http://jurnal.polimdo.ac.id/ JTST, 4 (2), 2022, 45-57

## Kajian Konstruksi Atap Bangunan Hemat Energi
M.Y.Noorwahyu Budhyowati
Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Manado Tondano, Indonesia E-mail: mynoorwahyub@unima.ac.id

## Abstrak
Atap  merupakan  bagian  utama  yang  melindungi  hunian  dari  paparan  sinar  matahari. Pada  bangunan  hemat  energi,  panas  yang  masuk  ke  dalam  bangunan  melalui  atap  harus dikurangi  supaya  ruangan  mejadi  sejuk.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  kuantitatif, analisis menggunakan perhitungan matematis, fokus pada perhitungan nilai perpindahan panas jenis  desain  konstruksi  atap  miring.  Tujuan  dari  studi  ini  adalah  untuk  mengetahui  cara merancang  konstruksi  atap  yang  baik  dan  memperoleh  cara  yang  dapat  digunakan  untuk memudahkan  merancang  konstruksi  atap  bangunan  hemat  energi  sehingga  dalam  merancang bangunan dapat mengoptimalkan desain  tipe konstruksi atap yang memiliki nilai perpindahan panas (U-Value) yang kecil untuk mengurangi beban panas dalam bangunan.
Hasil penelitian  menunjukkan bahwa tipe konstruksi atap yang paling baik adalah yang paling  besar  nilai  resistannya  sehingga  nilai  transmitannya  menjadi  kecil,  dengan  demikian panas yang dialirkan pun kecil. Jenis material penutup atap yang paling hemat energi adalah Panel Polystyrene dengan nilai konduktivitas 0.039 W/mK, nilai resistan 2.046 m 2 K/W dan nilai transmitan 0.489 W/m 2 K. Untuk merancang tipe konstruksi atap hemat energi dapat dilakukan perhitungan  nilai  perpindahan  panas  yang  dihasilkan  oleh  jenis  tipe  konstruksi  yang  dibuat dengan memasukkan ketebalan dan nilai konduktivitas material.
Kata kunci : bangunan hemat energi,  konstruksi atap miring, nilai perpindahan panas

## Abtract
The roof is the main part that protects the dwelling from sun exposure. In energy-efficient buildings, the heat that entering the building through the roof must be reduced so that the room becomes cool. The research was conducted with qualitative method, mathematic calculation was used for data analysis and the heat transfer value for the type of sloping roof construction design was calculated. The aims of this study are to find out how to design a good roof construction and obtain ways that can be used to design energy-efficient building roof construction in a simple way, thus the type of roof construction that has a small heat transfer value (U-Value) to reduce the heat load in the building can be optimized.
The results show that the best construction roof is the roof with higher resistance that can resulted in decreasing the transmittance and smaller the heat transfer, Type of material that is found to have energy efficient is Panel Polystyrene with the conductivity values of 0.039 W/mK, resistant value of 2.046 m 2 K/W dan transmittance value of 0.489 W/m 2 K. In order to design roof construction of energy-efficient building by choosing roof covering materials, calculation of heat transfer values of the targeted construction type can be conducted by including the thickness and conductivity values of the materials.
Keywords: energy efficient building, sloping roof construction, heat transfer

## 1. PENDAHULUAN
Atap bangunan merupakan bagian utama dan terbesar yang melindungi hunian dari terpaan sinar matahari. Kelebihan panas dalam bangunan perlu dikurangi supaya ruangan menjadi lebih sejuk, sehingga bila menggunakan sistem pengkondisian udara (AC) pun, beban panas yang harus dikeluarkan oleh  mesin  AC  pada  saat  proses  pengkondisian udara  tidak  terlalu besar  sehingga dapat  mengurangi  energi  listrik.  Penggunaan  AC  memberi  banyak  keuntungan,  namun kekurangannya  terutama  pada  penggunaan  energi  yang  boros,  dapat  mencapai  60%  dari  total energi  bangunan . Kementerian  Energi dan  Sumber  Daya  Mineral  (ESDM) menyatakan  bahwa bangunan menjadi bagian dari beban lingkungan yang besar. Bangunan menggunakan 50% total pengeluaran  energi  di  Indonesia.  Lebih  dari  70%  konsumsi  listrik  dan  sekitar  50%  digunakan dalam  proses  sistem  pengkondisian  udara  (Dewan  Energi  Nasional  RI,2012.  Kementerian ESDM8,2014]. Kondisi ini membuat pentingnya upaya untuk memilih penggunaan material dan tipe kontruksi atap yang tepat sehingga efektif dan efisien dalam  pengurangan panas yang masuk ke hunian melalui atap bangunan, selain itu saat ini  telah diterapkan aturan-aturan yang harus ditaati oleh para perancang bangunan dengan membuat perhitungan nilai keseluruhan panas yang masuk  ke  dalam  bangunan  yaitu  berdasar  standar  SNI  yang  berlaku  yaitu  SNI  03-6572-2001 (Badan Standarisasi Nasional, 2001. Badan Standarisasi Nasional,2011)
Yang menjadi masalah saat ini adalah bagaimana cara merancang konstruksi atap yang baik sedangkan acuan yang dapat digunakan untuk merancang konstruksi atap bangunan hemat energi masih sangat sulit didapatkan. Hal ini menjadi sangat dibutuhkan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui cara merancang konstruksi atap yang baik dan memperoleh cara yang dapat digunakan  untuk  memudahkan  merancang  konstruksi  atap  bangunan  hemat  energi,  sehingga dapat  bermanfaat  membantu  dalam  merancang  bangunan  dengan  mengoptimalkan  desain  tipe konstruksi atap yang memiliki nilai perpindahan panas (transmitan, U-Value) yang kecil untuk mengurangi beban panas dalam bangunan. Namun untuk lebih fokus dalam penelitian ini dibatasi pada analisis komponen tipe konstruksi atap dan perhitungan nilai perpindahan panas tiap jenis desain konstruksi atap miring.

