JTEV (Jurnal Teknik Elektro dan Vokasional) h t t p : / / e j o u rn a l . u n p .a c . i d / i n d e x . p h p / j t e v Vol. 9 No. 1 (2023) E-ISSN: 2302-3309 P-ISSN: 2746-6086

## Analisa Dan Rancang Bangun Alat Pendeteksi Gangguan Fuse Cut Out Melalui Notifikasi Telegram Berbasis Global Positioning System
Hikmatul Amri 1 , Zulkifli 2 , Endang Setio Rini 3*
1.2.3 Politeknik Negeri Bengkalis, Jl. Bathin Alam, Bengkalis, Riau, Indonesia *Corresponding author, e-mail: eenendangtio@gmail.com

## Abstrak
Sistem  tenaga  listrik  yang  baik  harus  memenuhi  tingkat  reability,  quallity  dan  stability  yang  baik.  Untuk  memenuhi standar  tersebut  diperlukan  sistem  yang  mampu  mendeteksi  gangguan  jaringan  distribusi  terutama  pada  jaringan distribusi  secara  cepat,  tepat  dan  akurat.  Seiring  dengan  perkembangan  informasi  dan  teknologi  hal  ini  sangat memungkinkan  dilakukan  dengan  bantuan  aplikasi  chat  seperti  telegram.  Pada  penelitian  ini  dibuat  alat  pendeteksi gangguan  jaringan  distribusi  yang  mampu  memberikan  informasi  lokasi  secara  akurat  dan  mengirimkan  informasi melalui aplikasi pesan singkat telegram. Alat ini berfungsi untuk mendeteksi gangguan dan lokasi fuse cut out (FCO). Sensor  PZEM-004T  untuk  membaca  tegangan  setiap  fasa.  GPS  NEO-6M  untuk  mendapatkan  titik  koordinat  lokasi yang  diakses  melalui  Google  Map,  kemudian  bot  Telegram  mengirim  pesan  informasi  status  feeder,  lokasi  yang terhubung ke Google Map, alamat trafo dan nilai tegangan setelah gangguan. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan rata-rata selisih jarak lokasi sebenarnya menuju lokasi yang direkam GPS NEO-6M adalah 4,10 meter dan direkam GPS Coordinates adalah 6,90 meter. Rata-rata persentase error nilai tegangan setiap fasa di alat ukur dan di sensor yaitu pada fasa R=0,62 %, S=8,94 % dan T=8,57 %. Bot Telegram mengirim pesan saat FCO pada fasa S diputuskan, yaitu status Fasa S Hilang, karena tegangan pada fasa S menurun dari 221, 9 V AC menjadi 117,7 V AC, dengan rata-rata durasi pengiriman pesan bot Telegram adalah 41,3 detik.
Keyword: Keandalan, Fuse cut out, Sensor PZEM-004T, Telegram.

## Abstract
The electric power system must meet a good level of reliability, quality and stability. To fulfill these standards, a system is  needed  that  is  able  to  detect  distribution  network  disruption,  especially  in  distribution  networks,  quickly,  precisely and accurately. Along with developments of information and technology, this is very possible to do with the help of chat applications such as Telegram. In this research, a distribution network disruption detector was created that is able to provide  accurate  location  information  and  send  information  via  the  telegram  application.  This  tool  is  used  to  detect faults and the location of the fuse cut out (FCO). PZEM-004T sensor to read the voltage of each phase. Neo-6M GPS to get  the coordinates of  the location  which is accessed via  Google Map, then the Telegram bot  sends a message to  the feeder  status  information,  the  location  connected  to  the  Google  Map,  the  transformer  address  and  the  voltage  value after the disturbance. From the test results the average difference between the actual location distance to the location recorded by GPS NEO-6M is 4.10 meters and recorded by GPS Coordinates is 6.90 meters. The average percentage error of voltage values for each phase in the measuring instrument and in the sensor is in the R = 0.62 % phase, S = 8.94  %  and  T  =  8.57  %.  The  Telegram  bot  sends  a  message  when  the  FCO  in  the  S  phase  is  decided,  namely  the  S Phase status is Lost, because the voltage in the S phase decreases from 221.9 V AC to 117.7 V AC, with the average duration of sending Telegram bot messages is 41.3 seconds.
Keywords: Reliability, Fuse cut out, PZEM-004T Sensor, Telegram

