## Audit Energi Listrik Di SMK Negeri 2 Pontianak

## Syahri
Jurusan Elekronika Industri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri No. 2 Pontianak syahri_st@yahoo.co.id
Abstract – Electrical  energy  is  very  important  in  the world  of  education.  It  is  very  operational  support  in learning at SMK Negeri 2 Pontianak. Equipment such as air  conditioning,  lighting  and  a  practice  that  is  a  lot  of equipment that consumes electrical energy.
This  is  a  waste  of  energy.  To  tackle  the  problem  of the  energy  efficiency.  One  of  the  methods  that  are  now used  for  efficient  energy  consumption  is  energy conservation. Energy conservation is the increase in the efficiency of energy use or energy saving process. In this process include the presence of an energy audit that is a technique  that  is  used  to  calculate  the  magnitude  of  the energy  consumption  in  buildings  and  identify  ways  to penghematannya.  On  the  study  of  energy  Audit  done  on the building practices of SMK Negeri 2 Pontianak
Activities  performed  include  Energy  Audits  Energy Audits  and  Detailed  Initial  i.e.  calculating  the  intensity of  energy  consumption  (IKE)  and  looking  for opportunities  in  energy  saving  building  practice  2-lane Country  SMK  electricity  into  one  substation  with  a capacity of installed 82.5 KVA
From research results, obtained by IKE on a building which does not use the AIR CONDITIONING that is the building  of  practice  techniques  of  automotive,  electrical engineering and electronics engineering with the highest IKE  3,18  kWh/m²/month,  this  value  includes  the categories  of  wastes  It  needs  to  be  done,  to  savings  in this  study,  after  saving  the  value  of  IKE  to  building practices  that  do  not  use  the  AIR  CONDITIONING  be 2.46  kWh/m²/month,  this  value  includes  the  requirement of efficient compliance with the standards of the Ministry of national education Republic of IKE Indonesia for the requirement of efficient is 1.67 – 2.50 kWh/m²/month
Keywords – Audit  Of  Energy,  Intensity  Of  Energy Consumption