## 2 DASAR TEORI
Selubung bangunan memberikan pelindungan terhadap pengaruh lingkungan luar yang tidak  dikehendaki  seperti  panas  radiasi,  angin,  hujan,  kebisingan,  polusi,  dan  memiliki  peran penting dalam dalam mengurangi konsumsi untuk pendinginan dan pencahayaan (Lovell J, 2010) Pada  bangunan  berlantai  satu  dan  dua,  luas  atap  jauh  lebih  besar  daripada  luas  dinding  dan merupakan  bagian  dari  bangunan  yang  terpapar  sinar  matahari  langsung  sepanjang  hari, menyebabkan  panas  yang  besar  masuk  ke  dalam  bangunan,  oleh  karena  itu  perancangan konstruksi atap  bangunan harus dilakukan secara hati-hati untuk menghindari masuknya panas berlebih ke dalam bangunan dan menjadi penentu beban panas yang masuk ke dalam bangunan.
Sebagian besar energi pada bangunan di Indonesia digunakan oleh sistem HVAC terlepas dari tipe bangunannya. HVAC berkontribusi sekitar 47% hingga 65% dari total konsumsi energi bangunan.  Gabungan  Pencahayaan  buatan  dan beban steker  berkontribusi  sebesar  15%  hingga 25%  dari  total  konsumsi  energi.  Oleh  karena  itu,  dengan  mengurangi  konsumsi  energi  untuk HVAC dan pencahayaan buatan melalui desain pasif dan aktif akan mengurangi konsumsi energi
bangunan  keseluruhan  secara  signifikan  (Arismunandar  dan  Saito,1995.  Kementerian  ESDM, 2012. Palm J, 2010)
Bangunan  hemat  energi  adalah  bangunan  dimana  penggunaan  energi  terutama  energi listrik yang hemat tanpa mengurangi aktivitas kinerja dalam bangunan sesuai fungsi bangunan. Konstruksi  bangunan  hemat  energi  yang  diusahakan  sejak  awal  akan  menghasilkan  tagihan utilitas yang rendah dibandingkan dengan bangunan konvensional (bangunan tanpa strategi hemat energi),  Bangunan  hemat  energi  dirancang agar  memerlukan  energi  yang lebih sedikit,  namun tetap mampu menjalankan fungsinya dengan baik (Kementerian ESDM,2012. Palm J,2010, Sala M,1998).
Untuk  dapat  menyiapkan  desain  dan  proses  konstruksi  yang hemat energi maka  perlu diketahui dan memahami elemen-elemen utama efisiensi energi dengan memperhatikan prinsip dasar yaitu proses desain terintegrasi ( Integrated Design Process ), pilihan material dan teknologi, iklim, dan pertimbangan estetika (Panduan Pengguna Bangunan Gedung Hijau ,2012). Beban Panas Atap Bangunan
a. Beban pendinginan yang berasal dari luar melalui atap bangunan, misalnya untuk gedung kantor  satu  lantai  di  Indonesia  dapat  mencapai  40%  sampai  50%  dari  beban  pendingin seluruhnya pada waktu terjadi beban puncak (Satwiko,2009)
b. Agar  gedung  yang  direncanakan  dapat  memenuhi  persyaratan  hemat  energi,  maka  pada awal  perencanaan  perlu dihitung  besarnya  nilai  perpindahan termal menyeluruh Overall Thermal  Transfer  Value (OTTV)  dan Roof  Thermal  Transfer  Value (RTTV)  dan dibandingkan terhadap batas yang ditentukan dalam standar yang berlaku.
c. Apabila nilai yang diperoleh melampaui batas yang ditentukan bagi gedung hemat energi, maka  perlu  dilakukan  perubahan  perencanaan  Arsitektur  agar  diperoleh  nilai  yang memenuhi ketentuan untuk gedung hemat energi.
