Abstrak— Kebutuhan akan penggunaan energi listrik di dunia pada  umumnya,  di  Indonesia  pada  khususnya  terus  meningkat seiring  berjalannya  waktu.  Perbandingan  antara  jumlah penduduk  yang  sudah  menikmati  energi  listrik  dengan  jumlah total  penduduk  yang  ada  di  Indonesia  disebut  dengan  rasio elektrifikasi. Salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan energi adalah  menggunakan  pembangkit  listrik  terbarukan  yaitu pembangkit listrik tenaga bayu. Saat ini, Politeknik Negeri Batam memiliki turbin angin sumbu vertikal tipe savonius 3 blades yang berada  di  belakang  gedung  W7.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk membuat sistem monitoring luaran pico generator menggunakan mikrokontroler  arduino  UNO  secara  real  time  dan  membuat aplikasi  berbasis  komputer  untuk  menampilkan  data  hasil monitoring.  Penelitian  dilakukan  dengan  melakukan  pengujian setiap  komponen  monitoring  dan  menggabungkan  seluruh komponen  tersebut  menjadi  sebuah  sistem  monitoring.  Desain turbin pada penelitian mengalami perubahan, turbin angin yang digunakan  yaitu  turbin  angin  savonius  dengan  6  blades.  Hasil penelitian  berupa  data  hasil  monitoring  dan  aplikasi  berbasis komputer untuk menampilkan data hasil monitoring. Monitoring dilakukan  pada  tanggal  11-17  Desember  2020.  Rata-rata kecepatan angin yang ada di lingkungan Politeknik Negeri Batam yaitu 3.8 m/s. PLTB bekerja efektif untuk menghasilkan tegangan listrik  selama  14.6  jam  dalam  satu  minggu.  Potensi  daya  angin maksimum yang dapat di ekstraksi oleh turbin angin sebesar 80.68 watt. Tegangan maksimum yang dapat dihasilkan oleh generator sebesar 1.1V. Tegangan luaran berbanding lurus dengan putaran generator,  semakin  besar  putaran  generator  semakin  besar tegangan yang dihasilkan.
Kata  Kunci:  Generator,  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Bayu, Monitoring

## I. P ENDAHULUAN
KEBUTUHAN akan penggunaan energi listrik di dunia pada umumnya,  di  Indonesia  pada  khususnya  terus  meningkat seiring  berjalannya  waktu  [1].  Perbandingan  antara  jumlah penduduk yang sudah menikmati energi listrik dengan jumlah total  penduduk  yang  ada  di  Indonesia  disebut  dengan  rasio elektrifikasi  [2].  Tingkat  rasio  elektrifikasi  terbesar  berada  di wilayah  kota-kota  besar  atau  pulau  Jawa  dengan  nilai  diatas 90%.  Upaya  untuk  meningkatkan  rasio  elektrifikasi  di
Indonesia  terutama  pada  wilayah  perdesaan, daerah  terpencil, dan  pulau  terluar  adalah  dengan  membuat  pembangkit  listrik terbarukan  sebagai  energi  alternatif  yang  ramah  lingkungan, salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB)[3].
Pembangkit listrik tenaga bayu memanfaatkan energi angin yang  ditangkap  oleh  turbin  angin  yang  menimbulkan  energi mekanik.  Kemudian  energi  mekanik  tersebut  di  konversi menjadi energi listrik yang berasal dari generator [4]. Terdapat dua  jenis  turbin  angin  berdasarkan  perputaran  sumbu  yaitu turbin angin sumbu vertikal dan turbin angin sumbu horizontal [5]. Permasalahan yang timbul dalam pemanfaatan energi angin sebagai  pembangkit  adalah  kecepatan  angin  yang  ada  di Indonesia  tergolong  rendah.  Kecepatan  angin  yang  rendah dapat menyebabkan turbin tidak berputar mengakibatkan listrik yang dihasilkan fluktuatif, sehingga energi angin yang tersedia cocok untuk pembangkit listrik dalam skala kecil [3].
Pada  tahun  2015,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Wahyudi dkk,  perancangan  mini  generator  untuk  menghasilkan  daya keluaran  200W  pada  karakteristik  angin  kecepatan  rendah. Hasil  yang  didapatkan  adalah  pada  kecepatan  495  rpm  nilai tegangan saluran yang dihasilkan sebesar 48,86 V, arus saluran 2,09  A,  daya  154,47  W,  dan  efisiensi  sebesar  85,97%. Generator  bekerja  dengan  baik  pada  karakteristik  angin  yang rendah [6].
Pada  tahun  2016,  penelitian  yang dilakukan  oleh  Bambang Suryadi yaitu menguji performa generator jenis kutub banyak menggunakan turbin angin sumbu vertikal tipe savonius. Hasil pengujian  menunjukkan  generator  dapat  bekerja  pada kecepatan angin 3,2 m/s hingga 5,1 m/s. Pada kecepatan angin tersebut generator berputar mencapai 108 rpm dengan tegangan luaran sebesar 1,7V dan arus luaran sebesar 0,9 A [7].
Saat  ini  Politeknik  Negeri  Batam  memiliki  turbin  angin sumbu vertikal tipe savonius 3 blades yang berada di belakang gedung W7 [3]. Permasalahan yang terjadi adalah pada PLTB tersebut  belum  terdapat  sistem monitoring luaran  yang dihasilkan pico generator secara real time , sehingga diperlukan keberlanjutan  dari  proyek  pengembangan  pembangkit  listrik tenaga bayu yang ada di Politeknik Negeri Batam.

