## STUDI TEKNO EKONOMI PERENCANAAN PEMBANGKIT LISTRIK MIKRO HIDRO (PLTMH) DI KECAMATAN KARERA, KABUPATEN SUMBA TIMUR
Frans J. Likadja 1 , Molina Olivia Odja 2 , Stephanie I. Pella 3 , Wenefrida T. Ina 4
1,2,3,4) Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teknik, Universitas Nusa Cendana Kupang – NTT, Telp (0380) 881597/Fax (0380) 881557
Email: frankylikadja@yahoo.com, molina.odja@staf.undana.ac.id, s.i.pella@staf.undana.ac.id,
wenefrida_ina@staf.undana.ac.id ABSTRACT Info Artikel Histori Artikel: Diterima Sep 15, 2022 Direvisi  Sep 25, 2022 Disetujui Okt 27, 2022 This study aims to measure the water potential of the Pahambur Wai River, in Nggongi Village, Karera District, East Sumba Regency to be used as a driving source for Micro Hydro Power Plants.This study aims to measure the water potential of the Pahambur Wai River, in Nggongi Village, Karera District, East Sumba Regency to be used as a driving source for Micro Hydro Power Plants. The research methods used are observation, area mapping, measurement of water flow and elevation, calculation of potential for  electric power generated, Detail Engineering Design, cost calculation and economic feasibility.
From the analysis and calculation, the maximum water flow of the Pahambur Wai River is 1,687 m3/s, minimum water flow is 0.054 m3/s. Probability availability is 70%, or 0.240 m3/s, with an effective elevation of 15 meters. The actual electric power generated is 20.44 kW. Type of turbine of MHPP is the Crossflow T14, D300 turbine, and coupled using a V belt, to a 3-phase  synchronous generator, with a capacity of 25 kW.  The plan for the construction and operation of the MHPP is economically feasible, as can be seen from the indicators of investment feasibility NPV, IRR, and Profitability Index.
Keywords: Pahambur Wai River, PLTMH, Detail Engineering Design, Economic Feasibility Analysis.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur potensi air Sungai Pahambur Wai, di Desa Nggongi, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur untuk dimanfaatkan menjadi sumber penggerak Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro.  Metode  penelitian yang digunakan yakni observasi, pemetaan situasi, pengukuran debit air dan elevasi untuk mengetahui potensi daya listrik yang dibangkitkan, Detail Engineering Design (DED), perhitungan biaya dan analisis kelayakan ekonomi. Dari hasil analisis dan perhitungan,
diketahui besar debit air maksimum sungai Pahambur Wai adalah 1.687 m 3 /s, sedangkan debit air minimum 0.054 m 3 /s . Persentase probabilitas ketersediaan debit 70%, atau 0.240 m 3 /s,  dengan elevasi  efektif 15 meter . Daya listrik aktual yang dibangkitkan  20.44  kW. Jenis turbin yang digunakan dalam desain perencanaan PLTMH adalah Turbin Crossflow T14, D300, dan ter kopel menggunakan V belt, ke generator sinkron 3-fasa, tipe brushless, dengan kapasitas 25 kW. Rencana pembangunan dan pengoperasian PLTMH layak secara ekonomi terlihat dari indikator kelayakan investasi NPV, IRR, dan Profitabilitas Indeks.
Kata  Kunci: Sungai Pahambur Wai, PLTMH, Detail Engineering Design, analisis kelayakan ekonomi
Penulis Korespondensi: Frans J. Likadja Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teknik, Universitas Nusa Cendana, Jalan Adisucipto, Penfui, Kupang. frankylikadja@yahoo.com

