Abstrak—PDAM  Tulungagung  merupakan  instansi  yang bertanggungjawab dalam pengelolaan air bersih di Kabupaten Tulungagung.  Pengelolaan  air  bersih  di  PDAM  Tulungagung unit  BNA  Tulungagung  dibagi  dalam  6  kecamatan  dan  1 kecamatan  rencana  pengembangan  yang  terdiri  dari Kecamatan  Tulungagung,  Kecamatan  Boyolangu,  Kecamatan Gondang,  Kecamatan  Karangrejo,  Kecamatan  Kauman, Kecamatan Sumbergempol dan rencana wilayah pengembangan  yaitu  Kecamatan  Ngantru.  Dari  7  kecamatan tersebut, sistem jaringan distribusi air bersih belum merata ke pelanggan dan tingkat kebocoran air yang cukup tinggi. Untuk mengatasi  kendala-kendala  tersebut,  maka  perlu  dilakukan analisis  dan  perencanaan  terhadap  sistem  jaringan  distribusi air  bersih.  Periode  perencanaan  10  tahun  dilakukan  untuk tahun  2017-2026  dengan  menghitung  proyeksi  jumlah penduduk  dan  fasilitas  umum  untuk  mengetahui  kebutuhan air.  Sistem  penyediaan  air  bersih  di  6  kecamatan  eksisting didistribusikan  dari  sumber  air  permukaan  yaitu  Kali  Song dengan  kapasitas  produksi  150  liter/detik.  Kapasitas digunakan juga  dalam  rencana pengembangan  di Kecamatan Ngantru.  Dalam  sistem  ini,  akan  direncanakan  model  sistem jaringan  pipa  distribusi  menggunakan  program  Epanet  2.0, kemudian  dikontrol  menggunakan  meter  induk.  Dengan adanya alternatif sistem jaringan ini dapat mengontrol tingkat kebocoran  air  dan  dapat  memenuhi  cakupan  wilayah pelayanan.
Kata  kunci—air  bersih,  distribusi,  epanet,  perencanaan, Tulungagung.

## I. PENDAHULUAN
NTUK memenuhi kebutuhan air bersih di PDAM BNA Tulungagung  diperlukan  sistem  pelayanan  air  bersih yang  baik  agar  persediaan  air  tetap  terjaga  sehingga  dapat dikonsumsi oleh masyarakat secara aman dari aspek kualitas, kuantitas,  dan  kontinuitas.  Kabupaten  Tulungagung mempunyai luas wilayah 1.055,65 km 2 dan jumlah penduduk 1.053.276  jiwa  dengan  pertumbuhan  penduduk  sebanyak 1,53 % per tahun [1]. PDAM BNA Tulungagung melayani 6 kecamatan  yaitu  kecamatan  Tulungagung,  Karangrejo, Sumbergempol,  Kauman,  Gondang,  dan  Boyolangu  serta terdapat  rencana  pengembangan  di  1  kecamatan  yaitu kecamatan Ngantru. Tingkat Pelayanan air bersih sebanyak 11.140 sambungan rumah, debit rata-rata 100 Liter/orang.hari, jumlah kapasitas pengolahan air minum (2 unit)  200  Liter/detik,  serta  kapasitas  produksi  150 Liter/detik.  Proporsi  air  yang  disuplai  menggunakan continuos system sebesar 91,67 %.
Berdasarkan  data  di  atas  permasalahan  secara  umum yang terjadi di PDAM BNA Tulungagung adalah pelayanan ± 64,29 % namun  tingkat  kebocoran air  yang cukup tinggi yaitu ± 24,5 %. Dilihat dari kondisi eksisting perpipaan yang ada,  sistem  perpipaan  banyak  mengalami  masalah,  seperti
korosi pada pipa dan kebocoran pada pipa yang disebabkan faktor umur pipa sehingga kualitas air bersih menjadi buruk.
Dari  uraian  permasalahan  yang  terjadi  di  atas  di  6 kecamatan  yang  dilayani  PDAM  BNA  Tulungagung  dan  1 kecamatan rencana pengembangan, maka direncanakan akan dibuat  periode  perencanaan  selama  10  tahun  ke  depan, dengan  target  meningkatkan  pelayanan  air  bersih  serta merencanakan  pengembangan  jaringan  baru  di  kecamatan Ngantru  dikarenakan  debit  sumur  masing-masing  warga kecil  sehingga  mempengaruhi  dalam  memenuhi  kebutuhan air bersih, oleh karena itu diperlukan pelayanan dari PDAM BNA Tulungagung.

