati Pengujian Total Bakteri Coliform) Klamalu 1 717.33 7.57 6 0 - (Tidak Melewati Pengujian Total Bakteri Coliform) Klamalu 2 612.33 7.9 5.78 0.6 260.3 Masuk Kriteria Kelas Baku Mutu II,III dan IV Klasuluk 1 350.33 7.27 4.46 0 2419.6 Masuk Kriteria Kelas Baku Mutu II,III dan IV Klasuluk 2 821.67 7.23 6.07 0.4 - (Tidak Melewati Pengujian Total Bakteri Coliform) Mariayi 1 579.67 8.3 6.15 0 44.1 Masuk Kriteria Kelas Baku Mutu I Mariyai 2 238.67 8.2 6.04 0 - (Tidak Melewati Pengujian Total Bakteri Coliform) kode Titik pH Keterangan Parameter

## (Sumber : Analisa data)
Dari tabel 5 di atas ada sembilan titik sampel yang melalui  uji  laboratorium  parameter  mikrobiologi yaitu titik sampel pada Kelurahan Aimas 2, Malawili 2, Malagusa 1, Malawele 1, Malasom 2, Mariat Pantai 1,  Klamalu  2,  Klasuluk  1  dan  Mariyai  1.  Titik-titik tersebut  adalah  titik  yang    mewakili  dua  puluh  titik sampel  air  sumur  bor  yang  ada  pada  kelurahan  di Distrik Aimas – Distrik Mariyat. Pada titik yang tidak melalui  uji  parameter  mikrobiologi  yaitu  pada kelurahan  Aimas  1,  Malawili  1,  Malagusa  2, Malawele 2, Malasom 1,  Mariat Pantai 2, Klamasen 1, Klamasen 2, Klamalu 1, Klasuluk 2 dan Mariyai 2.
Pembahasan  Baku  Mutu  Sesuai  Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001
Rekapitulasi Parameter Fisik, Kimia dan Mikrobiologi  di  atas  titik  sampel  yang  memenuhi baku  mutu  kelas  I  yaitu  pada  kelurahan  Mariyai  1 parameter fisik, kimia dan mikrobiologinya memenuhi kriteria baku mutu kelas I, sedangkan titik sampel  yang  tidak  melewati  pengujian  parameter mikrobiologi  tetapi  parameter  fisik  dan  kimia memenuhi baku mutu kelas I yaitu pada titik sampel Klamasen 1 , Klamasen 2, Malasom 1, Aimas 1 dan Mariyai 2. Air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum yaitu pada titik sampel yang memenuhi  kriteria  kelas  I.  Menurut  Soemirat  (2004 dalam  Bambang,A.G.,et,al.2014),  pengolaan  air minum dapat dilakukan dengan 2 cara, berikut: a. Merebus  atau  mendidihkan  air,  sehingga  semua kuman-kuman mati. Cara ini membutuhkan waktu yang lama dan tidak dapat dilakukan secara besar- besaran.
b. Dengan  menggunakan  zat-zat  kimia  seperti  gas chloor,  kaporit,  dll.  Cara  ini  dapat  dilakukan secara  besar-besaran  agar  air  minum  tidak menyebabkan penyakit.
4.1 2419.6 1732.9 290.9 1553.1 13.5 2419.6 260.3 44.1 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 A im a s 2 M a la gu sa 1 M a la w ili 2 M a la so m 2 M a la w el e 1 M a ri y a t P a n ta i 1 K la su lu k 1 K la m a lu 2 M a ri y a i 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ha sil La b Uji Pa ra meter Mikrobiologi Nila i  Tota l Ba kteri Coliform (mL) Ba ta s Ya ng Diperbolehka n kela s I PP Nomor 82 Ta hun 2001

## Rancang Bangun Volume 06 Nomor 02 (2020) Halaman Artikel (7-15)6

## Baku mutu kelas II dan III
Rekapitulasi  Parameter  Fisik,  Kimia  dan Mikrobiologi  di  atas  titik  sampel  yang  memenuhi baku  mutu  kelas  II  dan  III  yaitu  pada  Kelurahan Aimas  2,  Malawili  2,  Malagusa  1,  Malawele  1, Malasom 2, Mariat Pantai 1, Klamalu 2 dan Klasuluk 1,  sedangkan  titik  sampel  yang  tidak  melewati pengujian  mikrobiologi  tetapi  parameter  fisik  dan kimianya memenuhi baku mutu kelas II dan III yaitu Malawili 1, Malagusa 2, Mariyat Pantai 2, Klamalu 1 dan  Klamalu  2.  Air  yang  peruntukannya  untuk kebutuhan  rumah  tangga  dan  kolam  ikan  air  tawar pada titik sampel yang masuk dalam baku mutu kelas II  dan  III  ini  tidak  bisa  di  konsumsi  sebagai  air minum.

