## PERHITUNGAN TAHANAN PENTANAHAN GARDU DI GRIYA KASWARI PALEMBANG

## MARLIYUS SUNARHATI
Dosen Tetap Yayasan Perguruan Tinggi Palembang Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Penduduk di Griya Kaswari Palembang e-mail : marliyussunarhati@ymail.com

## ABSTRAK
Sistem pentanahan bertujuan untuk mengamankan peralatan-peralatan listrik maupun manusia yang berlokasi di sekitar gangguan dengan cara mengalirkan arus gangguan ke tanah. Salah satu faktor untuk mendapatkan nilai tahanan pentanahan yang kecil yaitu letak elektroda yang  akan  ditanam.  Untuk  menentukan  suatu  sistem  pentanahan  maka  perlu  dilakukan perhitungan nilai tahanan tanah.
Salah satu unsur yang perlu diperhatikan dalam perhitungan suatu sistem pentanahan adalah kondisi tanah didaerah dimana sistem pentanahan tersebut akan dipasang. Perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan metode satu batang elektroda dan dua batang elektroda yang  ditanam  ditanah  dengan  kedalaman  bervariasi.  Perhitungan  ini  bertujuan  untuk mengetahui besar tahanan pentanahan pada tanah yang .
Dari  hasil  perhitungan  diperoleh  kesimpulan  bahwa  nilai  tahanan  pentanahan  sangat dipengaruhi  oleh  kedalaman  elektroda  yang  ditanam,  jumlah  elektroda, jarak  antar  elektroda dan kondisi tanah dimana elektroda tersebut ditanam
Kata kunci : Perhitungan tahanan pentanahan, sistem pentanahan, nilai tahanan pentanahan.

## 1.PENDAHULUAN 1.1 LatarBelakang
Sejalan dengan perkembangan peradaban manusia maka bertambah pula jumlah jurusan yang  mengakibatkan  bertambahnya  penduduk  di  Griya  Kaswari  Palembang  dengan  demikian jumlah kebutuhan tenaga listrik bertambah.Dalam hal penyediaan atau penyaluran tenaga listrik dibutuhkan gardu distribusi.
Gardu  distribusi  merupakan  salah  satu  komponen  dari  suatu  sistem  distribusi  yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan kekonsumen atau untuk membagikan/mendistribusikan  tenaga  listrik  pada  beban/konsumen  baik  konsumen  tegangan menengah  maupun  konsumen  tegangan  rendah.  Dalam  operasinya  gardu  dapat  mengalami gangguan  yang  akan  mengakibatkan  terganggunya  sistem  tenaga  listrik  dan  bahkan  dapat menyebabkan  terhentinya pelayanan  energi listrik  kepada pelanggan  dan  akibat  dari  gangguan tersebut dapat merusak peralatan-peralatan listrik.
Oleh  karena  itu  untuk  menghindari  gangguan  dan  mencegah  rusaknya  peralatan  pada gardu  induk  tersebut  diperlukan  suatu  pengaman  berupa  pentanahan.  Mengingat  pentingnya peranan suatu sistem pentanahan, maka sistem pentanahan yang telah terpasang harus mendapat pemeliharaan  dan  perawatan  yang  baik.  Sistem  pentanahan  berfungsi  untuk  mengalirkan  arus ketanah  (bumi)  jika  terjadi  gangguan  arus  lebih.  Sesuai  dengan  standar  PUIL,  sistem pentanahan  akan  semakin  baik  jika  mempunyai  nilai  tahanan  ( resistance )  yang  sangat  kecil dengan  nilai  maksimum  sebesar  5  ohm.  Namun,  nilai  sistem  pentanahan  akan  berubah  jika terdapat  perubahan  iklim  atau  suhu  dan  gangguan  alam  lainnya.  Dengan  adanya  sistem pentanahan  yang  baik,  maka  jika  terjadi  gangguan  tidak  membahayakan  bagi  pekerja  ataupun peralatan-peralatan listrik.

