## EYALUASI SETTING RELE JARAK (DISTANCE RELAY) PADA
SALURAN UDARA  TEGANGAN TTNGGT (SUTTXS0 kV AI{TAIL{ GARDU I}IDUK SIDERA.GARDU  INDUK TIPO
Martho Pamula 1), Sangbua Dinsol Pirade2), Yulius Salu Pirade3) JYurhani Amin4)
'2Mahasiswa  Teknik  Elekho  Universitas  Tadulako,
3{Dosen Teknik  Elektro  Universitas Tadulako
Program Studi Sl Teknik  Elekho, Fakultas Teknik,  Universitas  Tadulako E-mail : ys6T.pirade@gmail.conL nhanie.lieben@ymail.com
Abstract
Overhmd line high voltage  (SUTT) or common$t called a transmission network  or transmissinn line has  very importanl  rule in the process of distribution of ele*ieal  from power planls to load cente continuously,  Ho*ever, overhead line is orre  eomporrefit in the systsn which is ofien faull, To avoid  damoga ond gruotq losses, il has used the distanee which is os the pimary protedion in seewlng the transmission netwotk  or transmission line In this tesearch, it tliseussed about one  phase-neuttal shorl circuit  that happens on line transmission connected lo Sidera-Tipo substatlon by calcahfing the caftentfaul, and operuting  time ol dlstsnce rclay uslttg the soflwarc of ETAP (elcctrie trunsientandanalysls progam) 12.6.0. frrc resulls ol this rusearch showed lhut the largest canent fault occur on the lype at one phaseneatral short cireait distonce of 2A% k 2069,50 A, and the othu one of the largest cunenlfauh occur on the  type one phose-neutral short circuit distance af M0% k 1753,98 A, and esulldetermining sefring of dlstance  relay for zone-l valae zsetting-L is 17,566 8.
Keywords: One Phase-Neutral Shorl Clrcuit, Distonce  Relay, Protecfron,  Transmission Line

## I. PENDAHT]LUAN
Hubung  singkat  merupakan  salah satu jenis gangguan yang sering terjadi pada suatu sistem  tenaga listrilq baik itu arus hubung singkat  antara kawat phasa ke tanah maupun arus hubung singkat antara kawat yang berbeda  phasanya.  Saat  gangguan terjadi, arus yang  mengalir pada saluran transmisi  yang menuju pusat  gangguan sangat  besar, sehingga akan mempengaruhi kestabilan dari keseluruhan sistem, untuk itu peralatan proteksi diharapkan mampu  mendeteksi dan dapat memisahkafl daerah yang terganggu  dan daerah yang tidak terganggu, sehingga konsumen dapat  mendapatkan energi  listrik
secaxa kontinyu pada  daerah yang tidak terganggu. Dalam sistem proteksi saluran transmisi, rele yang digunakm untuk mengatasi gangguan  adalah rele jamk, rele arus hubung singkat rele arus lebih, rele diferensial, rele hubung tanall dan  kawattanah. Saat ini di kota palu masih kekurangan pasokan listrih ini terlihat dengan masih adanya  pemadaman lisbik. Sistem prote*si tenaga lisfrik merupakan  sistem pengamanan pada peralatan-peralatan yang terpasang  pada sistem tenaga listrik, seperti  generator,  busbar, tfansformator, saluran  udara  tegangan tinggi, saluran kabel bawah tandL dan lain sebagainya  terhadap kondisi abnormal operasi sistem tenaga listuik tersebut. Fungsi sistem proteksi tenaga listrik  yaitu : 1. Memutuskan  dan memisahkan hubungan sistem (trirying,) pada jaringan tuansmisi yang terganggu dan tidak terganggu dengan cepat, guna menjaga stabilitas, kontinuitas, pelayanan kerja dari sistem. 2. Mencegah  kerusakan peralatan-peralatan pada sistem tenaga listrik akibat terjadinya gangguan atau kondisi operasi sistem yang tidak  normal.
3. Mempersempit daerah yang tidak terganggu  sehingga  gangguan tidak melebar  pada  sistem yang lebih luas. 4. Mengamankan  manusia dari bahaya yang ditimbulkan oleh gangguan.
