2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 4, April 2022

## KAJIAN  KINERJA  PLTS  KOMUNAL  SISTEM  OFF  GRID  DI  KAMPUNG KALIFAM DISTRIK WARIS KABUPATEN KEEROM

## Yakobus Kariongan
Fakultas Teknik, Universitas Cenderawasih, Indonesia Email: yakobuskariongan.ft.uncen@gmail.com

## Abstrak
Kebutuhan  akan  energi  listrik  setiap  tahun  mengalami  peningkatan.  Pembangkit Listrik  Tenaga  Surya  merupakan  salah  satu  sumber  energi  terbarukan  yang memiliki  potensi  besar  untuk  masa  depan  penggunaan  energi  listrik.  Salah  satu daerah yang menggunakan PLTS untuk memenuhi kebutuhan energi listrik adalah Kampung  Kalifam.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  energi  yang dihasilkan PLTS melalui perhitungan teoritis serta mengetahui performa dari PLTS dan  mengetahui  kajian  ekonomi  dari  PLTS  di  Kampung  Kalifam.Metode  yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei ke lapangan dengan mengambil data spesifikasi  komponen  dan  beban  dari  PLTS.  Energi  yang  dihasilkan  PLTS berdasarkan  nilai  radiasi  rata  –  rata  atau  PSH  sebesar  62,0256  kWh  dan  Energi yang dihasilkan PLTS selama setahun sebesar 22.639,344 kWh. Energi ideal yang mampu  dihasilkan  PLTS  melalui  perhitungan  sebesar  28.356,12  kWh/tahun sedangkan  performa  rationya  adalah  79%.  Investasi  awal  sebesar  Rp. 2.014.000.000,00 biaya pemeliharaan dan operasionalnya sebesar Rp.20.140.000,00.  Biaya  sikluas  hidup  PLTS  sebesar  Rp.  2.297.875.262,00 sedangkan biaya energi / cost of energy sebesar Rp 10.205 per kWh.
Kata Kunci: Energi Listrik, Sistem Off grid, Kinerja PLTS

## Abstract
The need for electrical energy every year is increasing. Solar power plants are one of  the  renewable  energy  sources  that  have  great  potential  for  the  future  use  of electrical energy. One area that uses PLTS to meet the needs of electrical energy is Kampung  Kalifam.  This  research  aims  to  find  out  the  energy  generated  by  PLTS through theoretical calculations and know the performance of PLTS and know the economic study of PLTS in Kampung Kalifam.The method used in this study is a survey  to  the  field  by  taking  data  on  component  specifications  and  loads  from PLTS. The energy generated by PLTS based on the average radiation value or PSH of 62.0256 kWh and the energy generated by PLTS for a year is 22,639,344 kWh. The ideal energy that plts can produce through calculations is 28,356.12 kWh / year while  the  performance  ratio  is  79%.  The  initial  investment  amounted  to  Rp. 2,014,000,000.00 maintenance and operational costs amounting to Rp.20,140,000.00. The cost of living plts amounted to Rp. 2,297,875,262.00 while the cost of energy / cost of energy amounted to Rp. 10,205 per kWh
Keywords:  Electrical Energy, Off grid System, PLTS Performance

## Pendahuluan
Energi  listrik  merupakan  salah  satu  kebutuhan  utama  manusia  yang  diperlukan dalam  melakukan  kegiatan  sehari  –  hari.  Energi  listrik  tidak  hanya  digunakan  untuk keperluan  rumah  tangga  tetapi,  sangat  diperlukan  untuk  menunjang  aktifitas  ekonomi seperti  pada  industri  dan  untuk  fasilitas  umum  seperti  penerangan  umum,  tempat pelayanan  umum.  Namun,  keberadaan  bahan  bakar  fosil  yang  digunakan  pada kebanyakan pembangkit listrik semakin lama semakin menipis dan menghasilkan emisi karbondioksida.  Hal  itu  menjadi  faktor  utama  perkembangan  energi  baru  terbarukan. Dibutuhkan  sumber  energi  yang  mampu  memenuhi  kebutuhan  energi  listrik  dan menjadi  alternatif  sumber  energi  serta  mengurangi  dampak  penggunaan  energy  fosil salah satunya adalah energi matahari dengan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
Pembangkit  Litrik  Tenaga  Surya  adalah  pembangkit  energi  listrik  yang mengubah  energi  dari  sinar  matahari  atau  surya  menjadi  energi  listrik  Sehingga  tidak memerlukan  bahan  bakar  tetapi  hanya  bergantung  pada  ketersediaan  cahaya  matahari. Penggunaan  energi  dari  cahaya  matahari  bertujuan  untuk  mengurangi  penggunaan energi  fosil  yang  semakin  menipis  sehingga  dapat  mengurangi  emisi  gas  rumah  kaca. Sumber energi terbarukan tersebut harus berjalan dengan denganbaik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas listrik di suatu wilayah.
Salah satu daerah yang menggunakan PLTS sebagai sumber energi listrik adalah kampung  Kalifam  yang  berada  di  Distrik  Waris  Kabupaten  Keerom  yang  belum terjangkau  listik  dari  PLN.  Keberadaan  PLTS  di  kampung  ini  sangat  bermanfaat  bagi masyarakat sekitar.