## PENDAHULUAN
Sistem  tenaga  listrik  yang  baik  harus  memenuhi  tingkat reability , quallity dan stability yang  baik  [1], yaitu  sistem  tenaga  listrik  harus  mampu  memberikan  pasokan  energi  listrik  secara  terus-menerus  dengan standar besaran tegangan dan frekuensi sesuai dengan aturan yang berlaku dan sistem harus segera kembali ke kondisi normal apabila sistem mengalami gangguan. Keandalan sitem tenaga listrik pada sistem distribusi jaringan tegangan menengah dapat dilihat dari frekuensi terjadinya pemutusan beban (outage), berapa lama

## Hikmatul Amri, Zulkifli, Endang Setio Rini JTEV (Jurnal Teknik Elektro dan Vokasional) Vol 9 No 1 (2023)
waktu  pemutusan  terjadi  dan  waktu  yang  dibutuhkan  untuk  pemulihan  sistem  dari  pemutusan  yang  tejadi (restoration) [2]. Sistem distribusi jaringan tegangan menengah terdapat beberapa peralatan yang digunakan sebagai sitem proteksi yaitu pemutus tenaga (PMT), recloser, pole mounted circuit breaker (PMCB), fuse cut out (FCO), dan lightning arrester [3].
Leburnya fuse link pada fuse cut out (FCO) menyebabkan pemadaman listrik di suatu feeder. PT. PLN mempunyai  sistem  monitoring  gangguan  secara real  time [4]  yang  disebut  supervisory  control  and  data acquisition  (SCADA)  yang  berfungsi  untuk  memantau  peralatan  dan  me-monitoring  gangguan  pada  alat proteksi yang ada pada jaringan PLN dan trafo di gardu induk (GI). Tetapi SCADA hanya terbatas dipasang di alat proteksi (recloser, PMCB) dan trafo di gardu induk karena terkait biaya investasi yang cukup  mahal [5]. Sementara itu, para pekerja di bagian Layanan Teknik PT. PLN memerlukan sebuah sistem yang dapat membantu untuk mengetahui dan menemukan lokasi terjadinya gangguan arus lebih yang menyebabkan fuse cut out (FCO) putus dan pemadaman di suatu feeder [3].
Selaras  dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dalam  bidang  otomatisasi,  penulis memiliki  gagasan  untuk  membuat  suatu  alat  yang  bisa  digunakan  sebagai  pendeteksi  dini,  sehingga  para pekerja  dapat  langsung  mengetahui  dan  menemukan  jenis  gangguan  yang  terjadi  dengan  memasang  sensor arus  dan  tegangan  PZEM-004T  V.3  [6]  dan  lokasi  fuse  cut  out  (FCO)  yang  terputus  sehingga  segera dilakukan penyambungan, pergantian atau perbaikan sistem yang menyebabkan fuse cut out (FCO) terputus. Alat deteksi gangguan fuse cut out (FCO) ini dirancang menggunakan Aplikasi Telegram dan modem WiFi Bolt  Slim  Huawei  E5372  sebagai  indikator  dalam  bentuk  pesan  notifikasi  yang  mengirimkan  data  jenis gangguan dan lokasi setelah terputusnya fuse cut out (FCO) dan global positioning system (GPS) jenis NEO- 6M [7] untuk mendeteksi lokasi fuse cut out (FCO) yang terputus. Sistem sensor dan pembacaan GPS pada penelitian ini dilakukan oleh NodeMCU ESP2866 [4], [8] dan Berbasis IoT [3], [8]–[10].

