## PENGARUH KEDALAMAN TERHADAP TAHANAN PENTANAHAN DI AREA RUSUNAWA KAMPUS UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
Nita Nurdiana 1 , Alimin Nurdin 2 , Dewa Aditya Putra Yoga 3
Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas PGRI Palembang
Email: nurdiana78@univpgri-palembang.ac.id , aliminnurdin@univpgri-palembang.ac.id , dewaaditya33@gmail.com
ABSTRAK  Nilai  tahanan  pentanahan  dipengaruhi  oleh  kedalaman    penanaman  elektroda. Penelitian  ini  pengukuran  dilakukan  di  Rusunawa  Universitas  PGRI  Palembang  dengan menggunakan  metoda  tiga  titik  dengan  menanamkan  batang  elektroda  pada  kedalaman  berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk megetahui besarnya nilai pentanahan yang ada di daerah Rusunawa tersebut.  Hasil  penelitian  ini  menunjukka  bahwa  hasil  pengukuran  dan  perhitungan  menunjukkan semakin  dalam  elektroda  ditanamkan  maka  akan  semakin  nilai  tahanan  jenis  tanahnya  sehingga nilai tahanan pentanahannya juga semakin kecil
Kata Kunci : elektroda, pentanahan, Metode Tiga Titik, tahanan pentanahan,
ABSTRACT Earth  resistance  value  is  obtained  for  electrode  implantation  In  this  study  the measurement of earth resistance was carried out in the Rusunawa area of the PGRI University of Palembang.  This  study  aims  to  determine  the  amount  of  grounding  in  the  Rusunawa  area.  The results of this study indicate that the results of measurements and calculations show the deeper the electrodes are implanted, the more the resistivity value of the soil type so that the earth resistivity is also smaller
Keywords : electrode, Groundin, three-point methode, grounding resistance.

## PENDAHULUAN
Sistem  pentanahan  merupakan  suatu  sistem  dimana  adanya  sambungan  antara  suatu peralatan listrik atau titik netral dengan bumi baik secara langsung maupun melalui impedansi. Pada  sistem  pentanahan    penting  yang  harus  diperhatikan  yaitu  tahanan  pada  elektroda pentanahan, kondisi tanah, dan tahanan dari tanah di sekitar elektroda pentanahan.
Rusunawa Universitas PGRI Palembang merupakan suatu bangunan yang dimanfaatkan sebagai tempat tinggal yang di khususkan bagi para mahasiswa dari luar daerah. Bangunan ini berupa  bnagunan  bertingkat    dua  lantai.  Bangunan  bertingkat  dinilai  cenderung  rawan  dalam ganguan alam seperti sambaran petir.
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  nilai  tahanan  pentanahan  dengan menanamkan  elektroda batang pada tanah disekitar Rusunawa Universitas PGRI Palembang.

## TINJAUAN PUSTAKA
Peranan  sistem  pentanahan  atau  pembumian    sangatlah  dalam  suatu  sistem  proteksi. Pentanahan  yang  baik  tidak  hanya  dapat  mengamankan  peralatan  yang  menggunakan  sumber listrik, mengamankan komponen-komponen instalasi dari bahaya tegangan/arus abnormal tetapi juga dapat mengamankan manusia dari sengatan listrik. [1]

## Tahanan Pentanahan
Banyak  hal  yang  mempengaruhi  nilai  tahanan  pentanahan,  Menurut  Aris  Sunawar  [2] tahanan jenis tanah, batang pentanahan serta tahanan kontak antara batang pentanahan dengan tanah  mempengaruhi  nilai  pentanahan.    Dalam  penelitian  Muhammad  Taqiyyuddin  Alawiy [3] dan  Ahmad  Budiman  [4] , s emakin  kecil  nilai  tahanan  pembumian  maka  semakin  baik  sistem pembumiannya.  Pada  kondisi  tanah  tertentu,  nilai  tahanan  pembumian  juga  dipengaruhi  oleh kedalaman  penanaman  elektroda.    Menurut      Hutauruk  [5]  nilai  resistivitas  tanah  dapat bervariasi  dari  satu  tempat  ke  tempat  lain,  tergantung  pada  sifat-sifatnya.  Wahyono  [6]  dan penelitian Viki Salena [7]   berpendapat sistem pentanahan jenis batang ( rod ),  semakin dalam batang  pentanahan  ditanam  kedalam  tanah  semakin  kecil  nilai  tahanan  tanahnya.  Sehingga semakin  kecil  nilai  tahanan  pentanahan,  maka  pentanahan  tersebut  semakin  baik.    Sebagai pedoman dasar, tabel berikut berisi resistivitas tanah di Indonesia.
Tabel 1 Tahanan Jenis Tanah
No. Jenis Tanah Tahanan jenis tanah (ohm.meter ) 1. Tanah yang mengandung air garam 5 – 6 2. Rawa 30 3. Tanah liat 100 4. Pasir basah 200 5. Batu-batu kerikil basah 500 6. Pasir dan batu kerikil kering 1000 7. Batu 3000 Sumber : IEEE std 142-1991[8]