## Rancang Bangun Sistem Pemantauan Luaran Pico Generator pada Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Sumbu Vertikal Menggunakan Arduino UNO
Fauzun Atabiq 1* , Muhamad Agil Wildan 1 , dan Muhammad Ridlo Alfianto 1
1 Politeknik Negeri Batam, Batam, Indonesia
* Email: atabiq@polibatam.ac.id

## II. M ETODOLOGI

## A. Perancangan Penelitian

## Gambar 1. Diagram Alir Penelitian
Terdapat langkah-langkah untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, sebagai berikut:
1. Studi Literatur
Studi  literatur  pada  penelitian  ini  yaitu  mempelajari berbagai ilmu yang berkaitan dengan pembangkit listrik tenaga bayu sumbu vertikal dan sistem monitoring yang diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal, skripsi, buku, publikasi ilmiah, dan harga dari alat dan bahan yang digunakan.
2. Studi Lapangan
Studi  lapangan  dilakukan  secara  langsung  yang  meliputi pengukuran  turbin  angin  yang  sudah  terpasang  di  belakang workshop W7  Politeknik  Negeri  Batam  untuk  melakukan desain  alat  dan  penempatan  panel  serta  sensor  untuk mendukung sistem monitoring .
3. Perumusan Masalah Perumusan  permasalahan  pada  penelitian  ini  yaitu bagaimana  membuat  sebuah  sistem  untuk  melakukan monitoring luaran  dari pico generator  secara real-time menggunakan  arduino  sebagai  pengolahan  data  dan windows  form  application sebagai  penampil  data  pada personal computer . 4. Desain Alat
Desain  alat  pada  penelitian  ini  terbagi  menjadi  dua,  yaitu desain  pembangkit  listrik  secara  umum  dan  desain  kotak panel listrik.
5. Pemasangan Mekanik Turbin  angin  sumbu  vertikal  beserta pico generator  sudah terpasang  di  belakang workshop W7  Politeknik  Negeri Batam.  Pemasangan  mekanik  yang  dilakukan  yaitu pemasangan panel yang berisi perangkat keras dari sistem Monitoring ,  pemasangan  sensor  untuk  mendapatkan informasi  data  berupa  luaran pico generator,  dan pemasangan pipa sebagai jalur kabel.
6. Pemasangan Elektrikal Pemasangan  elektrikal  meliputi  pemasangan  w iring komponen  komponen yang  digunakan  di  dalam  panel  dan pemasangan sensor untuk mendukung sistem Monitoring . 7. Pemrograman Arduino Pemrograman arduino dilakukan untuk mengolah data yang diterima oleh sensor agar dapat ditampilkan pada LCD dan disimpan pada micro SD Card.
8. Pemrograman Windows Form Application Pemrograman windows form application dilakukan dengan menggunakan software Visual Studio untuk mengubah file text (.txt) yang berasal dari micro SD card menjadi bentuk tabel.
9. Pengujian dan Pengambilan Data
Pengujian  sistem  dilakukan  dengan  cara  mengambil  data pembacaan luaran pico generator dari sensor dan program bekerja sesuai dengan fungsi sistem Monitoring . 10. Analisa dan Penyusunan Laporan Akhir Data  yang  telah  didapat  akan  dilakukan  analisa perbandingan antara luaran pico generator terhadap putaran turbin.