5. Mengisolasi area tenaga lisfrik akibat
atau sistem yang terganggu secepat mungkin dan sekecil mungkin. Semakin  cepat reaksi  perangkat prote*si yang digunakan maka akan semakin sedikitlah pengaruh gangguan kepada kemungkinan kerusakan  alat.
6. Memaksimalkan ketersedian listik untuk konsumen.
Untuk membatasi  luasnya  sistem tenaga listrik yang  terputus saat terjadi gangguan, maka sistem proteksi dibagi dalam zona-zoila
Jwnal llmiah  Foristek Yol 9, Na. l, Maret 2019
gatrgguan.  Sistem proteksi yang andal  adalah rele yang digunakan  harus  bekerja  sesuai  dengan  zona settingnya dao mampu mengamankan  zonffi)m masing-masing . Sistem pro{e}si dili4iau dari jmis daa  dalam pfiggunaffnoya hrris msmiliki syrat- syarat 1.trg pcntirg dalam pcagoperasianaya sehingga dapat betcrja sesuai dengan  fimgsioya seera  maksimal.
(distance relry), maka rele jarak relcy)adak akan b*trja Cortoh sedstma sistem prot*i mtuk jariagan scp*ti ditqinkan pada gamber 3 dibewah iai dimana PMT berfungsi untuk me,misahkan / menghubuagkar satu  bagiar jaringm dengan  bagian yaag lain, baik  jaringan dalam keadaan  nonnal mauprm dalrm  keadam tegoggu ksim&gim jariase ters6b$t d4at terdiri  dari satu PM? atar lebilr- Dalam  usaha  menkgkatkar keaadalan pe*yediaaa energi listrit kebutuhar  sistem  proteksi lerdiri  dari peralatan CT, PT, Rele  Proteksi,  PMT, Cdu daya Disampig  itu diperlukaa juga peralarm peadukung untuk kemudahm  operasi dta evalua<i terhadap  gangguan  seperti sistm reeorder, sistern scada dan  1atuF1ah.[61
rls , : lduil  r,,!s!. :i:--i I I  ii Rele jarak {d*tance  reloyl merupaka salab
safir jenis rele proteksi  yang  digunakan sebagai pengaman pada saluran  transmisi karena kernampuannya dalam menghilatgkan garyguatr (faalt clearing) dengan  cepat  dan penyetelanaya yang relattve mudah. Pada prinsiprya  rele jarak (di*tance reloy) adalah meaguktr nilai arus dan nilai tegangarr pada suatu titik tertentu sehingga diperoleh nilai impedansinya,  kenrudian  rnembandiagkannya  dengm uilai setting impedansi  teflenhr dari rele jarak (distance reloy,)  tersebut unfuk menentukan apakatr rele  bekerja atau tidak.  Fada SIITT terganggu,  maka rele jarak (distencg reloy) akaa melihat turunrrya impodasi  dsri SUT[, kemudian  rele jarak (disteace reby) pnr-  akan bekerjal2]
Gambar 2.  Rele larak  @istarce  Relry).
Surnber  : Gardu Induk Sidera.
Rele jarak (distonee relay) akaar  bekerja dengan cara meiubandingkan  impedansi gangguan yang  terukur dengan settiag impedansi pada rele jarak (dista*ee relty), da*gao.ketentuar : 1. Jika nilai impedansi gangguan lebih kecil dai pada  setting  impedmsi rele jarak (distance relry), rnaka rele jarak {distance reby) akm bekerja.
2. ltka  nilai irnpedansi  g@gguan lebih  besar atau sama  dengan  setting  impedansi rele jarak T;_r tTj Gambr l. ZonaPtoteksi. f:txf
Gambar 3. Blok  Diagram  Rele Jarak @istanee ki"l,)- Sumber : Materi Pust Perdidikan Dan Pelatihan PT. PLN {ksere}-
Tingkat4inght waktu kerja diaatara beberapa rclc {time  CradinC}  tliperl:rkan  agar rele jarak dapat memberikan baehry protectian-  Tirne grading dapt dic*pai dengan metode distance4me (gambar  4), dimana jika semakin dekat jarak gargguan atau hub'rng singkat dengan jarak rele maka waktu kerjaaya  semakin cepat atau  bahka* tidak ada perlambatan  waktu, sebaliknya jika semakia jauh titik gangguatr  dengan rele maka waktu  kerjanya  semakin lama.  Metode definite-distanee, dimana sepanjang jarak jaagkauan prote*si, waktu kerja rele tdop da, dari jarak jangkau  yang  $etu {ne&ya$h}ng  kejarak jangkau rcna, kemudiaa mih se€ara bertingl€t
(eambar  5).[2] Atc
I t ,,i !.5
Gambar  4. Metode distawe-t*ne.