## 1. Pendahuluan
Energi  memegang  peranan yang  sangat  penting  di berbagai segala sektor, antara lain; sektor industri, sektor bangunan komersial, sektor pendidikan, dan transportasi. Penghematan  penggunaan  energi  merupakan  tindakan yang sangat bijaksana dan sangat penting untuk menekan biaya  produksi  atau  operasi  yang  menggunakan  energi listrik,  sehingga  dengan  penggunaan  energi  yang  efektif dan efisien diharapkan dapat menaikan produktivitas dan daya  saing  produk  atau  penghematan  biaya  jasa  yang dikeluarkan. Pada sektor Pendidikan menengah kejuruan tentu  memerlukan  lampu  untuk  penerangan,  AC  untuk pendingin  ruang  dan  peralatan  praktik  untuk  saran
praktik  peserta  didik,  melakukan  penghemat  energi listrik pada lampu penerangan, AC dan peralatan praktik yang  digunakan  tentu  sangat  menguntungkan  bagi pengguna energi listrik dan bagi Pemerintahan
Audit  energi  adalah  teknik  untuk  menghitung Intensitas  Konsumsi  Energi  (IKE)  dan  mengidentifikasi potensi-potensi penghematan energi.Nilai IKE memberikan  gambaran  besarnya  efisiensi  penggunaan energi  listrik.  Penelitian  tentang  audit  energi  menjadi objek  yang  sangat  menarik  bagi  banyak peneliti diantaranya Jati  Untoro  dan  kawan-kawan  2014  yang melakukan  penelitian  tentang  audit  energi  pada  Sistem Peralatan Listrik di Gedung Pelayanan Unila [9] SMK  Negeri  2  Pontianakberdiri  diatas lahan seluas
6 .450 m 2 dan luas bangunan 5.200,5 m 2 ,  yang  terdiri dari  gedung  administrasi  dan  ruang  teori  di  satu  lahan dan  gedung  praktik  di  lahan  lainya  dengan  rincian gedung  praktik  1)  gedung  praktik  otomotif;  teknik kendaraan  ringan,  teknik  sepeda  motor  dan  teknik permesinan,  2)  gedung  praktik  listrik;  teknik  instalasi tenaga  listrik  dan  teknik  otomasi  industri,  3)  gedung praktik  elektronika;  teknik  audio  video  dan  teknik elektronika  industri, 4 ) gedung  praktik  broadcasting dan 5) gedung studio SMK TV.
Kapasitas daya listrik terpasang  di gedung praktik SMK  Negeri  2  Pontianak adalah sebesar 82,5KVA dan digolongkan sebagai tarif S2. Penggunaan energy listrik di gedung  praktik  SMK  Negeri  2  Pontianak sebagian besar  untuk mensuplai perangkat keras di 5 gedung praktik  SMK  Negeri  2  Pontianak  berupa peralatan, penerangan ruang dan pendingin di  dalam ruang yang beroperasi mencapai 7 jam.
Pemakaian energy listrik di gedung  praktik  SMK Negeri 2 Pontianak relatif cukup besar dan menunjukkan adanya peningkatan dari tahun  ketahun. Pada  tahun 2012 tagihan  listrik adalah sebesar Rp. 49.022.455,- sementara  pada  tahun 2013 sebesar Rp. 55.545.030,- Disini terlihat adanya peningkatan sebesar 13,31%.Pada tahun 2014 tagihan listrik adalah semakin besar yaitu Rp. 82.579.371,-Di  sini  terjadi  peningkatan tagihan yaitu  sebesar32,74%, dibandingkan  tahun 2013.Untuk  itu  perlu  dilakukan  evaluasi  pemakian  listrik yang semakin meningkat.
Dari  beberapa  faktor  yang  melatar  belakangi  perlu dilakukannya  audit  energi  listrik  pada  gedung  praktik SMK Negeri 2 Pontianak dapat dirumuskan antara lain :  Seberapa besar IKE  listrik  dan kualitas  listrik digedung  praktik  SMK  Negeri  2  Pontianak untuk meningkatkan efisiensi energi listrik.
 Sumber apa  yang  membuat pemborosan  penggunaan energi  listrik di Gedung praktik  SMK  Negeri  2 Pontianak.
 Solusi yang  dapat  dilakukan  untuk  peluang penghematan energi (PHE).
2. AuditEnergi
Pada  hakekatnya  telah  diketahui  bahwa  efiseinsi energi  merupakan  bagian  dari  konservasi  energi.  Dalam kebijakan  energi  nasional  disebutkan  bahwa  konservasi energi  merupakan  upaya  yang  sistimatis  terencana  dan terpadu  guna  melestarikan  sumberdaya  energi  dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya Audit energy adalah suatu analisis  terhadap konsumsi energy dalam sebuah system yang  menggunakan energi, seperti gedung  bertingkat, pabrik dan  sebagainya. Hasil dari audit energy adalah laporan tentang bagian yang mengalami pemborosan energi. Umumnya bentuk energy yang diaudit adalah energy listrik  dan energi dalam bentuk bahan bakar.
Monitoring pemakaian energy secara teratur merupakan keharusan untuk mengetahui besarnya energy yang digunakan pada setiap bagian operasi selama selang waktu tertentu. Dengan demikian usaha-usaha penghematan dapat dilakukan. [1]
2.1. Konsep Audit Energi
Audit energi merupakan usaha atau kegiatan untuk mengidentifikasikan jenis dan besaran energi yang digunakan pada bagian- bagian operasi suatu industri/pabrik atau bangunan dan mencoba mengidentifikasikan kemungkinan penghematan energi. Sasaran dari audit energi adalah untuk mencari cara mengurangi konsumsi energi persatuan output dan mengurangi biaya operasi.Untuk mengukur besarnya efisiensi penghematan digunakan parameter Benefit Cost Ratio(BCR)  yang didefinisikan sebagai [1].
= . . (1)
Dimana :
=biaya energi tahunan, satuan uang =potensienergi tahunan, satuan uang, %dari hargaE = realisasibiayaenergiyangdapat dihemat,%dari hargaa
=biayarealisasi, satuan uang
2.2. Intensitas Konsumsi Energi (IKE) gedung
Intensitas    Konsumsi
Energi (IKE)      listrik merupakan      istilah yang  digunakan untuk mengetahui besarnya pemakaian energi pada suatu sistem (bangunan). Namun energi yang dimaksudkan dalam hal ini adalah energi listrik. Pada hakekatnya Intensitas Konsumsi Energi  ini adalah hasil  bagi antara  konsumsi energi  total  selama  periode  tertentu (satu  tahun)  dengan luasan  bangunan. Satuan IKE adalah  kWh/m 2 pertahun. Dan pemakaian IKE ini telah  ditetapkan  di  berbagai negara antara lain ASEAN dan APEC.
Menurut  pedoman  pelaksanaan konservasi energi listrik dan  pengawasannya di    Lingkungan    Departemen Pendidikan  Nasional  (Teknik    Audit    Energi        Diknas [6]  dalam    menentukan    prestasi  penghematan    energi. Untuk  gedung  kantor dan  bangunan gedung  komersial dapat mengacu    kepada    standar    nilai    IKE    yang diperlihatkan pada tabel
Tabel 1.Standar IKE Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia[2] Kreteria Ruang ber-AC (kWh/M 2 //bln) Ruang tanpa AC (kWh/M 2 //bln) Sangat Efisien Efisien Cukup Efisien Agak Boros Boros Sangat Boros 4,17 – 7,92 7,92 – 12,08 12,08 – 14,58 14,58 – 19,17 19,17 – 23,75 23,75 – 37,5 0,84 – 1,67 1,67 – 2,5 - - 2,5 – 3,34 3,34 – 4,17
Audit    energi    rinci    dapat    dilakukan  bilamana    nilai IKE  yang  diperoleh  lebih besar  dari  target  nilai  IKE standar  seperti yang dicantumkan di atas.
Adapun perhitungan dariIKE sebagai berikut:

## = ℎ

## 2.3. Macam-macam Audit Energi
Jenis dari Audit energi bukanhanya  satu jenis saja melainkan audit energi ada bermacam-macam jenis dimana tiap jenis memiliki fungsi masing-masing

## a) Audit berjalan(Walking audit)
Walking audit ini sering disebut dengan mini audit. Audit yang  dilakukan  secara  sederhana, tanpa perhitungan yang rinci,hanya melakukan analisis secara  sederhana. Umumnya focus dari audit ini adalah pada bidang perawatan dan penghematan yang tidak terlalu memerlukan biaya investasi yang besar.

## b) Audit pendahuluan (Preliminaryaudit)
Audit yang  hanyadilakukan  pada  bagian    vital  saja. Analisa didapat dengan melakukan perhitungan yang cukup jelas.Audit  ini meliputi  indentifikasi mesin, analisis kondisi aktual,menghitung  konsumsi energi, menghitung pemborosan energi dan beberapa usulan c) Audit rinci (Detailed audit)
Audit energi yang dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh aspek yang mengkonsumsi energi listrik  beserta  semua  kemungkinan  penghematan yang dapat dilakukan. Biasanya dilakukan oleh lembaga auditoryang profesional dalam jangka waktu tertentu
d) Rencana pengelolaan energi dan tindakan implementasi (Energymanagement plan and implementation action)
Audit energi yang dilakukan adalah suatu alat dalam manajemen energi. Pada  dasarnya audit ini sama dengan detail edaudit, akan tetapi audit ini dilakukan secara  berkesinambungan, dalam jangka waktu yang cukup  lama.  Audit energi ini dimulai dengan membentuk  sebuah  organisasi  manajement energi. Hasil dar iaudit menjadi masukan utama bagi sistem
manajemen energi  untuk melakukan  pengaturan energi secara terpadu.
2.4. Analisa Peluang Hemat Energi
Apabila  peluang  hemat  energi  telah  diidentifikasi, selanjutnya perlu ditindaklanjuti dengan analisis peluang hemat energi  yaitu dengan cara membandingkan potensi perolehan hemat energi dengan biaya yang harus dibayar untuk  pelaksanaan  rencana  penghematan  energi  yang direkomendasikan.
Penghematan  energi  pada  bangunan  gedung  praktik SMK  Negeri  2  Pontianak    harus  tetap  memperhatikan kenyamanan  penghuni.  Analisis  peluang  hemat  energi dilakukan dengan usaha antara lain: a. Menekan penggunaan energi hingga sekecil mungkin (mengurangi daya terpasang/terpakai dan jam oprasi) b. Memperbaiki kinerja peralatan c. Menggunakan sumber energi yang murah
2.5. Perhitungan Konsumsi Energi
Besarnya  konsumsi  energi  listrik  dari  suatu  beban listrik dapat dihitung menggunakan rumus;
ℎ = . . .
1000
Dimana: = = ℎ = =

## 2.6. Eksisting SMK Negeri 2 Pontianak
Kondisi  eksisiting  Gedung  praktik  SMK  Negeri  2 Pontianak    meliputi penerangan,  air  condisioner dan peralatan  serta  fasilitas  penunjang  lain  yang  ada pada gedung  praktik  SMK  Negeri  2  Pontianak,  luas  gedung keseluruhan  sebesar  3049  m 2 dengan  jumlah  siswa  758 siswa dengan jam   kegiatan  yaitu; 07.00 - 15.00 dengan daya  listrik  terpasang  82,5  kVa  untuk  gedung  praktik dengan rincian seperti pada tabel
Tabel 2. Gedung Praktik SMK Negeri 2 Pontianak
Nama Gedung Praktik Luas Total (m 2 ) Studio SMK TV Teknik Otomotif Teknik Broadcasting Teknik Elektronika Teknik Listrik 121,5 1113 200 779 731,5
Penggunaan energi listrik  pada tahun 2014 pada Gedung praktik SMK Negeri 2 Pontianak dapat lihat pada tabel
Gambar 1. Diagram Alir Audit Energi
Tabel 3. Pemakaian Energi Listrik dan pembayaran rekening
tahun 2014 Awal Akhir Januari 11.355.791 11.364.137 8.346 6.586.594 Rp Pebruari 11.364.137 11.372.737 8.600 6.787.000 Rp Meret 11.372.737 11.381.600 8.863 6.994.507 Rp April 11.381.600 11.390.514 8.914 7.034.746 Rp Mei 11.390.514 11.399.461 8.947 7.060.783 Rp Juni 11.399.461 11.407.568 8.107 6.398.023 Rp Juli 11.407.568 11.415.805 8.237 6.500.593 Rp Agustus 11.415.805 11.424.297 8.492 6.701.788 Rp September 11.424.297 11.433.289 8.992 7.096.288 Rp Oktober 11.433.289 11.442.287 8.998 7.101.022 Rp Nopember 11.442.287 11.451.327 9.040 7.134.160 Rp Desember 11.451.327 11.460.430 9.103 7.183.867 Rp 104.639 82.579.371 Rp Jumlah Yang dibayar Bulan Stand Meter Daya Terpakai (KWH)

