## PERENCANAAN MEP ( MECHANICAL , ELECTRICAL DAN PLUMBING ) PADA BANGUNAN CAGAR BUDAYA WARENHUIS DI MEDAN
Naufal Aushaf Hadi 1) , Zuraidah Tharo 2) , Siti Anisah 3)
1,2,3) Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Pembangunan Panca Budi
Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4,5 Sei Sikambing, Kota Medan, 20122 Sumatera Utara, Indonesia E-mail: 1) naufalaushaf6@gmail.com , 2) zuraidahtharo@dosen.pancabudi.ac.id

## ABSTRAK
Gedung Warenhuis dibangun pada 1919, merupakan gedung toko serba ada pertama di Sumatera dan terbesar  di  Hindia  Belanda.  Namun,  keadaan  gedung  saat  ini  rusak  berat  secara  keseluruhan. Berdsarkan  SK  No  433/28.K/X/2021  Tahun  2021  tentang  bangunan,  situs,  kawasan  dan  struktur cagar budaya kota, menjadikan Gedung Warenhuis menjadi salah satu objek cagar budaya dari 93 objek yang ada. Dengan demikian dilakukanlah kajian yang bertujuan agar dapat menjadi panduan konservasi yang sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku di Indonesia dan Kota Medan. Dalam upaya  revitalisasi  gedung,  perencanaan  MEP  sangat  dibutuhkan  dengan  tujuan  agar  bangunan  ini dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Berdasarkan hasil data yang ada, gedung warenhuis memiliki luas 3779.24m 2 dengan konsumsi daya listrik 200.95 KW dan kebutuhan air 32.58m 3 .
Kata kunci : Electrical , Perencanaan, Plumbing , Mechanical , Warenhuis

## ABSTRACT
Built-in 1919, the Warenhuis building was the first department store in Sumatra and the largest in the Dutch East Indies. However, the current state of the facility is severely damaged overall. Through Decree  No.  433/28.K/X/2021  of  2021  concerning  buildings,  sites,  areas,  and  structures  of  urban cultural  heritage,  the  Warenhuis  Building  became  one  of  the  cultural  heritage  objects  out  of  93 existing objects. Thus, a study was conducted that aims to be a conservation guide by the rules and regulations  that  apply  in  Indonesia  and  Medan  City.  In  an  effort  to  revitalize  the  building,  MEP planning is needed with the aim that this building can function properly. The scope of MEP planning in  the  building  includes  electrical,  electronic,  plumbing,  fire  fighting,  and  air  conditioning installations. Based on calculated data, Warenhuis has 3779.24m 2 with 200.95 KW of total power consumption and 32.85m 3 of water requirements
Keywords : Electrical, Planning, Plumbing, Mechanical, Warenhuis

## 1. PENDAHULUAN
Menurut  Peraturan  Menteri  Pekerjaan Umum  No.  18  tahun  2010  tentang  Pedoman Revitalisasi  Kawasan, revitalisasi  adalah upaya untuk  meningkatkan  nilai  lahan  atau  kawasan melalui  pembangunan  kembali  dalam  suatu kawasan  yang  dapat  meningkatkan  fungsi kawasan  sebelumnya  (pasal  1  ayat  1).  Kajian revitalisasi bangunan Gedung Warenhuis bertujuan agar dapat menjadi panduan
konservasi  yang  sesuai  dengan  kaidah  dan aturan  yang  berlaku  di  Indonesia  dan  Kota Medan.
Dalam  revitalisasi  Gedung  Warenhuis, perencanaan  MEP  ( Mechanical , Elektrical dan Plumbing )  perlu  dilakukan.  Secara  lingkup pekerjaan,  perencanaan  MEP  pada  revitalisasi Gedung Warenhuis meliputi antara lain:
 Singlel Line Diagram kelistrikan
 Instalasi penerangan dan stop kontak.
 Instalasi penangkal petir.
 Instalasi CCTV.
 Instalasi jaringan data.
 Instalasi f ire alarm.
 Instalasi pemadam kebakaran.
 Instalasi tata udara (VAC).
 Instalasi air bersih, kotor, dan hujan.
 Perhitungan  Rencana  Agggaran  Biaya (RAB) untuk item pekerjaan MEP.
 Penetapan  Rencana  Kerja  dan  Syarat Syarat (RKS).
Perencanaan  revitalisasi  gedung  cagar budaya  Warenhuis  termasuk  dalam  proyek pembangunan  gedung,  yang  mana  proyek  ini perlu berbagai disiplin ilmu dibidang keteknikan. Semua  perencanaan  ini  membutuhkan  tenaga akhli  dibidang  Teknik  Sipil,  Teknik  Mesin, Teknik Elektro, dan Arsitektur. Dalam pengerjaannya,  Sistem  MEP  sangat  besar pengaruhnya terhadap fungsi dan biaya. Secara fungsi,  bangunan  tidak  dapat  difungsikan dengan layak tanpa adanya sistem dan peralatan MEP. Dari segi biaya, pekerjaan MEP memiliki cakupan  yang  banyak  dan  penting  sehingga perlu untuk diperhatikan dan diawasi.
Pada  perencanaannya,  Gedung  Warenhuis memiliki total 4 lantai dengan luas total gedung 3779.24 m2.