CMJni,r  +
Gambar 5. Metode  defenitif-time.
Hubung singkat  adalah terjadinya  hubungan penghantar  bertegangan atau penghantar tidak trertegangan secara  langsung melalui media (resistor/beban) yang tidak semestiny4 sehingga terjadi  alLan  arus yang tidak normal  (sangat besar). Hubung  singkat  merupakan salah  satu jenis gangguan yang sering terjadi pada  suatu  sistem  tenaga iistrik, baik itu hubung singkat antara kawat phasa ketanah maupun  hubung singkat  antara  karilat  yang berbeda phasanya. Arus hubung  singkat yang begitu besar sangat membahayakan  peralatan,  sehingga  uutuk mengamaokan peralatan dari kerusakan yang di timbulkan  akibat  dari arus hubung singkat, maka hubungan kelistrikan  pada daerah yang terganggu perlu diputuskan  dengan  peralatan  perrutus tenaga (PMT) atau circuit  breaker  (CB).[7]
-:+=r -ii_r'- r- .J --1 --; -i r--- r # b- Gangguan  Berdasarkan Analisa Hubmg Singkat Adalah:
1. Simetri  atau  seimbaag,  gangguannya  terdiri dari :
a) Tiga phasa (3e)
b) Tiga phasa ketanah (3e-N) 2. Tidak simetri atau  tak seimbang gangguannya terdiri  dari :
a) Duaphasa  (2e)  tanpatanah
b) Dua phasa ketanah (2e-N)
c) Satu phasa ketanah (Ic-N)

## II. METODE PENELITIAN
Sebelum menghifung arus hubung singkat pada sebuah sistem  tenaga listril perlu diketahui dala (P), arus yang mengalir pada  saluran  transmisi (/), impedansi  saluran  dengan  panjang sebenamya
(Z), tegangan sisi primer (Yr) dan tegangan  sisi sekunder (7"). Persamaan )ang dapat digunakan untuk  menghitung nilai-nilai tersebut  adalah sebagai
berilrrt :
Q sir I I I ':' t -:l +:-: . --. I -fl
Gambar 6.  Gangguan Hubung  Singkat  (a) HS. 3 Phasa, {b) HS. 3 Phasa-N, (c) HS. 2 Phas4  (d) HS. 2
Phasa-N, (e) HS. 1 Phasa-N.
Ada beberapa  macam  gangguan, diantaranya yaitu : a. Gangguan  Berdasarkan Lamanya  Gaagguaa
l. Gangguan  Permanen
Gangguan yang  bersifat peilnanen dapat disebabkan oleh kerusakar  peralatan sehingga  gangguaa ter$ebut baru hilang setelah kerusakan tersebut diperbaiki atau karena ada sesuatu )"ng menggrnggu secara permanen. Contoh gangguan tersebut adalah gangguan hubung singkat, belitan uafo,
tembus isolasi dan  adanya kawat  yang putus.
2. Gangguan Temporer
Merupakan gangguarl yang terjadi dalam walrtu singkat sqia dimana  kemudian sistem kembali dalam  keadaan normal.
Gambar 7. Segitiga Daya. P =Sxcos9...........,... .......(l) r-P lN =  --=----'-'----: .........,..-.......i-l " V3xyxcoso a - @+ix)xt L = =- .....................t3) Nilsi D6qr
Perhitungan arus hubung  singkat  pada sebuah sistem tenaga listrik adalah  sebagai berikut : a- Menghitung besar impedansi sumb (2.).