## METODE
Modul  yang  terintergrasi  dalam  sistem  disuplai  dengan  baterai  Li-Ion  18560 [11].  Baterai  selalu menghubungkan  tegangan  ke  sistem  baik  dalam  keadaan  ada  dan  tidak  ada  tegangan,  sehingga mikrokontroler tetap beroperasi, karena perencanaan alat ini memang bertujuan untuk mendeteksi lokasi dan gangguan FCO dalam keadaan sistem tidak mendapat supai tegangan dari adaptor, dengan kata lain baterai selalu  disuplau  tegangan,  baik  dalam  keadaan  FCO  terhubung  atau  terputus,  dengan  cara  menggunakan modul  UPS  yang  selalu  terhubung  dengan  adaptor  dengan  tegangan  keluaran  bernilai  5  VDC.  Pengiriman data dari sistem ini menggunakan modul PZEM-004T V.3 sebagai trigger untuk pengiriman data koordinat lokasi,  sehingga  sistem  hanya  mengirimkan  data  ketika  modul  PZEM-004T  bekerja  atau  tidak  mendeteksi arus dan tegangan. Mikrokontroler alat ini terhubung dengan internet melalui modul WiFi yaitu modem Bolt Slim Huawei E5372 yang sudah dipasang kartu SIM. Data gangguan dan data lokasi yang dibaca oleh modul PZEM-004T dan  modul GPS NEO-6M  maka data diteruskan oleh  chatbot Telegram [12] kepada Telegram ID  pekerja  yang  telah  didaftarkan  dan  dimasukkan  ke  dalam  pemrograman  mikrokontroler.  Blok  diagram sistem dapat dilihat pada Gambar 1.
Modul PZEM- 004T Modul GPS NEO-6M Modul UPS 5V NodeMCu
ESP 8266
Modem Bolt
Slim Huawei E5372 Chatbot Telegram
Output Handdle PHB- TR
Adaptor 220 V AC-5 V DC Baterai Li-Ion
18650

## Hikmatul Amri, Zulkifli, Endang Setio Rini JTEV (Jurnal Teknik Elektro dan Vokasional) Vol 9 No 1 (2023)

## Gambar 1. Blok Diagram Sistem
Alur kerja sistem mudah dipahami jika dibuat dalam bentuk diagram alir. Flowchart kerja sistem alat ini ditunjukkan pada Gambar 2.
Mulai
Jenis  Gangguan Feeder Hilang Fasa Apakah ketiga modul sensor  PZEM-004T tidak ada tegangan? Jenis  Gangguan Feeder Padam Sensor PZEM 004T membaca Tegangan NodeMC ESP8266, GPS NEO-6M, Modem Bolt, Aktif NodeMC ESP8266, GPS NEO-6M, Modem Bolt, Aktif GPS NEO-6M
Mengirim Koordinat dan Keterangan Lokasi GPS NEO-6M Mengirim Koordinat dan Keterangan Lokasi PZEM 004T, NodeMC ESP8266, Modem BOLT , GPS NEO-6M
Selesai Ya Tidak Notifikasi pada chatboot Telegram yang berisi Jenis gangguan, koordinat da keterangan lokasi FCO terputus Apakah FCO sudah terhubung ke jaringan? Notifikasi pada chatboot Telegram yang menerangkan bahwa feeder normal Ya Tidak Apakah satu atau dua modul sensor PZEM-004T tidak ada tegangan? Tidak Ya

## Gambar 2. Flowchart Sistem Kerja
Berdasarkan  Gambar  2  dapat  dijelaskan  bahwa  mulai  adalah  tahap  permulaan  pada  alat  ini.  Tahap  ini FCO  masih  dalam  keadaan  terhubung  dengan  tegangan  jaringan  distribusi.Inisialisasi  adalah  bagian  untuk pengecekan semua perangkat input dan output, sehingga dapat dipastikan bahwa alat yang digunakan semua dalam  keadaan  baik  dan  bisa  dijalankan  sesuai  yang  diharapkan.  Pada  tahap  baca  sensor  modul  sensor