## Landasan Teori
1. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  (PLTS)  merupakan  suatu  teknologi pembangkit  yang  mengkonversikan  energi  foton  dari  surya  menjadi  energi  listrik yang  menggunakan  sel  photovoltaic  (photovoltaic  cell)  atau  yang  sering  dikenal dengan sebutan PV. PV cell biasanya dirancang dan dikemas dalam suatu unit yang di  sebut  Panel  Surya/Modul  (solar cell  panel).  Sel  surya  merupakan lapisan-lapisan tipis  dari  silicon  (Si)  murni  dan  bahan  semikondukator  lainnya.  Apabila  bahan tersebut  mendapat  energi  foton,  akan  mengeksitasi  elektron  dari  ikatan  atomnya menjadi  elektron  yang  bergerak  bebas  dan  akhirnya  akan  mengeluarkan  tegangan listrik  arus  searah.  Dengan  hubungan  seri-paralel,  sel  surya/sel  fotovoltaik  dapat digabungkan menjadi PV modul dengan jumlah sekitar 40 sel surya.
PLTS  pada  dasarnya  adalah  pecatu  daya  dan  dapat  dirancang  untuk  mencatu kebutuhan  listrik  yang  kecil  sampai  dengan  besar,  baik  secara  mandiri,  maupun hybrid.  PLTS  terdiri  dari  beberapa  komponen  yaitu:  panel  Surya  (module),  Battery Control  Regulator  (BCR),  Baterai  (accu),  dan  inverter.  Panel  surya  sebagai komponen  utama  pembangkit  listrik  tenaga  surya,akan  menghasilkan  energi  listrik sepanjang adanya paparan sinar matahari. Dimana energi listrik yang dihasilkan akan tersimpan  dalam  baterai  melalui  suatu  proses  pengisian  (charging),  sehingga  energi
listrik  dapat  digunakan  setiap  saat  (baik  siang  maupun  malam).  BCR  digunakan untuk mengatur proses pengisian pada baterai.
Konfigurasi  Sistem  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  (PLTS)  Secara  umum, konfigurasi  sistem  pembangkit  listrik  tenaga  surya  dibagi  menjadi  beberapa  bagian yaitu : 1. Sistem PLTS terpusat (stand-alone system) 2. Sistem PLTS yang terkoneksi dengan  jaringan  listrik  utama  (grid  connected  PV  system)  3.  Sistem  PLTS  tersebar (Solar Home System) Sistem Hybrid
2. Bagian- Bagian Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
a. Panel Surya (Modul Photovoltaic)
Bagian terkecil dari fotovoltaik adalah sel surya yang pada dasarnya sebuah foto  dioda  yang  besar  dan  dapat  menghasilkan  daya  listrik.  photovoltaik  terdiri dari  dua  jenis  bahan  berbeda  yang  disambungkan  melalui  suatu  bidang  junction yang jika sinar jatuh pada permukaannya akan diubah menjadi listrik arus searah. Untuk mendapatkan daya yang cukup besar diperlukan banyak sel surya. Biasanya sel-sel  surya  itu  sudah  disusun  sehingga  berbentuk  panel,  dan  dinamakan  modul surya.
Ada  2  (dua)  jenis  modul  surya  yang  paling  populer  yaitu  jenis  crystalline silicon  dan  thin  film.  Jenis  crystalline  silicon  terbuat  dari  bahan  silikon  dan  thin film sebagian besar terbuat dari bahan kimia. Jenis crystalline terdiri dari 2 (dua) jenis  yaitu  tipe  monocrystalline  (Gambar  a)  dan  polycrystalline  (Gambar  b). Masingmasing  jenis  memiliki  efisiensi  berbeda  yaitu  monocrystalline  14-16%, polycrystalline 13 – 15%.
b. Charge controller
Charge  controller  berfungsi  memastikan  agar  baterai  tidak  mengalami kelebihan  pelepasan  muatan  (over  discharge)  atau  kelebihan  pengisian  muatan (over  charge)  yang  dapat  mengurangi  umur  baterai.  Charge  controller  sering disebut dengan solar charge controller atau battery charge controller. Jika charge controller  menghubungkan  panel  surya  ke  baterai  atau  peralatan  lainnya  seperti inverter  maka  disebut  solar  charge  controller.  Jika  bagian  ini  terhubung  dari inverter  ke  baterai  lazim  disebut  battery  charge  controller,  namun  hal  tersebut tidak baku.
c. Inverter
Inverter  Inverter  adalah  “jantung”  dalam  sistem  suatu  PLTS.  Inverter berfungsi  mengubah  arus  searah  (DC)  yang  dihasilkan  oleh  panel  surya  menjadi arus  bolak  balik  (AC).  Tegangan  DC  dari  panel  surya  cenderung  tidak  konstan sesuai dengan tingkat radiasi matahari. Tegangan masukan DC yang tidak konstan ini  akan  diubaholeh  inverter  menjadi  tegangan  AC  yang  konstan  yang  siap digunakan  atau  disambungkan  pada  sistem  yang  ada,  misalnya  jaringan  PLN. Parameter  tegangan  dan  arus  pada  keluaran  inverter  pada  umumnya  sudah disesuaikan  dengan  standar  baku  nasional/internasional.Saat  ini,  seluruh  inverter menggunakan komponen elektronika dibagian dalamnya. Teknologi terkini suatu inverter  telah  menggunakan  IGBT  (InsulatedGate  Bipolar  Transistor)  sebagai