## 1. PENDAHULUAN
Energi  Listrik  berkontribusi penting dalam pencapaian tujuan sosial,  ekonomi  dan lingkungan berguna  mendukung  pembangunan  yang berkelanjutan. Akses   ke   energi listrik  yang andal   dan   terjangkau  merupakan   syarat   utama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,[1]. Pertambahan penduduk dan peningkatan ekonomi masyarakat  berkorelasi  dengan permintaan dan konsumsi energi listrik. Pesatnya konsumsi energi akan melahirkan tantangan baru, yakni upaya efisiensi pada sisi suplai dan pemakai listrik, [2]. Kabupaten Sumba Timur berada pada wilayah administratif Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan luas wilayah daratan 7000,50 Ha, dan tersebar pada 1 (satu) pulau utama (Pulau Sumba) dan 3 pulau kecil yaitu Pulau Prai Salura, Pulau Mengkudu dan Pulau Nuha (belum berpenghuni). Sekitar 40% luas Sumba Timur merupakan daerah yang berbukit-bukit terjal terutama di daerah bagian Selatan, dimana lereng-lereng bukit tersebut merupakan lahan yang cukup subur, sementara daerah bagian Utara berupa dataran yang berbatu dan kurang subur. BPS, Kabupaten Sumba Timur dalam Angka, 2022 [3-4].
Rasio Elektrifikasi (RE) Kabupaten Sumba Timur pada Tahun 2018 masih di angka 50,9%,[5]. Angka RE ini jauh di bawah RE Nasional yakni 99, 4%. Kendala penyediaan listrik di Sumba Timur hingga ke wilayah perdesaan dan terpencil antara lain disebabkan oleh sulitnya suplai dan mahalnya harga BBM, tingkat kepadatan penduduk yang relatif rendah terutama di wilayah perdesaan dengan pola penyebaran pemukiman yang tersebar dan berjauhan serta rendahnya daya serap masyarakat terhadap energi listrik [4]. Desa Nggongi, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur mempunyai sumber tenaga air yakni Sungai  Pahambur Wai  dan  dapat  dimanfaatkan untuk pembangkitan tenaga listrik. Guna mendukung rencana pembangunan dan pemanfaatannya, perlu dilaksanakan studi kelayakan, detail engineering design (DED), menghitung biaya pembangunan dan rencana pengoperasian, serta analisis kelayakan ekonominya [4,6,7].
Lokasi  Sungai Pahambur Wai  terletak pada koordinat Lat -10.159950 0 ,  Long 120.220510 0 dan berjarak 13 km dari pusat desa Nggongi, dapat ditempuh menggunakan kendaraan roda empat
sejauh ±4.5 km, dan dilanjutkan berjalan kaki sejauh ± 8,5 km. Jarak Desa Nggongi ke pusat Kabupaten (Waingapu) sejauh ±  65 km, dengan waktu tempuh ± 5 jam perjalanan  darat menggunakan  kendaraan roda empat dengan kondisi jalan beraspal mulus sebagian, berlubang, dan berkelok.
Desa Nggongi, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur, terdiri atas 2 Kelurahan, 4 Dusun, 20 RT dan 10 RW. Jumlah Penduduk Desa Nggongi adalah 1896 Jiwa, 495 KK, [3,4] . Kebutuhan listrik seluruh masyarakat Desa Nggongi sepenuhnya disuplai dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Nggongi, berkapasitas 5 kW. PLTD Nggongi beroperasi hanya  12 jam sehari yaitu  dari pukul 18.00  -  6.00 Wita.  Dari 495 jumlah  KK, pelanggan listrik PLN sebanyak 236 KK dan non- PLN sejumlah 259 KK. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi, dapat dipastikan kebutuhan listrik masyakat Desa Nggongi dan sekitarnya akan terus meningkat.  Untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan listrik masyarakat, diperlukan sumber pembangkit listrik baru. Rencana pemanfaatan potensi air sungai Pahambur Wai untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) diharapkan menjadi alternatif untuk memenuhi  permintaan  kebutuhan listrik masyarakat  Desa Nggongi dan sekitarnya[7- 11].
Gippner [12] menyatakan bahwa di Nepal, kehadiran PLTMH menghemat pengeluaran  energi di tingkat rumah tangga dengan cara menurunkan konsumsi minyak tanah rata-rata sebesar 21 liter per bulan, serta ribuan  liter solar yang sebelumnya digunakan untuk  pertukangan perdesaan dan pengolahan pertanian.
Maksud kegiatan  ini  adalah  melaksanakan  studi pemanfaatan aliran Sungai Pahambur Wai guna mengetahui  besar potensi daya listrik yang dibangkitkan, menyusun Detail Engineering Design (DED) guna mengetahui kriteria teknis konstruksi, perhitungan biaya dan analisis kelayakan  ekonomi rencana pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian  PLTMH  di Desa Nggongi, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tujuan pelaksanaan kegiatan  adalah  penyediaan tenaga listrik  bagi masyarakat Desa Nggongi  dan  dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan produktif guna
pemberdayaan dan peningkatan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan Rasio Elektrifikasi

## 2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei, studi kasus pemanfaatan aliran Sungai Pahambur Wai untuk rencana pembangunan PLTMH.