## Hikmatul Amri, Zulkifli, Endang Setio Rini JTEV (Jurnal Teknik Elektro dan Vokasional) Vol 9 No 1 (2023)
PZEM-004T membaca tegangan dan arus pada masing-masing fasa apakah ketiga modul sensor PZEM-004T tidak  ada  tegangan  atau  salah  satu fasa tidak  ada  tegangan.  Jika tidak  ada  tegangan  yang  terbaca  di  semua fasa  atau  salah  satu  fasa  maka  NodeMCU  ESP8266,  GPS  NEO-6¬M,  Modem  Bolt  Slim  Huawei  aktif, kemudian  mengirim  informasi  jenis  gangguan  yaitu:  feeder  padam  atau  atau  feeder  hilang  fasa  dan  GPS NEO-6M  mengirim koordinat dan keterangan lokasi letak FCO  yang terputus.  Pada tahap  output notifikasi pada  chatbot  Telegram  sistem  megirim  data  yang  sudah  diproses  dalam  bentuk  notifikasi  pada  chatbot Telegram,  dengan  isi  chat  atau  pesan  yaitu  informasi  mengenai  jenis  gangguan,  koordinat  dan  keterangan lokasi  FCO  terputus.  Jika  jaringan  sudah  diperbaiki  ditandai  dengan  semua  tegangan  pada  masing-masing fasa  normal  kembali  maka  output  notifikasi  pada  chatbot  Telegram.  Tahap  ini  sistem  megirim  data  yang sudah  diproses  dalam  bentuk  notifikasi  pada  chatbot  Telegram,  dengan  isi  chat  atau  pesan  yaitu  informasi mengenai feeder normal. Terakhir tahap selesai  menyatakan bahwa  sistem sudah selesai dan pekerja sudah selesai melakukan perbaikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hal  yang  harus  diperhatikan  pada  perakitan rancangan  hardware adalah  saat  merangkai  atau  membuat instalasi  komponen-komponen  yang  digunakan  yaitu,  modul  adaptor  5  VDC,  modul  uninterruptible  power supply (UPS) yang diatur pada tegangan 5 VDC, NodeMCU ESP8266, modul GPS NEO-6M, modul sensor PZEM-004T dan modul WiFi. Alat pendeteksi gangguan dan lokasi FCO ini menggunakan sumber tegangan 5 VDC. Sumber tegangan tersebut berasal dari baterai 18650 yang dihubungkan ke modul UPS yang diatur dengan  keluaran  5  VDC  untuk  menyuplai  NodeMCU  ESP8266,  modul  sensor  PZEM  004T,  modul  GPS NEO-6M. Tegangan 5  VDC  yang digunakan tersebut dihubungkan dengan silk NodeMCU ESP6288 untuk mempermudah pemasangan instalasi. Modul sensor PZEM-004T untuk mengukur tegangan pada fasa R-S-T.
Alat  pendeteksi  gangguan  dan  lokasi  FCO  ini  dikemas  dalam  sebuah  box  plastik  ukuran  18  x  11  x  6 CM,  dilengkapi  dengan  1  tombol  power,  1  tombol  reset,  1  lampu  indikator  on,  1  terminal  4  blok  untuk supply fasa R-S-T dan N dari PHB-TR, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3 dan 4.
Gambar 3. Hasil Rancangan Alat Tampak Dalam