- tegangan d.uoz 1kv1z Lffibn  -
dayad6ar(MVA) ..-...-..  t1
b. Merghitung  impedansi trafo tenaga (21). Impedansi  urutan positiFnegatif (X11:Xp)
d tegangmdxarz (kv)2 zr = -'---:-:--' x X,"7. (reaktansi  trafo).(5) ' daya d6ar (MVA)
Impedansi  urutan nol (Xp)
Impedansi  urutan nol ini didapat deagan memperhatikan  data trafo tenaga itu sendiri yaitu dengan melihat kapasitas belitan delta yang ada dalam trafo itu:
1. Untuk  trafo tenaga  dengan  hubungan belitan A/Y dimaua  kapasitas belitan  deta sarqra besar dengan  kapasitas belitan  Y, maka; Zra =Zrt .........'.....^(6) r I
2. Uutuk trafo ta*ga dengan belitaa Yyd dimaua kryasitas belitan  delta (d) biasmya sryertiga dari kapasitas belitan Y (behte yaEC dipakai rm&rk  meayalurtm da5a" s€daogkm belitan detta ietap ada di dalam tetapi tida&  dikeluartan  keouali satu terminal
delta uaaft dihah*an),  maku
Z7s=3X,
.....-....-.--(D 3. Unnrk  trafo  teo4ga &ngan huburgan Yy dan tidak mempunyai belitan delta di dalmnp, maka  bcsarnya Xphltisar antea 9 dd 14 Xr:r.
ZT a = 10?rr.r """"'-" (8)
c. Merghirnag
salurrr  transrdsi.
Impedami salirrryr transmisi dihitung t€rgaahrog dari besarnya irpedarci  peitiluneter saluraa transcrisi  yang  digunakaq  dimana  besar nilainya ditentukan dari konfigurasi tiang yang digunaka rmtuk jaingan saltran udara tegmgan tinggi (SUTO  ateu jenis konftrktor unulk jryingm ransrrisi- B€rikut persamaan  )Eng digunakan:
7 -&!&xptrniang saluransekrarnya {l} .(9)
d- Mengibmg impedmsi  ekivalen juingm-
Pahiamgm Zleq  dan Z2eq : ZPq = Z2eQ = Ze * 271* Zlsaluran taumisi......
........-..........(10)
PerhihnganZseq:
Zaeq = 26 * 38s + 26 saluran transmisi ------(lU
UaCIk  gmgguan  huh,ttlg singht sanl pbasa kctanah dapat dilihsf Fda gambar dibwah ini : L ,oll Gambar 8. GmgguanHuhmg  Singkat Satu Phasa Ketanah.
- 3*Yprr -...-..il2\ I sotu pl-to het*r;olh : 4 *-* zr.n**o.,
Rele jarak (distawe  rel4y,l merupkan si$em proteksi  yang paling utma pda sahrrm irmseisi.
Frinsip kerjarele jrak yaitu mengukrrr impcdffii (A transmisi dikgi mmjadi behsep da€rsb calrrrpr yaitu zona -1, zoawZ, zua-3, serta dilengkryi juga dengm t€lcgotcksi {TP) agar prot€hi bekerja  selalu cqat dan scletif di dalam dasrah pmgsmaanya
T-' i-------;;----- I *'"i I
Gambar 9. Daer*r pengaman rele janak (distawe  relry)-
Dalm perancamgxn de ffilisa sebuah sistrm tenaga ftsftih s€buah so$woe saagat dibutubkan unfik merrpresqtasikan kondisi real sehlum sebuah  sistm dirEali$asikan.
Sbftwwe ETAP (ilee*ic  1Yo**w *nd Analysh Frosrerrr) 12.6.& mentpkm sal& sdu  s$a,are aplikasi lmg diggtr8h rmtuk mensimulasikan sistem tenage lisrt, ,Sdhs@e ETAP @eern-c
Trsxiex erd Ar*lpis 12-6.0. mampu bekerja dalam keadaao $l*e ur$r* simulasi tina&  listrih dan oaline uatuk peagelolaan  deta real-time atal digurakan unfirk mengmdalikan sistwr  seeea real- time- Fi[r yang tcralryfi  di ddman pu km*cm{tr&€au auttra lais frtr png digumkan uat* mmgrylisa penhqkitm tcnaga liscrilg $istm tranirnisi maupu sistm distibusi tenaga lisaik Analisa  sistem  t€ilaga listik 1ang dapat ,lilakrrten Sofiw*e ETAP (Elee*ic Trawie* and Awllxis  Pragran)12-6.& ailtsa lain  : malis alira dzre' analisa h&urg singkat, staftisg motor, koordinci rele prote.ksi,  analisa  kcstabitan tansim, dan lain-lain.  Dalam  mmganalisa  sistem tenaga Ii$rik, sirdu  diagram saluan tunggal  (single line diagrar*) merupalcan notasi  yartg disederlwmlcan unttrk sebuah si$ern tenaga lisik liga phssa Sekgai
ganti dari saluran tip phasa yang torpisah,  digunakanlah sehuah konduktor.