## 2.1 Pengumpulan Data
Data yang dikumpulkan adalah kondisi topografi, debit aliran sungai, dan head  / elevasi  dengan melakukan  pengukuran langsung di lokasi penelitian,  serta data  curah hujan 10 (sepuluh) tahunan yang diperoleh dari stasion meteorlogi Umbu Mehang Kunda, Kabupaten Sumba Timur. Instrumen penelitian yang digunakan yakni, water current meter Vale Port model  0012 B, theodolit Topcon DT 027, GPS Garmin 64 S, serta peralatan pendukung lainnya.

## 2.2 Analisis Data
Data hasil pengukuran topografi,  debit air dan elevasi, kemudian dianalisis untuk menentukan titik lokasi bendung, bak penenang, jalur pipa pesat, dan rumah pembangkit.
Untuk menentukan debit andalan, debit desain, dan debit banjir sebagai dasar pertimbangan menetapkan debit desain PLTMH  diperlukan  data hujan di lokasi, lalu dianalisis menggunakan metode NRECA, yang dikembangkan oleh Crawford, 1985, [7], yakni:
Q= P – AET + ∆ S……………….. 2.1
Keterangan: Q = tebal aliran (mm/bulan) P = curah hujan (mm/bulan AET=evaporasi aktual (mm/bulan) ∆ S = perubahan tampungan(m)
Analisis hidrologi menggunakan metode NRECA yang dipilh karena sesuai dengan iklim semi kering seperti umumnya  di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), [6].
Potensi daya listrik aktual yang dapat dibangkitkan oleh PLTMH dihitung menggunakan. P= ρ x Q x g x H x ηh x ηt x ηtm x ηg … (2.2)
dimana: H = Head Meter Q = Debit m 3 /dtk Ƞ h = Efisiensi Hidrolika ~ 0,9
Ƞ t
= Efisiensi Turbin    ~ 0,75
Ƞ tm
= Efisiensi Turbin Mekanik  ~ 0,95
Ƞ g = Efisiensi Generator    ~ 0,9
Untuk memperkirakan efisiensi keseluruhan pembangkit listrik tenaga mikrohidro, efisiensi turbin harus dikalikan dengan efisiensi penambah kecepatan (jika ada) dan alternator, [9].
Setelah  mengetahui  kondisi  topografi, elevasi dan debit andalan, serta potensi daya listrik aktual kemudian  dilakukan Detail Engineering Design untuk konstruksi sipil dan mekanikal  elektrikal, yakni:
1) Komponen Sipil PLTMH yang dibangun pada aliran sungai terdiri: - Bendungan Pengalihan (Diversion Weir) - Bak Pengendap (Stand Trap) - Saluran Pembawa (Headrace Channel) - Bak Penenang (Forebay) - Saringan (Trash Rack) - Saluran Pelimpah (Spillway) - Pipa Pesat (Penstock)
- Rumah Pembangkit (Powerhouse)
2) Komponen Mekanikal & Elektrikal terdiri atas: - Turbin Air - Generator
- Panel Listrik, Alat Kontrol dan Ballast
Setelah penentuan teknis kemudian dilakukan perhitungan biaya dan analisis kelayakan ekonomi. Analisis kelayakan yang  digunakan adalah nilai manfaat bersih sekarang ( Net Present Value , NPV) , Profitability Index (PI), dan Inter nal Rate of Return (IRR) .
Kriteria kelayakan yang digunakan adalah apabila nilai NPV lebih besar dari nol dan IRR yang merupakan tingkat diskonto di mana nilai
sekarang bersih dari biaya (arus kas negatif) investasi sama dengan nilai sekarang bersih dari manfaat (arus kas positif) investasi.
Profitability Index (PI) = Nilai Aliran Kas Masuk/ Nilai Investasi Kelayakan investasi menurut analisa PI adalah:
• Jika PI > 1; maka investasi tersebut dapat dijalankan (tidak layak)
• Jika PI < 1; investasi tsb tidak layak dijalankan (layak)
Asumsi yang digunakan dalam analisis finansial dan ekonomi adalah:
1. Jangka waktu analisis adalah 25  tahun, sesuai dengan umur ekonomis PLTMH. 2. Discount Faktor = 13%/ tahun
3. Kapasitas daya listrik PLTMH adalah 20.44
KW 4. Waktu operasional harian PLTMH 24 Jam/ sehari
Kerangka penelitian dapat dilihat Pada gambar  1, berikut:

## Gambar 1 Kerangka Penelitian

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Pengukuran Topografi Hasil  pengukuran  topografi  dapat  dilihat  pada Gambar  2  dan peta situasi bangunan dapat dilihat pada Gambar 3 berikut di bawah ini.
Gambar  2 Potongan Memanjang  Lokasi  Bangunan PLTMH
Gambar 3 Peta Situasi Bangunan PLTMH
Dari Gambar 2 dan 3 di atas, diperoleh perbedaan tinggi/ head di lokasi perencanaan PLTMH Nggongi adalah 15 meter, juga  penempatan  bak penenang dan   jalur pipa pesat/ penstock 3.2 Studi Hidrologi
andalan, debit desain, dan debit banjir  sebagai dasar pertimbangan menetapkan debit desain PLTMH.
Hasil perhitungan rerata curah hujan tahunan di Kabupaten Sumba Timur seperti terlihat pada Tabel 1 di bawah ini
Tabel 1 Rerata Curah Hujan Tahunan di Kabupaten Sumba Timur
Berdasarkan Tabel 1 di atas, Curah hujan rata-rata di Kabupaten Sumba Timur dan sekitarnya mencapai 370.38 mm/tahun dengan jumlah hari hujan rata-rata tiap tahun antara 1 sampai 15 hari. Dari data curah hujan yang ada diketahui bahwa pada bulan tertentu
jumlah hari hujan sangat minim untuk setiap tahunnya. Hal ini akan berpengaruh pada ketersediaan air di daerah sekitar rencana pembangunan PLTMH. Hasil analisis debit andalan seperti terlihat pada Tabel 2 berikut ini.

## Tabel 2 Analisa Debit Andalan dengan menggunakan Metode NRECA
Dari Tabel 2 di atas, diketahui bahwa debit maksimum  Sungai Pahambur Wai 1.687  m 3 /s  dan terjadi  pada bulan Januari, sedangkan debit efektif minimum 0.054 m 3 /s dan terjadi pada bulan
September.  Persentase probabilitas  ketersediaan debit  untuk PLTMH Nggongi dipilih  probabilitas debit 70%, yaitu 0.240 m 3 /s. Hubungan antara debit andalan dan probabilitasnya  seperti terlihat pada Gambar 4 di bawah ini.
Gambar 4 Probabilitas Debit Andalan PLTMH
Rerata debit andalan bulanan Sungai Pahambur Wai      dapat dilihat pada Gambar 3.4, berikut.

## Gambar 5 Rerata Debit Andalan Bulanan
Dari Gambar  5  di atas, diketahui bahwa selama kurun waktu 9 bulan (Januari, Februari, Maret, April,  Mei, juni, Juli, Nopember, Desember) dalam setahun, ketersediaan debit Sungai Pahambur Wai adalah 0,24 m 3 /s dengan tingkat probabilitas sebesar 70%. Sebaliknya, debit minimum sebesar 0,05 m 3 /s terjadi selama kurun waktu 3 bulan (September, Oktober, dan November) dengan tingkat probabilitas sebesar 70%.
3.3 Potensi Daya Listrik Aktual diperoleh potensi daya listrik aktual yang dapat dibangkitkan,  menggunakan persamaan 2.2 di atas, yakni: P aktual  = 20.44 kW.