## 2. METODE PENELITIAN
Objek penelitian ini adalah gedung cagar budaya Warenhuis yang akan direvitalisasi.
Gambar 1. Alur Penelitian
Penelitian  dimulai  dari  studi  literatur  yang bersumber dari jurnal atau artikel yang berkaitan dengan  perencanaan  MEP  pada  gedung. Dilanjutkan dengan pengumpulan gambar DED arsitek  dan  struktur  sebagai  acuan  gambar  dan perhitungan  kebutuhan  pada  pekerjaan  MEP. Sebagai pendukung penelitian, penulis menggunakan perangkat lunak berupa AutoCad dan Revit.

## 3. DASAR TEORI
1. Kebutuhan Lampu Penerangan
Adapun  rumus  yang  digunakan  adalah sebagai berikut [1]:
𝑁 = 𝐸 ×𝐿 ×𝑊 ∅ ×𝐿𝐿𝐹 ×𝐶𝑈 ×𝑛 (1) Keterangan: N =  Jumlah titik lampu E =  Kuat penerangan (Lux) L =  Panjang ruangan (m) W =  Lebar ruangan (m) Ø =  Lumen lampu n =  Jumlah titik lampu LLF = Light Loss Factor (0.7 – 0.8)
CU = Coefficient of Utilization (50%-65%)
E =  Kuat Penerangan (lux)
Berdasarkan  SNI  6197:2020,  (konservasi energi  pada  sistem  pencahayaan)  tingkat pencahayaan adalah sebagai berikut [2]:

## Tabel 1. Tabel Tingkat Pencahayaan
Fungsi Ruangan Lux Perkantoran Ruang Kerja 350 Resepsionis 300 Ruang Rapat 300 Parkir 100 Lembaga Pendidikan Ruang Kelas 350 Ruang Praktek 500 Ruang Guru 300 Lobby 100 Restaurant Cafetaria 150 Coffee Shop 100 Fast Food 250 Lounge 100
Dapur 250 Toilet 200 Kasir 300 Pertokoan / Ruang Pamer Area penjual 300 Toko makanan 250 Toko buku 300 Toko perhiasan 500 Toko mainan 500 Toko alat music 250 Rumah Ibadah Ruang Sholat 300

## 2. Kebutuhan Air Gedung
Kebutuhan  air  pada  suatu  gedung  dapat dihitung berdasarkan jumlah orang yang ada. Hal  ini  bisa  kita  dapatkan  dari  persamaan sederhana dibawah ini [3].
a. Perkiraan jumlah pengunjung gedung.
𝑃𝐺 = 𝑇𝐿𝐺 𝐿𝑅𝐺 (2)
Keterangan:
PG =  Pengunjung Gedung TLG  =  Total Luas Gedung LRG  =  Luas  ruang  gerak  per  orang (Dengan asumsi 2.9 m 2 /orang).
b. Kebutuhan air bersih gedung
𝐾𝐴𝐺 = 𝐾𝑅𝐴𝑃 𝐽𝑃 (2) Keterangan: KAG  =  Kebutuhan Air Bersih Gedung KRAP =  Kebutuhan rata rata air perorang JP
=  Jumlah Pengunjung
Berdasarkan SNI 03-7065-2005, kebutuhan air  berdasarkan  fungsi  suatu  bangunan  berbeda beda.  Tabel  dibawah  menunjukkan  pemakaian liter air perorang berdasarkan fungsi gedung [4].