## B. Perancangan sistem kerja

## Gambar 2. Blok Diagram Sistem
Dari  blok  diagram  di  atas,  angin  yang  berhembus  akan menggerakkan turbin angin dan menghasilkan energi mekanis. Sudut  dari  turbin  angin  sumbu  vertikal  terhubung  langsung dengan pico generator dimana posisi dari pico generator berada tepat  di  titik  tengan  dari  turbnin  angin.  Luaran  dari pico generator kemudian dibaca oleh sensor arus dan tegangan. Data
yang  diperoleh  dari  sensor  tersebut  kemudian  di  olah  pada arduino dan ditampilkan pada LCD. Data juga akan tersimpan pada micro  sd  card dalam  bentuk file text (.txt).  Untuk menampilkan data berupa tabel, file text (.txt) pada micro  SD card di  konversi  pada personal  Computer menggunakan windows  form  application yang  telah  dibuat.  Pada  sistem terdapat real  time  clock modul  untuk  memberikan  masukan pada arduino berupa tanggal dan waktu secara real Time.

## C. Perancangan Mekanik
Gambar 3. Perancangan Mekanik Turbin Angin Savonius 6 Sudu
Turbin angin memiliki diameter total sebesar 1.28 m. Turbin angin memiliki 6 sudu dimana setiap sudu berukuran panjang 50  cm  dan  diameter  15  cm.  Untuk  menghubungkan  sudu dengan  generator  digunakan  lengan  turbin  yang  berasal  dari besi hollow dengan ukuran panjang 50 cm, lebar 2 cm dan tinggi 4 cm. Terdapat plat besi berbentuk lingkaran dengan diameter 22 cm yang digunakan sebagai dudukan untuk menghubungkan generator  dengan  lengan  turbin.  Tiang  PLTB  memiliki  tinggi sebesar 3 meter.

## D. Perancangan elektrikal
Gambar 4. Perancangan pengawatan sistem monitoring
Perancangan  elektrikal  terdiri  dari  arduino,  sensor  tegangan, sensor arus, I2C dan LCD, baterai, modul micro SD card, dan modul real  time  clock .  Baterai  berfungsi  sebagai supply tegangan.  Arduino berfungsi sebagai pengolahan data. Sensor tegangan  terhubung  pada  pin  5v  dan  GND  sebagai  sumber tegangan  dan  terhubung  pada  pin  A0  sebagai  masukan  data. Sensor arus terhubung pada pin 5v dan GND sebagai sumber tegangan dan terhubung pada pin A1 sebagai masukan data. I2C terhubung  pada  pin  5v  dan  GND  sebagai  sumber  tegangan, SDA terhubung pada pin A4 dan SCL terhubung pada pin A5. Modul real time clock terhubung pada pin 5v dan GND sebagai sumber  tegangan,  pin  SDA  terhubung  pada  pin  SDA  yang tersedia pada arduino, dan SCL terhubung pada pin SCL yang tersedia  pada  arduino.  Modul micro  SD  card terhubung  pada pin 5v dan GND sebagai sumber tegangan, pin SCK terhubung pada  pin  13,  pin  MISO  terhubung  pada  pin  12,  pin  MOSI terhubung pada pin 11, dan pin CS pada pin 10.

## E. Perancangan diagram alir pemrograman mikrokontroler

## Gambar 5. Diagram alir pemrograman mikrokontroler
Sistem monitoring luaran  pico  generator  menggunakan mikrokontroler  arduino  UNO.  Pada  pemrograman  arduino
diawali  dengan  inisialisasi  sensor  tegangan,  sensor  arus,  dan waktu.  Kemudian  sensor  tegangan  dan  sensor  arus  membaca nilai  luaran  dari pico generator,  jika  kedua  sensor  membaca maka akan dilakukan pengambilan data. Data berupa tegangan, arus, dan waktu akan ditampilkan pada LCD serta data tersebut disimpan pada micro SD Card
III. H ASIL & P EMBAHASAN