## Baku mutu kelas IV
Air yang peruntukannya hanya bisa memenuhi kebutuhan  pertanaman,  tidak  bisa  di  gunakan  untuk kebutuhan  sehari-hari  dan  tidak  bisa  di  konsumsi sebagai air minum.
Peta  Kontur  Parameter  Sumur  Bor  Warga Kabupaten Sorong Konduktivitas
Sumber pengolahan data aplikasi (arcgis)
Gambar 12. Kontur Nilai Konduktivitas Penelitian
Dari  gambar  12,  kontur  untuk  parameter Konduktivitas  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  nilai konduktivitas  tertinggi  yaitu  1340  μS  pada  titik sampel Klasuluk 2 dimana titik tersebut berada pada Distrik  Mariyat  dengan  titik  koordinat  garis  lintang 1°0'5.54"  dan  garis  bujur  131°19'9.29",  dan  nilai konduktivitas terendah yaitu 2.27 μS berada pada titik sampel Malawele 2 dimana titik tersebut berada pada Distrik  Aimas  dengan  garis  lintang  0°57'58.70"  dan garis bujur 131°18'25.52". Dilihat dari gradasi warna parameter konduktivitas sumur bor warga Kabupaten Sorong  pada  titik  sampel  penelitian  lebih  dominan rendah.

## Salinitas
Dari gambar13, kontur untuk parameter Salinitas diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  nilai  salinitas
tertinggi yaitu 666 ppm pada titik sampel Klasuluk 2 dimana  titik  tersebut  berada  pada  Distrik  Mariyat dengan titik koordinat dengan garis lintang 1°0'5.54" dan garis bujur 131°19'9.29" tingginya salinitas pada titik tersebut disebabkan tingginya kadar garam pada perairan yang menyebabkan garam berpindah melalui pergerakan air tanah, dan nilai salinitas terendah yaitu 1.13  ppt   berada  pada  titik  Malawele  2  dimana  titik tersebut  berada  pada  Distrik  Aimas  dengan  garis lintang  0°57'58.70"  dan  garis  bujur  131°18'25.52". Dilihat dari gradasi warna parameter salinitas sumur bor  warga  Kabupaten  Sorong  pada  titik  sampel penelitian lebih relative rendah.

## Sumber pengolahan data aplikasi (arcgis)
Gambar 13. Kontur Nilai Salinitas Penelitian

## TDS
Sumber pengolahan data aplikasi (arcgis)
Gambar 14. Kontur Nilai TDS Penelitian
Dari gambar 14, kontur untuk parameter TDS diatas dapat  disimpulkan  bahwa  nilai  TDS  tertinggi  yaitu 2153.33  ppm  pada  titik  sampel  Malawele  1  dimana titik tersebut berada pada Distrik Aimas dengan garis lintang  0°56'49.53"  dan  garis  bujur  131°18'10.70", dan nilai TDS terendah yaitu 153.33 ppm berada pada titik  sampel  Aimas  2  dimana  titik  tersebut  berada pada Distrik Aimas dengan garis lintang 0°57' 7.45" dan  garis  bujur  131°20'20.42".  Dilihat  dari  warna kontur TDS sumur bor warga Kabupaten Sorong pada titik sampel penelitian lebih dominan rendah.

## ORP
Dari gambar 15, kontur untuk parameter ORP diatas dapat  disimpulkan  bahwa  nilai  ORP  tetinggi  yaitu 187.67 mV pada titik sampel Klasuluk 1 dimana titik tersebut  berada  pada  Distrik  Mariyat  dengan  garis
lintang  0°59'35.47"  dan  garis  bujur  131°19'10.48", dan  nilai  ORP  terendah  yaitu  0.23  mV  berada  pada titik  sampel  Malawili  1 dimana  titik  tersebut berada pada Distrik Aimas dengan garis lintang 0°57'27.11" dan  garis  bujur  131°20'2.65".  Dilihat  dari  gradasi warna  parameter  ORP  untuk  sumur  bor  warga Kabupaten  Sorong  pada  titik  penelitian  bagian Selatan relatif tinggi, sedangkan di bagian Utara nilai ORPnya cenderung lebih rendah.