## Tabel 2. Tabel Kebutuhan Air
Penggunaan Pemakaian Air Satuan Rumah Tinggal 120 Liter/ penghuni/hari Rumah Susun 100 Liter/ penghuni/hari Asrama 120 Liter/ penghuni/hari Rumah Sakit 500 Liter/ orang/hari Sekolah Dasar 40 Liter/ siswa/hari SLTP 50 Liter/ siswa/hari SMA/Lebih Tinggi 80 Liter/ siswa/hari Ruko 100 Liter/ orang/hari Kantor 50 Liter/ orang/hari Toserba 5 Liter/ orang/hari Restoran 15 Liter/ orang/hari Hotel 250 Liter/ orang/hari Penginapan 150 Liter/ orang/hari Bioskop 10 Liter/ orang/hari Gedung Serba Guna 25 Liter/ orang/hari Stasiun 3 Liter/ orang/hari Peribadatan 5 Liter/ orang/hari
c. Kebutuhan Air Pemadam Kebakaran
Kebutuhan air pada pemadam kebakaran dapat  dilihat dalam persamaan dibawah [5]:
𝐾𝐴𝐹𝐹 =  𝑄  × 𝑇 × 𝐽𝐿 (3) Keterangan: KAFF  =  Kebutuhan Air Fire Fighting
Q =  Kapasitas pompa pemadam JL =  Jumlah Lantai
d. Kebutuhan Kapasitas Tangki Kebutuhan  tangki  tanam  dan  tangki atap  dapat  dilihat  dalam  persamaan dibawah [5]:
 Kebutuhan tangki tanam
GWT = (D × KA) + KH (4)
Keterangan:
GWT =  Kapasitas Ground Water Tank
(m 3 )
D =  lama air ditampung (hari)
KA  =  Kapasitas air bersih KH  =  Kapasitas hydrant
 Safety factor kebutuhan tangki
SF = GWT + (GWT × 10%) (5)
Keterangan:
SF = Safety factor GWT  = Kapasitas Ground Water Tank
(m 3 )
Gambar 2. Kurva UBAP terhadap Kebutuhan
 Tangki atap dapat ditentukan berdasarkan  penggunaan  jumlah  unit beban alat plambing (UBAP). Apabilah jumlah  unit  sudah  terhitung,  makan akan  dikalikan  dengan  nilai  UBAP berdasarkan tabel.  Jumlah nilai  UBAP yang  didapat  akan  dikonverensikan kedalam nilai kebutuhan liter per menit berdasarkan tabel kurva UBAP.
3. Kebutuhan AC (Tata Udara) Dalam  menentukan  Kapasitas  AC  ruangan dibutuhkan rumus berikut [6]:
𝐵𝑇𝑈 = 𝐿 ×𝑊 ×𝐻 ×𝐼 ×𝐸 60 (6)
Keterangan:
L =  Panjang Ruangan (feet)
W  =  Lebar Ruangan (feet) H  =  Tinggi Ruangan (feet)
I =  Nilai 18 (ruang tidak berinsulasi) Nilai 10 (ruang berada di bawah atau berhimpitan dengan ruang lain)
E =  Nilai  16  (dinding  terpanjang  ruang menghadap ke utara).
Nilai  17  (dinding  terpanjang  ruang menghadap ke timur).
Nilai  18  (dinding  terpanjang  ruang menghadap ke selatan).
Nilai  20  (dinding  terpanjang  ruang menghadap barat).
Tabel 3. Tabel Unit Beban Alat Plumbing Jenis UBAP UBAP Pribadi UBAP Umum Bak Mandi 2 4 Bedpan Washer - 10 Bidet 2 4 Unit Dental - 1 Bak cuci tangan 1 2 Pancaran air minum 1 2 Bak cuci dapur 2 2 Bak cuci pakaian 2 4 Peturasan pedestal berkaki - 10 Peturasan, Palung - 5 Kloset dengan katup penggelontor 6 10 Kloset dengan tangki penggelontor 3 5 4. Kebutuhan Listrik Gedung
a. Kebutuhan  listrik  gedung  diperoleh  dari data beban peralatan listrik yang direncanakan  pada  gedung,  mulai  dari lampu,  stop  kontak,  dan  peralatan  listrik lainnya.
b. Rumus Arus pada 1 fasa dan 3 fasa [3]. 1 fasa :
𝐼 = 𝑃 𝑉×𝐶𝑜𝑠𝜑 (7)
3 fasa :
𝐼 = 𝑃 √3×𝑉×𝐶𝑜𝑠𝜑 (8)
Keterangan: V =  Tegangan I =  Arus P =  Daya
Cosφ  =  Faktor Daya
c. Hubungan  daya  aktif  dan  reaktif  (faktor daya).
𝑆 = 𝑊 𝜗 (9)
Keterangan:
S =  Daya semu W =  Daya aktif ϑ =  Faktor Daya