Adapun  diagram alir (fiowchart)  penelitian ini tersaji pada gambar 10.
/ Pc'*eE: ,/ / l.  tur^  Strnlhrio.edfl
/
r/ 2. D.E  TldtolE
/ 3. hb&l6nTNnmi'r / 12. Pl:*r: I . Ai6na tfrs&nri  Sudq  ((]tl\@r6, 2.IlilWlj@qiT's{(rctor 3. Htotrs &:F&ri SatudntBnsilri 4-  HnunE IDp&.i  *ivsl.nrdrFn 5, qltulg  s Fubuna Sln# S.tu tus  Kolrd 6. I lnrna  Scnins wlh  Un* 3.L Jr6k fDtt@ R.!a)
Gambar 10. Diagram Alk (floutchart).

## III. IIASIL DAN PEMBAHASAN
Date  Sumber (Generrtor) Tabel 1. Data Sumber (Generator) Pada
Sumber : Pembangkit Lisfik Tenaga Air (PLTA) Poso Energy.

## I)eta Trensformator
Tabel 2. Data Transformator Dari Beberapa
Data Seluren Trenrmisi Tabel 3. Data Saluran Transmisi Yang
Menghubungkan GI Pamona-Gl Poso.
Tabel 4. Data Saluran Transmisi  Yang Menghubungkan GI Poso-GI Sidera-
Tabel 5. Data Saluran Transmisi  Yang Menghubungkan GI Sidera-Gl  Tipo.
Tabel 6. Data Jenis Rele Jarak (Distanee  Relay)Yang Digunakaa Pada GI  PamonaDan  GI Poso.
?jrl,r iaiait (Dislauu R.ein') t:1:- Gardu Induk ?:'rinoui:r Fo,so Niereli NARI ABB fwe PCS9O? REL65O Pmteksi Foso Sidera Karakteristik Ouadrilateral Orradrileterel
Pola Peos*man
PITT PI]"TT
\r  rsEr,, r  6u, : Transmisi  Dan Jenis  Rele  Yang Digunakan
Tabel 7. Data  Jenis Rele Jarak (Distance Relq) Yang Dieunakan Pada GI Poso Dan GI Sidera.
ReIe Jsrak rDr.rtsade Srrar', It.B Gardr Induk Poso Sidtra Merek ABB MICOMATSTOM Tvpe REL65O P443 Ilroteksi Sidef,a Tipo Karakteristik ouadrilateral oradrilateral Pcla Pmsaman PtITT PUTT Sumber : Transmisi  Dan  Gardu Induk  (Tragi) Palu.
Tabel 8. Data Jenis Rele Jarak (Distanee Relcy) Yang
Digunakan Pada GI Sidera Dan GI Tipo.
Rele Jarak lDis'tante  Relm')
Item Gar<lu Induk Sitleln TiDo Merek MICOIvI AISTOM ABB Tlpe P443 REL67O Froteksi Tino Pasrrrskavtr Karalrenstik Ouadrilateral Oua&ilateral Pola  Pensaman PT]TT PI]TI
Sumber : Transmisi  Dan  Gardu Induk (Tragi)  Palu.
Perhitungan Arus dan Impedansi Gangguan Ilubung Singkat  Satu  Phasa Ketanah
Perhitungan arus gangguan hubung singkat sattr  phasa  ketanah pada saluran ffansmisi antara gardu induk sidera-gardu induk tipo dan persamaan yang  digunakan adalah persamaan (12). Berikut perhitungan  arus gangguan hubung  singkat satu phasa  ketanah pada  saluran  transmisi  antara gardu induk  sidera-gardu  induk tipo:
Tabel 9. Hasil Analisa  Perhitungan Arus Gangguan Hubung  Singkat Satu Phasa Ketanah.