## JTEV (Jurnal Teknik Elektro dan Vokasional) Vol 9 No 1 (2023)

## Gambar 4. Hasil Rancangan Alat Tampak Dalam
Alat  ini  dipasang  di  dua  lokasi.  Lokasi  pertama  adalah  di  Jalan  Rumbia,  Kecamatan  Bengkalis  pada PHB-TR trafo BKL079-160 KV dan lokasi kedua di Jalan Jendral Sudirman, Kecamatan Batan pada PHB- TR trafo PBG015-50 KV. PBG015-50 KV. Pemasangan dilakukan dengan menghubungkan terminal R-S-T pada  alat  menuju  keluaran  saklar  utama  pada  PHB-TR.  Lokasi  dan  pemasangan  alat  dapat  dilihat  pada Gambar 5.
(a) Tiang Trafo PBG015-50 KV
(b) PHB-TR PBG015-50 KV
Gambar 5. Lokasi Pertama Pemasangan Alat
Modem Wifi

## Hikmatul Amri, Zulkifli, Endang Setio Rini JTEV (Jurnal Teknik Elektro dan Vokasional) Vol 9 No 1 (2023)
Hal  yang  harus  diperhatikan  pada  implementasi  rancangan software adalah  pemrograman  antara NodeMCU  ESP8266  dengan  modul  sensor  PZEM  004T,  modul  GPS  Neo-6M,  kemudian  hubungan  IoT dengan  menggunakan  jaringan  internet  dari  modul  WiFi  sehingga  data-data  yang  diperoleh  dari  modul sensor  PZEM  004T  dan  modul  GPS  Neo-6M  bisa  dikirim  melalui chatbot Telegram.  Program  sudah  di- upload di NodeMCU ESP8266 sebagai mikrokontroler pada alat ini. Mikrokontroler memproses program ke komponen  yang  terpasang  pada  alat,  sehingga bot Telegram  mengirimkan  pesan  seperti  yang  sudah  diatur dalam  program  dengan  bantuan  jaringan  internet  yang  berasal  dari  modem  WiFi  yang  ada  pada  alat  ini. Modul WiFi yang digunakan adalah modem WiFi Bolt Slim Huawei E5372 4G all operator dengan kapasitas baterai  1700  mAH  Modul  WiFi  tersebut  digunakan  untuk  menghubungkan  NodeMCU  ESP8266  dengan jaringan internet agar bisa mengirim data yang sudah terbaca oleh modul sensor PZEM 004T dan GPS Neo- 6M  melalui chatbot Telegram. Bot Telegram  diatur  menggunakan  BotFather untuk  mendapatkan  token, sedangkan IDBot digunakan untuk mendapatkan ID Bot . Tampilan BotFather dan IDBot dapat dilihat pada Gambar 6.
(a) Tampilan BotFather (b) Tampilan IDBot Gambar 6. Tampilan Bot Telegram
Isi dari pesan yang dikirim oleh bot Telegram adalah sebagai berikut: 1. Status feeder
2. Link dan titik koordinat alamat alat dipasang untuk mengakses Google Map 3. Alamat lengkap trafo dan PHB-TR tempat alat dipasang
4. Tegangan fasa-fasa pada PHB-TR tempat alat dipasang
Modul  sensor  PZEM-004T  diuji  dengan  regulator  3  fasa  di  Lab.  Sistem  Tenaga  Politeknik  Negeri Bengkalis.  Pengujian  dilakukan  dengan  cara  mengatur  tegangan  pada  regulator  tegangan  di  modul  3  fasa yang digunakan sebagai tegangan input, dimulai dari tegangan 70 V AC sampai dengan 250 V AC, dengan rentang tegangan 10 V AC setiap percobaan. L1, L2 dan L3 pada modul digunakan sebagai tegangan fasa R- S-T  yang dihubungkan ke alat. Pengujian dilakukan sebanyak 18 percobaan. Berdasarkan  pengujian sensor PZEM-004T dapat dilihat grafik seperti pada Gambar 7.