## A. Hasil monitoring PLTB 11 Desember 2020

## Gambar 6. Hasil Monitoring PLTB 11 Desember 2020
Pada saat tanggal 11 Desember 2020, nilai tegangan luaran minimum yang termonitor adalah sekitar 0.147 Volt dan nilai tegangan luaran maksimum yang dihasilkan hanya menunjukkan  sekitar  1.1  Volt.  Nilai  putaran  generator minimum  sebesar  47  rpm,  dan  nilai  putaran  generator maksimum sebesar 94 rpm. Nilai tegangan rata rata tanggal 11 Desember 2020 sebesar 0.83V dan nilai putaran generator rata rata sebesar 86.6 rpm. Nilai tegangan dan RPM yang dihasilkan berbanding lurus. Perubahan nilai ini terjadi karena sifat angin disekitar  PLTB  fluktuatif.  Sekitar  pukul  08.00  PLTB menghasilkan tegangan terendah, kemudian kembali meningkat lagi hingga mencapai tegangan 1 volt pada pukul 11.00 – 12.00. pada  pukul  13.00  tegangan  PLTB  kembali  menurun  dan kemudian meningkat secara bertahap hingga pukul 23.00.

## B. Hasil Monitoring PLTB 12 Desember 2020

## Gambar 7. Hasil Monitoring PLTB 12 Desember 2020
Pada  tanggal  12  Desember  2020,  nilai  tegangan  luaran minimum yang termonitor adalah sekitar 0.196 Volt dan nilai tegangan luaran maksimum yang dihasilkan hanya
menunjukkan  sekitar  1.075  Volt.  Nilai  putaran  generator minimum  sebesar  47  rpm,  dan  nilai  putaran  generator maksimum sebesar 94 rpm. Nilai tegangan rata rata tanggal 12 Desember 2020 sebesar 0.85V dan nilai putaran generator rata rata sebesar 86.45 rpm. Dari pukul 02.00 hingga 06.00 tegangan yang  dihasilkan  PLTB  cukup  stabil  diatas  1  Volt.  Kemudian pada  pukul  08.00  dan  10.00  tegangan  yang  dihasilkan  PLTB mencapai titik terendah. Pada pukul 11.00 hingga pukul 17.00 perubahan tegangan PLTB cukup fluktuatif. Dari pukul 08.00 hinggal 23.00 tegangan PLTB menurun secara bertahap.

## C. Hasil Monitoring PLTB 13 Desember 2020

## Gambar 8. Hasil Monitoring PLTB 13 Desember 2020
Pada  tanggal  13  Desember  2020,  nilai  tegangan  luaran minimum yang termonitor adalah sekitar 0.464 Volt dan nilai tegangan luaran maksimum yang dihasilkan hanya menunjukkan  sekitar  1.075  Volt.  Nilai  putaran  generator minimum  yang  termonitor  sebesar  9  rpm,  dan  nilai  putaran generator maksimum sebesar 94 rpm. Nilai tegangan rata rata tanggal  13  Desember  2020  sebesar  0.718V  dan  nilai  putaran generator  rata  rata  sebesar  62.16  rpm.  Pada  pukul  04.00 tegangan  pada  grafik  diatas  bernilai  0,  dan  nilai  putaran generator  adalah  0.  Pada  pukul  17.00  hingga  20.00  sensor kecepatan  putaran  masih  membaca  nilai  putaran  generator, tetapi sensor tegangan tidak membaca tegangan yang dihasilkan generator,  hal  ini  terjadi  karena  tegangan  yang  dihasilkan generator  sangat  kecil  dan  sensitivitas  sensor  tegangan  tidak dapat membaca nilai tegangan yang dihasilkan.

## D. Hasil Monitoring PLTB 14 Desember 2020
Gambar 9. Hasil Monitoring PLTB 14 Desember 2020
Pada  tanggal  14  Desember  2020,  nilai  tegangan  luaran minimum yang termonitor adalah sekitar 0.758 Volt dan nilai tegangan luaran maksimum yang dihasilkan hanya menunjukkan  sekitar  1.1  Volt.  Nilai  putaran  generator minimum  yang  termonitor  sebesar  46  rpm,  dan  nilai  putaran generator maksimum sebesar 93 rpm. Nilai tegangan rata rata tanggal  14  Desember  2020  sebesar  1.04V  dan  nilai  putaran generator  rata  rata  sebesar  85.4  rpm.  Nilai  tegangan  yang dihasilkan  cukup  stabil  pada  pukul  00.00  hingga  06.00, kemudian tegangan yang dihasilkan cukup fluktuatif dari pukul 06.00  hinggal  pukul  11.00.  Pada  pukul  17.00  tegangan  yang dihasilkan  mencapai  titik  terendah,  kemudian  tegangan    terus naik  hingga  pukul  19.00.  Tegangan  kembali  stabil  dari  pukul 19.00 hingga 23.00.