d. Adapun panas dialirkan ke dalam bangunan melalui tiga cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Aliran panas ( heat transfer ) didefinisikan sebagai perpindahan energi antara dua daerah karena perbedaan suhu (Bradshaw,1993).
Panas  yang  berpindah  ke  dalam  bangunan  melalui  elemen-elemen  konstruksi  atap bangunan menghasilkan panas sensibel dalam bangunan. Bahan bangunan turut menentukan nilai transmitansi  termal,  kesalahan  dalam  menentukan  transmitansi  termal  dapat  menimbulkan kesalahan  dalam  perhitungan  beban  penyejukan.  Identifikasi  bahan  bangunan  serta memperkirakan nilai transmistansi termalnya perlu dilakukan dengan cermat dan hati-hati (SNI 03-6390-2000).  Sifat bahan ( material properties ) adalah sifat fisik khas suatu bahan.
Beberapa  sifat  bahan  yang  relevan  dalam  perpindahan  panas:  Konduktivitas ( conductivity ) yaitu bilangan yang menunjukkan besarnya perpindahan kalor melalui bahan seluas 1m 2 dengan tebal 1m akibat perbedaan suhu 1 o C (k dalam satuan Watt/m o C) atau Watt/mK (tanpa derajat).  Resistivitas  ( resistivity )  adalah  kebalikan  dari  konduktivitas,  sedangkan  dalam perhitungan daya tahan terhadap panas, ketahanan termal disebut resistan ( Resistance , R) lebih banyak digunakan.  Ketahanan termal adalah kebalikan dari konduktan bahan. Komponen bahan bangunan yang terdiri dari beberapa jenis bahan, maka nilai R diperoleh dengan menjumlah R dari masing-masing bahan. Besarnya perpindahan panas dari suatu komponen yang terdiri atas beberapa jenis bahan bangunan adalah kebalikan dari nilai R dari komponen bangunan. Angka konduktan  elemen  bangunan  yang  sudah  memasukkan  faktor  konduktan  permukaan  disebut transmitan ( ASHRAE ,2001, Harrisman,2009. Szokolay,1980).
Analisis  Faktor-faktor  Yang  Mempengaruhi  Beban  Penyejukan  pada  Bangunan  yang Menggunakan  Sistem  Pengkondisian  Udara.  Diperoleh  hasil  bahwa  faktor  beban  penyejukan terbesar  dari  dinding  yang  mempengaruhi  beban  penyejukan  adalah  berasal  dari  panas  yang menembus kaca sebesar 42–60%, panas yang masuk melalui dinding dan kaca sebesar 10–14%, sedangkan  panas  yang  berasal  beban  internal  terbesar  berasal  dari  panas  oleh  manusia  dan peralatan  yang  digunakan  beban  internal  sebesar  26-49%  (Budhyowati,  Kindangen,  Tungka, 2016).
Pengaruh Kinerja Termal pada Permukaan Atap terhadap Efisiensi Energi Bangunan Tinggi di  Daerah  Tropis.  Fokus  penelitian  pada  perhitungan efisiensi  energi melalui formulasi  RTTV yaitu Roof Themal Transfer Value yaitu perpindahan panas bangunan bagian atap ke lingkungan sekitar dengan menggunakan SNI 03-5389-2000, dimana diperoleh hasil bahwa bahan atap dak beton dapat meredam pancaran panas matahari dan dapat menjadi isolator panas pada ruang dalam (Yuliani,  Setyaningsih,2018). Fokus  penelitian  pada  perhitungan  nilai  transmitan  pada  desain konstruksi  dinding  dengan  hasil  pengurangan  panas  bangunan  dengan  penggunaan  desain konstruksi dinding yang memiliki nilai transmitan yang kecil (Budhyowati,2021).