## 4. HASIL DAN DISKUSI
4.1 Perhitungan Kebutuhan Air Gedung
1. Jumlah Pengunjung
Dengan
menggunakan persamaan sebelumnya,  maka  jumlah  pengunjung  gedung perharinya adalah sebagai berikut;
PG = 3779.24m 2 2.9m 2 ⁄ = 1303 orang
2. Kapasitas Kebutuhan Air Bersih
Bedasarkan  Tabel  2.  Tabel  Kebutuhan  Air kebutuhan air, gedung masuk kategori serbaguna,  dengan  kebutuhan  perorang  25 liter/hari.  Maka kebutuhan air dapat  ditentukan dengan persamaan dibawah.
KAG = 25  × 1303 = 32575 Liter = 32.58 𝑚 3
3. Kebutuhan Air Pemadam Kebakaran Kebutuhan air pemadam kebakaran = debit hydrant  per  menit  x  lama  waktu  pemadam kebakaran menuju lokasi kebakaran.
Debit hydrant permenitnya  adalah  500 GPM, artinya sistem pemadam kebakaran dapat memompa  debit  air  sebanyak  500  galon  per menitnya. Sedangkan lama waktu tim pemadam kebakaran menuju lokasi adalah 45 – 60 menit. Maka,  kebutuhan  air  pemadam  kebakaran adalah,
KAFF = 500 𝐺𝑃𝑀  × 60 𝑀𝑒𝑛𝑖𝑡 = 30000 Galon
= 113𝑚 3
4. Kapasitas Ground Water Tank
 Kapasitas ground  water tank diperkirakan dapat menampung air selama 2 hari. Maka,
GWT = (2 × 32.58) + 114 = 179.16𝑚 3
 Safety factor 10%
𝑆𝐹 = 179.16 + (179.16  × 10%) = 197.08 𝑚 3 Maka  kapasitas  tangki  GWT  yang  akan dibangun dibulatkan menjadi 197 m 3 .

## 5. Kapasitas Roof Tank
Kapasitas roof  tank ditentukan  apabila nilai  UBAP  pada  gedung  sudah  terhitung. Diketahui  jumlah  alat  alat  plambing  pada gedung ditulis pada tabel dibawah. Adapun data UBAP pada gedung adalah:
Tabel 4. Perhitungan UBAP pada gedung
Lantai Alat Plambing Jumlah Kebutuhan Unit beban Jumlah Lantai 1 Kloset 10 10 100 Wastafel 5 2 10 Urinoir 4 5 20 Lantai 2 Kloset 9 10 90 Wastafel 3 2 6 Urinoir 3 5 15 Lantai 3 Kloset 3 10 30 Wastafel 3 2 6 Urinoir 2 5 10 Total UBAP 287 Jika disesuaikan dengan kurva perbandingan,  maka  nilai  UBAP  287  memiliki kebutuhan 315 liter/menit. Apabila waktu  yang diperlukan untuk mengisi tangki adalah 20 menit. Maka kapasitas roof tank dapat ditentukan pada persamaan berikut:
𝑅𝑜𝑜𝑓 𝑇𝑎𝑛𝑘 = 315  × 20 = 6300 Liter = 6.3 𝑚 3 Dikarenakan keterbatasan area tangki atap, maka  dipilihlah  kapasitas  tangki  6m 3 .  Tangki yang  dipilih  memiliki  material  stainless  steel dengan  total  tangki  3  buah.  Kapasitas  per tangkinya adalah 2000 liter.
6. Air kotor gedung (kapasitas tangki septic)
Diketahui  kebutuhan  air  perhari  pada gedung adalah 32.58 m 3 . Diperkirakan 80% dari air  bersih  menjadi  air  kotor  maka  volume  air kotor yang didapat adalah
Air kotor = 32.58  × 80% = 26𝑚 3

## 4.2 Kebutuhan AC (Tata Udara)
Kebutuhan AC difokuskan pada ruangan retail.  Kita  ambil  contoh  salah  satu  ruangan
retail  lantai  1  dengan  luas  ruangan  190.75m 2
(2053.25 feet 2) dan tinggi ruangan 4m (13.12). Diketahui ruangan berada dilantai bawah, maka nilai I = 10. Untuk lantai terpanjang menghadap ke  utara,  maka  nilai  E  =  16.  Kebutuhan  AC ruangan  dapat  ditentukan  dengan  persamaan dibawah:
𝐵𝑇𝑈 = (2053.25) × 13.12  × 10  × 16