## JTEV (Jurnal Teknik Elektro dan Vokasional) Vol 9 No 1 (2023)

## Gambar 7. Grafik Perbandingan Tegangan di Alat Ukur
Pengujian modul GPS Neo-6M dilakukan dengan membawa alat ke enam tempat  yang berbeda, untuk mendapatkan titik koordinat pada modul GPS Neo-6M dan GPS Coordinates. Setelah kedua titik koordinat didapatkan,  pengujian  ketepatan  dilakukan  dengan  mengukur  jarak  antara  koordinat  lokasi  sebenarnya  dan titik  koordinat  GPS  Neo-6M  dan  GPS  Coordinates.  Koordinat  lokasi  sebenarnya  adalah  lokasi  sebenarnya yang sudah ditentukan  melalui Google Map menuju titik koordinat  yang sudah direkam oleh GPS Neo-6M dan  GPS  Coordinates.  Data  hasil  pengujian  titik  lokasi  sebenarnya  menuju  titik  koordinat  yang  direkam modul GPS Neo-6M dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1 Data Pengujian Modul GPS Neo-6M
No Nama Tempat Koordinat Lokasi Sebenarnya GPS Neo-6M GPS Coordinates Jarak (M) Latitude Longitude Latitude Longitude Latitude Longitude GPS Neo-6M GPS Coordinates 1 Taman Pasir Andam Dewi 1.4665 102.1092 1.4665 102.1093 1.4666 102.1093 5,50 6,04 2 Masjid Agung Istiqomah 1.4707 102.1063 1.4707 102.1063 1.4707 102.1063 1,60 1,94 3 Pasar Terubuk Bengkalis 1.4746 102.1013 1.4747 102.1014 1.4747 102.1013 7,63 10,31 4 Taman Batu Ampar 1.4732 102.1148 1.47323 102.1149 1.4732 102.1149 3,15 7,89 5 Masjid Nurul Huda 1.4657 102.1168 1.4657 102.1168 1.4657 102.1168 5,02 4,93 6 SPBU Pertamina Bantan 1.4783 102.1312 1.4783 102.1312 1.4784 102.1312 1,67 10,28 Rata-Rata 4,10 6,90

## Hikmatul Amri, Zulkifli, Endang Setio Rini JTEV (Jurnal Teknik Elektro dan Vokasional) Vol 9 No 1 (2023)
Rata-rata selisih jarak antara koordinat lokasi sebenarnya menuju titik yang direkam menggunakan GPS Neo-6M adalah 4,10 meter dan menggunakan GPS Coordinates adalah 6,90 meter.
Alat  ini  juga  diuji  dengan  pemasangan  di  Jl.  Jendral  Sudirman-Bantan  pada  PHB-TR  tiang  Trafo PBG015-50 KV. Gangguan dilakukan dengan cara memutuskan FCO fasa S secara manual pada tanggal 13 Agustus  2022.  Dampak  putusnya  FCO  fasa  S  pada  pengujian  ini  terhadap  tegangan  fasa  R-S-T  adalah tegangan pada fasa S menurun dari 224,6 V AC menjadi 117,7 V AC dan tidak menjadi 0 dan pada fasa R-T tegangan normal. Artinya, FCO masih menghubungkan tegangan listrik kepada pelanggan, namun pada fasa FCO yang terjadi gangguan atau putus, terjadi drop tegangan dan harus segera dilakukan perbaikan. Dampak putusnya FCO fasa S pada pengujian ini terhadap arus fasa R-S-T dan N adalah arus pada fasa S menurun dari 6,9 A AC menjadi 4,1 A AC, dan arus pada fasa N meningkat dari 4,8 A AC menjadi 6,8 A AC.
Tabel 2 Data Pengujian Keseluruhan pada PHB-TR tiang Trafo PBG015-50 KV
No Teganagan Sensor (V) Isi Pesan Bot Telegram Durasi Pengiriman (S) R S T 1 2 3 4
1 221 225 225 Feeder Normal http://maps.googl e.com/maps?q=lo c:1.48504305,102 .41793060 Lokasi sukses dikirim, di FCO Bunga Raya-Bantan, ID Trafo PAMBANG 15-50 KV Tegangan Fasa R=221.30V Tegangan Fasa S=224.60V Tegangan Fasa T=225.20V 45,1 2 222 118 225 Fasa S Hilang http://maps.googl e.com/maps?q=lo c:1.48505795,102 .41793823 Lokasi sukses dikirim, di FCO Bunga Raya-Bantan, ID Trafo PAMBANG 15-50 KV Tegangan Fasa R=221.90V Tegangan Fasa S=117,70V Tegangan Fasa T=224,80V 34 3 223 224 226 Feeder Normal http://maps.googl e.com/maps?q=lo c:1.48507202,102 .41793823 Lokasi sukses dikirim, di FCO Bunga Raya-Bantan, ID Trafo PAMBANG 15-50 KV Tegangan Fasa R=223,10V Tegangan Fasa S=224,00V Tegangan Fasa T=225,90V 44,9 Rata-Rata 41,3
Rata-rata  durasi  pengiriman  pada  pengujian  ini  adalah  41,3  detik.  Kecepatan bot Telegram  mengirim pesan pada pengujian ini sesuai dengan kecepatan jaringan internet oleh modem.