## 1.2.Tujuan Penelitian
Menentukan  besar  tahanan  pentanahan  menggunakan  satu  buah  elektroda  batangpada Gardu Penduduk di Griya Kaswari Palembang
1. Menentukan  besar  tahanan  pentanahan  menggunakan  dua  buah  elektroda  batang  pada Gardu Penduduk di Griya Kaswari Palembang
2. Membandingkan besar tahanan pentanahan antara satu elektroda dan dua elektroda batang.
1.3. Manfaat Penelitian
1. Mengetahui  besar  tahanan  pentanahan  menggunakan  satu  buah  elektroda  batang  pada Gardu Penduduk di Griya Kaswari Palembang
2. Mengetahui  besar  tahanan  pentanahan  menggunakan  dua  buah  elektroda  batang  pada Gardu Penduduk di Griya Kaswari Palembang
1.4. Ruang Lingkup Penelitian
Dalam  penelitian ini, penulis akan  menitik  beratkan perhitungan resistansi  pentanahan menggunakan  satu  elektroda  batang  dan  dua  elektroda  batang  pada  sistem  pembumian  Gardu Penduduk di Griya Kaswari Palembang

## 2.TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Gardu Distribusi[1]
Gardu  distribusi  merupakan  salah  satu  komponen  dari  suatu  sistem  distribusi  yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan ke konsumen atau untuk membagikan/mendistribusikan  tenaga  listrik  pada  beban/konsumen  baik  konsumen  tegangan menengah maupun konsumen tegangan rendah.

## 2.2 Sistem Pentanahan
Salah  satu  pengaman  yang  paling  baik  terhadap  peralatan  listrik  dari  gangguan  arus lebih  ataupun  hubungan  singkat  yaitu,  dengan  cara  pentanahan.  Pentanahan  adalah penghubung  suatu  titik  rangkaian  listrik  dengan  bumi  dengan  cara  tertentu,  apabila  suatu tindakan  pengamanan  atau  perlindungan  yang  akan  dilaksanakan  Maka  harus  ada  sistem pentanahan yang dirancang dengan benar. Agar sistem pentanahan dapat bekerja efektif,

## 2.3 Fungsi dan Tujuan Pentanahan [2]
Fungsi  pentanahan  adalah  untuk  mengalirkan  arus  listrik  kedalam  tanah  melalui  suatu elektroda  tanah  yang  ditanam  di  dalam  tanah  jika  terjadi  suatu  gangguan,  disamping  itu berfungsi  sebagai  pengaman  manusia  dari  listrik.  Arus  listrik  mengalir  pada  elektroda pentanahan akan mengakibatkan perbedaan tegangan antara elektroda pada suatu titik dengan suatu  titik  lain  dipermukaan  tanah.  Bila  perbedaan  maksimum  sepanjang  permukaan  tanah ternyata  masih  begitu  besar,  maka  kondisi  ini  sangat  tidak  menguntungkan  karena  akan membahayakan  personil  yang  sedang  bekerja.    Perbedaan  ini  akan  dirasakan  disekitar peralatan.  Untuk  mengurangi  pengaruh  tersebut  maka  haruslah  dapat  direncang  sistem pentanahan. Adapun tujuan pentanahan peralatan-peralatan listrik yang ditanahkan antara lain
:
a. Untuk  membatasi  tegangan  antara  bagian-bagian  peralatan  yang  tidak  dilalui  arus dan antara bagian-bagian ini dengan tanah sampai pada suatu titik aman untuk semua kondisi oprasi normal ataupun tidaknormal.
b. Untuk memperkecil bahaya shock pada manusia maupunhewan.
c. Untuk menetralkan grounding tegangan yang terjadi pada permukaan tanah.

## 2.4. Komponen Pentanahan [3]
Komponen sistem pentanahan secara garis besar terdiri dari dua bagian, yaitu hantaran penghubung dan elektroda pentanahan.

## 2.4.1. Hantaran Penghubung
Seperti  yang  kita  ketahui  pada  instalasi  listrik  suatu  saluran  penghantar  yang menghubungkan titik kontak pada badan atau rangka peralatan listrik dengan elektroda bumi. Pada  instalasi  penangkal  petir  yaitu  saluran  penghantar  yang  menghubungkan  titik  kontak pada terminal pentanahan batang dengan elektroda bumi. Kalau generator atau transformator, yaitu menghubungkan titik netralnya dengan elektroda pentanahan.