## E. Hasil Monitoring PLTB 15 Desember 2020

## Gambar 10. Hasil Monitoring PLTB 15 Desember 2020
Pada  tanggal  15  Desember  2020,  nilai  tegangan  luaran minimum yang termonitor adalah sekitar 0.929 Volt dan nilai tegangan luaran maksimum yang dihasilkan hanya menunjukkan  sekitar  1.1  Volt.  Nilai  putaran  generator minimum  yang  termonitor  sebesar  37  rpm,  dan  nilai  putaran generator maksimum sebesar 93 rpm. Nilai tegangan rata rata tanggal  15  Desember  2020  sebesar  1.07V  dan  nilai  putaran generator rata rata sebesar 82.3 rpm. Pada pukul 01.00 hinggal 05.00  tegangan  yang  dihasilkan  generator  cukup  stabil. Kemudian  tegangan  cukup  fluktuatif  dari  pukul  06.00  hingga pukul  17.00.  Tegangan  mencapai  titik  terendah  pada  pukul 19.00. Dari pukul 19.00 hingga 23.00 perubahan tegangan yang dihasilkan fluktuatif.

## F. Hasil Monitoring PLTB 16 Desember 2020
Gambar 11. Hasil Monitoring PLTB 16 Desember 2020
Pada  tanggal  16  Desember  2020,  nilai  tegangan  luaran minimum yang termonitor adalah sekitar 0.587 Volt dan nilai tegangan luaran maksimum yang dihasilkan hanya menunjukkan  sekitar  1.1  Volt.  Nilai  putaran  generator minimum  yang  termonitor  sebesar  18  rpm,  dan  nilai  putaran generator maksimum sebesar 92 rpm. Nilai tegangan rata rata tanggal  16  Desember  2020  sebesar  0.975V  dan  nilai  putaran generator rata rata sebesar 75.54 rpm. Dari pukul 00.00 hingga 16.00  tegangan  yang  dihasilkan  cukup  stabil,  dimana  sedikit terdapat  perubahan  tegangan  yang  dihasilkan.  Kemudian tegangan yang dihasilkan turun sangat drastis hingga mencapai 0 volt pada pukul 18.00 dan turbin juga tidak berputar karena kecepatan  yang  terbaca  adalah  0  rpm.  Kemudian  pada  pukul 19.00  hingga  23.00  turbin  angin  kembali  berputar  dan menghasilkan tegangan yang cukup stabil.

## G. Hasil Monitoring PLTB 17 Desember 2020
Gambar 12. Hasil Monitoring PLTB 17 Desember 2020
Pada  tanggal  17  Desember  2020,  nilai  tegangan  luaran minimum yang termonitor adalah sekitar 0.587 Volt dan nilai tegangan luaran maksimum yang dihasilkan hanya menunjukkan  sekitar  1.1  Volt.  Nilai  putaran  generator minimum  yang  termonitor  sebesar  46  rpm,  dan  nilai  putaran generator maksimum sebesar 93 rpm. Nilai tegangan rata rata tanggal  17  Desember  2020  sebesar  1.01V  dan  nilai  putaran generator rata rata sebesar 79.3 rpm. Tegangan yang dihasilkan oleh  PLTB  stabil  pada  pukul  03.00  hingga  15.00.  Kemudian PLTB  tidak  berputar  dan  tidak  menghasilkan  tegangan  pada pukul 02.00 dan pukul 17.00.