## PENUTUP
Berdasarkan pengujian  yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa rata-rata persentase error nilai tegangan setiap fasa di alat ukur dan di sensor di atas tegangan operasi fasa R=0,62 %, S=8,94 % dan T=8,57 %,  rata-rata  selisih  jarak  antara  koordinat lokasi  sebenarnya  menuju  titik  yang  direkam  menggunakan  GPS Neo-6M  adalah  4,10  meter  dan  menggunakan  GPS  Coordinates  adalah  6,90  meter,  dan  rata-rata  durasi pengiriman  pesan bot Telegram  pengujian  berbasis  laboratorium  adalah  17,7  detik,  pengujian  di  PHB-TR BKL079-160 KV adalah 18,8 detik dan pengujian di PHB-TR PBG015-50 KV adalah 41,3 detik.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  A. Taufiq, M. Ashari, and O. Penangsang, “Simulasi Dinamika untuk Menentukan Stabilitas Sistem Tenaga Listrik Menggunakan Thyristor Controlled Braking Resistor pada Sistem IEEE 34 Node Test Feeder,” J. Tek. ITS , vol. 1, no. 1, pp. 136–141, 2012.
[2]  M.  Imran, A. Bintoro, and Ezwarsyah, “Analisa Keandalan Sistem Distribusi Tenaga Listrik Untuk Wilayah Kota Lhokseumawe Di PT.PLN (Persero) Rayon Kota Lhokseumawe,” J. Energi Elektr. , vol. 8, no. 1, pp. 42–47, 2019.
[3]  M.  A.  Auliq  and  F.  R.  Zamroni,  “Prototype  Alat  Pendeteksi  Dini  Gangguan  Fuse  Cut  Out  (  FCO  )  Sistem Kelistrikan PLN Berbasis IoT,” J. Tek. Elektro dan Komputasi , vol. 3, no. 2, pp. 95–103, 2021.