## II. GAMBARAN UMUM WILAYAH PERENCANAAN
Pengelolaan  air  bersih  6  kecamatan  yang  dikelola  oleh PDAM  BNA  Tulungagung  terdiri  dari  kecamatan Tulungagung, Karangrejo, Sumbergempol, Kauman, Gondang,  dan  Boyolangu.  Serta  ada  1  rencana  wilayah pengembangan  baru  di  Kecamatan  Ngantru.  Sumber  air berasal dari air permukaan yaitu Kali Song dengan kapasitas produksi 150 liter/detik dengan kapasitas reservoir 2.500 m 3 serta  kebutuhan  air  rata-rata  100  liter/orang.hari.  Wilayah perencanaan dan pengembangan jaringan distribusi air bersih dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Wilayah Perencanaan dan Pengembangan

## Analisis Perencanaan dan Pengembangan Jaringan Distribusi Air Bersih di PDAM Tulungagung
Firga Yosefa dan Hariwiko Indarjanto
Jurusan Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia
e-mail : hwcorp@yahoo.com
U

## III. METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  perencanaan  ini  ialah sebagai berikut:

## IV. ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

## A. Analisa Kondisi Eksisting Jaringan Perpipaan
Analisa  kondisi  eksisting  jaringan  perpipaan  ini menggunakan  program  Epanet  2.0.  Hasil  analisa  akan menjadi acuan dalam perbaikan sistem jaringan distribusi di 6 kecamatan dan 1 kecamatan rencana pengembangan baru. Data-data  yang  diperlukan  dalam  menganalisa  kondisi eksisting  adalah  data  skematik  jaringan  perpipaan  dari instansi yang terkait.
Sumber  air  baku  dari  Kali  Song  dengan  debit  750 liter/detik  masuk  melalui intake ,  selanjutnya  air  tersebut diolah  melalui  IPA,  kemudian  dari  IPA  air  dialirkan  lewat pipa untuk ditampung di ground reservoir dengan kapasitas 2.500  m 3 dengan  elevasi  +225  m.  Dari ground  reservoir tersebut lalu air dialirkan menuju BPT (Bak Pelepas Tekan) yang terletak pada elevasi +167 m. Selanjutnya dari BPT, air didistribusikan  ke  6  kecamatan  yang  dilayani  oleh  PDAM BNA Tulungagung yaitu Kecamatan Tulungagung, Boyolangu, Karangrejo, Kauman, Gondang, dan
Sumbergempol. Di dalam proses pendistribusian tersebut air dialirkan  sementara  melalui  bangunan  menara  air  yang terdapat di kecamatan kota  Tulungagung. Selanjutnya dari bangunan  menara  air  tersebut,  air  didistribusikan  ke  6 kecamatan.  Sistem  perpipaan  yang  digunakan  untuk transmisi  dan  distribusi  ada  bermacam-macam  yaitu  pipa baja, PVC, dan ACP. Sistem distribusi menggunakan sistem gravitasi.  Berikut  merupakan  gambar  kondisi  eksisting jaringan perpipaan dapat dilihat di Gambar 3.