## H. Potensi Daya
Potensi  daya  listrik  dari  PLTB  tidak  dapat  dilakukan perhitungan,  karena  luaran  dari  PLTB  tidak  dihubungkan terhadap beban,  sehingga  arus  tidak  dapat  dihasilkan.  Potensi daya  yang  dapat  dihasilkan  oleh  PLTB  adalah  potensi  daya angin. Daya angin adalah daya yang dapat dihasilkan dari sudu angin  akibat  adanya  hembusan  angin  persatuan  waktu.  Daya angin  yang  dapat  di  ekstrasi  oleh  turbin  dapat  dirumuskan sebagai berikut [8].
𝑃 = 1 2 𝜌. 𝐴. 𝑣 3 (1)
Dimana: 𝜌 : Densitas udara (1.24 kg/m 3 ) A : Luas sapuan (m 2 ) V : Kecepatan angin (m/s 2 )
Nilai  kecepatan  angin  tertinggi  dari  hasil monitoring pada grafik kecepatan angin yaitu 6.03 m/s. Turbin angin memiliki spesifikasi diameter sebesar 1.28 meter dan tinggi angin 50 cm. Pada  tanggal  11  –  17  Desember  2020  suhu  di  sekitar  PLTB sebesar  21.17°C,  kelembaban  sebesar  82.9%,  tekanan  udara 100745 Pa didapatkan nilai densitas udara sebesar 1.15 kg/m 3 . Luas sapuan turbin dapat dilihat dari gambar berikut [9].
Gambar 13. Luas Sapuan Turbin [9]
Untuk  mencari  luas  sapuan  turbin  angin  dapat  dirumuskan sebagai berikut [9].
𝐴 = 𝐷. 𝐻 (2)
Luas  sapuan  turbin  dengan  melakukan  perhitungan menggunakan persamaan (2) sebagai berikut:

## 𝐴 = 𝐷 · 𝐻
𝐴 = 1.28𝑚 · 0.5𝑚 𝐴

## 𝐴 = 0.64𝑚 2
Daya  angin  maksimum  yang  dapat  dihasilkan  oleh  turbin dengan  perhitungan  menggunakan  persamaan  (1)  sebagai berikut:
𝑃 = 1 2 𝜌. 𝐴. 𝑣 3 𝑃 = 1 2 × 1.15 × 0.64 × 6.03 3

## 𝑃 = 80.68 𝑊𝑎𝑡𝑡
Nilai  daya  angin  maksimum  yang  dapat  dihasilkan  oleh PLTB jenis savonius 6 sudu adalah 80.68 watt. Daya minimum yang  dapat  dihasilkan  oleh  turbin  dengan  perhitungan menggunakan persamaan Error! Reference source not found. sebagai berikut:
𝑃 = 1 2 𝜌. 𝐴. 𝑣 3
𝑃 = 1 2 × 1.15 × 0.64 × 1.01 3

## 𝑃 = 0.38 𝑊𝑎𝑡𝑡
Nilai daya angin minimum yang dapat dihasilkan oleh PLTB jenis savonius 6 sudu adalah 0.38 watt. Berikut grafik potensi daya angin yang dapat di ekstraksi oleh turbin angin periode 11- 17 Desember 2020.
Gambar 14. Grafik potensi daya angin PLTB periode 11-17 Desember 2020

## I. Karakteristik Generator PLTB
Gambar 15. Grafik hubungan tegangan dan kecepatan generator
Berdasarkan  grafik  hubungan  pada  Gambar  15,  tegangan berubah hampir linier seiring dengan meningkatnya kecepatan putaran  generator.  Kecepatan  generator  minimum  yang termonitor yaitu 9 rpm. Saat kecepatan generator bernilai 9 rpm tidak  ada  tegangan  yang dihasilkan  oleh generator.  Generator mulai  menghasilkan  tegangan  minimum  sebesar  0.18V  saat kecepatan  putaran  bernilai  18  rpm.  Kecepatan  generator maksimum  pada  PLTB  di  Politeknik  Negeri  Batam  yaitu  94 rpm dengan tegangan yang dihasilkan sebesar 1.1V.
Gambar 16. Grafik Waktu Kerja Efektif PLTB dalam Menghasilkan Tegangan
Dalam  satu  hari  tidak  setiap  waktu  PLTB  berputar  dan menghasilkan  tegangan  luaran.  PLTB  akan  berputar  dan menghasilkan tegangan luaran akibat adanya hembusan angin. Pada  tanggal  13  Desember  2020  adalah  waktu  kerja  efektif minimum PLTB, dimana hanya bekerja selama 0.89 jam atau
sekitar  53  menit  dalam  satu  hari.  Pada  tanggal  15  Desember 2020  adalah  waktu  kerja  efektif  maksimum  PLTB,  dimana PLTB  bekerja  efektif  selama  2.5  jam  atau  sekitar  150  menit dalam  sehari.  Waktu  kerja  efektif  PLTB  dipengaruhi  oleh kecepatan angin di lingkungan sekitar PLTB, dimana saat tidak ada angin yang berhembus maka PLTB tidak dapat berputar dan tidak dapat menghasilkan energi listrik. Selama periode 11-17 Desember  2020  jumlah  waktu  kerja  efektif  PLTB  untuk menghasilkan  tegangan  luaran  di  Politeknik  Negeri  Batam sebesar  14.6  jam  atau  sekitar  878.2  menit  dengan  rata-rata waktu kerja efektif per hari sebesar 2.1 jam atau sekitar 125.5 menit.