## 3. METODE PENELITIAN

## 3.1 Rancangan Penelitian
Metode  penelitian  merupakan  penelitian  kuantitatif  dengan  analisa  menggunakan perhitungan matematis, fokus penelitian pada perhitungan nilai transmitan tipe konstruksi atap miring. Dengan tahapan penelitian sebagai berikut:
Tahap 1 : dilakukan studi literatur yang mencakup semua yang berhubungan dengan sifat-sifat pengaliran panas pada materil dan hasil-hasil penelitian terdahulu. Tujuan studi literatur adalah membangun kerangka teori tentang kendala dalam mendesain selubung bangunan yang efektif dan efisien pada bangunan gedung dengan fungsi dan manfaat serta biaya yang optimal. Tahap  2  :  dilakukan  pengumpulan  data  tentang  material  atap  bangunan  dan  dilakukan  analisa untuk membuat desain tipe konstruksi atap bangunan yang memiliki nilai perpindahan panas yang kecil, dan dilakukan penggambaran-penggambaran desain. Tahap 3 : perampungan penulisan laporan akhir penelitian.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Konduktivitas  bahan  komponen  konstruksi  atap  yang  besar  dapat  mengalirkan  panas yang besar, sebaliknya jika konduktivitas bahannya kecil maka panas yang dialirkan pun kecil. Konduktivitas  yang  besar  menyebabkan  nilai  resistan  suatu  bahan  menjadi  kecil,  apalagi  bila ketebalan  suatu  bahan  tipis.  Resistan  (R)  adalah  perbandingan  antara  ketebalan  (d)  dan konduktivitas (k). Sebaliknya bila konduktivitas kecil maka resistannya menjadi besar. Jika nilai resistan  bahan  komponen  pembatas  besar  maka  nilai  transmitannya  (U- Value )  menjadi  kecil. Mengurangi  perpindahan  panas  dari  luar  ke  dalam  bangunan  dapat  dilakukan  dengan mengupayakan  nilai  transmitan  bahan  komponen  pembatas  ruang  yang  sekecil-kecilnya.  Nilai Konduktivitas, Resistan, dan Absorbsi dari Material Penutup Atap dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1 . Ketebalan, Nilai Konduktivitas, Resistan, dan Absorbsi dari Material Penutup Atap
Penutup Atap Ketebalan (d) Konduktivitas (k) Resistan ( R ) Absorbsi α m W/mK m 2 K/W 1.  Panel polystyrene 7.5cm 0.0750 0.039 1.923 0.800 2.  Siraf (kayu,aspal) 6mm 0.0060 0.040 0.150 0.780 3.  Genteng Tanah Liat 1.3 cm 0.0130 0.078 0.167 0.250 4.  Bitumen Onduline 3mm 0.0030 0.098 0.031 0.880 5.  Genteng Beton 1.2cm 0.0120 1.250 0.010 0.800 6.  Genteng Keramik 1.5 cm 0.0150 2.500 0.006 0.100 7.  Genteng Metal 0.04mm 0.0004 15.100 0.000026 0.300 8.  Atap Zincalum 0.4mm 0.0004 170.500 0.0000023 0.300 9.  Atap Seng 0.2mm 0.0002 110.000 0.0000018 0.834 10.  Atap Transp Polycarbonate 0.0060 0.190 0.032 0.910 11. Atap Transparan Fibreglass 0.0030 0.158 0.019 0.815
Selain  penutup  atap,  plafon  juga  sangat  berpengaruh  terhadap  banyaknya  panas  yang dialirkan ke dalam ruangan.   Dengan adanya plafon, suhu panas bisa ditahan dari antara penutup atap dan plafon saja sehingga temperatur dibawahnya atau temperatur ruangan bisa lebih sejuk jika dibandingkan dengan yang tidak menggunakan plafon. Oleh karena itu pemilihan material plafon  juga  perlu  dipertimbangkan dengan  sebaik mungkin.  Tabel  2  berikut  dapat  dilihat  nilai konduktivitas dan resistan beberapa bahan plafon yang dijual di pasaran.
Untuk  mengurangi  masuknya  panas  ke  dalam  bangunan  melalui  atap  sebaiknya  juga digunakan  insulasi  panas  yang  dipasangkan  di  bawah  penutup  atap,  yang  berfungsi  untuk meredan  suhu  panas  dari  atap  rumah  sehingga  membuat  ruangan  dibawahnya  menjadi  lebih dingin  sehingga  dapat  menghemat  listrik  terutama  pada  penggunaan  AC.  Insulasi  panas mempunyai jenis dan material yang berbeda. Jenis insulasi pun biasanya difungsikan untuk jenis atap yang berbeda  dan sesuaikan dengan jenis yang digunakan.
Tabel 2. Ketebalan, Nilai Konduktivitas, dan Resistan, dari Beberapa Material Plafon
Bahan Plafon Ketebalan (d) Konduktivitas (k) Resistan ( R ) m W/mK m 2 K/W 1. Lambersering 6.5 mm 0.0065 0.150 0.043 2. Gypsum Board 8mm 0.008 0.160 0.050 3. Tripleks 4 mm 0.004 0.120 0.033 4. GRC Board 6mm 0.006 0.337 0.018
Pemilihan  bahan  dan  desain  konstruksi  atap  yang  sesuai,  membantu  membuat  ruangan menjadi dingin. Perpaduan beberapa jenis bahan yang sesuai dan tepat menghasilkan bangunan yang sejuk sehingga bangunan pun akan lebih hemat energi. Untuk memudahkan penghitungan Nilai Transmitan maka penulis membuat tabel untuk  perhitungan nilai transmitan sehingga dapat dengan mudah memasukkan jenis desain yang akan digunakan. Perhitungan nilai transmitannya seperti pada tabel-tabel sebagai berikut :