Jnr'rk Genggumr
(o o) Arun Grnggllnn tItrbu*g Singkat
Sot[ Phasl Ketanah i-t)
GI  Sidem-GI  Tlrlo zo 2069_50 40 1989.56 60 1909.38 80 I 830_63 t00 't 713  98
Tabel I0.  Hasil  Analisa  Perhitungan  Impedansi
Gangguan Hubung  Singkat Satu PhasaKetanah
Jrrnk Garg$ran (oo) Impednllsi Gntlggrrtl Satu Phasa Eetflnall
{o)
GI Sidrr.-GI TiDo 30 72.48 4A Tabel I L Hasil  Analisa  Perhitungan Nilai Setting Rele Jarak (Distance Relay.
tdusi Setthq 7nm  I {0t ?dr  t  fi)t Zons  3 {0} Zl.t 21.e a) 73.t 7)" GI Si&a  -GI Tioo 17.566 3l_836 31.618 60.90{ Wrt'il Sritine  fr'| 0 0.,{ .8
Perhitungan Gangguan  Hubung  Singl<rt (Short Circuit Fault) daa Setting  Rele Jarak @istanee Relay) Pada Saluran Udara Tegangan  Tinggi (SUTTI Antara  Gardu Induk Sidera - Gardu
Induk Tipc Menggunakan Safiwarc ETAP (Eledrie  Trusieal and  Analysis Progam) 12.6.0.
' Untuk  menghitung arus gangguan  hubung singkat (short  circuit fault) pada  saluran udara tegangan tinggi  (SUTT) 150 kV artara  gardu  induk sidera-gmdu induk tipo yaitu membuat single line diagram dari  pusat pembangkit  sampai ke gardu induk tipo seperti dibawah ini :
?#'.s* Gambar 11. Single line diagram sistem sulteng pada
Softw ar e ET AP @lectric Trans ient and
Analys i s Pr o gr am) 12.6.0.
Shott Cttcuit Study Cose
Short Circuit  Shtdy Case (SCSC) menganalisa gangguan  hubung singkat tiga phas4  satu  phasa ke tanah, antar phasa dan dua phasa ke tanah pada sistem tenaga listrik. Program Short-Circuit dtbual
Jurnal llmiah  Foristek Yal 9, No. l, fuIaret 2019
Pada Software ETAP  (Electric Transient and Analysis Program)  12.6.0. menggunakan standar ANSIAEEE (seri C37) dan IEC (IEC 909 dan lainnya)  dalam menganalisa  gangguan hubung singkat yang bisa dipilih sesuai  dengan  keperluan. Untuk memulu short-circui,  Analisis maka  single line diagram (SLD) sistem  tenaga listrik digambarkan terlebih  dahulu  dengan memperhatikan data yang  akan diinput  seperti pada garnbar dibawah ini:
Metode  arus gang$xm  hubung singkat : isi sesuai  dengan data sezuai  dengan  petunjuk  gambar dibawah ini. Klik info kemudian isi data sesuai dengaa  data yang ada
Ilasil Simulasi Menggunekaa  Sofiwarc EitltP  (Ekdrtc Transient and Analysis Progrdn)
12.6.0.
Metode  aliran daya
Gambar 14. Hasil  Simulasi/,oad  Flow S*dy Case Pada Sofrware ETAP  (Electric Tratxient  and
Analys  is Pr ogram) 12.6.4.
Metode arus gangguan hubung  singkat *s"""" Gambar 15. Hasil  Simulasi load Flow Study Case Padz Sofiware W AP (Electric  Traraient and Analysis Program) 12.6.0.
Analisa  Gangguan Hubung Singkat Pada gardu induk sidera-gardu induk tipo, terlihat arus hubung singkat terbesar terjadi pada jenis gangguan hubung  singkat  satu phasa ketanah deagan jarak gangguan 2U/o dari panjang saluran sebesar 2069,50 A dan tslihat arus hubung singkat terkecil  terjadi pada jenis gangguan  hubung singkat satu  phasa ketanah denganjarak  gangguan  100% dari panjang  saluran  sebesar  1753,98 A. Berikut  grafik perbandingan arus gangguan  tvrhadap titik lokasi gafrggpa,rI k 6(&3di ffik tku - l&c@ b il bia @6r#i x@ W3,H"B. -:rw"- LVb (h . - 1d)>- ' seI* l$ .jj e ISJI  c*. Gambar 12.  DataShort  Circuit  Study  CasePada Soilwore ET AP (Electric  Trawient  and Analy is Program) 12.6.0.
Selanjutnya klik skndard kemudian isi data sesuai dengan  dafa yang ada.