komponen utamanya menggantikan komponen lama BJT, MOSFET, J-FET, SCR dan  lainnya.  Karaktersitik  IGBT  adalah  kombinasi  keunggulan  antara  MOSFET dan BJT.
Pemilihan  jenis  inverter  dalam  merencanakan  PLTS  disesuaikan  dengan desain  PLTS  yang  akan  dibuat.  Jenis  inverter  untuk  PLTS  disesuaikan  apakah PLTS On Grid atau Off Grid atau Hibrid. Inverter untuk sistem On Grid (On Grid Inverter)  harus  memiliki  kemampuan  melepaskan  hubungan  (islanding  system) saat  grid  kehilangan  tegangan.  Inverter  untuk  sistem  PLTS  hibrid  harus  mampu mengubah arus dari kedua arah yaitu dari DC ke AC dan sebaliknya dari AC ke DC.  Oleh  karena  itu  inverter  ini  lebih  populer  disebut  bi-directional  inverter. Kelengkapan suatu inverter belum memiliki standard, sehingga produk yang satu dengan lain tidak sepenuhnya kompatibel.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan inverter adalah:
a) Kapasitas/daya  inverter  Daya  inverter  harus  mampu  melayani  beban  pada kondisi  daya  rata-rata,  tipikal  dan  surja.  Secara  praktis,  kapasitas  inverter dihitung sebesar 1,3 x beban puncak.
b) Tegangan masukan inverter Pada kondisi beban naik turun, tegangan keluaran panel  surya  dapat  mencapai  tegangan  tanpa  beban  (Voc).  Untuk menghindarkan kerusakan akibat kenaikanArus masukan inverter Pada kondisi sinar  matahari  sangat  terik,  panel  surya  dapat  menghasilkan  arus  seolah-olah pada  kondisi  tanpa  beban  (Isc).  Untuk  menghindarkan  kerusakan  akibat kenaikan tegangan, secara praktek kapasitas arus input inverter dihitung = 1,1 – 1,15 Isc string PV.
c) Inverter  memiliki  beberapa  kualitas  berdasarkan  mutu  daya  keluarannya.  Ada yang sinus murni, modified square wave atau square wave.
d) Pilihlah  yang  memiliki  kualitas  sinus  murni  agar  mampu  memberikan  suplai bagi seluruh jenis beban.
e) Pilih inverter yang menggunakan sistem komutasi elektronik dengan Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT).
f) Memiliki sistem pengaturan MPPT (Maximum Power Point Tracking) dengan metoda PWM (Pulse Width Modulation).
g) Mampu bekerja pada temperatur sampai dengan 45℃.
d. Baterai
Mengingat  PLTS  sangat  tergantung  pada  kecukupan  energi  matahari  yang diterima  panel  surya,  maka  diperlukan  media  penyimpan  energi  sementara  bila sewaktu-waktu  panel  tidak  mendapatkan  cukup  sinar  matahari  atau  untuk penggunaan listrik malam hari. Baterai harus ada pada sistem PLTS terutama tipe Off  Grid.  Beberapa  teknologi  baterai  yang  umum  dikenal  adalah  lead  acid, alkalin,  NiFe,  Ni-Cad  dan  Li-ion.  Masing-masing  jenis  baterai  memiliki kelemahan dan kelebihan baik dari segi teknis maupun ekonomi (harga). Baterai lead acid dinilai lebih unggul dari jenis lain jika mempertimbangkan kedua aspek tersebut.
Baterai lead acid untuk sistem PLTS berbeda dengan baterai lead acid untuk operasi  starting  mesin-mesin  seperti  baterai  mobil.  Pada  PLTS,  baterai  yang berfungsi untuk penyimpanan (storage) juga berbeda dari baterai untuk buffer atau stabilitas.  Baterai  untuk  pemakaian  PLTS  lazim  dikenal  dan  menggunakan  deep cycle  lead  acid,artinya  muatan  baterai  jenis  ini  dapat  dikeluarkan  (discharge) secara terus menerus secara maksimal mencapai kapasitas nominal. Baterai adalah komponen utama PLTS yang membutuhkan biaya investasi awal terbesar setelah panel  surya  dan  inverter.  Namun,pengoperasian  dan  pemeliharaan  yang  kurang tepat  dapat  menyebabkan  umur  baterai  berkurang  lebih  cepat  dari  yang direncanakan,sehingga  meningkatkan  biaya  operasi  dan  pemeliharaan.  Atau dampak  yang  paling  minimal  adalah  baterai  tidak  dapat  dioperasikan  sesuai kapasitasnya.  Kapasitas  baterai  yang  diperlukan  tergantung  pada  pola  operasi PLTS .
Besar  kapasitas  bateraijuga  harus  mempertimbangkan  seberapa  banyak  isi baterai  akan  dikeluarkan  dalam  sekali  pengeluaran.Kapasitasbaterai  dinyatakan dalam Ah atau Ampere hours.
Beberapa  faktor  yang  harus  diperhatikan  dalam  menentukan  jenis  dan kapasitas  baterai  untuk  suatu  PLTS  dan  pengaruhnya  pada  umur  baterai  antara lain: DoD (Depth of Discharge), jumlah siklus, efisiensi baterai, discharge/charge rate dan temperatur.