## Gambar 3. Kondisi Eksisting Jaringan Perpipaan
Data-data yang diinput dalam program Epanet 2.0 adalah peta  jalur  pipa,  elevasi  tiap node ,  panjang  pipa,  diameter pipa,  koefisien  kekasaran  pipa.  Setelah  semua  yang dibutuhkan  sudah  didapat  dan  sudah  diinput  ke  dalam program  Epanet  2.0,  maka  analisa  hidrolik  sudah  dapat dilakukan.  Analisa  jaringan  perpipaan  meliputi pressure (sisa  tekan),  kecepatan  aliran,  dan unit  headloss jaringan perpipaan.
Berdasarkan analisa hidrolik pada Epanet 2.0 dari kondisi eksisting perpipaan adalah:
Analisa  kondisi pressure menunjukkan  bahwa pressure cukup memenuhi untuk pelayanan. Kecepatan aliran sesuai standar yaitu 0,3-2 m/detik, hasil analisa epanet di atas tadi menunjukkan masih ada kecepatan di bawah batas nilai yang ditetapkan  yaitu  di  bawah  0,3  m/detik. Unit  headloss 10 m/km,  namun unit  headloss tersebut  bisa  lebih  besar tergantung  kondisi  lapangan  [2].Hasil  jaringan  Epanet  2.0 dapat dilihat pada Gambar 4 dan Gambar 5.
Gambar 4. Hasil Analisa Kondisi Eksisting ( Pressure dan Velocity )
Gambar 5. Hasil Analisa Kondisi Eksisting ( Unit Headloss )
Berdasarkan hasil analisa hidrolik dengan epanet, bahwa perlu  adanya  perbaikan  jaringan  perpipaan  dengan memparalel perpipaan  yang belum  memenuhi  standar serta
membuat  sistem loop agar dapat  mengontrol  kebocoran air yang  ada  agar  dapat  memberikan  pelayanan  distribusi  air bersih yang cukup ke setiap daerah pelayanan [3].

## B.Perencanaan Jaringan Distribusi Air Bersih 1. Proyeksi Penduduk
Perencanaan  jaringan  distribusi  air  bersih  direncanakan 10  tahun  ke  depan  yaitu  dari  tahun  2017  –  2026.  Daerah perencanaan  yang  diproyeksikan  yaitu  6  kecamatan  dan  1 rencana pengembangan. Jumlah penduduk dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Jumlah Penduduk No. Kecamatan Tahun 2.005 2.010 2.014 1 Tulungagung 66.185 68.561 65.915 2 Boyolangu 73.868 74.260 80.099 3 Gondang 54.829 55.731 54.493 4 Karangrejo 38.549 39.740 39.524 5 Kauman 50.325 51.561 49.688 6 Sumbergempol 62.864 65.066 65.822 7 Ngantru 49.515 54.640 54.323
Perhitungan  proyeksi  penduduk  terdapat  tiga  metode yang digunakan yaitu metode aritmatik, geometrik, dan least square .  Dari  ketiga  metode  tersebut  kemudian  dicari koefisien  korelasinya  untuk  mencari  metode  yang  akan digunakan  dalam  menghitung  proyeksi  penduduk.[4]  Dari hasil  perhitungan  nilai  korelasi  pada  setiap  metode  di  atas, metode geometrik yang akan digunakan dalam perhitungan proyeksi  penduduk  karena  nilai  koefisien  korelasinya mendekati 1. Proyeksi penduduk dapat dilihat pada Tabel 2
Tabel 2. Proyeksi Penduduk NO KECAMATAN 2.015 2.020 2.026 1 Tulungagung 66.167 67.405 68.921 2 Boyolangu 80.406 81.908 83.752 3 Gondang 54.706 55.729 56.983 4 Karangrejo 39.677 40.421 41.331 5 Kauman 49.880 50.810 51.955 6 Sumbergempol 66.706 67.315 68.823 7 Ngantru 54.531 55.554 56.803

## 2. Kebutuhan air
Kapasitas  produksi  saat  ini  adalah  150  liter/detik. Kebutuhan  rata-rata  100  liter/orang.hari  dengan  persentase pelayanan 64,29 %. Sedangkan untuk kebutuhan air minimal dan  maksimal  di  6  kecamatan  yang  dilayani  PDAM  BNA Tulungagung  adalah  82,05  liter/orang.hari  dan  110 liter/orang.hari.  Untuk  pemakaian  kebutuhan  air  pada  jam puncak adalah sebesar 150 liter/orang.hari.
Kebutuhan  air  yang  direncanakan  10  tahun  yaitu  mulai 2017-2026  dengan  target  persen  pelayanan  >70%.  Hasil perhitungan  kebutuhan  air  tahun  2017  sebesar  110,81 liter/detik,  selanjutnya  pada 5 tahun  pertama  kebutuhan air penduduk mencapai 116,45 liter/detik. Dan pada tahun 2026 kapasitas produksi masih mampu untuk melayani kebutuhan air  penduduk  yaitu  sebesar  142,77  liter/detik  dari  total kapasitas produksi 150 liter/detik.