## IV. K ESIMPULAN
Pembuatan  sistem monitoring luaran pico generator menggunakan  arduino  secara real-time dan  aplikasi  penampil data monitoring sudah terealisasi. Hasil pengujian tanggal 11- 17  Desember  2020  PLTB  menunjukkan  sistem  PLTB  di Politeknik  Negeri Batam dapat bekerja efektif selama 14.6 jam selama  satu  minggu  atau  2.1  jam  per  hari.  Berdasarkan  data hasil pengujian pada periode tersebut potensi maksimum daya angin yang dapat di ekstraksi oleh turbin angin di lokasi PLTB Politeknik Negeri Batam sebesar 80.68 watt dan potensi daya angin minimum sebesar 0.38 watt. Tegangan maksimum yang dapat dihasilkan oleh PLTB di Politeknik Negeri Batam sebesar 1.1 volt dan tegangan luaran harian memiliki rentang 0.147 volt hingga 1.1 volt. Nilai tegangan luaran berbanding lurus dengan kecepatan  putaran  generator  PLTB.  Kecepatan  putaran
generator  PLTB  dipengaruhi  oleh  kecepatan  angin  di lingkungan Politeknik Negeri Batam.

## R EFERENSI
[1]  A. K. Azad, M. G. Rasul, R. Islam, and I. R. Shishir, “Analysis of Wind Energy  Prospect  for  Power  Generation  by  Three  Weibull  Distribution Methods,”  in Energy  Procedia ,  2015,  vol.  75,  pp.  722–727,  doi: 10.1016/j.egypro.2015.07.499.
[2]  Y.  D.  Herlambang,  B.  Prasetiyo,  S.  Supriyo,  W.  Wahyono,  and  T.  H. Mulud,  “Model  Turbin  Angin  Airfoil  Naca  4418  Terhadap  Variasi Bukaan Sudut Sudu Pada Kecepatan Angin Berbeda,” J. Integr. , vol. 11, no. 2, pp. 97–102, 2019, doi: 10.30871/ji.v11i2.1659.
[3]  I. Z. Putra, F. Atabiq, and A. F. Juwito, “Pemanfaatan Motor Induksi Satu Fase Sebagai Pico Generator untuk Sumber Energi Alternatif Terbarukan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu di Politeknik Negeri Batam,” J.  Appl. Electr. Eng. , vol. 3, no. 2, pp. 36–38, 2019, doi: 10.30871/jaee.v3i2.1768.
[4]  M. R. Fachri and H. Hendrayana, “Analisa Potensi Energi Angin dengan Distribusi  Weibull  Untuk  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Bayu  (PLTB) Banda Aceh,” CIRCUIT J. Ilm. Pendidik. Tek. Elektro , vol. 1, no. 1, pp. 1–8, 2017, doi: 10.22373/crc.v1i1.1377.
[5]  L.  Q.  Sang,  T.  Maeda,  and  Y.  Kamada,  “Study  effect  of  extreme  wind direction change on 3-bladed horizontal axis wind turbine,” Int. J. Renew. Energy Dev. , vol. 8, no. 3, pp. 261–266, 2019, doi:
10.14710/ijred.8.3.261-266.
[6]  W.  B.  Pramono,  W.  Warindi,  and  A.  Hidayat,  “Perancangan  Mini Generator Turbin Angin 200 W untuk Energi Angin Kecepatan Rendah,” Seminar Nasional Teknologi dan Informatika 2015 . Indonesia, 2015.
[7]  B. Suryadi and Sugiyanto, “PENGUJIAN GENERATOR MULTI POLE MODIFIKASI  PADA  VERTICAL  AXIS  WIND  TURBINE  (VAWT) TIPE SAVONIUS,” Univ. Gadjah Mada , 2016.
[8]  S.  Mathew, Wind  energy:  Fundamentals,  resource  analysis  and economics . 2007.
[9]  M. R. M. Khandagale and M. B. G. Marlapalle, “Design & Analysis of Savonius VAWT for 50W Rated Power output,” 2017.