## Metode Penelitian
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah :
•  Pengumpulan data
Data Penelitian diperoleh dari PLTS kampung Kalifam
•  Studi literatur
Mempelajari literatur tentang PLTS komunal
•  Observasi langsung).

## Hasil dan Pembahasan
A. Data Beban
Tabel 1 Data Kebutuhan Energi Kampung Kalifam Bangunan Peralatan Volume Watt Jam Kerja Total Kebutuhan Daya (Watt Hour) 60 Rumah Lampu 3 15 12 32.400 Radio 1 20 5 6.000 Pustu 600 6 3.600 Balai Kampung 600 6 3.600 Sekolah 600 6 3.600 Total 43.800

## B. Data radiasi matahari
Untuk nilai insolasi rata-rata harian matahari dan temperatur maksimum (TX), di  ambil  dari  software    (HOMER)    Hybrid  Oftimization  Of  Multiple  Energi Resources. data dapat  dilihat  pada tabel 4.8sebagai berikut:

## Tabel 2
Data Radiasi Solar Dan Temperatur Maksimum Bulan Radiasi solar  (kWh / m^2 /hari) Temperatur Maksimum Januari 5,15 25,81 Februari 4,95 25,71 Maret 5,02 25,8 April 4,97 25,94 Mei 4,91 25,12 Juni 4,76 25,87 Juli 4,76 25,55 agustus 4,97 25,66 September 5,13 25,99 Oktober 4,14 26,21 November 4,99 26,3 Desember 4,90 26,13 Rata – Rata 4,97 26,92