9!e fud& &H6tu .kw @ hxMrv6&& &55'€h &M .* koE1@hh wtwcal&l@tu sb 16.2.@sre)dk gbr6azams*r*) F6IVO@aldr& ahd@k &stu'@
Gambar 13. DalaShort  Cireuit Study  CasePada SofiwoeETAP (Electric Trouient and Analysis Program) 12-6.0. * :s+!al*Sl!at4,9ql!Bi.r+ . i*i" "
6l Sidera-61 Tipo Perbandingan Hesil Perhitungan  Setting  Relt Jarak@istance Relry) Dengan Data Ililapangan. Tabel 13. Perbandingan Hasil  Perhitungan  Setting Rele Jarak (Distance Relay)Dengan  Data Dilapangan.
LokasiSttiry httrt huleksi Data }Insil Pn'hitungan i0| Dnla Terpasang di Lapangan {0) Z.t Z.s Z-tt Z.a GI Sidera4l Tipo Zom 1 l?.566 33.836 19.355 15.,140 TnnaZ 31.618 60.904 {3.056 6?.069 Zona  3
Perbandingan llasil Perhiturgar Settirg Rele Jarak  @istance Relcy,) Dengan Data PT. PLN. \trilayah Suluttenggo AP2B Sistem Minahasa  dan Sattware ETAP  @leurtc  Transient and Analysis Progam)LZ.6.0.
Tabel 14. Perbandingan Hasil  Perhitungan Manual  Dengan Data PT. PLN. Wilayah Suluttenggo AP2B Sistem Minahasa dan Sojlware FIIAP (El e ctri c Tr aw i e nt and  Analys is Pr ogr am)  12.6.0.
' Jrr*
Grlggurl (%) .{r8s C.!ggu.D NtrbBrg SiryIrt S*tu Plrsr Ketrmi (A) AmrGrngglllr flrbll[8 Siaglrl Ssilt Pirsi KetrMI (a) fDrt! PTIL$ ArusGsBggnrl It{bulg Sbgkrt
Sstu Pi.u
Ndrnatr (A) fn.t tr'TAD-l
GI Sid.n-GI Tipo 6ISiltn-GITho
GI Sidrn-GI Tho l0 1069.50 6:9.5 t630 40 t989.56 605.58 t6t0 60 1909.36 1579.55 t5E0 60 ts30.6J 540.6S 1550 100 lt53_98 l5l0 t510
Gardu lrduk Sidera-Gardu Induk Tipo t0 10 60 30 t@ ,elsti$ JrrikGalgge!(at )
Gambar 18. Gratik Perbandingan Hasil Perhitungan Manual Dengan Data PT. PLN. Wilayah  Suluttenggo AP2B Sistem Minahasa daa Software ET AP (Electrie  Trawient and Analysis  Program)12.6.0.
Pada gambar  18. menunjukkan perbandingan hasil  perhifungan  manual nilai arus  gangguan hubung singkat  satu phasa  ketanah dengan data PT. PLN. Wilayah Suluttenggo AP2B Sistem  Minahasa dan
r3 ?*
iE 5E i.{ 2000 19$ 1900 1850 1800 - 1750
1700 02040trE01s
P.!t.fuJ$*Gry.n(xI
Gambar 16. Grafik Perbaadiagan Jarak  Gangguan Terhadap Arus Gangguan Satu Phasa Ketanah.
Analisa Setting  Rele Jarak  @Nance Retay) Berdasarkan Perhitungan Gangguan  Ilubung Singkat.
crmu Bata Pts_r\eslI af,r_l i ;;*;--"' - clRDlNuEo I +  6rtu Grpr Eft  sts Berdasarkan hasil perhitungan gangguan
hubung  singkat,  setting rele jxak{distance relay) pada gardu  induk sidera-gardu induk  tipo" dapat dilihatpadatabel 10.
Tabel 12. Hasil Perbandrngan  2""6;,,* dengan Z*orr* Pada GI Sidera-Gl  Tipo.