## Sumber pengolahan data aplikasi (arcgis)
Gambar 15. Kontur Nilai ORP Penelitian

## Turbidity

## Sumber pengolahan data aplikasi (arcgis)
Gambar 16. Kontur Nilai Turbidity Penelitian
Dari gambar 16, kontur untuk parameter Turbidity (kekeruhan)  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  nilai kekeruhan  tertinggi  yaitu  31.52  NTU  pada  titik sampel Malawele 1 dimana titik tersebut berada pada Distrik  Aimas  dengan  garis  lintang  0°56'49.53"  dan garis  bujur  131°18'10.70",  dan  nilai  kekeruhan terendah  yaitu  0.24  NTU  berada  pada  titik  sampel Mariyai  2  dimana  titik  tersebut  berada  pada  Distrik Mariyat  dengan  garis  lintang    1°2'16.38"  dan  garis bujur  131°17'21.86".  Dilihat  dari  gradasi  warna parameter  kekeruhan  untuk  sumur  bor  warga Kabupaten  Sorong  pada  titik  penelitian  nilai kekeruhan dominan rendah.

## Peta kontur parameter kimia
Dari gambar 17, kontur untuk parameter pH diatas dapat disimpulkan bahwa nilai pH tertinggi yaitu 8.30 pada  titik  sampel  Mariyai  1  dimana  titik  tersebut berada  pada  Distri  Mariyat  dengan  garis  lintang 1°1'37.85"  dan  garis  bujur  131°18'51.02",  dan  nilai pH  terendah  yaitu  6.37  berada  pada  titik  sampel
Malasom 2 dimana titik tersebut berada pada Distrik Aimas  dengan  garis  lintang  0°57'30.15"  dan  garis bujur 131°18'12.27". Dilihat dari warna kontur pada parameter  pH  sumur  bor  warga  Kabupaten  Sorong pada  titik  penelitian  didominan  dengan  pH  relative tinggi atau cenderung bersifat basa.

## pH
Sumber pengolahan data aplikasi (arcgis) Gambar 17. Kontur Nilai pH Penelitian
Besi (Fe)

## Sumber pengolahan data aplikasi (arcgis)
Gambar 18. Kontur Nilai Besi (Fe) Penelitian
Dari gambar 18, kontur untuk parameter Besi (Fe) diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  nilai  fe  tertinggi yaitu 3.6 mg/L pada titik sampel Malasom 2 dimana titik tersebut berada pada Distrik Aimas dengan garis lintang  0°57'30.15"  dan  garis  bujur  131°18'12.27". Dilihat dari gradasi warna parameter fe untuk sumur bor warga Kabupaten Sorong pada titik penelitian fe nilainya rendah atau lebih dominan rendah.

## DO ( Dissolved Oxygen )
Sumber pengolahan data aplikasi (arcgis) Gambar 19. Kontur Nilai DO Penelitian
Dari  gambar  19,  kontur  untuk  parameter  DO (Dissolved Oxygen) diatas dapat disimpulkan bahwa nilai DO tertinggi yaitu 6.15 mg/L pada titik sampel Mariyai  1  dimana  titik  tersebut  berada  pada  Distrik Mariyat  dengan  garis  lintang  1°1'37.85"  dan  garis bujur  131°18'51.02",  dan  nilai  DO  terendah  yaitu 3.75 mg/L berada pada titik  sampel Malagusa 1 dan Malagusa 2 dimana titik tersebut berada pada Distrik Aimas dengan garis lintang titik sampel Malagusa 1 0°57'19.51"  dan  garis  bujur  131°19'46.39”, sedangkan  garis  lintang  titik  sampel  Malagusa  2 0°57'19.48"  dan  garis  bujur  131°19'17.34".  Dilihat dari  warna  kontur  pada  parameter  DO  sumur  bor warga  Kabupaten  Sorong  pada  titik  penelitian memiliki nilai DOnya didominasi relatif tinggi.

## Peta kontur parameter mikrobiologi
Sumber pengolahan data aplikasi (arcgis) Gambar 20. Kontur Nilai Total Bakteri Coliform Penelitian
Dari  gambar  20,  kontur  untuk  parameter Mikrobiologi  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  nilai total bakteri coliform tertinggi yaitu 2419.6 mL pada titik sampel Malagusa 1 dan Klasuluk 1 dimana titik Malagusa 1 berada pada Distrik Aimas dengan garis lintang    0°57'19.51"  dan  garis  bujur  131°19'46.39" dan Klasuluk 1  berada  pada  Distrik  Mariyat  dengan garis lintang 0°59'35.47" dan garis bujur 131°19'10.48",dari hasil survey di lapangan pada titik tersebut disebabkan tingginya Total Bakteri Coliform karena  berdekatnya  sumur bor  dengan  kamar  mandi dan  jamban,  menurut  (Promadani,  2012  dalam Huwaidah  2014)  kejadian  diare  dapat  dipengaruhi oleh  ketersediaan  air  bersih  yang  tidak  memenuhi persyaratan karena sumur atau bak penampungan air berdekatan  dengan  kamar  mandi  dan  jamban  yang menyebabkan  air  tercemar  bakteri  dari  tinja.  Dilihat dari gradasi warna parameter mikrobiologi sumur bor warga Kabupaten Sorong pada titik sampel penelitian relatif tinggi.