## Hikmatul Amri, Zulkifli, Endang Setio Rini JTEV (Jurnal Teknik Elektro dan Vokasional) Vol 9 No 1 (2023)
[4]  A.  B.  Pulungan  and  M.  Delfitra,  “Sistem  Monitoring  Real  Time  Pada  Solar  Panel  Park,” J.  Tek.  Elektro  dan Vokasional , vol. 8, no. 1, pp. 137–143, 2022.
[5]  E. Wahyudi, H. Amri, and I. Syarif, “Sistem Pengepakan Dengan Metode Sortasi Pengaturan Kecepatan Konveyor Berdasarkan  Ukuran  Kemasan  Menggunakan  Outseal  PLC  Nano  V  .  4  Dan  Haiwell  SCADA,” Patria  Artha Technol. J. , vol. 4, no. 2, pp. 101–108, 2020.
[6]  S. Anwar, T. Artono, Nasrul, Dasrul, and A. Fadli, “Pengukuran Energi Listrik Berbasis PZEM-004T,” in Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe , 2019, vol. 3, no. 1, pp. 272–276.
[7]  H.  Amri,  Agustiawan,  and  R.  Aminuddin,  “Sistem  Pemantauan  Kendaran  Rental  Berbasis  Global  Positioning System (GPS) dengan Kendali Jarak Jauh,” Patria Artha Technol. J. , vol. 4, no. 1, pp. 34–40, 2020.
[8]  G.  Hergika,  Siswanto,  and  Sutarti,  “Perancangan  Internet  of  Things  (IoT)  Sebagai  Kontrol  Infrastuktur  Dan Peralatan Toll,” J. PROSISKO , vol. 8, no. 2, pp. 86–98, 2021.
[9]  L.  P.  Pratama  and  A.  Nugroho,  “Rancang  Bangun  Alat  Monitoring  Daya  Pada  Perangkat  Hybrid  Optimization Model For Electric Renewable (Homer) Berbasis Internet Of Things,” J. Tek. Elektro dan Vokasional , vol. 8, no. 2, pp. 256–262, 2022.
[10] G. N. Alamsyah and S. Winardi, “Sistem Kontrol Dan Monitoring Smart House Berbasis IoT Dengan Smartphone Android,” J. Sains, Teknlogi, Komputer, dan Manaj. , vol. 12, no. 2, pp. 126–136, 2022.
[11] D. F. Arfianto, D. A. Asfani, and D. Fahmi, “Pemantauan, Proteksi, dan Ekualisasi Baterai Lithium-ion Tersusun Seri Menggunakan Konverter Buck-Boost dan LC Seri dengan Kontrol Synchronous Phase Shift,” J. Tek. ITS , vol. 5, no. 2, pp. 122–127, 2016.
[12] A. F. R. Arianto and Suryanti, “Pengembangan Media Chatbot Telegram Menggunakan Metode Natural Language Processing Bagi Sekolah Dasar Kelas Iv Materi Selalu Berhemat Energi,” J. Penelit. Pendidik. Guru Sekol. Dasar , vol. 10, no. 3, pp. 589–598, 2022.

## Biodata Penulis
Hikmatul  Amri ,  lahir  di  Buruk  Bakul  Kabupaten  Bengkalis,  6  Maret  1988.  Menyelesaikan  Sarjana Pendidikan  di  Jurusan  Teknik  Elektronika  D4  PENS  Surabaya  2013.  Tahun  2015  memperoleh  gelar Magister Teknik di Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya dengan bidang konsentrasi teknik sistem pengaturan.  Dosen  pengajar  di  jurusan  Teknik  Elektro  Politeknik  Negeri  Bengkalis  sejak  tahun  2015- sekarang.
Zulkifli ,  lahir  di  Batupanjang  Kabupaten  Bengkalis,  11  September  1974.  Menyelesaikan  Sarjana  Sains  di Jurusan Fisika FMIPA UNRI 2000. Tahun 2002 memperoleh gelar Magister Sains di Universiti Kebangsaan Malaysia  (UKM)  dengan  bidang  konsentrasi  Teknologi  Energi.  Dosen  pengajar  di  jurusan  Teknik  Elektro Politeknik Negeri Bengkalis sejak tahun 2003-sekarang.
Endang  Setio  Rini ,  dilahirkan  di  Dumai,  12  April  2000.  Menyelesaikan  S1  pada  jurusan  Teknik  Elektro pada Politeknik Negeri Bengkalis tahun 2022 dan sekarang bekerja pada perusahaan pulp and paper (RAPP) sebagai operator trainee untuk maintanance produksi.