## Performansi Alat Penukar Kalor Udara-Tanah Menggunakan Siklus Tertutup di Kota Medan
Terang UHS Ginting Manik a* , Tulus Burhanuddin Sitorus a , Andi Syahputra a a Departemen Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara Jl. Almamater Kampus USU Medan, 20155, Telp. 061-8213250
*E-mail: terang1@usu.ac.id

## Abstract
Efforts  to  find  alternative  renewable  energy  sources  lately  are  increasingly  being  intensified  as increasing human demand for energy consumption is increasingly high. Air-Ground Heat Exchanger (EAHE) is one solution that can be developed by utilizing the energy stored in the soil. This research was conducted to determine the effect of EAHE performance on the decrease in air temperature that enters  the  test  chamber  as  well  as  the  exit,  the  Number  of  Transfer  Unit  and  also  the  Coefficient  of Performance value in the underground planting pipe. The results show that EAHE which is used as a passive cooling room can provide a pretty good performance by decreasing the temperature in the test room  which  reaches 3-6 o C. The  lowest  NTU  on  September  3,  2018  was  obtained at  3.9977,  and  the highest was 3.9879 with airspeed of 2 m/s. Meanwhile, on August 20, 2018, the highest NTU value was obtained at 3.6503 and the lowest was 3.6463 with an air speed of 3 m/s. When the air speed is 2 m / s, the NTU value averages 3.9925 so that the COP value averages 4.011. When the air velocity is 3 m / s the value of NTU is an average of 3.6481, the COP value is an average of 3.5880.
Keywords:  Earth-Air  Heat  Exchanger  (EAHE);  Number  of  Transfer  Unit  (NTU);  Coefficient  of Performance (COP)

## Abstrak
Upaya  menemukan  sumber  energi  alternatif  terbarukan  akhir-akhir  ini  semakin  gencar  dilakukan seiring  meningkatnya  kebutuhan  manusia  akan  konsumsi  energi  yang  semakin  tinggi.  Penukar  Kalor Udara-Tanah  atau  Earth-Air  Heat  Exchanger  (EAHE)  merupakan  salah  satu  solusi  yang  dapat dikembangkan  dengan  memanfaatkan  energi  yang  tersimpan  dalam  tanah.  Penelitian  ini  dilakukan untuk  mengetahui  pengaruh  kinerja  EAHE  terhadap  penurunan  suhu  udara  yang  masuk  ke  dalam ruangan  uji  maupun  yang  keluar,  nilai  Number  of  Transfer  Unit  dan  juga  nilai  Coefficient  of Performance  pada  pipa  tanam  bawah  tanah.  Hasil  eksperimen  menunjukkan  bahwa  EAHE  yang digunakan  sebagai  pendingin  pasif  ruangan  dapat  memberikan  kinerja  yang  cukup  baik  dengan penurunan suhu di ruangan uji yang mencapai 3–6 o C.  NTU terendah pada tanggal 3 September 2018 diperoleh sebesar 3,9977, dan tertinggi  sebesar 3,9879 dengan  kecepatan  udara 2  m/s. Sementara itu, pada  tanggal  20  Agustus  2018,  di  peroleh  nilai  NTU  tertinggi  sebesar  3,6503  dan  terendah  sebesar 3,6463  dengan  kecepatan  udara  3  m/s.    Saat  kecepatan  udara  2  m/s,  nilai    NTU  rata-rata  3,9925 sehingga  nilai  COP  rata-rata  4,011.  Ketika  kecepatan  udara  3  m/s  nilai  NTU  rata-rata  3,6481  maka nilai COP rata-rata 3,5880 .
Kata  Kunci: Penukar  Kalor  Udara-Tanah  (Earth-Air  Heat  Exchanger  (EAHE));    Number  of  Transfer Unit (NTU); Coefficient of Performance (COP)

## 1. Pendahuluan
Manusia  selalu  membutuhkan kondisi lingkungan  yang  nyaman  dalam sebuah bangunan .Namun, energi sangat dibutuhakan  untuk  menjaga  kondisi  lingkungan  dalam  bangunan  yang  nyaman.Saat  ini,  konsumsi  energy  untuk bangunan  mencapai  25-40%  dari  total  konsumsi  energy  dunia,  dimana  sebagian  besar  energy  dihabiskan  untuk memanaskan ataupun mengkondisikan udara dan berasal dari bahan bakar fosil seperti batubara, minyak dan gas bumi. Kebutuhan  untuk  pengembangan  yang  berkelanjutan  mendorong  manusia  untuk  mencari  alternatif,  energi  terbarukan untuk mengkondisikan lingkungan dalam sebuah bangunan [1].
Akibat  meningkatnya  kebutuhan  manusia  akan  udara  yang  nyaman,  meningkatnya  harga  energy  dan  masalah lingkungan  orang  berlomba-lomba  untuk  menemukan  sebuah  system  berbasis  energy  terbarukan  yang  mampu menjawab  semua  tantangan  tersebut.  Salah  satu  solusi  yang  dapat  dikembangkan  adalah  memanfaatkan  energi  yang tersimpan  dalam  tanah  ( earth  energy) .Energi  ini  dapat  dimanfaatkan  sebagai  ventilasi  maupun  sistem  pengkondisian
udara dengan menggunakan alat yang disebut penukar kalor antara udara-tanah atau EAHE (Earth-Air Heat Exchanger ) [1].
Tanah  menerima  radiasi  surya  melalu  permukaannya  dan  berperan  sebagai  sebuah  reservoir  energy  surya  yang besar. Karena inersia panas dari tanah, fluktuasi dari amplitude temperatur tanah meningkat secara eksponensial seiring dengan pertambahan kedalaman. Karena itu, pada kedalaman yang cukup, tanah tidak sedingin udara luar pada musim dingin dan tidak sepanas udara luar pada musim panas.Hal ini merupakan sebuah kesempatan yang menjanjikan untuk menggunakan energi geothermal pada pendinginan ataupun pemanasan pasif pada kondisi udara dalam bangunan.
Sebuah  alat  penukar  kalor  dara  tanah  terdiri  dari  satu  atau  lebih  pipa  yang  diletakkan  dibawah  tanah  untuk mensuplai pengkondisian udara pada bangunan.Fenoma yang terjadi cukup sederhana  dan bergantung padaperbedaan temperature  antara  tanah  dengan  udara  lingkungan.  Udara  lingkungan  dialirkan  kedalam  pipa  yang  ditanam  di  bawah tanah menggunakan blower dan mengalami perpindahan panas langsung dengan tanah dan udara tersebut bersirkulasi di dalam  ruangan  uji.  Upaya  pengembangan  metode  sistem  perpindahan  panas  pada  lapisan  tanah  ini  selain  untuk pendinginan  ruangan  yang  berbiaya  murah  juga  diharapkan  dapat  memperbaiki  lingkungan  dengan  mengurangi  kadar CFC  (Chloro-Fluoro-Carbon) dalam  udara  yang  banyak  digunakan  mesin-mesin  pendingin  ruangan  seperti  AC (air conditioner). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui nilai NTU dan ε dari EAHE, termasuk pengaruh kinerja EAHE terhadap penurunan suhu udara masuk serta untuk mengetahui suhu udara yang masuk ke dalam ruangan uji ( T out-EAHE ). Sebagai  tambahan,  penelitian  ini  juga  dilakukan  untuk  mengetahui  nilai COP ( Coefisient  of  Performance )  pada pipa tanam bawah tanah. Melalui penelitian ini, hasil yang akan dicapai adalah (1) membuat pendingin ruangan alami yang  dapat  dimaksimakan  dengan  energi  terbarukan,  (2)  diketahui  suhu  ruangan  optimal  dan  besar  penurunan temperatur yang diperoleh dari alat penukar kalor udara tanah.
Dalam  analisis  alat  penukar  kalor,  dikenal  koefisien  perpindahan  panas  menyeluruh  ( Overall  Heat  Transfer Coefficient )  yang  memperhitungkan  semua  efek  yang  terjadi  pada  perpindahan  panas  [4].  Besarnya  laju  perpindahan panas  ini  bisa  berbeda-beda  pada  sepanjang  titik  alat  penukar  kalor.  Dalam  analisa  alat  penukar  kalor,  metode  yang paling mudah digunakan adalah metode LMTD ( Log Mean Temperature Difference ) yang berarti nilai tengah perbedaan temperatur di sepanjang alat penukar kalor, Namun, bila temperatur pada sisi keluar alat penukar kalor tidak diketahui, untuk menganalisa alat penukar kalor digunakan metode keefektifan – NTU [3].
Alat penukar kalor bawah tanah atau sering disebut EAHE merupakan alat penukar kalor dengan pengaplikasian satu  pipa  atau  lebih  yang  dipendamkan  di  dalam  tanah  dengan  kedalaman  tertentu.  Pipa  yang  digunakan  adalah  pipa dari bahan PVC ( polyvnyl chloride ), HDPE ( high density polyrthylene ) maupun pipa galvanis. Dalam melakukan siklus alat penukar kalor, Earth Air Heat Exchanger memiliki 2 macam siklus kerja yang berbeda. Perbedaan siklus tersebut adalah  keluaran  udara  akhir,  apakah  akan  dialirkan  kembali  masuk  kedalam  EAHE  atau  dilepaskan  keudara.  Siklus tersebut terbagi atas siklus terbuka ( Open Loop ) dan siklus tertutup ( Close Loop ) [1].
Penggunaan  tanah  sebagai  media  perpindahan  panas  juga  sangat  berpengaruh,  dalam  menerapkan  EAHE . Penggungaan  tanah  basah  tentunya  akan  lebih  baik  dalam  menghantarkan  panas  daripada  tanah  kering.  Dalam penerapan  EAHE  dengan  konveksi  paksa  (adanya  penambahan  blower)  udara  keluar  akan  sangat  bergantung  dari kecepatan blower itu  sendiri.  Sebaliknya.  apabila  dengan  menerapkan  konveksi  alamiah  (tanpa  blower)  maka  udara yang  dihantarkan  akan  memanfaatkan  perbedaan  tekanan  dari input dan output Alat  Penukar  Kalor  Udara  Tanah  itu sendiri. Material pipa yang digunakan sebagai media penhantar juga perlu diperhatikan. Penggunaan pipa dengan nilai konduktivitas  yang  sesuai  dengan  konduktivitas  tanah  akan  sangat  mendukung  performansi  dari  Alat  Penukar  Kalor Udara  Tanah..  Selain  itu  juga,  kedalaman  tanah  juga  menjadi  faktor  pendukung,  karena  semakin  dalam  pipa  EAHE ditempatkan  maka  gradien  temperautr  akan  meningkat.  Untuk  pengaplikasiannya  kedalaman  2  m  hingga  3  m  sudah sangat baik untuk meningkatkan gradien suhu yang tinggi [1].
Pada  penelitian  ini,  tipe  aliran  yang  digunakan  adalah single  stream .  Besarnya  nilai  perpindahan  panas dari  alat penukar kalor udara-tanah dapat ditentukan dari persamaan [4]:
Q h = ṁ C p ( T out - T in ) (1)
di mana C p adalah nilai panas spesifik dari udara (J/kg-k),  ṁ adalah laju aliran massa (kg/s) dan T out adalah temperatur sisi keluar pipa, T in adalah temperatur sisi masuk pipa. Sedangkan untuk menentukan besar konveksi aliran pada udara dengan  dinding  pipa  dapat  digunakan  persamaan  (1),  dengan  perbedaan  pada  Δ T yang  digunakan  adalah  perbedaan temperatur rata-rata Δ T lm yaitu[5] :
      − − − = wall out wall in out in T T T T T T ln ΔT lm (2) di mana :
T wall = suhu tanah (T soil ) Untuk resistansi termal pipa dapat digunakan dengan persamaan[6] : ( ) i e pipe r r
L ln 2 1 R soil   = (3)
K pipe = konduktivitas termal PVC (0,52 W/mK)
r e
= jari-jari bagian luar pipa (m)
r i = jari-jari bagian dalam pipa (m)
Sementara nilai resistansi termal untuk tanah ditentukan dengan persamaan :
( ) ( ) e pipe r x z R L , ln 2 1 R soil   = (4)
dimana   :
K soil = konduktivitas termal tanah (0,16 W/mK) R (z,x)  = kedalaman tanah (m) Dan nilai resistansi termal antara dinding bagian dalam pipa dengan udara ditentukan melalui persamaan :
i hA 1 R conv = (5)
Sehingga  untuk  menghitung  konduktivitas  termal  untuk  sebuah  alat  penukar  kalor  Alat  Penukar  Kalor  Udara  Tanah dapat digunakan[6] :
( ) soil pipe conv R R R 1 U + + =
(6)
di mana: R conv : Tahanan konveksi R pipe : Tahanan Pipa
R soil
:Tahanan Tanah Dalam  model  ini, R tot terdiri  dari  resistansi  konveksi  di  dalam  pipa  ( R conv ),  resistansi  konduksi  dinding  pipa ( R pipe ), dan resistansi konduksi tanah (R soil ) . Denga demikian Rtot disajikan dengan persamaan [6] : ( ) soil pipe conv tot R R R R + + =
(7)
Jika  dimensi  pipa  memiliki  panjang  yang  tak  terhingga  (A  =  ∞),  maka  udara  akan  didinginkan  serupa  dengan temperatur dinding dalam pipa. Maka  nilai dari NTU alat  penukar kalor  udara-tanah dapat ditentukan dari persamaan [7]:
p C m UA NTU  = (8)
dimana  ṁ adalah laju aliran  massa  (kg/s), U adalah  koefisien perpindahan panas (Wm 2/ K),  dan c p adalah nilai panas spesifik dari udara (J/kg-k). Nilai efektivitas alat penukar kalor udara-tanah teoritis didapat dari korelasi [7]:
 =  1  -  e –NTU
(9)
Untuk  menentukan  efektivitas  alat  penukar  kalor  hasil  eksperimental  diperoleh  dari  persamaan  [7]:
− = − − = 1 out in out in T T T T 
-(hA/ṁCp)
(10)
dengan  mensubstitusikan  nilai  untuk  temperatur  udara  masuk  dan  temperatur  udara  keluar  eksperimental  serta temperatur tanah.
Nilai dari koefisien performansi dari alat penukar kalor udara-tanah dapat ditentukan dari persamaan [9]:
f c P Q COP = (11)
di  mana  P f adalah  energi  yang  diperlukan  untuk  menggerakkan blower pada  penukar  panas  udara-tanah.  Besarnya kapasitas pendinginan yang terjadi diperoleh dari persamaan:
Q c = m . c p . (T in - T out ) (12)

## 2. Material dan Metode Penelitian
Alat penukar kalor udara-tanah yang dirakit menggunakan pipa PVC dengan diameter 10,16 mm dan ketebalan 3 mm. Untuk mensirkulasikan udara digunakan blower yang diatur putarannya menggunakan inverter. Termokopel tipe K  dengan  akurasi  0.1 o C  diletakkan  pada  sisi  masuk  dan  sisi  keluar  serta  pada  beberapa  titik  sepanjang  alat  penukar kalor.  Disamping  itu  termokopel  diletakkan  juga  pada  kedalaman  2  m  di  bawah  permukaan  tanah.  Objek  penelitian adalah udara lingkungan yang disirkulasikan ke dalam alat penukar kalor udara-tanah untuk didinginkan.
Tabel 1. Spesifikasi alat penukar kalor udara-tanah No Data Keterangan 1 Diameter pipa EAHE d = 0,1016 m 2 Panjang pipa EAHE L = 26,5 m 3 Kedalaman tanah Z = 2 m 4 Media yang didinginkan Udara 5 Jumlah blower 1 buah @ 2850 rpm
Proses  pengujian  dilakukan  mulai  dari  pukul  10.00  WIB  pagi  dimana blower mulai  mensirkulasikan  udara  ke dalam  alat  penukar  kalor  udara-tanah.  Data  akuisisi  yang  terhubung  ke  termokopel  merekam  temperatur  pada  sisi masuk  dan  sisi  keluar  sepanjang  pipa  alat  penukar  kalor  udara-tanah  serta  temperatur  tanah  setiap  menit . Untuk menghasilkan kecepatan udara masuk yang sesuai digunakan inverter motor listrik tiga fasa. Proses pengujian diakhiri pada  pukul  18.00  WIB.  Kemudian  pengujian  dilakukan  keesokan  harinya  dengan  prosedur  yang  sama.  Tabel  1 menampilkan spesifikasi dari sistem alat penukar kalor udara-tanah yang diuji.
(a) (b)
Gambar 4. (a) Lokasi dan (b) alat penukar kalor udara-tanah yang dirakit
Gambar  4  di  atas  menampilkan  lokasi  dan  alat  penukar  kalor  udara-tanah  yang  dirakit.  Sementara  itu,    Gambar  5 menunjukkan  skema  eksperimental  saat  pengujian.  Udara  dialirkan  ke  dalam  pipa  menggunakan blower dengan kecepatan  aliran  udara  masuk  2  m/s  dan  3  m/s.  Blower  dihubungkan  dengan  inverter  sehingga  dapat  diatur  frekuensi putaran blower untuk  menghasilkan kecepatan aliran udara yang diinginkan. Untuk  mengetahui kecepatan udara  yang dihasilkan maka digunakan alat ukur anemometer.

## Gambar 5. Skema eksperimental

## 3. Hasil dan Diskusi
Gambar 6 menampilkan kondisi temperatur keluaran udara teoritis untuk kecepatan udara 2 m/s pada pengujian pada tanggal 3 September 2018. Diperoleh temperatur masukan rata-rata sebesar 32,96 o C dan temperatur keluaran rata- rata sebesar 29.39 o C. Berdasarkan data hasil pengukuran diperoleh bahwa alat penukar kalor udara-tanah mampu menurunkan temperatur udara rata-rata sebesar 3.57 o C.
Gambar 6. Kondisi temperatur yang diamati pada 3 September 2018
Sementara itu, Gambar 7 menampilkan temperatur keluaran teoritis untuk  kecepatan udara 3 m/s yang dilakukan pada pengujian pada tanggal 22 Agustus 2018. Diperoleh temperatur masukan rata-rata sebesar 32,9 o C dan temperatur keluaran rata-rata sebesar 29,54 o C. Berdasarkan data hasil pengukuran diperoleh bahwa alat penukar kalor udara-tanah mampu menurunkan temperatur udara rata-rata sebesar 3,36 o C.
Te m pe rat ur ( o C) 12:00
13:00 14:00
15:00 16:00
Waktu (Jam)
Gambar 7. Kondisi Temoeratur yang diamati 22 Agusutus 2018
Setelah dilakukan perhitungan data eksperimental berdasarkan data yang didapat pada tanggal 22 Agustus 2018, maka diperoleh kondisi temperatur masuk dan keluar terlihat pada Gambar 8, sebagai berikut:
Gambar 8. Kondisi temperatur masuk dan temperatur keluar Tanggal 03 September 2018
Gambar  8  menunjukkan  besar  penurunan  suhu  yang  terjadi  selama  pengujian  pada  tanggal  03  September  2018. Suhu  maksimal  masuk ke dalam EAHE (T in-EAHE ) sebesar 34,76 o C dan suhu terendah  masuk ke dalam EAHE sebesar 31.48 o C. Suhu keluar EAHE (T out-EAHE )  maksimal sebesar  28,17 o C dan suhu terendah keluar EAHE sebesar 30,21 o C. Penurunan  suhu  yang  dapat  dikerjakan  oleh Earth  Air  Heat  Exchanger rata-rata  sebesar  4-7 o C.  Hal  yang  paling berpengaruh  selama pengujian adalah  kecepatan  udara yang  masuk  kedalam EAHE. Kecepatan udara rata-rata berada pada  kecepatan  2  m/s  dengan  aliran  massa  yang  dihasilkan  sebesar  0,0185kg/s.  Gambar  9  menunjukkan  perhitungan data eksperimental berdasarkan data pada 22 Augustus 2018.
Gambar 9. Kondisi temperatur masuk dan temperatur keluar Tanggal 22 Augustus 2018
3.1 Koefisien Performansi
Dari data eksperimen dan hasil pengujian  maka diperoleh nilai COP alat penukar kalor udara-tanah seperti tampak pada Tabel 1.
Te m pe rat ur ( o C)
12:00 13:00 14:00 15:00
16:00
Waktu (Jam) Te m pe rat ur ( o C) 12:00
13:00
14:00 15:00
16:00
Waktu (Jam) Te m pe rat ur ( o C) 12:00
13:00 14:00
15:00
16:00
Waktu (Jam)
Tabel 1. Coefficient of Performance
V in (m/s) Kondisi COP 2 Maksimum 5.001 Rata-rata 4.941 3 Maksimum 5.075 Rata-Rata 3.588
Tabel 1 menunjukkan bahwa dengan kenaikan kecepatan udara masuk ( V udara ) dari 2 m/s ke 3 m/s nilai COP alat penukar kalor meningkatdari 5.001 menjai 5.075.Nilai maksimum COP didapat dengan kecepatan udara masuk 3 m/s sebesar 5.075

## 3.2 Number of Transfer Unit
Yang diperoleh dari hasil pengujian ditampilkan pada Tabel 2.
Tabel 2. Nilai NTU EAHE V in (m/s) Kondisi NTU 2 Maksimum 3.9977 Rata-rata 3.9924 3 Maksimum 3.6503 Rata-Rata 3.6481
Berdasarkan nilai NTU yang diperoleh maka dapat ditentukan nilai efektifitas dari EAHE seperti tampak pada Tabel 3:
Tabel 3. Nilai Efektivitas EAHE V in (m/s) T in-EAHE ( O C) 2 34.76 0.50585 3 35.27 0.48812

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan    hasil  pengujian, Air  Heat  Exchanger yang  digunakan  sebagai  pendingin  pasif  ruangan  dapat memberikan kinerja yang cukup baik. Penurunan suhu di ruangan uji dapat mencapai 3 – 6 o C . Udara yang bersirkulasi di  dalam Earth  Air  Heat  Exchanger mengalami  penurunan  hingga  berkisar  pada  32,90 o C  pada  pengujian  tanggal  3 September  2018  dan  32,96 o C  pada  pengujian  tanggal  20  Agustus  2018. Sementara, NTU ( Number  of  Transfer  Unit ) terendah diperoleh sebesar 3,9977 dan tertinggi sebesar 3,9879 pada tanggal 3 September 2018 dengan kecepatan udara 2 m/s. Pada tanggal 20 Agustus 2018 diperoleh nilai NTU tertinggi sebesar 3,6503 dan terendah sebesar 3,6463 dengan kecepatan  udara  3  m/s.  Semakin  tinggi  kecepatan  udara  yang  masuk  untuk  bersirkulasi  di  dalam Earth  Air  Heat Exchanger maka semakin kecil nilai NTU yang diperoleh. Dalam sistim penukar kalor tanah udara ini , nilai COP akan turun  karena  dipengaruhi  oleh  nilai    NTU  yang  semakin  menurun.  Saat    kecepatan  udara  2  m/s  nilai    NTU  rata-rata 3,9925 sehingga  nilai  COP rata-rata  4,011.  Ketika kecepatan udara 3  m/s  nilai NTU rata-rata 3,6481 maka  nilai  COP rata-rata 3,5880. Hal ini terjadi akibat semakin rendahnya temperatur udara masuk pada alat penukar kalor udara-tanah. Yang  menyebabkan  ,  kapasitas  kalor  spesifik  juga  akan  semakin  kecil.  Kondisi  ini  akan  berpengaruh  pada  turunnya nilai kapasitas pendingin dari alat penukar kalor tersebut.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis  mengucapkan  terimakasih  kepada  Universitas  Sumatera  Utara  atas  bantuan  dana  yang  diberikan  melalui proyek penelitian TALENTA tahun 2019.

## Daftar Pustaka
[1] Belatrache D. (2016) “Numerical Analysis of Earth Air Heat Exchanger at Operating Conditions in Arid Climates. International Journal of Hydrogen Energy. 30. 1-7.
[2] Bulut  H  (2014)  “Experimental  Analysis  of  An  Earth  Tube  Ventilation  System  Under  Hot  and  Dry  Climatic Conditions. Proceedings of the 12nd National Sanitary Engineering Congress . vol 2. 1789-1804.
[3] Ben  J.  D  (2010)  “Investigation  of  The  Ground  Thermal  Potential  in  Tunisia  Focused  Towards  Heating  and Cooling Applications. Aplied Thermal Engineering . vol. 30. 10991-1100.
[4] Sitorus T. B. (2018) IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 309, 012089, 2018.
[5] Incropera F.P (2011) “ Introduction to Heat Transfer . Edisi ke 7, John Wiley & Sons. New York.
[6] Bisiniya T.S (2015) “Design of Earth-Air Heat Exchanger System. Geothermal Energy. vol 3. 18-28.
[7] Pfafferott J. (2003) “Evaluation of Earth to Air Heat Exchanger With A Standarised Method to Calculate Energy Efficiency. Energy and Buildings . Vol 35. 971-983.
[8] Vaz J. (2014) “An Experimental Study on The Use of Earth-Air Heat Exchanger. Energy and Buildings. Energy and Buildings. vol 72. 122-131.
[9] Yang D., et al., (2015)“Evaluation of The Termal Performance of An Earth to Air Heat Exchanger in a Harmonic Thermal Environtment. Energy Conversion and Management . Vol 109. 184-194.