## 60
𝐵𝑇𝑈 =  71836,38
Dalam ruangan ini ditentukan 3 buah AC tipe ceiling dengan kapasitas per AC 29000 BTU atau 3 PK.

## 4.3 Jumlah Titik Pencahayaan
1. Lobby Lantai 1 Ruangan  ini  memiliki  luas  316,22  m 2 . Lampu  yang  digunkaan  adalah  LED  10  W dengan  lumen  lampu  800.    Kuat  penerangan pada ruangan ini adalah 100 lux, dengan faktor cahaya 0,8 dengan pemanfaatan cahaya sebesar 65%. Tipe lampu yang digunakan adalah lampu tipe  spot  light  dengan  rell  yang  mana  satu  rell nya  dipasang  2  lampu.  Maka  jumlah  titik penerangan adalah :
𝑁 = 100  × 316,22 800  × 0,8  × 0,65  × 2
𝑁 =  38 titik lampu
2. Retail Lantai 1 Ruangan  ini  memiliki  luas  38m 2 .  Lampu yang  digunakan  adalah  Downlight  LED  12  W dengan  lumen  1200.  Kuat  penerangan  pada ruangan  ini  adalah  300  lux,  dengan  faktor cahaya 0,8 dengan pemanfaatan cahaya sebesar 65%. Maka jumlah titik penerangan adalah :
𝑁 = 300  × 38 1200  × 0,8  × 0,65  × 1 𝑁 =  18 titik lampu
3. Retail Lantai 2 Ruangan ini memiliki luas 14,3m 2 . Lampu yang  digunakan  adalah  Downlight  LED  12  W dengan  lumen  1200.  Kuat  penerangan  pada ruangan  ini  adalah  300  lux,  dengan  faktor cahaya 0,8 dengan pemanfaatan cahaya sebesar 65%. Maka jumlah titik penerangan adalah :
𝑁 =
300  × 14,3
1200  × 0,8  × 0,65  × 1
𝑁 =  7 titik lampu
4. Cafe Indoor Lantai 3 Ruangan  ini  memiliki  luas  124,4m 2 . Lampu yang digunakan adalah Downlight LED 12  W  dengan  lumen  1200.  Kuat  penerangan pada ruangan ini adalah 100 lux, dengan faktor cahaya 0,8 dengan pemanfaatan cahaya sebesar 65%. Maka jumlah titik penerangan adalah :
𝑁 = 100  × 124,4 1200  × 0,8  × 0,65  × 1
𝑁 =  19 titik lampu

## 5. Ruangan Kontrol dan CCTV
Ruangan ini memiliki luas 22,4m 2 . Lampu yang  digunakan  adalah Downlight LED  12  W dengan  lumen  1200.  Kuat  penerangan  pada ruangan  ini  adalah  150  lux,  dengan  faktor cahaya 0,8 dengan pemanfaatan cahaya sebesar 65%. Maka jumlah titik penerangan adalah :
𝑁 =
150  × 22,4 1200  × 0,8  × 0,65  × 1 𝑁 =  5 titik lampu

## 6. Mushola
Ruangan  ini  memiliki  luas  24m 2 .  Lampu yang  digunakan  adalah  Downlight  LED  9  W dengan  lumen  900.  Kuat  penerangan  pada ruangan  ini  adalah  100  lux,  dengan  faktor cahaya 0,8 dengan pemanfaatan cahaya sebesar 65%. Maka jumlah titik penerangan adalah :
𝑁 = 150  × 24 900  × 0,8  × 0,65  × 1
𝑁 =  6 titik lampu
Berdasarkan  perhitungan  yang  diperoleh, jumlah  titik  penerangan  pada  gedung  disusun dalam tabel berikut.
Tabel 5. Data Jumlah Titik Pencahayaan
Ruangan Titik Lampu Lobby Lantai 1 38 buah Retail Lantai 1 18 buah Retail Lantai 2 7 buah Cafe Indoor Lantai 3 19 buah Ruang Kontrol 5 buah Musholah 6 buah

## 4.4 Nilai Beban dan Proteksi
1. Nilai Beban
Diketahui  nilai  beban  pada  bangunan berdasarkan single line diagram adalah sebagai berikut:
Gambar 3 . Single Line Diagram Panel LVMDP
Listrik bersumber dari supply PLN dengan daya  pelanggan  147  KVA  yang  nantinya  akan didistribusikan  melalui  panel  LVMDP  ( Low Voltage Distribution Panel ). Kemudian terkoneksi  ke  tiap  tiap  subpanel  (SDP)  sesuai kebutuhan  tiap  tiap  lantai.  Terdapat  8 line outgoing pada panel LVMDP, yaitu :
 Panel power AC floor standing lantai 1
 Panel power lantai 1
 Panel kontrol water treatment lantai 1
 Panel kontrol fire fighting
 Panel UPS ruang elektronik
 Panel power lantai 2
 Panel power lantai 3
 Panel power lift
Gambar 4. Single Line Diagram AC Floor
Standing Lantai 1
Gambar  diatas  menunjukkan  daya  untuk AC Floor  Standing Lantai  1  dengan  daya  total 85104 Watt.
Gambar 5. Single Line Diagram Panel Power Lantai 1
Gambar  diatas  menunjukkan  daya  panel power Lantai  1  dengan  daya  total  11300  Watt. Beban beban pada panel ini berupa stop kontak, indoor AC dan lampu.
Gambar 6. Single Line Diagram Panel Control Water Treatment
Gambar  diatas  menunjukkan  daya  panel kontrol untuk water treatment dengan daya total 4392 Watt.  Beban pada panel ini adalah beban 3 fasa berupa pompa filter, pompa transfer dan pompa sumur tipe submersible.

## Gambar 7. Single Line Diagram Panel Control

## Pemadam Kebakaran
Gambar  diatas  menunjukkan  daya  pada panel kontrol pemadam kebakaran dengan daya total  6999  Watt.    Beban  pada  panel  ini  adalah beban  3  fasa  berupa  pompa  jockey  dan  pompa hydrant .
Gambar 8. Single Line Diagram Panel UPS
Gambar  diatas  menunjukkan  daya  pada panel UPS dengan daya total 5700 Watt.  Beban pada panel ini adalah sound system, fire alarm , telephone , CCTV dan MATV.
Gambar 9. Single Line Diagram Panel Power Lantai 2
Gambar  diatas  menunjukkan  daya  pada panel power lantai  2  dengan  daya  total  22775 Watt.  Beban pada panel ini berupa lampu, stop kontak, dan indoor AC.
Gambar 10. Single Line Diagram Panel Power

## Lantai 3
Gambar  diatas  menunjukkan  daya  pada panel power lantai  3  dengan  daya  total  56680 Watt.  Beban pada panel ini berupa lampu, stop kontak, dan indoor AC.
Gambar 11. Single Line Diagram Panel Lift
Gambar  diatas  menunjukkan  daya  pada panel power lift dengan daya total 8000 Watt.

## 2. Kapasitas Circuit Breaker
Dengan  didapatnya  data  data  beban  yang menunjukkan daya aktif berdasarkan single line diagram, maka ditentukanlah kapasitas daripada pengaman circuit .  Diketahui  cos  φ  yang ditetapkan  oleh  PLN  adalah  0.85,  dengan didemikian,  dengan  persamaan  (8)  dan  (9), perhitungan daya semu adalah sebagai berikut.
 Total  daya  AC Floor  Standing Lantai  1 adalah 85104 Watt, maka:
𝑆 = 85104 𝑊 0.85 = 𝟏𝟎𝟎𝟏𝟐𝟐 𝑽𝑨
Berdasarkan  gambar  SLD  AC Floor Standing lantai 1, menggunakan tegangan 3 fasa (380 Volt). Maka arusnya adalah:
𝐼 = 100122 𝑉𝐴 √3(380 𝑉) = 𝟏𝟓𝟐 𝑨
Dengan  nilai  arus  152  A,  maka  MCCB yang dipilih adalah 200 A.
 Total  daya  Panel  Power  Lantai  1  adalah 11300 Watt, maka:

## 𝑆 = 11300 𝑊 0.85 = 𝟏𝟑𝟐𝟗𝟒 𝑽𝑨
Berdasarkan  gambar  SLD  Panel  power Lantai  1,  menggunakan  tegangan  3  fasa  (380 Volt). Maka arusnya adalah:
𝐼 = 13294 √3(380) = 𝟐𝟏 𝑨
Dengan nilai arus 21 A, maka MCCB yang dipilih adalah 25 A.
 Total daya pada Panel Kontrol Pompa Water
Treatment adalah 4392 Watt, maka:

## 𝑆 = 4392
0.85 = 𝟓𝟏𝟔𝟕 𝑽𝑨 Berdasarkan  gambar  SLD  Panel  Kontrol Pompa Water Treatment , menggunakan tegangan  3  fasa  (380  Volt).  Maka  arus  nya adalah:
𝐼 = 5167 √3(380) = 𝟖 𝑨
Dengan nilai arus 8 A, maka MCCB yang dipilih adalah 10 A.
 Total  daya  pada  Panel  Kontrol  Pompa Pemadam  Kebakaran  adalah  6999  Watt, maka:
𝑆 = 6999 0.85 = 𝟖𝟐𝟑𝟒 𝑽𝑨
Berdasarkan  gambar  SLD  Panel  Kontrol Pompa  Pemadam  Kebakaran,  menggunakan tegangan  3  fasa  (380  Volt).  Maka  arus  nya adalah:
𝐼 = 8234 √3(380) = 𝟏𝟐 𝑨
Dengan nilai arus 12 A, maka MCCB yang dipilih adalah 16 A.
 Total  daya  Panel  UPS  adalah  5700  Watt, maka:
𝑆 = 5700

## 0.85 = 𝟔𝟕𝟎𝟔 𝑽𝑨
Berdasarkan  gambar  SLD  Panel  UPS, menggunakan tegangan 3 fasa (380 Volt). Maka arus nya adalah:
𝐼 = 6706 √3(380) = 𝟏𝟎. 𝟐 𝑨
Dengan  nilai  arus  10.2  A,  maka  MCB yang dipilih adalah 16 A.
 Total daya pada Panel Power Lantai 2 adalah 22775 Watt, maka:
𝑆 = 22775 0.85 = 𝟐𝟔𝟕𝟗𝟒 𝑽𝑨
Berdasakan  gambar  SLD  Panel  Power Lantai  2,  menggunakan  tegangan  3  fasa  (380 Volt). Maka arus nya adalah:
𝐼 = 26794 √3(380) = 𝟒𝟎. 𝟕 𝑨
Dengan  nilai  arus  40.7  A,  maka  MCCB yang dipilih adalah 50 A.
 Total daya pada Panel Power Lantai 3 adalah 56680Watt, maka:
𝑆 = 56680

## 0.85 = 𝟔𝟔𝟔𝟖𝟐 𝑽𝑨
Berdasarkan  gambar  SLD  Panel  Power Lantai  3,  menggunakan  tegangan  3  fasa  (380 Volt). Maka arus nya adalah:
𝐼 = 66682 √3(380) = 𝟏𝟎𝟏. 𝟑 𝑨
Dengan  nilai arus 101.3  A, maka MCCB yang dipilih adalah 125 A.
 Total  daya  pada  Panel  Power  Lift  adalah 8000 Watt, maka:
𝑆 = 8000 0.85 = 𝟗𝟒𝟏𝟐 𝑽𝑨
Berdasarkan  gambar  SLD  Panel  Power Lift, menggunakan tegangan 3 fasa (380 Volt). Maka arus nya adalah:
𝐼 = 9412 √3(380) = 𝟏𝟒. 𝟑 𝑨
Dengan nilai arus 14.3 A, maka MCCB yang dipilih adalah 16 A.
Berdasarkan  perhitungan  yang  diperoleh, Total  daya  pada  setiap Sub  Distribution  Panel (SDP)  dalam  gedung  disusun  dalam  tabel berikut.
Tabel 6. Hasil Perhitungan kebutuhan SDP
Tiap Lantai SDP Konsumsi Daya (VA) Arus (A) Rate MCCB (A) AC Floor Standing Lantai 1 100122 152 200 Panel Power Lantai 1 13294 21 25 Panel Kontrol Pompa Water Treatment 5167 8 10
Panel
Kontrol Pompa Pemadam Kebakaran 8234 12 16 Panel UPS 6706 10.2 16
Panel Power Lantai 2 26794 40.7 50 Panel Power Lantai 3 66682 101.3 125 Panel Power Lift 9412 14.3 16

## 4.5 Ukuran Kabel
Untuk  menentukan  ukuran  kabel,  terlebih dahulu menentukan nilai KHA (kuat arus hantar) yang didapatkan dari persamaan berikut [7].
𝐾𝐻𝐴 = 1.25 𝑥 𝐼 𝑛 ............. (10) Luas penampang disesuaikan dengan besar KHA yang didapat melalui tabel SNI.
1) Luas  penampang  kabel  panel  AC  Floor Standing lantai 1.
Diketahui  I n =  152  A.  Maka  nilai  KHAnya adalah:
𝐾𝐻𝐴 = 1.25  × 152 = 190 𝐴 Jenis  kabel  dan  luas  penampang  yang digunakan adalah NYY 4x70 mm 2 + NYA 35 mm 2 .
2) Luas penampang kabel panel power lantai 1.
Diketahui  I n =  21  A.  Maka  nilai  KHAnya adalah:
𝐾𝐻𝐴 = 1.25  × 21 =  26.25 𝐴 Jenis kabel dan luas penampang yang digunakan adalah NYY 4x4 mm 2 + NYA 1.5 mm 2 .
3) Luas  penampang  kabel  panel  kontrol  water treatment lantai1.
Diketahui  I n =  8  A.  Maka  nilai  KHAnya adalah:
𝐾𝐻𝐴 = 1.25  × 8 = 10 𝐴 Jenis  kabel  dan  luas  penampang  yang digunakan  adalah  NYY  4x1.5  mm 2 +  NYA 1.5 mm 2
4) Luas  penampang  kabel  panel  pemadam kebakaran.
Diketahui  In  =  12  A.  Maka  nilai  KHAnya adalah:
𝐾𝐻𝐴 = 1.25  × 12 = 15 𝐴
Jenis  kabel  dan  luas  penampang  yang digunakan adalah FRC 4x6 mm2 + NYA 2.5 mm2
5) Luas penampang kabel panel UPS.
Diketahui  In = 10.2 A. Maka nilai  KHAnya adalah:

## 𝐾𝐻𝐴 = 1.25  × 10.2 = 12.75 𝐴
Jenis  kabel  dan  luas  penampang  yang digunakan  adalah  NYY  4x1.5  mm2  +  NYA 1.5 mm2
6) Luas penampang kabel panel power lantai 2.
Diketahui  In = 40.7 A. Maka nilai  KHAnya adalah:

## 𝐾𝐻𝐴 = 1.25  × 40.7 =  50.86 𝐴
Jenis  kabel  dan  luas  penampang  yang digunakan adalah NYY 4x10 mm2 + NYA 6 mm2
7) Luas penampang kabel panel power lantai 3.
Diketahui In = 101.3 A. Maka nilai KHAnya adalah:

## 𝐾𝐻𝐴 = 1.25  × 101.3 =  126.63 𝐴
Jenis  kabel  dan  luas  penampang  yang digunakan adalah NYY 4x35 mm2 + NYA 10 mm2
8) Luas penampang kabel panel power lift. Diketahui  In = 14.3 A. Maka nilai  KHAnya adalah:

## 𝐾𝐻𝐴 = 1.25  × 14.3 =  17.88 𝐴
Jenis  kabel  dan  luas  penampang  yang digunakan  adalah  NYY  4x2.5  mm2  +  NYA 1.5 mm2
Adapun data KHA dan luas penampang kabel yang  digunakan  dituliskan  dalam  tabel dibawah.

## Tabel 7. KHA dan Luas Penampang
Nama KHA (A) Kabel AC Floor Standing Lantai 1 190 NYY 4x70 mm2 + NYA 35 mm2 Panel Power Lantai 1 26.25 NYY 4x4 mm2 + NYA 1.5 mm2
Panel Kontrol Pompa Water Treatment 10 NYY 4x1.5 mm2 + NYA 1.5 mm2 Panel Kontrol Pompa Pemadam Kebakaran 15 FRC 4x6 mm2 + NYA 2.5 mm2 Panel UP 12.75 NYY 4x1.5 mm2 + NYA 1.5 mm2 Panel Power Lantai 2 50.86 NYY 4x10 mm2 + NYA 6 mm2 Panel Power Lantai 3 126.63 NYY 4x35 mm2 + NYA 10 mm2 Panel Power Lift 17.88 NYY 4x2.5 mm2 + NYA 1.5 mm2

## 4.6 Penangkal Petir
Gedung cagar budaya Warenhuis memeiliki luas  area  gedung  1874.49m 2 .  Dalam  design perencanaannya penangkal petir yang digunakan memiliki  jangkauan  radius  100  meter  dengan jenis ESE ( Early Streamer Emission ) [8].

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan  data  yang  dianalisa,  terdapat beberapa kesimpulan.
1) Data dari setiap SDP ( sub distribution panel ) menunjukkan bahwa total daya pada gedung cagar budaya Warenhuis adalah 200.95 KW dengan  pengaman  utama  memiliki  ukuran 400  A  tegangan  3  fasa.  Jenis  kabel  yang digunakan adalah NYFGBY 4C X 95mm².
2) Kebutuhan  air  bersih  pada  gedung  cagar budaya Warenhuis mencapai 32.58 m 3 .

## 6. DAFTAR PUSTAKA
[1] S.  J.  Kalukar,  H.  Tumaliang,  and  M. Tuege,  “Desain  Instalasi  Penerangan Pada Bangunan Multi Fungsi,” E-journal Tek. Elektro , pp. 12–17, 2015.
[2] SNI-6197-2011, “Konservasi energi pada sistem  pencahayaan,” Standar  Nas.
Indones. , pp. 1–38, 2011.
[3] Y. Azhari, “Perencanaan
MEP (Mechanical,  Electrical  dan  Plumbing) Gedung  Baru  7  Lantai  Di  Universitas Muhammadiyah  Kalimantan  Timur,” 2020, [Online]. Available:
http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/85425% 0Ahttp://eprints.ums.ac.id/85425/3/NAS KAH PUBLIKASIasa.pdf
[4] SNI  03-7065,  “Tata  cara  perencanaan sistem  plambing,” Badan  Standar  Nas. , no. SNI 03-7065-2005, p. 23, 2005.
[5] S.  P.  Aditama,  “Perencanaan  MEP (Mekanikal  Elektrikal  dan  Plumbing) Pada  Gedung  IAIN  Pakis  Fakultas  Ilmu Terbiyah Keguruan,” J. Control. Release , vol. 11, no. 2, pp. 430–439, 2018.
[6] M.  Marsudi  and  G.  R.  F.  Syahrillah, “Perencanaan Sistem Mekanikal Elektrikal  dan  Plumbing  (  MEP  )  pada Gedung Bertingkat,” vol. 03, no. 02, pp. 54–59, 2018.
[7] I.  Hajar,  D.  J.  Damiri,  Y.  Yuliasyah,  J. Jumiati,  M.  S.  P.  Lesmana,  and  M.  I. Romadhoni,  “Desain  Instalasi  Listrik Bangunan  Bertingkat  (Studi  Kasus: Pesantren  Khoiru  Ummah  Sumedang),” Terang ,  vol.  3,  no.  1,  pp.  31–40,  2020, doi: 10.33322/terang.v3i1.1073.
[8] M. Zainal, “Perancangan Sistem Mekanikal Pada Gedung SMA Muhammadiyah Surakarta,” 2017.