## 3. Hasil Dan Pembahasan

## a. Gedung studio SMK TV
Tabel 4. Pemakaian energi listrik pada gedung studio SMK TV
Penggunaan Energi Besar energi perbulan Presentase penggunaan energi Pencahayaan Peralatan 108,34 9,61 623,57 55,30 AC 395,71 35,09 Jumlah 1127,62 100,00
Gambar 2.grafik penggunaan energi listrik pada gedung studio SMK TV

## b. Gedung praktik teknik otomotif
Tabel 5. Pemakaian energi listrik pada gedung praktik teknik Otomotif Penggunaan Energi Besar energi perbulan Presentase penggunaan energi Pencahayaan Peralatan 355,92 8,00 4091,83 92,00 Jumlah 4447,75 100,00
Gambar 3.grafik penggunaan energi listrik pada gedung praktik teknik otomotif

## c. Gedung praktik teknik broadcasting
Tabel 6. Pemakaian energi listrik pada gedung praktik
broadcasting Penggunaan Energi Besar energi perbulan Presentase penggunaan energi Pencahayaan Peralatan AC 337,08 19,27 970,22 55,45 442,37 25,28 Jumlah 1749,67 100,00
Gambar 4.grafik penggunaan energi listrik pada gedung praktik teknik broadcasting
d. Gedung praktik teknik elektronika
Tabel 7. Pemakaian energi listrik pada gedung praktik teknik elektronika Penggunaan Energi Besar energi perbulan Presentase penggunaan energi Pencahayaan Peralatan 353,34 29,48 845,06 70,52 Jumlah 1198,4 100,00
Gambar 5.grafik penggunaan energi listrik pada gedung praktik teknik elektronika
9,61 % 35,09 % 55,30 % Penggunaan Energi Listrik di Gedung Studio SMK TV
8% 92% Penggunaan Energi Listrik di Gedung praktik teknik otomotif

## 3. Hasil Dan Pembahasan

## a. Gedung studio SMK TV
Tabel 4. Pemakaian energi listrik pada gedung studio SMK TV
Penggunaan Energi Besar energi perbulan Presentase penggunaan energi Pencahayaan Peralatan 108,34 9,61 623,57 55,30 AC 395,71 35,09 Jumlah 1127,62 100,00
Gambar 2.grafik penggunaan energi listrik pada gedung studio SMK TV

## b. Gedung praktik teknik otomotif
Tabel 5. Pemakaian energi listrik pada gedung praktik teknik Otomotif Penggunaan Energi Besar energi perbulan Presentase penggunaan energi Pencahayaan Peralatan 355,92 8,00 4091,83 92,00 Jumlah 4447,75 100,00
Gambar 3.grafik penggunaan energi listrik pada gedung praktik teknik otomotif

## c. Gedung praktik teknik broadcasting
Tabel 6. Pemakaian energi listrik pada gedung praktik
broadcasting Penggunaan Energi Besar energi perbulan Presentase penggunaan energi Pencahayaan Peralatan AC 337,08 19,27 970,22 55,45 442,37 25,28 Jumlah 1749,67 100,00
Gambar 4.grafik penggunaan energi listrik pada gedung praktik teknik broadcasting
d. Gedung praktik teknik elektronika
Tabel 7. Pemakaian energi listrik pada gedung praktik teknik elektronika Penggunaan Energi Besar energi perbulan Presentase penggunaan energi Pencahayaan Peralatan 353,34 29,48 845,06 70,52 Jumlah 1198,4 100,00
Gambar 5.grafik penggunaan energi listrik pada gedung praktik teknik elektronika
35,09 % Penggunaan Energi Listrik di Gedung Studio SMK TV Pencahayaan AC Peralatan Penggunaan Energi Listrik di Gedung praktik teknik otomotif Pencahayaan Peralatan 19,27 % 25,28 % 55,45 % Penggunaan Energi Listrik di Gedung praktik teknik broadcasting 29,48 % 70,52 %
Penggunaan Energi Listrik di Gedung praktik Teknik Elektronika