## 3.4 Detail Engineering Design
Pembangunan dan pengoperasian PLTMH Nggongi yang memanfaatkan aliran Sungai Pahambur Wai memerlukan rencana detail desain bangunan utama dan bangunan penunjang sebagai berikut: 3.4.1 Bangunan sipil:
a. Bendung ( Weir ):
Lebar dasar sungai pada lokasi rencana as bendung PLTMH Nggongi adalah 10,00 m dan elevasi dasar sungai +159 meter, dan tinggi mercu bendung rencana adalah 2 meter, sehingga elevasi rencana mercu bendung El menjadi +161 meter. Bendung dilengkapi dengan 1 (satu) buah pintu penguras di dekat  pintu intake berdimensi 3 m (lebar) x 6 m (tinggi)
b. Intake:
Bangunan intake direncanakan dengan konstruksi bangunan dari pasangan batu kali 1:3 diperkuat cor beton pada beberapa bagian dilengkapi dengan 1 (satu) buah pintu air di mulut intake dan satu buah pintu air  yang dilengkapi saringan atau trash  rack dan pada mulut pipa pesat/ penstock. Elevasi ambang intake adalah EL.+160.2-meter  dan ditetapkan 1.2 meter di atas dasar lantai bendung. Intake dilengkapi dengan 1 (satu) buah pintu air dengan dimensi 1 m (lebar) x 0.5 m (tinggi).
c. Bak / kolam penenang ( forebay ):
Kolam atau bak penenang direncanakan menggunakan type  head pond yang dilengkapi dengan saluran pelimpah. Head  pond berfungsi untuk menampung dan menenangkan air dari intake sebelum masuk ke pipa pesat. Desain head  pond dengan lebar (B) = 1.5 m dan panjang (l) = 4.3 m, dengan ketinggian (H) = 1 m
d. Pipa Pesat ( penstock ):
Dimensi dan tebal penstock didesain mampu menahan tekanan air statis dan tekanan water hammer. Tekanan water hammer didesain dengan lama penutupan intake valve minimum 4 (empat) detik. Pipa penstock dipilih menggunakan bahan pipa  baja sepanjang 325 m, didesain satu jalur dengan  diameter 0.4  m,  dengan tebal  pipa baja 6 mm
e. Rumah pembangkit ( powerhouse ): Konstruksi powerhouse direncanakan dari pasangan atap konstruksi kayu dengan panjang 7 m dan lebar 5 m f. Saluran pembuang ( Tailrace ):
Tail race atau saluran pembuang terletak di tepi sungai dengan pertimbangan lahan yang terbatas dan
efektifitas untuk mengembalikan air kembali ke sungai 3.4.2 Perlengkapan hydromechanical : a. Pintu / gate b. Saringan sampah / trash rack c. Penstock steel pipe 3.4.3 Peralatan elektromekanikal:
a. Turbin dan generator:

## Gambar. 6 Pemilihan Turbin Berdasarkan Debit Air dan Ketinggian
Dari data hasil pengukuran dan perhitungan hidrologis, diketahui debit air Sungai Pahambur Wai adalah  240  lt/dtk atau 0,24 m3/dtk, dengan ketinggian efektif 15 meter. Mengacu pada Gambar 6  di  atas, dipilih jenis Turbin Crossflow dengan spesifikasi dapat dilihat pada Tabel 3 Berikut Tabel 3 Spesifikasi Turbin
Site Data
Gross head H gross m 15,00 net head /design head Hnet m 14,700 design flow Qt l/s 240 diameter of runner Dt m 0,40 Turbine Calculation based on T14 D300 net head /design head Hnet m 14,7 design flow Qt l/s 240 diameter of runner Dt m 0,4 unit speed (opt) n11 rpm 38 unit flow (opt) Q11opt m 3 /s 0,80 efficiency of turbine etat opt - 74,0% unit flow (max) Q11 max m 3 /s 0,94 efficiency of turbine etat max - 73% Width of runner b0 mm 196 shaft power output Pt opt kW 25,6 Pt max kW 29,7 Turbine speed nt rpm 364
Turbine width is determined Width of runner bow mm 260,0 Optimum Discharge Qopt l/s 319,0 Power (turbine shaft) Ptw_opt kW 34,0 Turbine speed ntw_opt rpm 364 Run away speed ntw_max rpm 656 Generator/Transm. Effic. eta_g - 91% El. Output Pel kW 31,01 b. Perlengkapan pembangkit listrik: Generator listrik yang digunakan pada PLTMH dengan spesifikasi teknis dapat dilihat pada Tabel 4, berikut:

## Tabel 4 Spesifikasi Generator Listrik
b. Bangunan Penunjang:
a. Kantor: Konstruksi gedung kantor direncanakan dengan panjang 9.5 m dan lebar 8 m. Kantor PLTMH dilengkapi dengan pagar BRC
b. Akses Jalan: Akses jalan menuju ke lokasi PLTMH direncanakan dengan konstruksi pengerasan sirtu. Akses jalan dengan lebar  3.10-meter  dan panjang
jalan sampai ke  rumah pembangkit sejauh 5000 meter.