## 3.  Pembuatan  sistem  loop  dan  perombakan  jaringan perpipaan
Seperti  yang  telah  dijelaskan  di  pembahasan sebelumnya,  bahwa  sistem  jaringan  kondisi  eksisting digunakan  sebagai  patokan  dalam  merencanakan  sistem jaringan distribusi air bersih. Hasil kondisi eksisting di atas tadi  menunjukkan  bahwa  dari  informasi  kondisi  eksisting yang  didapat  adalah  sistem  jaringan  perpipaan  yang  masih belum  dibuat loop , velocity yang  masih  kurang  yaitu  <0,3 m/s, dan unit headloss yang  masih tinggi  yaitu > 10  m/km sehingga menyebabkan kecepatan aliran menjadi kecil.
Oleh  karena  itu  diperlukan  beberapa  solusi  alternatif untuk  mengatasi  permasalahan  perpipaan  di  atas  yaitu dengan  cara  memparalelkan  pipa,  memperkecil  atau memperbesar  diameter  pipa  berdasarkan  kondisi  lapangan yang ada, serta membuat sistem loop di beberapa kecamatan agar  memudahkan  mengontrol  kehilangan  air.  Untuk rencana  pengembangan  di  kecamatan  baru  yang  akan dilayani,  perpipaan  dari  kondisi  eksisting  akan  langsung disambungkan  ke  kecamatan  yang  baru  untuk  memenuhi daerah pelayanan yang baru sesuai kondisi lapangan . Perencanaan jaringan distribusi ini akan dibuat sistem loop dengan  jumlah loop sebanyak  6 loop dan  kemudian direncanakan  dipasang  meter  induk  pada  masing-masing loop  sesuai  jumlah  pelayanan  SR  yaitu  500-2.000  SR.[5] Sedangkan  untuk  permasalahan  jaringan  perpipaan  seperti unit  headloss yang  masih  tinggi  dan  kecepatan  aliran  yang belum memenuhi standar, maka akan dilakukan paralel pipa berdasarkan  kondisi  lapangan  yang  ada.  Kriteria  di  dalam penetapan  standar  untuk  menganalisa  sistem  jaringan perpipaan  adalah pressure 10-70  m,  kecepatan  aliran  0,3-2 m/detik,  dan unit  headloss 10  m/km.  Berikut  merupakan hasil evaluasi jaringan perpipaan dapat dilihat pada Gambar 6 dan Gambar 7.
Gambar 6. Hasil Evaluasi Jaringan Perpipaan ( Pressure dan Velocity )
Gambar 7. Hasil Evaluasi Jaringan Perpipaan ( Unit Headloss )
Dari gambar di atas menunjukkan bahwa pressure sudah memenuhi  batas  nilai  yang  dianjurkan.  Kecepatan  aliran sebesar 0,3 -1,06 m/detik, serta unit headloss di perpipaan 10 m/km,  namun unit  headloss bisa  lebih  besar  tergantung kondisi lapangan.

## 4. Pengembangan Jaringan Distribusi
Di  dalam  mengembangkan  jaringan  distribusi  ada beberapa faktor yang mempengaruhi dilakukannya pengembangan,  hal  tersebut  agar  pengembangan  jaringan distribusi dapat dilakukan sesuai perencanaan. Salah satunya adalah keadaan topografi daerah yaitu debit air sungai yang makin mengecil sehingga mempengaruhi debit sumur warga dalam  memenuhi  kebutuhan  air  bersih  pada  saat  musim kemarau sehingga diperlukan pelayanan air bersih di daerah tersebut  [6].  Selain  memperhitungakan  faktor  di  atas  juga perlu  memperhitungkan pressure (sisa  tekan),  kecepatan aliran, serta debit air apakah masih mencukupi atau tidak jika dilakukan pengembangan.
Pada  rencana  pengembangan  ini  akan  dilakukan  di Kecamatan  Ngantru  di  Kelurahan  Ngantru  dan  Kelurahan Bendosari.  Untuk  rencana  pengembangan  tersebut  akan dilakukan  pemasangan  60  SR.  Hal  ini  merupakan  jumlah minimal  pemasangan  SR  sesuai  pelayanan  PDAM  BNA Tulungagung.  Untuk  rencana  pengembangan  tersebut  di Kecamatan  Ngantru  ada  60  SR  sedangkan  di  Kecamatan Sumbergempol  ada  60  SR.  Jumlah  SR  tersebut  merupakan jumlah  minimal  pemasangan  SR  sesuai  pelayanan  PDAM Tulungagung.
Untuk masing-masing SR yang dipasang tersebut berada di    Kecamatan  Ngantru  Kelurahan  Ngantru  30  SR, Kelurahan Bendosari 30 SR serta Kecamatan Sumbergempol Kelurahan Jabalsari 30 SR, Kelurahan Sambirobyong 30 SR. Berikut  merupakan  hasil  rencana  pengembangan  dapat dilihat pada Gambar 8 dan Gambar 9.
Gambar 8. Hasil Rencana Pengembangan ( Pressure dan Velocity )
Gambar 9. Hasil Rencana Pengembangan ( Unit Headloss )
Dari  gambar  di  atas  menunjukkan  bahwa  nilai pressure (sisa tekan) masih dapat mencukupi untuk dilakukan rencana pengembangan dengan sisa tekan 13,66 m pada titik terjauh rencana  pengembangan  di  Kecamatan  Ngantru.  Kecepatan aliran  0,75  m/detik.  Sedangkan  untuk unit  headloss pada pipa baru pengembangan di bawah 10 m/km.