## 3. Hasil Dan Pembahasan

## a. Gedung studio SMK TV
Tabel 4. Pemakaian energi listrik pada gedung studio SMK TV
Penggunaan Energi Besar energi perbulan Presentase penggunaan energi Pencahayaan Peralatan 108,34 9,61 623,57 55,30 AC 395,71 35,09 Jumlah 1127,62 100,00
Gambar 2.grafik penggunaan energi listrik pada gedung studio SMK TV

## b. Gedung praktik teknik otomotif
Tabel 5. Pemakaian energi listrik pada gedung praktik teknik Otomotif Penggunaan Energi Besar energi perbulan Presentase penggunaan energi Pencahayaan Peralatan 355,92 8,00 4091,83 92,00 Jumlah 4447,75 100,00
Gambar 3.grafik penggunaan energi listrik pada gedung praktik teknik otomotif

## c. Gedung praktik teknik broadcasting
Tabel 6. Pemakaian energi listrik pada gedung praktik
broadcasting Penggunaan Energi Besar energi perbulan Presentase penggunaan energi Pencahayaan Peralatan AC 337,08 19,27 970,22 55,45 442,37 25,28 Jumlah 1749,67 100,00
Gambar 4.grafik penggunaan energi listrik pada gedung praktik teknik broadcasting
d. Gedung praktik teknik elektronika
Tabel 7. Pemakaian energi listrik pada gedung praktik teknik elektronika Penggunaan Energi Besar energi perbulan Presentase penggunaan energi Pencahayaan Peralatan 353,34 29,48 845,06 70,52 Jumlah 1198,4 100,00
Gambar 5.grafik penggunaan energi listrik pada gedung praktik teknik elektronika
19,27 % 25,28 %
Penggunaan Energi Listrik di Gedung praktik teknik broadcasting Pencahayaan AC Peralatan 29,48 % Penggunaan Energi Listrik di Gedung praktik Teknik Elektronika Pencahayaan Peralatan

## e. Gedung praktik teknik listrik
Tabel 8. Pemakaian energi listrik pada gedung
Praktik teknik Listrik Penggunaan Energi Besar energi perbulan Presentase penggunaan energi Pencahayaan Peralatan 322,29 11,90 2385,51 88,10 Jumlah 2707,80 100,00
Gambar 6.grafik penggunaan energi listrik pada gedung praktik teknik listrik

## 3.1. IntensitasKonsumsiEnergiListrik(IKE)
Intensitas  KonsumsiEnergi Listrik  (IKE)  adalah pembagian antara konsumsi energi  listrik pada kurun waktu tertentu dengan satuan luas bangunan gedung. Dalam perhitungan IKE tersebut, mempergunakan data luas kotor masing-masing gedung praktik  yang  ada dilingkungan  SMK  Negeri  2  Pontianak  pembagi pemakaian  energi listrik selama  sebulan untuk  tiap gedung  praktik .Luaskotor bangunan gedung praktik untuk setiap jurusan berbeda dan konsumsi energi listrik untuk setiap gedung praktik juga berbeda
Hasil  dari  perhitungan  IKE  untuk  setiap  gedung praktik dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
Tabel 9. Besar IKE gedung praktik yang tidak menggunakan
AC Teknik Otomotif 1113 4447,7568 4,00 sangat boros Teknik Listrik 731,5 2707,7992 3,70 sangat boros Teknik Elektonika 779 1198,3976 1,54  Efisien 2623,5 8353,954 3,18 boros Keterangan Nama Gedung Luas Gedung  m2 Pemakaian Energi IKE KWH/m2/Bulan
Tabel 10. Besar IKE gedung praktik yang menggunakan AC
Studio SMK TV 121,50 1.127,62 9,28 Efisien Broadcasting 200,00 1.749,67 8,75 Efisien 321,50 2.877,29 8,95 Efisien Keterangan Nama Gedung Luas Gedung m2 Pemakaian Energi IKE KWH/m2/Bulan
Merujuk dari kriteria nilai standar  IKE Departemen Pendidikan  Nasional  Republik  Indonesia tersebut, Gedung  Studio  SMK  TV  dan  gedung  Broadcasting termasuk katagori  efisien (7,92 – 12,08)kWh/m 2 /bulan dalam pemakaian energinya.  Untuk  gedung  praktik teknik elektronika termasuk katagoiri sangat efisien (4,17 – 7,92) bahkan nilai IKE untuk gedung elektronika hanya 1,54  kWh/m 2 /bln.  Sedangkan  untuk  gedung  praktik teknik  otomotif  dan  teknik  listrik  termasuk    katagori sangat  boros  (3,34 – 4,17),  untuk  nilai  IKE  gedung praktik  otomotif  yaitu  3,996  kWh/m 2 /bln  sedangkan gedung praktik teknik listrik yaitu 3,702 kWh/m 2 /bln