## 2.4.2. Elektroda Pentanahan
Yang  dimaksud  dengan  elektroda  pentanahan  adalah  penghantar  yang  ditanam  dalam bumi dan membuat kontak langsung dengan bumi.  Sedangkan menurut SNI 225-87/320.A.1, elektroda  pentanahan  adalah  sebuah  atau  sekelompok  penghanatar  yang  mempunyai  kotak yang erat dengan bumi dan mengentarai hubungan listrik dengan bumi.Elektroda pentanahan tertanamsedemikian  rupa  dalam  tanah  berupa  pita  logam,  batang  konduktor,  pipa  air  minum dari tulang besi beton pada tiang pancang.

## 2.5. Pengaruh Kelembaban
Harga  tahanan  jenis  tanah  sangat  dipengaruhi  oleh  konsentrasi  air  tanah.  Pada kelembaban tanah yang rendah tahanan jenis tanah besar, sebaliknya semakin besar konsentrasi air  dalam  tanah,  maka  harga  tahanan  jenis  akansemakin  kecil.  Proses  mengalirnya  arus  listrik didalam tanah sebagai besar adalah karena proses elektrolisasi, maka dari itu didalam air tanah akan  mempengaruhi  konduktivitas  atau  daya  hantar  listrik  tanah  tersebut.  Dengan  demikian tahanan  jenis  tanah  akan  dipengaruhi  pula  oleh  besaran  konsentrasi  air  tanah.  Semakin  besar kosentrasi  air di dalam  tanah  maka  konduktivitas tanah  akan semakin  besar,  sehingga  tahanan jenis tanah akan turun sesuai dengan hubungan pada gambar 2.8 dibawah ini.
Tanah  yang  kering  atau  tanah  dengan  konsentrasi  air  dalam  tanahnya  rendah  sekali dibawah  10  mempunyai  tahanan  jenis  yang  besar  sekali  atau  dengan  kata  lain  merupakan isolator yang baik. Tetapi dengan kenaikan konsentrasi air sampai 15 %, tahanan jenis tanah akan menurun dengan cepat sekali.
Gambar 2.8 Perubahan Tahanan Jenis Tanah Terhadap Kelembaban
Satu hal yang menarik dari gambar 2.8 adalah bahwa harga tahanan jenis tahanan tanah menunjukan  adanya  kejenuhan  untuk  kelembaban  harga  tahanan  diatas  15  %,  maka  kenaikan dsari kelembaban tidak banyak terhadap tahanan jenis tanah. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menambakan  elektroda pentanahan pada tempat yang berhubungan langsung dengan air tanah.Untukmelakukan  hal  ini  elektroda-elektroda  pentanahan  ditanam  di  tempat-tempat  yang cukup dalam di bawah permukaan air.
Dengan  jalan  demikian  pula,  maka  pengaruh  perubahan  musim  terhadap  tahanan  jenis tanah  atau  terhadap  tahanan  pentanahan  elektroda  dapat  diperkecil.  Cara  lain  untuk memperkecil  tahanan  jenis  tanah  serta  pengaruh  dari  musim  adalah  dengan  jalan  memberikan semacam  zat  kimia  disekitar  elektroda  secara  periodik  yang  terlihat  pada  gambar  2.9 dibawahini.
Gambar 2.9 Penggaramaan Tanah
Zat  kimia  tersebut  akan  memperkecil  tahanan  jenis  tanah  disekitar  elektroda  pentanahan, sehingga tahanan pentanahan serta perubahannya karena musim akan menjadi kecil.