## A. Nilai transmitan atap miring berbagai penutup atap tanpa penggunaan plafon
Tabel 3. Nilai transmitan atap miring berbagai penutup atap tanpa penggunaan plafon
KONSTRUKSI d k R=d/k U=1/R Absorbsi m W/mK m 2 K/W W/m 2 K α 1. Permukaan luar 0.018 0.83 2. Seng gel BJLS 0,2mm 0.0002 110.000 0.0000018 3. Udara sisi bawah atap 0.105 Total 0.123 8.156 1. Permukaan luar 0.018 0.78 2. Atap siraf 6 mm (kayu) 0.0060 0.040 0.150 3. Udara sisi bawah atap 0.105 Total 0.255 3.922 1. Permukaan luar 0.018 0.30 2. Atap Zincalum 0.4 mm 0.0004 170.500 0.000002 3. Udara sisi bawah atap 0.105 Total 0.123 8.156 1. Permukaan luar 0.018 0.89 2. Genteng tanah liat 1,3 cm 0.013 0.078 0.167 3. Udara sisi bawah atap 0.105 Total 0.289 3.457 1. Permukaan luar 0.018 0.10 2. Genteng Keramik 1.5 cm 0.015 2.500 0.006 3. Udara sisi bawah atap 0.105 Total 0.129 7.776 1. Permukaan luar 0.018 2. Genteng metal 0.4 mm 0.00040 15.100 0.00003 3. Udara sisi bawah atap 0.105 Total 0.123 8.155 1. Permukaan luar 0.018 0.80 2. Genteng beton 1.2 cm 0.0120 1.250 0.010 3. Udara sisi bawah atap 0.105 Total 0.132 7.564 1. Permukaan luar 0.018 0.88 2. Atap bitumen onduline 3mm 0.0030 0.098 0.031 3. Udara sisi bawah atap 0.105 Total 0.153 6.527 1. Permukaan luar 0.018 0.82 2. Atap fibreglass 0.0030 0.158 0.019 3. Udara sisi bawah atap 0.105 Total 0.142 7.063 1. Permukaan luar 0.018 0.91 2. Atap polycarbonate 0.0060 0.190 0.032
3. Udara sisi bawah atap 0.105 Total 0.154 6.486 1. Permukaan luar 0.018 0.83 2. Panel polystyrene 7.5cm 0.0750 0.039 1.923 3. Udara sisi bawah atap 0.105 Total 2.046 0.489
Penutup atap panel polystyrene tidak dibahas lebih lanjut karena tanpa variasi tipe konstruksi pun nilai transmitannya sudah sangat kecil karena jenis material ini memiliki nilai resistan yang sangat besar.
B. Nilai transmitan atap miring berbagai penutup atap dengan penggunaan plafon triplek
1. Penutup atap seng gelombang BJLS 0,2mm Tabel 4. Nilai Transmitan Konstruksi Atap Seng Gel BJLS 0,2mm, Plafon Triplek 4mm KONSTRUKSI d k R=d/k U=1/R  Absorbsi m W/mK m 2 K/W W/m 2 K α 1. Permukaan luar 0.018 0.83 2. Seng gelombang BJLS 0.2mm 0.0002 110.000 0.000002 3. Udara sisi bawah atap 0.105 4. Plafond tripleks 4 mm 0.004 0.120 0.033 5. Permukaan dalam 0.149 Total 0.305 3.279

## 2. Penutup atap siraf 6 mm
Tabel 5 . Nilai Transmitan Konstruksi Atap Siraf  Kayu 6 mm, Plafon Triplek 4m KONSTRUKSI d k R=d/k U=1/R Absorbsi m W/mK m 2 K/W W/m 2 K α 1. Permukaan luar 0.018 0.78 2. Atap siraf 6 mm (kayu) 0.006 0.040 0.160 3. Udara sisi bawah atap 0.105 4. Plafond tripleks 4 mm 0.004 0.120 0.033 5. Permukaan dalam 0.149 Total 0.465 2.151

## 3. Penutup atap Zincalum 0,4 mm
Tabel 6. Nilai Transmitan Konstruksi Atap Zincalum 0,4 mm, Plafon Triplek 4mm
KONSTRUKSI d k R=d/k U=1/R Absorbsi m W/mK m 2 K/W W/m 2 K α 1. Permukaan luar 0.018 0.30 2. Atap Zincalum 0.4 mm 0.0004 170.500 0.000002 3. Udara sisi bawah atap 0.105 4. Plafond tripleks 4 mm 0.004 0.120 0.033
5. Permukaan dalam 0.149 Total 0.305 3.279