## 3.2. Rekomendasi peluang penghematan energi
Peluang penghematan energi untuk gedung  praktik teknik  otomotif  dan  teknik  listrik  yang  penggunaan energi  listriknya  termasuk  katagori  sangat  boros, diupayakan untuk  menjadi efisien upaya  yang dilakukan untuk  menjadikan  gedung  praktik  di  SMK  Negeri  2 Pontianak  menjadi  efisien  dalam  penggunaan  energi listrik dapat diuraikan sebagai berikut:
 Pada  gedung  praktik  teknik  otomotif  dengan mengganti lampu mercuri dan TL dengan lampu CFL dan  pengaturan  waktu  penggunaan  pemakaian  alat praktik
 Pada  gedung  praktik  teknik  listrik  dengan  mengatur waktu  pemakaian  alat  praktik  dan  mengganti  lampu TL dengan CFL
Hasil dari rekomendasi terlihat pada tabel
Tabel 11. Besar IKE gedung praktik yang tidak menggunakan AC Teknik Otomotif 1.113,00 3.084,03 2,77 boros Teknik Listrik 731,50 2.159,50 2,95 boros Teknik Elektonika 779,00 1.198,40 1,54  Efisien 2.623,50 6.441,93 2,46  Efisien Keterangan Nama Gedung Luas Gedung per m2 Pemakaian Energi Listrik IKE KWH/m2/Bulan
Gambar 6. Grafik besaran IKE dari dua proses audit energi
88,10%
Penggunaan Energi Listrik di Gedung praktik Teknik Listrik Pencahayaan Peralatan

## e. Gedung praktik teknik listrik
Tabel 8. Pemakaian energi listrik pada gedung Praktik teknik Listrik Penggunaan Energi Besar energi perbulan Presentase penggunaan energi Pencahayaan Peralatan 322,29 11,90 2385,51 88,10 Jumlah 2707,80 100,00
Gambar 6.grafik penggunaan energi listrik pada gedung praktik teknik listrik

## 3.1. IntensitasKonsumsiEnergiListrik(IKE)
Intensitas  KonsumsiEnergi Listrik  (IKE)  adalah pembagian antara konsumsi energi  listrik pada kurun waktu tertentu dengan satuan luas bangunan gedung. Dalam perhitungan IKE tersebut, mempergunakan data luas kotor masing-masing gedung praktik  yang  ada dilingkungan  SMK  Negeri  2  Pontianak  pembagi pemakaian  energi listrik selama  sebulan untuk  tiap gedung  praktik .Luaskotor bangunan gedung praktik untuk setiap jurusan berbeda dan konsumsi energi listrik untuk setiap gedung praktik juga berbeda
Hasil  dari  perhitungan  IKE  untuk  setiap  gedung praktik dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
Tabel 9. Besar IKE gedung praktik yang tidak menggunakan
AC Teknik Otomotif 1113 4447,7568 4,00 sangat boros Teknik Listrik 731,5 2707,7992 3,70 sangat boros Teknik Elektonika 779 1198,3976 1,54  Efisien 2623,5 8353,954 3,18 boros Keterangan Nama Gedung Luas Gedung  m2 Pemakaian Energi IKE KWH/m2/Bulan
Tabel 10. Besar IKE gedung praktik yang menggunakan AC
Studio SMK TV 121,50 1.127,62 9,28 Efisien Broadcasting 200,00 1.749,67 8,75 Efisien 321,50 2.877,29 8,95 Efisien Keterangan Nama Gedung Luas Gedung m2 Pemakaian Energi IKE KWH/m2/Bulan
Merujuk dari kriteria nilai standar  IKE Departemen Pendidikan  Nasional  Republik  Indonesia tersebut, Gedung  Studio  SMK  TV  dan  gedung  Broadcasting termasuk katagori  efisien (7,92 – 12,08)kWh/m 2 /bulan dalam pemakaian energinya.  Untuk  gedung  praktik teknik elektronika termasuk katagoiri sangat efisien (4,17 – 7,92) bahkan nilai IKE untuk gedung elektronika hanya 1,54  kWh/m 2 /bln.  Sedangkan  untuk  gedung  praktik teknik  otomotif  dan  teknik  listrik  termasuk    katagori sangat  boros  (3,34 – 4,17),  untuk  nilai  IKE  gedung praktik  otomotif  yaitu  3,996  kWh/m 2 /bln  sedangkan gedung praktik teknik listrik yaitu 3,702 kWh/m 2 /bln