## 2.6. Penghantar Tanah[4]
Fungsi  penghantar  untuk  menyalurkan  energi  dari  satu  titik  ke  titik  yang  lain. Penghantar yang digunakan dalam kelistrikan adalah berisolasi dapat berupa kawat berisolasi atau  kabel.  Ada  juga  penghantar  tanpa  isolasi  atau  BC.  Bahan  BC( Bare  Conductor ), penghantar  berlubang  ( Hollow  Conductor ),  ACSR  ( Almunium  Conductor  Steel  Reinforced ), dan  ACAR  ( Almunium  Conductor  Alloy  Reinforced )  bahan  penghantar  yang  kebanyakan digunakan  adalah  aluminium  dan  tembaga.  Dalam  hal  ini  bahan  penghantar  yang  digunakan untuk pentanahan sering mengunakan penghantar dari bahan tembaga atau BC.
Berikut  perbandingan  beberapa  sifat  antara  aluminium  dan  tembaga  dapat  dilihat  dari  tabel yang adadibawah ini :
Tabel 2.2 Perbandingan Antara Aluminium dan Tembaga 1) Sifat Aluminium Tembaga Massa Jenis 2,7 g / cm3 8,96 g / cm3 Kekuatan Tarik 20-30 kg / cm2 40 kg /cm2 Daya Tahan Jenis 0,0175 Ώ-m / mm2 0,029 Ώ-m / mm2 Daya Hantar Jenis 57 mm2 / Ώ-m 35 m2 / Ώ-m

## 2.7. Hukum Ohm[6]
Tegangan  volt  ialah  tegangan  yang  dapat  mengalirkan  arus  ampere  melalui  tahanan ohm. Hasil penyelidikan  George Simon Ohm bahwa jika tegangan dinaikkan 2 kali tahanan tetap,  maka  kuat  arusnya  juga  akan  naik  2  kali.  Sedangkan  arus  dalam  rangkaian  berubah sebanding  lurus  dengan  tegangan  yang  dipakai.  Jika  tegangannya  tetap  tetapi  tahanannya diperbesar  2  kali  maka  arus  yang  mengalir  akan  menjadi  setengah  dan  jika  tahanannya diperkecil  menjadi  setengahnya,  maka  arusnya  naik  menjadi  2  kali.  Arus  dalam  rangkaian akan naik apabila tahanannya turun, dan arus turun jika tahanannya naik. Untuk tegangan dc yaitu:
E = I.R ......................................................................................................  (2.3) 1) I = E/R ....................................................................................................... (2.4) 1) R = E/I ........................................................................................................ (2.5) 1)
dimana :
E = Tegangan listrik dalam satuan (V) I = Kuat arus dalam satuan (A) R = Tahanan listrik dalam satuan (Ω)
2.8. Metode Pentanahan pada Gardu[5]
Berikut penggunaan metode pentanahan pada gardu:

## 2.8.1. Kriteria Perencanaan Pentanahan[5]
Yang menjadi kriteria dalam perencanaan pentanahan ialah keandalan yang tinggi dengan memperhatikan faktor keselamatan manusia danekonomi.
1. Faktor keandalan meliputi sistem ini meliputi antara lain:
a. Pemilihan cara pembumian netral sistem danpengamanannya
b. Penyesuaiannya padainterkoneksi.
2. Faktor keselamatan adalah usah keselamatan manusia dalam maupun diluar Gardu Induk. Faktor meliputi usaha-usaha:
a. Keselamatan dan keadaan tidak adagangguan.
b. Keselamatan dalam keadaan adagangguan.
3. Faktor ekonomi mempertimbangkan investasi dari:
a. Pemilihan pentanahan netral sistem danpengamanannya.
b. Pemilihan tingkat isolasi dasar (TID) peralatan utama dan koordinasi isolasinya.
c. Usaha memperbaiki pengaruh induktif dan iterferensiradio.
d. Faktor iklim juga bisa mempengaruhi besar tahanan pentanahan pada garduinduk