## 4. Penutup atap Genteng Tanah Liat
Tabel 7. Nilai Transmitan Konstruksi Atap Genteng Tanah Liat 1,3 cm, Plafon Triplek 4mm
KONSTRUKSI d k R=d/k U=1/R Absorbsi m W/mK m 2 K/W W/m 2 K α 1. Permukaan luar 0.018 0.89 2. Genteng tanah liat 1,3 cm 0.013 0.078 0.167 3. Udara sisi bawah atap 0.105 4. Plafond tripleks 4 mm 0.004 0.120 0.033 5. Permukaan dalam 0.149 Total 0.472 2.120

## 5. Penutup atap Genteng Keramik 1,5 cm
Tabel 8. Nilai Transmitan Konstruksi Atap Genteng Keramik 1,5 cm, Plafon Triplek 4mm
KONSTRUKSI d k R=d/k U=1/R Absorbsi m W/mK m 2 K/W W/m 2 K α m W/mK m 2 K/W W/m 2 K α 2. Genteng Keramik 1.5 cm 0.015 2.500 0.006 3. Udara sisi bawah atap 0.105 4. Plafond tripleks 4 mm 0.004 0.120 0.033 5. Permukaan dalam 0.149 Total 0.311 3.216

## 6. Penutup atap Genteng Metal 0,4 mm
Tabel 9. Nilai Transmitan Konstruksi Atap Genteng Metal 0,4mm, Plafon Triplek 4mm
KONSTRUKSI d k R=d/k U=1/R Absorbsi m W/mK m 2 K/W W/m 2 K α 1. Permukaan luar 0.018 0.30 2. Genteng metal 0,4 mm 0.0004 15.100 0.00003 3. Udara sisi bawah atap 0.105 4. Plafond tripleks 4 mm 0.004 0.120 0.033 5. Permukaan dalam 0.149 Total 0.305 3.279
7. Penutup atap Genteng Beton 1,2 cm Tabel 10. Nilai Transmitan Konstruksi Atap Genteng Beton1,2 cm, Plafon Triplek 4mm
KONSTRUKSI d k R=d/k U=1/R Absorbsi
m W/mK m 2 K/W W/m 2 K α 1. Permukaan luar 0.018 0.80 2. Genteng beton 1.2 cm 0.012 1.250 0.010 3. Udara sisi bawah atap 0.105 4. Plafond tripleks 4 mm 0.004 0.120 0.033 5. Permukaan dalam 0.149 Total 0.315 3.179