## 4. Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan data yang  telah  di  dapat,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan (1)  Hasil  uji  sembilan  dari  dua  puluh  titik  sampel yang melewati pengujian Parameter Fisik, Kimia dan
Mikrobiologi  hanya  11%  titik  sampel  yang memenuhi  baku  mutu  kelas  I  dimana  titik  tersebut merupakan  titik  sampel  pada  kelurahan  Mariyai  1, dan 89% yang memenuhi baku mutu kelas II, III dan IV dimana titik tersebut merupakan titik sampel pada kelurahan  Aimas  2,  Malawili  2,  Malawele  2, Malasom 2, Mariyat Pantai 1, Klamalu 2, Klasuluk 1 dan Malagusa 1. (2) Gambaran kualitas air sumur bor warga Kabupaten Sorong berdasarkan hasil pengukuran  parameter  dengan  gradasi  warna  yang mendekati  kehijauan  nilai  parameternya  baik (memenuhi  baku  mutu),  sedangkan  hasil  parameter dengan  gradasi  warna  yang  mendekati  kemerahan maka  nilai  parameter  tersebut  tidak  memenuhi  baku mutu.  Dengan  parameter  pH  75%  memenuhi  baku mutu,  TDS  100%  memenuhi  baku  mutu,  Fe  90% memenuhi baku mutu dan parameter DO untuk kelas I 20% memenuhi baku mutu, kelas II 65% memenuhi baku mutu, kelas III 15% memenuhi baku mutu.
5. Referensi
Afdaliah,  N.(2018), Pemetaan  Kualitas  Air  Sumur Bor Warga Kota Sorong . Universitas Muhammadiyah Sorong, Sorong. Effendi  .H.(2003), TELAAH  KUALITAS  AIR, Bagi
Pengelolaan  Sumber  Daya  dan  Lingkungan Perairan. Yogyakarta.
Https//id.scribd.com/document/370382428/SOP-pH-
Meter Https//id.scribd.com/document/370382428/SOP- Turbidity-Meter Lud Waluyo, (2013), MIKROBIOLOGI
LINGKUNGAN. UPT  Penerbitan  Universitas Muhammadiyah Malang.
Nia dan Yuliani, (2017). Kualitas Air Sumur Bor Di Perumahan  Bekas  Persawahan  Gunung Putri Jawa Barat , Research Report. Nurhasanah, (2017). Analisis Kualitas Air Sumur Bor di  Pontianak  Setelah  Proses  Penjernihan Dengan  Metode  Aerasi,Sedimentasi,  dan Filtrasi , PRISMA FISIKA.
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan  Kualitas  Air  dan  Pengendalian Pencemaran Air.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010
Suryan R.(2013). Tugas Akhir Analisis Kualitas Air Sumur Dangkal Di Kecamatan Biringkanayya Kota Makassar. Universitas Hasanuddin.
Trisnawulan  dan  I.Ketut  Sundra  (  2007  ) Analisis Kualitas  Air  Sumur  Gali  di  Kawasan Pariwisata  Sanur. , ECOTROPHIC: Jurnal Ilmu  Lingkungan  ( journal  of  Environmental Science ) Wulan  Trimurti,(2016).  Tugas  Akhir Analisis Kualitas  Air  Sumur  Masyarakat  Kelurahan Lalolara  Kecamtan  Kambu .  Universitas  Halu Oleo.
Rancang Bangun Volume 06 Nomor 02 (2020) Halaman Artikel (7-15)9
Restuaty, A..(2016). Uji Kualitas Bakteri Escherichia coli  Pada  Depot  Air  Minum  Isi  Ulang  Di
Kecamatan Bandung Wetan (Doctoral
dissertation,FKIP UNPAS) PEDOMAN PENULISAN TA FAKULTAS TEKNIK UM SORONG Pertiwi,A.M.(2017). Alat Pengukuran TOTAL DISSOLVED  SOLID  (TDS) larutan  berbasis Mikrokontroller Atmega16. (S.Y Doina Koh & H.C Chin, 2007)