## 2.8.2. Pentanahan Peralatan Penangkal  Petir[7]
Arrester  merupakan  suatu  alat  yang  berfungsi  untuk  mengamankan  peralatan  dalam  sistem koordinasi isolasi pada instalasi tenaga listrik dari petir, maka pemasangan alat ini harus betul –  betul  memenuhi  persyaratan  teknis.Karena  fungsi  arrester  adalah  mengalirkan  arus  lebih ketanah  apabila  terjadi  gangguan  petir  maupun  over  voltage,  maka  sistem  pembumiannya harus memenuhi standar yang ditentukan.
Dalam  praktek  kebanyakan  arrester  dilakukan  dengan  pentanahan  lokal,  yaitu  rods  yang dimasukan  ketanah  dekat  dengan  arrester.  Selanjutnya  dari  terminal  pentanahan  arrester  kita hubungkan ke rods dengan menggunakan konduktor.
Untuk  sistem  yang  digunakan  pada  gardu  induk  yang  bersangkutan,  besarnya  tahanan peentanahan  untuk  arrester  harus  dibuat  sekecil  mungkin  dan  harganya  dibatasi  dibawah  5 ohm. Pemilihan kawat pentanahan harus memenuhi persyaratan dan menurut National Electrik code, besarannya kawat tanah tidak boleh lebih kecil dari No. 6 AWG. Dan untuk sistem yang tegangan lebih besar harus memakai kawat yang  yang lebih besar.untuk tegangan antara 413 kV dianjurkan menggunakan kawat No. 2AWG.

## 2.9. Menghitung Tahanan Pentanahan[8]
Besar tahanan dari berbagai pentanahan tanah dapat dihitung dengan menggunakan persamaan :

## 2.9.1. Elektroda Batang(Rod)
Elekroda batang adalah elektroda dari pipa atau besi profil yang dipasangkan ke dalam tanah. Elektroda ini merupakan elektroda yang pertama kali digunakan sekalis menjadi landasan teori  –  teori  baru  dari  elektrodajenis  lain.  Secara  teknis,  elektroda  batang  ini  mudah pemasangannya,  yaitu  dengan  menancabkannya  kedalam  tanah.kelebih  elekroda  jenis  batang (ROD) adalah tidak memerlukan lahan yang luas. Elektroda ini sering digunakan pada gardu  – gardu induk.

## a. Elektroda BatangTunggal
Gambar 2.14 Penggunaan Elektroda Batang Tunggal 8)
.......................................  (2.6) 2)
Dimana :
R = tahanan pentanahan
(Ω) ρ = tahanan jenis tanah (Ωm) L = panjang elektroda (m) a = jari-jari elektroda batang (m)

## b. Dua BatangElektroda
Gambar 2.15 Penggunaan Dua Batang Elektroda 7)
……(2.7) 2)
Untuk S > L, dan
( )                       (   ) 2) Untuk S < L Dimana :
R = tahanan pentanahan (Ω) ρ = tahanan jenis tanah (Ωm) L = panjang elektroda (m) S = jarak penanaman antara dua elektroda (m) a = jari-jari elektroda (m)
2.9.2. Langkah Pelaksanaan
1. Mengeluarkan semua kabel atau konduktor dari rangkaianperalatan
2. Membersihkan  ujung  kabel  atau  konduktor  pentanahan  yang  akan  diukur  dengan menggunakan amplas atau sikat baja jika terdapat kotoran atau korosi
3. Memasang kabel pada terminal alatukur
a. Kabel  yang  berwarna  hijau  (E)  disambungkan  ke  kawat  elektroda  yang  akan diukur nilai tahanannya (gambar2.19)
b. Kabel  yang  berwarna  kuning  (P)  disambungkan  ke  elektroda  bantu  alat  ukur yang sudah ditanamkan di dalam tanah (gambar2.19)
c. Kabel  yang  berwarna  merah  (C)  disambungkan  ke  elektroda  bantu  alat  ukur yang  sudah  ditanamkan  di  dalam  tanah  dengan  jarak  yang  lebih  jauh  daripada kabel kuning gambar(2.19)
Gambar 2.21 Skema pemasangan kabel pada elektroda batang
4. Menanamkan kedua elektroda bantu alat ukur ke dalam tanah di dua titik. Kedua titik ini harus membentuk garis lurus dan berjarak 5 m yang merupakan jarak terdekat dari pentanahan peralatan yang akandiukur
5. Menghubungkan  ujung  kabel  E  ke  kawat  atau  konduktor  pentanahan  peralatan  yang akan  diukur.  Menghubungkan  kabel  kuning  (C)  dan  kabel  merah  (P)  ke  elektroda bantu dengan posisi tegaklurus.
6. Setelah terminal sudah terpasang semua, menghidupkan alat Earth Tester Resistance, lalu menekan tombol ukur maka alat ini akan mulaimengukur
7. Mengamati dan mencatat penunjukkan angka pada layar alatukur
2.9.3. Langkah Evaluasi Pengukuran[4]
a. Membandingkan hasil pengukuran dengan standar PUIL
b. Jika hasil pengukuran sesuai hentikan pengukuran atau pengukuran  selesai, jika hasil pengukuran  tidak  sesuai  dengan  standar  lakukan  perbaikan  dan  mengukur kembalitahanannya
2.9.4. Langkah Penyelesaian
a. Menyimpan peralatan kerja dan alat ukur padatempatnya
b. Memperhatikan apakah ada benda atau alat tertinggal pada lokasi pengukuran
1. Memeriksa baut kawatpentanahannya
2. Memeriksa sambungan (klem)pentanahannya 3. Kelayakan kawat dalam menghantarkan arus gangguan ketanah