## 3.5 Perhitungan Biaya Investasi
Estimasi pembiayaan rencana pembangunan PLTMH dapat dilihat pada Tabel 5 berikut:

## Tabel 5 Uraian Biaya Investasi PLTMH
Dari Tabel 5 di atas, biaya investasi  pembangunan PLTMH sebesar Rp.8,112,795,000,-  meliputi pekerjaan perencanaan, pekerjaan konstruksi yang terdiri dari pekerjaan bangunan sipil, mekanikal elektrikal dan supervisi. Tambahan biaya lainnya adalah biaya contingence , dan Pajak Penambahan nilai (PPn)
3.6 Estimasi Biaya Operasional & Pemeliharaan (O & P) Biaya O & P terdiri atas biaya tetap operasional, biaya non personal, biaya pemeliharaan rutin  per tahun  dan biaya pemeliharaan berkala (5 tahunan sekali) seperti biaya overhaul peralatan dan pergantian spare part. Biaya tetap operasional, biaya non personal, biaya pemeliharaan rutin  per  tahun diperkirakan mencapai Rp. 333,558,604.26 / tahun, sedangkan biaya pemeliharaan berkala sebesar Rp.25.000.000, - per 5 tahun.

## 3.7 Perolehan Revenue Pengoperasian PLTMH
Jika harga jual listrik PLTMH ditetapkan senilai Rp 741/ KWH dengan faktor eskalasi tarif sebesar 4% per tahun. Simulasi tarif listrik dan perolehan revenue PLTMH saat beroperasi dihitung dengan membandingkan    biaya pengoperasian pembangkit listrik lainnya  seperti  Pengoperasian Pembangkit
Listrik Tenaga Diesel (PLTD)  seperti  terlihat pada Tabel 6 berikut.
Tabel 6 Penghematan Perolehan Revenue Pengoperasian PLTMH

## 3.8 Perhitungan Arus Kas
Arus kas menunjukkan perputaran uang masuk dan keluar yang diterima perusahaan sebagai hasil pengoperasian  PLTMH, dapat dilihat pada Tabel 7 berikut:

## Tabel 7 Perhitungan Arus Kas PLTMH
Dari Tabel 7 di atas, perolehan pendapatan bersih setelah pajak dari pengoperasian PLTMH  selama masa ekonomis-nya yakni 25 tahun  adalah Rp. 21,335,754,825.41 , - Pengoperasian PLTMH akan menghemat biaya operasional sebesar
Rp. 23,706,394,250.45 , jika dibandingkan dengan mengoperasikan  pembangkit listrik lainnya yang menggunakan bahan bakar fosil, seperti PLTD.

## 3.9 Analisis Kelayakan Ekonomi
Analisis kelayakan ekonomi rencana pembangunan dan pengoperasian PLTMH menggunakan kriteria  NPV, IRR dan Profitabilitas Indeks  (PI).  Berikut adalah data investasi dan kriteria kelayakan seperti terlihat pada Tabel 8 berikut:
Tabel 8 Kriteria Kelayakan Investasi
Dari Tabel 8, biaya investasi PLTMH me- manfaatkan aliran sungai Pahambur Wai sebesar Rp. 8.112.795.000,-  dengan asumsi bunga deposito sebesar 6.% per tahun dan Weighted Average Cost of Capital (WACC)  sebesar 8,78% serta bunga reinvestasi sebesar 16 %. Dari asumsi tersebut, dan dari hasil analisis, diperoleh nilai NPV untuk tingkat suku bunga depositio 6.% memperlihatkan nilai positif atau layak, sedangkan nilai  NPV untuk tingkat biaya modal 8,78%,  memperlihatkan  nilai negatif atau tidak layak. Dari hasil perhitungan IRR diperoleh tingkat pengembalian sebesar 6.93% atau lebih besar dari suku bunga deposito sebesar 6% per tahun, sedangkan nilai profitabilitas indeks menunjukkan 1.06 atau lebih besar dari 1.