## 5. Bangunan Pelengkap
Di  dalam  merencanakan  jaringan  distribusi  air  bersih diperlukan beberapa bangunan pelengkap dalam membangun  jaringan  perpipaan.  Bangunan  pelengkap  ini adalah thrust block , thrust block ini berfungsi untuk menahan beban  hidrolik  air  pada  setiap  belokan  perpipaan,  terutama
pada  pipa  yang  diparalel. Thrust  block yang  digunakan  ini adalah bend 90º dengan jumlah thrust block 16 buah.

## 6. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya
Tabel 3. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya No. Uraian Kegiatan Harga (Rp) 1 Pengadaan Pipa 42.830.500 2 Pengadaan Aksesoris 253.000.600 3 Penanaman Pipa 163.451.000 4 Pembetonan Thrust Block 90º 1.595.000 Total 460.877.100 V. KESIMPULAN
a. Sistem jaringan distribusi air bersih menggunakan sistem pengaliran  secara  gravitasi.  Pipa-pipa  eksisting  yang tidak  memenuhi  standar  akan  dilakukan  rencana perombakan  yaitu  pipa  dibuat  paralel  dan  pembuatan sistem loop dengan terdiri dari 6 loop dan masing-masing loop ada 2 tapping, sehingga total ada 12 tapping di dalam suatu  sistem  jaringan  perpipaan.  Hasil running epanet dan pembentukan sistem loop menunjukkan bahwa pipa dapat  memenuhi  standar  dalam  hal  kecepatan  aliran, tekanan, dan unit headloss .
b. Pelayanan  kebutuhan  air  bersih  dapat  dilayani  sampai 89,37%  pada  tahun  2026.  Kapasitas  produksi  yang digunakan  adalah  150  Liter/detik.  Kapasitas  produksi tersebut  digunakan  untuk  melayani  6  kecamatan  di PDAM  BNA  Tulungagung  dan  selanjutnya  digunakan untuk  rencana  pengembangan  di  Kecamatan  Ngantru. Dan sampai tahun 2026 kapasitas produksi tersebut masih cukup  untuk  melayani  kebutuhan  air  penduduk  yaitu sebesar 142,77 Liter/detik.
c. Anggaran biaya yang dibutuhkan dalam perencanaan ini adalah sebesar Rp 460.877.100

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  BPS  Kabupaten  Tulungagung  2005-2014.  2014.      Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
[2]  Husian, S.K. 2006 . A Textbook of Water Supply. London. Oxford & IBH
[3]  Departemen  PU  Direktorat  Jendral  Cipta  Karya.  2003.  ”Petunjuk Teknis  Pelaksanaan  SPAM  Pemukiman  dan  Prasarana  Wilayah”, Jakarta.
[4]  Mangkoedihardjo,  S  dan  Samudro,  G.  2012.  “Evaluasi  dan Perencanaan Kebutuhan Air”. Guna Widya. Surabaya
[5]  Klaas  K.  S.  Y.  D.  2009. Design  Jaringan  Pipa .  Mandar  Maju. Bandung
[6]  Departemen  PU  Direktorat  Jendral  Cipta  Karya.  2000.  ”Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan SPAM Sederhana”, Jakarta.