## 3. METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini penulis melakukan obserpasi mengumpulkan data disistem tahanan pentahan Gardu di Penduduk di Griya Kaswari Palembang.Melakukan analisa data berdasarkan perhitungan dengan tioriyang berhubungan dengan masalah Perhitungan tahanan pentanahan, sistem pentanahan, nilai tahanan pentanahan.

## 4. PEMBAHASAN

## 4.1 Umum
Tahanan  pentanahan  pada peralatan  nilai  tahanannya  harus  diusahakan  sekecil mungkin  untuk menyikapi berbagai gangguan. Dengan nilai tahanan yang kecil maka bila terjadi arus gangguan seperti hubung singkat akan dapat dialirkan ketanah.

## 4.2 Perhitungan Tahanan Pentanahan
Perhitungan  tahanan  pentanahan  untuk  kedalaman  penanaman  satu  batang  elektrodadapat menggunakan persamaan:
ρ ( )
Dan  untuk  perhitungan  tahanan  pentanahan  untuk  jarak  penanaman  dua  batang  elektroda juga dapat menggunakan persamaan:
ρ ( )
Maka dapat diketahui bahwa: R = Tahanan dari satu batang elektroda (Ω)
L = Panjang batang elektroda kedalam tanah (cm) ρ = Tahanan jenis tanah (Ω-cm)
= Jari-jari batang elektroda (cm)
s = Jarak penanaman antara kedua elektroda (cm)
4.3. Perhitungan  tahanan  pentanahan  untuk  kedalaman  penanaman  satu  batang elektroda.
Diketahui: ρ = 10000 Ωcm
= 1,58 cm
= 3,14
 Untuk L=500 cm ρ
( ) ( ) (         )
(   )
Ω
 Untuk L=600 cm
ρ ( ) ( )
(        )
(    )
Ω
 Untuk L=700 cm ρ ( ) ( ) (          )
(    ) Ω
 Untuk L=800 cm
ρ ( ) ( ) (          ) (    ) Ω
 Untuk L=900 cm
ρ ( ) ( ) (          )
(    )
Ω
 Untuk L=1000 cm ρ
( ) ( ) (         )
(    ) Ω
 Untuk L=1500 cm ρ
( ) ( ) (         )