Gardu Indt& Sldera-Gildu Itxluk Tipo Lokrsi G{luguan (oo) Jelis Gxlgg-uilI k (o) Zsd&s (0) Ket. 7llrw 0prelr 20 Sah  Pfusa Ke Tanal 72,48 93,56 Operati Zoua-lr 40 Satu  Phasa Ke lanalr 75.39 93,J6 Operati Zola-lr 50 Satu  Phasa Ke Taml 7S.55 93.56 Operate Zolalr 80 Satu  Pbasa Ke  Tanah 81,93 93,56 Opemle Zom-la 100 Satu Plusa Ke Truh 85.51 I 14,04 OpeIaIe Zona-2.r :< A -  :@c i1 ii r 5$s ts! ! I ,*"* =: ism L: + cuffa* r z. laneka#lll'u pror"t .i *fri r* @istance  Relay) PadaGI  Sidera-Gl  Tipo.
hasil simulasi Sofiware E:IAP  (Electric Transient and Analjtsis Progran)12.5.0.  Jika dilihat dari  hasil perhitungan mauual nilai arus gangguan  hubung singkat  satu phasa  ketanah dengan  data PT. PLN. S/ilayah Suluttenggo AP2B Sistem Minatnsa dan hasil simulasi Sofiware ETAP (Electric Trawient and Analysis  Program)12.6.0.,  perhitungan manual lebih besar dari pada  data yang dimiliki oleh  PT. PLN. Wilayah Suluttenggo AP2B Sistem  Minahasa dan hasil  simulasi SoftwoeETAP (Electrie  Transient and  Analyis Program)12.6.0., karena kami mengabaikan nilai  rugi-rugi saluran transmisi dimana nilai yang dimiliki rugi-rugi PT. PLN. Wilayah Suluttenggo  AP2B Sistem Minahasa yaitu 2a/v3o/o.
IV. KESMIPI]LANDANSARAN
Arus gangguan hubung  singkat tsrbesar terjadi pada jenis gangguan hubung  singkat satu phasa ketanah dengan jarak lokasi  gangguan  207o sebesar 2069,50 A, dan  arus gangguan hubung singkat terkecil  terjadi pada jenis gangguan  hubung singkat satu  phasa k€tanah dengan jarak  lokasi ganggu{ur l00o/o  sebesar  1753,98 A. Hal ini sesuai  dengan teori yang  ada, bahwa jarak berpengaruh terhadap gangguan hubung  singkat,  baik  gangguan satu phasa ketanah, dan delgan adanya perhituogan  hasil setting rele jarak (d.istance reloy),maka untuk mna 1 nilai 4"u"g-r yaittt 17,566 O dan nilai 4*aga yaitu 33,836 Cl,  sedangkan untuk  zona 2 nilai ZstuB-1yaifir  31,618 a dan nilai  Zs.tiog* yaitu  60,904 o.

## I}AFTARPUSTAKA
Adrianus Tendeng dan Yulius, S.P., l995,"Evaluasi  Sistem  Proteksi Jaringan Tegangan  150 KI/ Tell*Bakaru", Program Teknik Tenaga ListrikFakultas  Teknilq Jurusan Elekho Teknih Universitas Hasanuddin  Ujung Pandang.
B.Ravindranath dan M. Chander.,  1997,  "Power
System Protection ond Switchgear ". C.Russell Mason.,  1956,  "The Art and Science of P r ot e ctiv e Rel rying *. Junapth4 Adrianto. S., 2A15, "Analisis Gangguan  Habung Singkat Untuk Setting Distance Relay  Pada SATT 150 KV Antora GI Pamona-GlS#era",Jurusan Teknik Elekfro,
Fakultas Teknih Universitas  Tadulako,  Palu. Nopransi,  S., 2011, "Koordinasi  Setting  Relay Jarak pada Transmisi bA KIl PLTU  2 SULW
2x 25 MW", Iurusan Teknik Elektro-FT, Universitas  Samratulangi,  Manado. PT. PLN (persero)  Pusat Pendidikan dan Pelatihan "Monitoring Peralatan Gardu  Induk dan  Sistem Pelapor4  Halaman 285-329.
Steveuson, William D-, 1996, "Analisis Sistem
Tenaga Zrsrrut",Edisi 4, Terjematran  Kamal Idris, Jakarta  : Erlangga.
Tanzil, RA., 2011, "Seonning Dan Resetting Distance Reloy Pada Penghanlar  150 KY
Kudus Arah Jehtlo", Media Elektrika Jurusan Teknik Elektro,  Universitas Muhammadiyah
Semarang, Vol. 4No.2. tl t8I tll t2l t3l
t41
t5l
t61