## 4. KESIMPULAN
Dari hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut sebagai berikut:
1. Debit maksimum Sungai Pahambur Wai, di Desa Nggongi, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur adalah 1.687 m 3 /s, sedangkan debit efektif minimum  adalah  0.054 m 3 /s.  Persentase probabilitas  ketersediaan  debit  untuk PLTMH Nggongi adalah 70%,  yaitu 0.240 m 3 /s,  dengan perbedaan tinggi/ head 15 meters.
2. Daya Listrik Aktual yang dibangkitkan yakni 20.44 kW
3. Jenis turbin yang digunakan dalam desain perencanaan PLTMH adalah Turbin Crossflow T14, D300, dan ter kopel  menggunakan V belt, ke generator sinkron 3-fasa,  tipe brushless, dengan kapasitas 25 kW.
4. Rencana pembangunan dan pengoperasian PLTMH  layak secara ekonomi terlihat dari indikator kelayakan investasinya menggunakan kriteria analisis NPV, IRR, dan Profitabilitas Indeks  (PI).  Biaya  investasi pembangunan PLTMH cukup besar, oleh karena kondisi topografi dan aksesibilitas ke lokasi PLTMH jauh dan  sulit  terjangkau,  namun jika dibandingkan dengan biaya operasional pembangkit listrik lainnya  yang menggunakan energi fosil, maka pengoperasian PLTMH akan lebih menguntungkan.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Agustina, Karen,  “Indonesia dan Ketahanan Energi”. Pidato di Center for Strategic and International Studies (CSIS), Washington, D.C.
http://www.pertamina.com/news-room/pidato- an-artikel/indonesia  dan ketahanan energi/, diakses ulang 6 Agustus 2022.
[2] Kebijakan Energi. Yogyakarta: Pusat Studi Energi UGM, 2011
[3] BPS Kabupaten Sumba Timur. Sumba Timur dalam Angka, 2022.
[4] BPS Kabupaten Sumba Timur,  Kecamatan Karera dalam Angka, 2022
[5] Dagi Consulting,  Monitoring dan Evaluasi Program Sumba Iconic Island , 2018
[6] Panduan Untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Mini Hidro, Buku Perencanaan PLTMH. Jakarta: IMIDAP, 2010 [7] Karunia Waasiu Widyaningsih,   Perbandingan Metode FJ. Mock dan NRECA untuk Transformasi Hujan Menjadi Debit pada DAS Metro Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jurnal Teknologi dan Rekayasa Sumber Daya Air Vol. 1 No. 1 (2021) p. 52-61 @  Jurusan Teknik Pengairan, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya, 2021.
[8] Oliver Paish, Small hydro power: technology and current status, Reneable and Sustainable Energy Reviews , Elsevier Volume 6, Issue 6, December 2002, Pages 537-556, 2022.
[9] Bilal Abdullah Nasir, Design Considerations Of Micro-Hydro-Electric Power Plant, Design Considerations Of Micro-Hydro-Electric Power Plant , 2014 [10] Haerun,  Studi Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro (Pltmh) Dengan Menggunakan Aplikasi Hydropower Casimir Di Sungai Noling Kelurahan Noling Kabupaten Luwu, Jurnal MEDIA ELEKTRIK, Vol. 19, No. 1, Desember 2021
[11] Zeb, S., Ali, M., Mujeeb, A., & Ullah, H, Cost efficient Mini hydro plant with low water head whirlpool design methodology for rural areas : (Micro Hydro Whirlpool power plant). 2nd International Conference on Computing, Mathematics and Engineering Technologies (ICoMET), 1–7, 2019
[12] Gippner, O., Dhakal, S., & Sovacool, B. K. Microhydro electrification and climate change adaptation in Nepal: socioeconomic  lessons from the Rural Energy Development Program (REDP). Mitig Adapt Strateg Glob Change, 18 , 407–427. https://doi.org/10.1007/s11027 - 012- 9367-5, 2013.