## (    )
Ω
Tabel 4.1 Tahanan pentanahan Metode Satu Batang Elektroda
Tahanan Jenis Tanah ( Ω-cm ) Kedalaman Penanaman ( cm ) Tahanan pentanahan ( Ω ) 10.000 500 12,08 600 10,33 700 9,12 800 8,15 900 7,35 1000 6,74 1500 4,77
Berdasarkan  perhitungan  diatas  jadi  bisa  menggunakan  metode  penanaman  satu  elektroda batang  pada  Gardu  2  di  Politeknik  Negeri  Sriwijaya.  Untuk  mendapatkan  tahanan  pentanahan dibawah 5 Ω, maka kedalaman penanaman elektroda minimal 15 m. (berdasarkan perhitungan).
4.4. Perhitungan  tahanan  pentanahan  untuk  kedalaman  penanaman  dua  batang elektroda.
Perhitungan tahanan pentanahan untuk jarak penanaman elektroda.
Diketahui: ρ = 10000 Ωcm = 1,58 cm = 3,14 s = 500 cm  L = 500 cm
( ) ( )
(                                         )
(    )
 L = 600 cm ρ ( )
( )
(                                       )
(    )
 L= 700 cm
ρ ( ) ( )
(                                        )
(    )
Ω  L = 800 cm ρ ( ) ( )
(                                        )
(   )
Ω  L  = 900 cm ρ ( ) ( )
(                                          )
(    )
Ω  L = 1000 cm
ρ ( )
(
)
(                                          )
(    ) Ω
 L = 1500 cm
ρ ( )
(
)
(                                          )
(    )
Ω Tabel 4.2 Tahanan Pentanahan Metode Dua Batang Elektroda ( s < L ) Tahanan Jenis Tanah ( Ω-cm ) Jarak Penanaman ( cm ) Kedalaman Penanaman ( cm ) Tahanan Pentanahan( Ω ) 10.000 500 500 5,19 600 4,98 700 3,78 800 3,36 900 3,02 1000 2,74 1500 1,94
Berdasarkan perhitungan di atas, jadi bisa ditentukan untuk metode penanaman elektroda pada Gardu  2  di  Politeknik  Negeri  Sriwijaya  menggunakan  metode  dua    elektroda  batang  yang ditanam  tegak  lurus  ke  dalam  tanah.  Untuk  mendapatkan  tahanan  pentanahan  dibawah  5  Ω, maka kedalaman penanaman elektroda minimal 6m (berdasarkan perhitungan).

## 5.PENUTUP
Berdasarkan  hasil  perhitungan  tahanan  pentanahan,  maka  dapat  diambil  kesimpulan  sebagai berikut :
1. Berdasarkan perhitungan untuk mencapai tahanan pentanahan dibawah 5 Ω yang sesuai dengan  pedoman  PUIL  2000  yang  menggunakan  metode  penanaman  satu  batang elektroda minimal 15 meter.
2. Berdasarkan perhitungan untuk mencapai tahanan pentanahan dibawah 5 Ω yang sesuai dengan  pedoman  PUIL  2000  yang  menggunakan  metode  penanaman  dua  elektroda batang minimal 6 meter.
3. Tahanan pentanahan untuk dua elektroda batang lebih kecil daripada menggunakan satu elektroda batang sehinggan kedalaman penanamannya berkurang.

## DAFTAR PUSTAKA
1. AS  Pabla  dan  Abdul  Hadi.  1991.  Sistem  Distribusi  Daya  Listrik.  Penerbit  Erlangga. Jakarta.
2. TS Hutauhuruk. 1991. Pengetanahan Netral Sistem Tenaga dan Pengetanahan Peralatan. Penerbit Erlangga. Jakarta.
3. PT PLN (Persero). 2012. SK Direksi Bidang Transmisi Sistem Pentanahan. Jakarta.
4. PT PLN (Persero). PUIL 2000
5. http://elektronika-dasar.web.id/teori-elektronika/variabel-yangmempengaruhi - sistem- grounding/ , diakses pada 30 Mei 2013
6. Agus Purnama. 2013. Elektronika Dasar. Jakarta. http://elektronika- dasar.web.id/teori- elektronika/nilai-resistansi-grounding-yang-baik/ , diakses pada 30 Mei 2013
7. PT  PLN  (Persero).  2011.  Klasifikasi  Gardu  Induk.  Jakarta.  http://www.pln. co.id/uiptet/?p=672 , diakses pada 22 Juni 2013
8. SMKN  1  Singasari.  2012.  Pentanahan  dan  Jenis  Arde  Tanah.  Malang.  portal.smkn1- sgs.sch.id/Teacher/7.1.13.1/1.31/pentanahan.ppt , diakses pada 30 Juni 2013