## 8. Penutup atap Bitumen Onduline 3mm
Tabel 11. Nilai Transmitan Konstruksi Atap Bitumen Onduline 3mm, Plafon Triplek 4mm
KONSTRUKSI d k R=d/k U=1/R Absorbsi m W/mK m 2 K/W W/m 2 K α 1. Permukaan luar 0.018 0.88 2. Atap bitumen onduline 3mm 0.003 0.098       0.031 3. Udara sisi bawah atap 0.105 4. Plafond tripleks 4 mm 0.004 0.120 0.033 5. Permukaan dalam 0.149 Total 0.336 2.980
Untuk  nilai  transmitan  berbagai  penutup  atap  dengan  variasi  jenis  material  plafon  dapat dilakukan dengan memasukkan ketebalan dan nilai konduktivitas material plafon yang diinginkan pada tabel diatas.
C. Nilai  transmitan  atap  miring  dengan  berbagai  penutup  atap,  plafon  gybsumboard  8mm dengan penggunaan Insulasi Panas Foam Polyurethane Spray Insulation
D.
Tabel 12. Nilai Transmitan Atap miring berbagai penutup atap, plafon gybsumboard 8 mm,
Insulasi Panas Foam Polyurethane Spray Insulation KONSTRUKSI d k R=d/k U=1/R Absorbsi m W/mK m 2 K/W W/m 2 K α 1. Permukaan luar 0.018 0.83 2. Seng gel BJLS 0,2 mm 0.0002 110.000 0.000002 3. Foam polyurethane spray insulation 0.020 0.017 1.176 4. Udara sisi bawah atap 0.105 5. Plaf gypsum board 8mm 0.008 0.160 0.050 6. Permukaan dalam 0.149 1.480 0.675 1. Permukaan luar 0.018 0.78 2. Atap siraf 6 mm 0.006 0.040 0.160 3. Foam polyurethane spray insulation 0.020 0.017 1.176
4. Udara sisi bawah atap 0.105 5. Plaf gypsum board 8mm 0.008 0.160 0.050 6. Permukaan dalam 0.149 1.658 0.603 1. Permukaan luar 0.018 0.30 2. Atap Zincalum 0,4 mm 0.0004 170.500 0.000002 3. Foam polyurethane spray insulation 0.020 0.017 1.176 4. Udara sisi bawah atap 0.105 5. Plaf gypsum board 8mm 0.008 0.160 0.050 6. Permukaan dalam 0.149 1.498 0.668 1. Permukaan luar 0.018 0.89 2. Genteng tanah liat 1,3 cm 0.013 0.078 0.167 3. Foam polyurethane spray insulation 0.020 0.017 1.176 4. Udara sisi bawah atap 0.105 5. Plaf gypsum board 8mm 0.008 0.160 0.050 6. Permukaan dalam 0.149 1.665 0.601 1. Permukaan luar 0.018 0.10 2. Genteng keramik 1.5 cm 0.015 2.000 0.008 3. Foam polyurethane spray insulation 0.020 0.017 1.176 4. Udara sisi bawah atap 0.105 5. Plaf gypsum board 8mm 0.008 0.160 0.050 6. Permukaan dalam 0.149 1.506 0.664 Tabel 13. Nilai Transmitan Atap miring berbagai penutup atap, plafon gybsumboard 8 mm,
Insulasi Panas Foam Polyurethane Spray Insulation (lanjutan)
KONSTRUKSI d k R=d/k U=1/R Absorbsi m W/mK m 2 K/W W/m 2 K α 1. Permukaan luar 0.018 0.30 2. Genteng metal 0,4 mm 0.0004 15.100 0.00003 3. Foam polyurethane spray insulation 0.020 0.017 1.176 4. Udara sisi bawah atap 0.105 5. Plaf gypsum board 8mm 0.008 0.160             0.050 6. Permukaan dalam 0.149 1.498 0.668 1. Permukaan luar 0.018 0.86
2. Genteng beton 1.2 cm 0.012 1.250 0.010 3. Foam polyurethane spray insulation 0.020 0.017 1.176 4. Udara sisi bawah atap 0.105 5. Plaf gypsum board 8mm 0.008 0.160       0.050 6. Permukaan dalam 0.149 1.508 0.663 1. Permukaan luar 0.018 0.88 2. Atap bitumen onduline 0,3mm 0.0003        0.098       0.003 3. Foam polyurethane spray insulation 0.020 0.017 1.176 4. Udara sisi bawah atap 0.105 5. Plaf gypsum board 8mm 0.008 0.160        0.050 6. Permukaan dalam 0.149 1.501 0.666
Nilai  transmitan  berbagai  penutup  atap  dengan  variasi  jenis  insulasi  panas  dapat dilakukan dengan memasukkan ketebalan dan nilai konduktivitas insulasi panas yang diinginkan pada  tabel  diatas.  Material  penutup  atap  yang  paling  baik  adalah  yang  memiliki  nilai konduktuvitas yang kecil sehingga paling sedikit mengalirkan panas dalam ruangan dan memiliki nilai resistan yang besar.  Tipe konstruksi atap yang paling baik adalah yang paling besar nilai resistannya sehingga nilai transmitannya kecil dengan demikian panas yang dialirkan pun kecil. Namun penggunaannya juga harus disesuaikan dengan faktor ekonomis bangunan, kondisi dan fungsi  bangunan  yang  ada.  Pengurangan  panas  dalam  bangunan  juga  dapat  dilakukan  dengan penggunaan  insulasi  panas  pada  atap  sehingga  dapat  menaikkan  nilai  resistan  penutup  atap. Insulasi panas pada atap dapat dipasang di bawah atap atau di atas plafon. Penelitian serupa yang telah  dilakukan  yaitu  tentang  Kajian  Penerapan  Material  Pada  Selubung  Bangunan  Yang Mempengaruhi Kenyamanan Termal Dan Visual, didapat bahwa pemilihan material berpengaruh terhadap kenyamanan termal (Prakoso dkk 2014).

## 5 KESIMPULAN
Merancang tipe konstruksi atap bangunan hemat energi adalah dengan memilih material penutup atap, plafon, dan insulasi atap yang memiliki nilai konduktivitas panas yang kecil dan memiliki nilai resistan yang besar sehingga sedikit mengalirkan panas. Tipe konstruksi atap yang paling baik adalah yang paling besar nilai resistannya sehingga nilai transmitannya menjadi kecil, dengan demikian panas yang dialirkan pun kecil. Jenis material penutup atap yang paling hemat energi  adalah  Panel  Polystyrene  dengan  nilai  konduktivitas  0.039  W/mK,  nilai  resistan  2.046 m 2 K/W dan nilai transmitan 0.489 W/m 2 K, untuk mengurangi nilai transmitan konstruksi atap dapat dilakukan dengan mendesain variasi tipe konstruksi. Sebagai acuan dalam merancang tipe konstruksi atap hemat energi dapat dilakukan dengan menghitung nilai perpindahan panas yang dihasilkan  oleh  jenis  tipe  konstruksi  yang  dibuat  dengan  memasukkan  ketebalan  dan  nilai konduktivitas material pada tabel perhitungan nilai perpindahan panas.

## 6. SARAN
Material penutup atap, plafon, dan insulasi panas untuk atap yang dijual dipasaran sangat beragam jenis dan merk dagang dengan varian harga yang relatif kompetitif. Memilih  material yang  tepat  untuk  digunakan  perlu  memperhatikan  fungsi  dari  bangunan  yang  dirancang  dan spesifikasi  produk  yang  akan  digunakan  baik  secara kualitas,  harga, life time produk  dan  nilai ekonomi bangunan. Diperlukan penelitian lanjutan untuk konstruksi atap datar.

## DAFTAR PUSTAKA
Arismunandar  dan  Saito.  (1995).  Penyegaran  Udara, Cetakan  kelima .  PT.  Pradnya Paramita.Jakarta.
ASHRAE  ( American  Society  of  Heating,  Refrigeration,  and  Air  Conditioning  Engineers) Handbook Committee . (2001). ASHRAE Fundamental HandBooks - 2001. ASHRAE 1791 Tullie Circle. Atlanta.
Badan Standarisasi Nasional. (2001). Tata Cara Perancangan Sistem Ventilasi Dan Pengkondisian Udara  Pada  Bangunan  Gedung.  SNI  03-6572-2001,  Badan  Standarisasi  Nasional Indonesia. Jakarta
Badan  Standarisasi  Nasional.  (2011).  Konservasi  Energi  Selubung  Bangunan  pada  Bangunan
Gedung, SNI 6389:2011.  Badan Standarisasi Nasional Indonesia. Jakarta.
Bradshaw V. (1993). Building Control System,Second edition .John wiley & Sons,Inc.New York.
Budhyowati  M.Y.N,  Kindangen  J.I,Tungka  A.E.,  (2016).  Analisis  Faktor-faktor  Yang mempengaruhi  Beban  penyejukan  pada  Bangunan  yang  Menggunakan  Sistem Pengkondisian Udara. Daseng. Ejournal.unsrat.ac.id, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/daseng/article/view/13505
Budhyowati. (2021). Desain Selubung Bangunan Untuk Bangunan Hemat Energi. Jurnal Teknik Sipil Terapan. JTST,3(2),221,57harris-67. http://jurnal.polimdo.ac.id/
Dewan Energi Nasional Republik Indonesia. (2014). Outlook Energi Indonesia 2014.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Jakarta.
Harrisman  L. (2009). The ASHRAE  Guide for  Buildings  in  Hot &  Humid  Climates .  American Society of Heating, Refrigeration, and Air Conditioning Engineers,Inc. Atlanta.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2012).  Pedoman Energi Efisiensi untuk Desain Bangunan Gedung Indonesia, Edisi Pertama . Jakarta. Lovell J. (2010). Building Envelope an Integrated Approach . Princeton Architectural Press. New York.
Mufida  H.N,Ahsani  M.S,Masturi  M,Yulianti  I.  (2016).  Peredam  Panas  Pada  Atap  Aluminium dengan  menggunakan  Spons  Air.  Prosiding  Seminar  Fisika  (  E.Journal)Volume  V http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/prosidingsnf/article/view/4607/3457
Palm J. (2010). Energy Efficiency . Sciyo. Croatia.
Panduan  Pengguna  Bangunan  Gedung  Hijau  Jakarta,  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  Vol  1 berdasarkan peraturan Gubernur No 38 /2012
Prakoso, Lamahala, dan Sentanu. (2014). Kajian Penerapan Material Pada Selubung Bangunan
Yang  Mempengaruhi  Kenyamanan  Termal  dan  Visual.  Jurnal  Reka  karsa Volume  2 Nomor 2.  Jurusan Teknik Arsitektur Itenas. Sala M. (1998). Architecture: Comfort and Energy . Elsevier. Amsterdam.
Satwiko. (2009). Fisika Bangunan. Andi. Yogyakarta. Szokolay  S.  V.  (1980). Environmental  Science  Handbook  for  Architects  and  Builders .  The Construction Press. New York.
Yuliani  S,  Setyaningsih W.  (2018).  Pengaruh  Kinerja  Termal  pada  Permukaan Atap  Terhadap Efisiensi  Energi  Bangunan  Tinggi  di  Daerah  Tropis.  Arsitektura  vol  16  no  1  2018,hal 129-138, https://www.researchgate.net/publication/332390596