## Pembahasan
A. Energi yang Dihasilkan
Komponen PLTS tidak dapat beroperasi secara total 100% karena adanya rugi rugi.  asumsi  rugi-rugi  pada  komponen  sebanyak  20  %,  maka  besar  energi  yang dibangkitkan oleh panel surya bisa dihitung menggunakan rumus sebagai berikut: 60 panel surya x 260 Wp = 15.600 Watt = 15,6 kW Dengan rugi-rugi 20 % maka daya keluaran dari PLTS Dapat dihitung dengan persamaan yakni:
Pi = daya yang digunakan x ( 100% - 20% ) = 15.600 Watt x 0,80 = 12.480 Watt
Apabila menggunakan data radiasi matahari terendah sebesar 3.14 maka energi yang dihasilkan panel surya dapat dihitung menggunakn rumus sebagai berikut:
Pout   = Pi x radiasi matahari terendah = 12.480 W x 4,14 kWh/m^2 = 51.667,2 kWh
Jadi energi terendah yang dihasilkan adalah 51.667,2 kWh Apabila menggunakan data radiasi matahari tertinggi sebesar 5.15 maka energi yang dihasilkan panel surya dapat dihitung menggunakn rumus sebagai berikut:
Pout   = Pi x radiasi matahari tertinggi = 12.480 W x 5,15 kWh/m^2
= 64,272 kWh Jadi energi tertinggi yang dihasilkan adalah 64,272 kWh
Jika  ingin  menghitung  energi  yang  dibangkitkan  per  tahun,  maka  data  yang digunakan  adalah  nilai  iradiasi  rata-rata  atau  PSH  sebesar  4,97  h  dapat  dihitung dengan persamaan (2.20) berikut:
Pout = Pi x PSH = 12.480 W x 4,97 kWh/m^2 = 62,0256 kWh
Untuk energi per tahun (Energi yield) menggunakan rumus (2.21) berikut yaitu: Ey  = 62,0256 kWh x 365 hari = 22.639,344 kWh/tahun Energi yang dihasilkan PLTS dalam setahun adalah 22.639,344 kWh
B. Performance ratio
Performance  ratio  adalah  parameter  kuaIitas  sistem  ditinjau  dari  energi  yang dihasilkan  dalam  setahun.  Kenyataannya  kualitas  sistem  tidak  pernah  mencapai 100%,  dikarenakan  oleh  faktor  internal  seperti  komponen  dan  eksternal  seperti temperatur.
Sistem  pembangkitan  dikatakan  layak  apabila  nilai  PR  berkisar  70%-  90%. Perhitungan performance ratio dari sistem PLTS dihitung menggunakan rumus (2.22) sebagai berikut:
Htilt     = PSH x 365 hari = 4,97 kWh/m^2 x 365 har =1.817,7 kWh/tahun Sehingga rata-rata radiasi matahari dalam setahun adalah 1.817 kWh /tahun. Energi Ideal =260 x 60 x 1.817,7 kWh/tahun = 28.356,12 kWh/tahun Maka diperoleh performance ratio dapat dihitung dengan rumus berikut: PR   = Eyield/Eideal = (22.639,344  kWh/tahun)/(28.356,12 kWh/tahun) = 0,79 x 100 % = 79 %
Dari  perhitungan  diperoleh  nilai  performance  ratio  sebesar  79%.  Maka sistem PLTS layak untuk beroperasi.
C. Biaya Pemeliharaan dan Operasional
Biaya  pemeliharaan  dan  operasional  PLTS  Terpusat  Kampung  Kalifam  dapat dihitung dengan persamaan (2.11 ) sebagai berikut :
M = 1% x Total biaya investasi
= 1 % x Rp 2.014.000.000 = Rp.20.140.000,00/Tahun
D. Menghitung Biaya Siklus Hidup
PLTS Terpusat  Kampung  Kalifam,  diasumsikan  beroperasi  selama  25  tahun. pada  penelitian  ini  sebesar  5,00%.  Penentuan  diskonto  ini  mengacu  kepada  tingkat suku  bunga  kredit  Bank  Indonesia  per  21  Nopember  2019.  Besar  nilai  sekarang (present value) untuk biaya pemeliharaan dan operasional (M_PW)
M_PW=A [(( 〖 1+i) 〗 ^n-1)/(i( 〖 1+i) 〗 ^n )]
=Rp.20.140.000,00[(( 〖 1+0,05) 〗 ^25-1)/(0,05( 〖 1+0,05) 〗 ^25 )]=Rp.283.875.262,00
Biaya  siklus  hidup  (LCC)  untuk  PLTS  Terpusat  Kampung  Kalifam  selama umur proyek 25 tahun adalah dengan rumus (2.12) sebagai berikut :
LCC = C + M_PW = Rp 2.014.000.000,00+ Rp.283.875.262,00
= Rp. 2.297.875.262,00
E. Menghitung Biaya Energi PLTS(Cost Of Energy)
Faktor pemulihan modal untuk mengkonversikan semua arus kas biaya siklus hidup  (LCC)  menjadi  serangkaian  biaya  tahunan,  diperhitungkan  (  2.14  )  sebagai berikut :
CRF= 〖 i(1+i) 〗 ^n/((1+i)^n-1) = 〖 0,05(1+0,05) 〗 ^25/((1+0,05)^25-1) =0,0709=0,071
Estimasi  kebutuhan  energi  listrik  Kampung  Kalifam  sebesar  43.800 Wh  per hari,  sehingga  pemakaian  energi  tahunan  PLTS  Terpusat  Kalifam  diperhitungkan dengan persamaan  sebagai berikut :
AKWH = Wh harian x 365 (kWh) = 43.800x 365 (kWh) = 15.987 kWh
Besar  biaya  energi  (COE)  untuk  PLTS  Terpusat  Kampung  Kalifam  adalah dengan persamaan (2.15 ) sebagai berikut :
COE    =(LCC X CRF)/AKWH =( Rp.2.297.875.262,00 X 0,071  )/15.987 =Rp10.205/kWh