## 3.2. Rekomendasi peluang penghematan energi
Peluang penghematan energi untuk gedung  praktik teknik  otomotif  dan  teknik  listrik  yang  penggunaan energi  listriknya  termasuk  katagori  sangat  boros, diupayakan untuk  menjadi efisien upaya  yang dilakukan untuk  menjadikan  gedung  praktik  di  SMK  Negeri  2 Pontianak  menjadi  efisien  dalam  penggunaan  energi listrik dapat diuraikan sebagai berikut:
 Pada  gedung  praktik  teknik  otomotif  dengan mengganti lampu mercuri dan TL dengan lampu CFL dan  pengaturan  waktu  penggunaan  pemakaian  alat praktik
 Pada  gedung  praktik  teknik  listrik  dengan  mengatur waktu  pemakaian  alat  praktik  dan  mengganti  lampu TL dengan CFL
Hasil dari rekomendasi terlihat pada tabel
Tabel 11. Besar IKE gedung praktik yang tidak menggunakan AC Teknik Otomotif 1.113,00 3.084,03 2,77 boros Teknik Listrik 731,50 2.159,50 2,95 boros Teknik Elektonika 779,00 1.198,40 1,54  Efisien 2.623,50 6.441,93 2,46  Efisien Keterangan Nama Gedung Luas Gedung per m2 Pemakaian Energi Listrik IKE KWH/m2/Bulan
Gambar 6. Grafik besaran IKE dari dua proses audit energi
11,90%
Penggunaan Energi Listrik di Gedung praktik Teknik Listrik Pencahayaan Peralatan 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 Teknik Otomotif Teknik
Listrik IKE Audit Awal 4,00 3,70
IKE Audit Rinci 2,77 2,95 IK E Perbandingan IKE dari dua proses audit energi

## e. Gedung praktik teknik listrik
Tabel 8. Pemakaian energi listrik pada gedung Praktik teknik Listrik Penggunaan Energi Besar energi perbulan Presentase penggunaan energi Pencahayaan Peralatan 322,29 11,90 2385,51 88,10 Jumlah 2707,80 100,00
Gambar 6.grafik penggunaan energi listrik pada gedung praktik teknik listrik

## 3.1. IntensitasKonsumsiEnergiListrik(IKE)
Intensitas  KonsumsiEnergi Listrik  (IKE)  adalah pembagian antara konsumsi energi  listrik pada kurun waktu tertentu dengan satuan luas bangunan gedung. Dalam perhitungan IKE tersebut, mempergunakan data luas kotor masing-masing gedung praktik  yang  ada dilingkungan  SMK  Negeri  2  Pontianak  pembagi pemakaian  energi listrik selama  sebulan untuk  tiap gedung  praktik .Luaskotor bangunan gedung praktik untuk setiap jurusan berbeda dan konsumsi energi listrik untuk setiap gedung praktik juga berbeda
Hasil  dari  perhitungan  IKE  untuk  setiap  gedung praktik dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
Tabel 9. Besar IKE gedung praktik yang tidak menggunakan
AC Teknik Otomotif 1113 4447,7568 4,00 sangat boros Teknik Listrik 731,5 2707,7992 3,70 sangat boros Teknik Elektonika 779 1198,3976 1,54  Efisien 2623,5 8353,954 3,18 boros Keterangan Nama Gedung Luas Gedung  m2 Pemakaian Energi IKE KWH/m2/Bulan
Tabel 10. Besar IKE gedung praktik yang menggunakan AC
Studio SMK TV 121,50 1.127,62 9,28 Efisien Broadcasting 200,00 1.749,67 8,75 Efisien 321,50 2.877,29 8,95 Efisien Keterangan Nama Gedung Luas Gedung m2 Pemakaian Energi IKE KWH/m2/Bulan
Merujuk dari kriteria nilai standar  IKE Departemen Pendidikan  Nasional  Republik  Indonesia tersebut, Gedung  Studio  SMK  TV  dan  gedung  Broadcasting termasuk katagori  efisien (7,92 – 12,08)kWh/m 2 /bulan dalam pemakaian energinya.  Untuk  gedung  praktik teknik elektronika termasuk katagoiri sangat efisien (4,17 – 7,92) bahkan nilai IKE untuk gedung elektronika hanya 1,54  kWh/m 2 /bln.  Sedangkan  untuk  gedung  praktik teknik  otomotif  dan  teknik  listrik  termasuk    katagori sangat  boros  (3,34 – 4,17),  untuk  nilai  IKE  gedung praktik  otomotif  yaitu  3,996  kWh/m 2 /bln  sedangkan gedung praktik teknik listrik yaitu 3,702 kWh/m 2 /bln

## 3.2. Rekomendasi peluang penghematan energi
Peluang penghematan energi untuk gedung  praktik teknik  otomotif  dan  teknik  listrik  yang  penggunaan energi  listriknya  termasuk  katagori  sangat  boros, diupayakan untuk  menjadi efisien upaya  yang dilakukan untuk  menjadikan  gedung  praktik  di  SMK  Negeri  2 Pontianak  menjadi  efisien  dalam  penggunaan  energi listrik dapat diuraikan sebagai berikut:
 Pada  gedung  praktik  teknik  otomotif  dengan mengganti lampu mercuri dan TL dengan lampu CFL dan  pengaturan  waktu  penggunaan  pemakaian  alat praktik
 Pada  gedung  praktik  teknik  listrik  dengan  mengatur waktu  pemakaian  alat  praktik  dan  mengganti  lampu TL dengan CFL
Hasil dari rekomendasi terlihat pada tabel
Tabel 11. Besar IKE gedung praktik yang tidak menggunakan AC Teknik Otomotif 1.113,00 3.084,03 2,77 boros Teknik Listrik 731,50 2.159,50 2,95 boros Teknik Elektonika 779,00 1.198,40 1,54  Efisien 2.623,50 6.441,93 2,46  Efisien Keterangan Nama Gedung Luas Gedung per m2 Pemakaian Energi Listrik IKE KWH/m2/Bulan
Gambar 6. Grafik besaran IKE dari dua proses audit energi
Teknik Listrik Teknik Elektonik a Total 3,70 1,54 3,18
2,95 1,54 2,46
Perbandingan IKE dari dua proses audit energi

## 4. Kesimpulan
Dari  hasil  analisis  yang  telah  dilakukan,  maka beberapa  kesimpulan  hasil  audit  energi, terkait  dengan konsumsi  energi,  yang  ada  pada  gedung  praktik  SMK Negeri 2 Pontianak yang bisa penulis ambil antara lain  Berdasarkan  audit  energi  awal,  nilai  Intensitas Konsumsi  Energi  (IKE)  yang  terbesar  adalah  untuk konsumsi  energi  listrik  pada  gedung  praktik  teknik otomotif  dan  gedung  praktik  teknik  listrik  masih melebihi standar IKE depatemen pendidikan Nasional  Indonesia yaitu sebesar 1,67 – 2,50 kWH / m 2 /bulan, sehingga perlu dilakukan audit energi rinci. Untuk  gedung  praktik  teknik  otomotif  dan  teknik listrik berdasarkan hasil audit energi awal, IKE energi listriknya adalah sebesar 4,00 kWH / m 2 /bulan untuk gedung praktik teknik otomotif, 3,70 kWH / m 2 /bulan untuk gedung praktik  teknik  listrik,    1,54  kWH  / m 2 /bulan untuk gedung praktik teknik elektronika dan dari ketiga gedung praktik besar IKE energi listriknya yaitu 3,18 kWH / m 2 /bulan.
 Berdasarkan  hasil  audit  energi  rinci,  diperoleh  harga IKE  untuk  energi listrik  adalah  sebesar  2,77  kWH  / m 2 /bulan  untuk gedung praktik teknik otomotif, 2,95 kWH /  m 2 /bulan  untuk  gedung praktik teknik  listrik dan  IKE  keseluruhan    untuk  tiga  gedung  praktik SMK  Negeri  2  Pontianak  sebesar  2,46  kWH  / m 2 /bulan ini termasuk katagori efisien
 Rekomendasi  untuk  PHE  ini  adalah  dengan melakukan    penggantian  lampu  yang  ada    secara bertahap  ke  lampu  CFL  atau  LED  dangan  mengatur penggunaan  peralatan    tidak  dinyalakan  secara serentak. Penghematan yang diperoleh dalam setahun jika Peluang Hemat Energi (PHE) yang direkomendasikan,  diimplementasikan  yaitu  sebesar 1.912,03  kWH/bulan.  Besarnya  IKE  listrik  hasil implementasi  pada  audit  rinci  per  satuan  luas  yang dikondisikan (net area) adalah 2,46 kWH/m2 bulan .
Referensi
[1] Abdurarachim.    Halim,    Pasek,    Darmawan    Ari,    dan Sulaiman,        2002. Audit    Energi,Modul  2,  Energi Conservation  Efficiency  And  Cost  Saving  Course, Bandung : PT. Fiqry Jaya Mandir
[2] Achmad  Marzuki dan Rusman, 2012. Audit Energi pada Bangunan  Gedung  Direksi  PT.Perkebunan  Nusantara XIII  (Persero) Marzuki,  Achmad.,  dan  Rusman.  Vokasi ISSN  1693-9085,  Volume  8,  Nomor  3,  1  Oktober  2012, hal 184-196.
[3] ASEAN-USIAD.    1992.    Building    Energy    Conservation Project.  ASEAN-Lawrence  Barkeley Laboratory
[4] Badan  Standarisasi  Nasional,  2011. Prosedur  Audit Energi  Pada  Bangunan  Gedung,  Konservasi  Energi Sistem Tata    Udara    Pada    Bangunan    Gedung    dan Konservasi    energy    Sistem  Pencahayaan    Bangunan Gedung (SNI  03-6196-2000;  SNI  03-6390-2000;  SNI 03-6197- 2000)
[5] Capehart  BL,  Turner  CT  and  William  J.Kennedy.  2003. Guide  to  Energy  Management  Fairmont press  inc. Bureau of Energy Efficiency
[6] Departemen    Pendidikan    Nasional.  2006. Teknik Penghematan  Energi  Pada  Rumah  Tangga  dan  Gedung. Jakarta: DPN