## Elektroda
Elektroda yang dapat digunakan dalam pengukuran pentanahan adalah elektroda batang, elektroda plat dan elektroda pita.

## Gambar 1. Macam-macam Bentuk Elektroda [9]
Metode Pengukuran Tahanan Jenis Tanah [10]
a. Metoda Empat Titik ( four -point methode)
Peralatan yang digunakan sebagai berikut:
 4 batang pentanahan rod
 1 buah ampere meter
 1 buah volt meter sumber daya AC
Cara penyambungan:
4 batang besi (sebut saja sebagai batang C1, P1, P2 dan C2) ditancapkan ke tanah dalam satu baris  dengan jarak  masing-masing a  meter.  Antara  P1  dan  P2  dipasang Voltmeter,  antara  C1
dan C2 disambungkan dengan Ampere meter dan sumber daya AC 110/220 VAC.
Gambar 2. Metode Empat Titik (Fluke Corporation)
Cara pengukuran:
Sambungkan  sumber  daya,  ukur  berapa  Ampere  arus   yang  mengalir  antara  C1  dan  C2, misalnya  I  Ampere.  Ukur  berapa  beda  potensial  antara  P1  dan  P2,  misalnya  V  (Volt). Masukkan besaran pada rumus:
ρ = 2 πaR dengan π = 3,14 a = jarak antara batang besi (m)

## b. Metoda Tiga Titik ( three-point methode)
Misalkan  tiga  buah  batang  pentanahan  dimana  batang  1  yang  tahanannya  hendak  diukur  dan batang-batang  2  dan  3  batang  pengentanahan  pembantu  yang  diketahui  tahanannya  (Fluke Corporation, 2017)seperti pada gambar 3.
Gambar 3. Metoda Tiga Titik

## METODOLOGI PENELITIAN
Untuk  mengetahui  apakah  tahanan  pentanahan  di  Rusunawa  sesuai  dengan  standar, maka  diperlukan  pengukuran  tahanan  pentanahan  tersebut.    Elektroda  yang  digunakan  pada pengukuran terbuat dari tembaga dengan diameter 4 mm yang dipasang vertikal atau ditanam di tanah Rusunawa dengan kondisi tanah kering.
Metode three  point  method  ( metode  pengukuran  3  titik),  dilakukan  dengan  urutan sebagai berikut :
1. Tanamlah satu batang elektroda dan dua buah elektroda kutub tanah batang penolong, yang terletak  pada  satu  garis  lurus  dengan  jarak  yang  sudah  ditentukan.  Dan  rangkai  seperti gambar berikut :

## Gambar 2. Metode fall of potential
2. Amati penunjukan ampere-meter dan volt-meter. Besar tahanan pentanahan adalah :

## R =

## Tahanan Pentanahan
Nilai  tahanan  pentanahan  dipengaruhi  oleh  tahanan  jenis  tanah  dan  metode  sistem pentanahannya.  Pada  penelitian  ini  penulis  juga  menghitung  ρ  (Rho)  massa  jenisnya  dengan metode driven rod dan metode schlumberger sebagai berikut :
1. Metode Driven Rod
: [ Ɩn ( ) – 1]  dan 2. Metode Schlumberger : ρ = – Dimana :
R = Tahanan Pembumian Elektroda Batang (ohm)
ρ = tahanan jenis tanah (ohm.m)
π = 3.14 atau (22/7) L = panjang elektroda (m) = jari-jari elektroda (m)

## ANALISA DAN PEMBAHASAN
Pengukuran  tahanan  pentanahan  bertujuan  untuk  mengetahui  besarnya  tahanan pentahanan dari beberapa kondisi tanah. Nilai tahanan pentanahan yang baik  yaitu 0 Ω - 5 Ω. Untuk nilai tahanan pentanahan di berbagai tempat itu berbeda sesuai dengan kondisi tanahnya.
Gambar 4 Rusunawa Universitas PGRI Palembang
Hasil pengukuran dilakukan pada tanah sekitar rusunawa dengan kedalaman bervariasi antar 0,8;1;1,2 meter.
Tabel 3. Hasil Pengukuran No. Kedalaman (meter) Hasil Ukur (Volt Meter) Hasil Ukur (Ampere Meter) 1. 0,8 2,19 volt 0,05 ampere 2. 1 1,75 volt 0,05 ampere 3. 1,2 1,45 volt 0,05 ampere
Untuk mendapatkan nilai pentanahan, terlebih dahulu dilakukan perhitungan nilai tahanan jenis. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.
Tabel 4. Hasil Penghitungan Tahanan Pentanahan dan Tahanan Jenis Tanahnya
No. Kedalaman (meter) Tahanan Jenis Tanahnya (Ohm.m) 1. 0,8 5,212 Ω.m 2. 1 4,165 Ω.m 3. 1,2 3,451 Ω.m
Dari  hasil  perhitungan  didapat    nilai  tahanan  jenis  tanah  pada  kedalaman  0,8  meter  sebesar 52,12  ohm.meter,  untuk  kedalaman  1  meter    sebesar  41,12  ohm.  meter    sedangkan  untuk kedalaman  1,2  1,2  meter  sebesar  34,51  ohm.meter.  Nilai  tahanan  pentanahan  yang  ada  di Rusunawa Universitas PGRI Palembang  dapat dilihat pada tabel 4. Semakin dalam penanaman batang elektroda maka akan semakin kecil nilai resistansi pentanahannya.
Tabel 4. Perbandingan Hasil Pengukuran dan Penghitungan Tahanan Pentanahan
No. Kedalaman (meter) Tahanan Pentanahan (Ohm) Pengukuran Perhitungan 1. 0,8 5 4,38 Ω 2. 1 4,2 3,5 Ω 3. 1,2 3,4 2,9 Ω

## KESIMPULAN
Tahanan jenis tanah memepengaruhi besarnya  nilai tahanan pentahanan. Besarnya tahanan jenis jenis tanah dipengaruhi oleh kedalaman penanaman batang elektroda. Semakin dalam elektroda batang ditanam maka semakin kecil pula nilai tahanan pentanahannya.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Mirwan  Mukmin PERBANDINGAN  NILAI  TAHANAN  PENTANAHAN  PADA  AREA REKLAMASI  PANTAI  (CITRALAND) Jurnal  MEKTRIK  Vol.  1  No.  1,  September 2014
[2] Aris Sunawar, Analisis Pengaruh Temperatur dan Kadar Garam  Terhadap Hambatan Jenis Tanah SETRUM – Volume 2, No. 1, Juni 2013 ISSN : 2301-4652
[3]  Muhammad  Taqiyyuddin  Alawiy, Pengaruh  Kedalaman  Penanaman  dan  Jarak  Elektroda Tambahan TerhadapNilai Tahanan Pembumian, Universitas Islam, Malang, . (2013).
[4]  Ahmad  Budiman,  2017. Analisa  Perbandingan  Tahanan  Pembumian  Peralatan  Elektroda Pasak  Pada  Gedung  Laboratorium  Teknik  Universitas  Borneo  Tarakan.  JNTE  Unand Vol 6 no 3 November 2017
[5]  Hutauruk,  T.S.  1999. Pengetanahan  Netral  Sistem  Tenaga  dan  PengetanahanPeralatan . Erlangga .
[6] Wahyono Pengaruh Kedalaman Elektroda batang Tunggal terhadap Nilai Pentanahan Pada Tanah Liat dan Soiltreatment Garam Eksergi Jurnal Teknik Energi Vol 8 No. 1 Januari 2012; 1 - 6
[7] Vicky Salamena. "PENGARUH KEDALAMAN
ELEKTRODA TERHADAP
PENGUKURAN  TAHANAN  JENIS:  TANAH,  PASIR  DAN  AIRLAUT  DI  PULAU AMBON DENGAN KONFIGURASI WENNER ALFA", JURNAL SIMETRIK, 2018
[8] IEEE Std 142-2007. IEEE Recommended Practice for Grounding of Industrial and Commercial Power Systems , (2007).
[9] Avianti, F. 2012. Pengujian Dan Analisa Tahanan Elektroda Pentanahan Dengan Metode 3 Kutub  Pada  Gtt  Bengkel  Listrik ,  Politeknik  Negeri  Malang,  Tugas    Akhir  Politeknik Negeri Malang, Malang.
[10] Fluke Corporation, 2017. Prinsip, Metode Pengujian dan Aplikasi.