## Kesimpulan
Dari hasil perhitungan dan analisa diperoleh kesimpulan besar energi yang yang dihasilkan  Panel  surya  berdasarkan  nilai  iradiasi  rata  –  rata  atau  PSH  pada  PLTS Kampung  Kalifam  sebesar  62,056  kWh  dan  Energi  pertahun  (  Energy Yield  )  sebesar 22.639344 kWh.
Berdasarkan analisis parameter – parameternya, maka besar performa ratio PLTS Kampung  Kalifam  adalah  sebesar  79%  yaitu  22.056  kWh  sehingga  PLTS  Kampung Kalifam bisa dikategorikan layak.
PLTS Kampung Kalifam dengan biaya investasi awal sebesar Rp.2.014.000.000,00 maka  biaya  operasional  dan  pemeliharaannya  sebesar Rp.20.140.000,00 dan biaya energi / cost of energy Rp.10.205 per kWh..

## BIBLIOGRAFI
Agusthinus.  Sampeallo,  WellemF.Galla  Fredyrick  Mbakurawang  Agusthinus  S. Sampeallo, Wellem F. Galla Fredyrick Mbakurawang. ISSN: 2252-6692 Analisis Kinerja  Plts  25  Kwp  Di  Gedung  Laboratorium  RisetTerpadu  Lahan  Kering Kepulauan Undana Terhadap Variasi Beban.
Bambang Winardi, Agung Nugroho 2018.  Analisis Ekonomi Perencanaan Pembangkit Listrik  Tenaga  Surya  (Plts)  Di  Departemen  Teknik  Elektro  Universitas Diponegoro.
Eriyanto, 2017. Evaluasi Pemanfaatan PLTS Terpusat Siding Kabupaten Bengkayang.
Hakim, A. R. 2015. Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik, Malang: Universitas Brawijaya.
Jurusan  Teknik  Elektro,  Fakultas  Teknik,  Universitas  Maritim  Raja  Ali  Haji, Tanjungpinang,  2017.  Evaluasi  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  (Plts)  Skala Rumah  Tangga  (Shs)  Bantuan  Pemerintah  Kota  Batam  Di  Pulau  Geranting  Dan Pulau Tumbar Kelurahan Pulau Terong Kecamatan Belakang Padang.
Panji  Wijasa  Gautama,  2016.  Skripsi  Perencanaan  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya (Plts)  Sistem  Off  Grid  Dengan  Kapasitas  2  Kwp  Pada  Instalasi  Menara  Suar Bulukumba.
Tony  Koerniawan,  Aas  Wasri  Hasanah  2018.  Kajian  Sistem  Kinerja  Plts  Off-Grid  1 Kwp Di Stt-Pln.
Vember  Restu  Kossi,  Teknik  Elekro  2010,  Perencanaan  Plts  (Off-Grid)  Di DusunTikalong Kabupaten Mempawah
Copyright holder: Yakobus Kariongan (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: