## ANALISA SISTEM PROTEKSI RELAI SEPAM PADA FEEDER A08 DI GARDU INDUK MSS TAL PT.BUKIT ASAM (PERSERO).TBK

## SUBIANTO
Dosen Tetap Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Palembang

## ABSTRAK
Rele  peroteksi  adalah  susunan  peralatan  pengaman  yang  dapat  merasakan  atau mengukur  adanya  gangguan  atau  ketidakstabilan  system  yang  kemudian  secara    automatis dapat  memberikan  respon  berupa  sinyal  untuk  menggerakan system mekanisme pemutusan tenaga  agar  dapat  terpisah  pada  bagian  yang  terganggu.  Rele  peroteksi  digunakan  untuk mendeteksi  adanya  gangguan  pada  sistem  tenaga  listrik  terutama  untuk  memberikan  tanda bahaya,  memutuskan  bagian  system  yang  tidak  normal  serta  melepas  pemutus  tenaga  apabila gangguan dianggap berbahaya.
Tujuan  dari  Penelitian  ini  adalah  agar  dapat  mengetahui  dan  mengerti  sistem  proteksi distribusi  tenaga  listrik,  memahami  cara  perhitungan  relai  arus  lebih,  serta  mengetahui perbandingan setting relai arus lebih pada relai sepam exsiting dengan hasil perhitungan di PT. Bukit Asam (Persero).Tbk Unit Pertambangan Tanjung Enim.
Dengan  adanya  hasil  perhitungan  yang  didapat,  maka  dapat  dibandingkan  data  yang  ada dengan data real di lapangan serta dengan telah dianalisa.

## Kata Kunci : Relai, Arus lebih,Impedansi

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke beban diinginkan berlangsung secara kontinue.  Sistem  tenaga  listrik  kemungkinan  akan  mengalami  gangguan  dalam pengoperasiannya, terutama secara internal yaitu gangguan yang berasal dari jaringan sistem tenaga listrik tersebut, seperti gangguan hubungan singkat, beban lebih, dan lain-lain. Untuk mengamankan  jaringan  dari  kenaikan  arus  (arus  lebih)  yang  melampaui  nilai  nominal peralatan pada jaringan listrik. [4,5]
PT.  Bukit  Asam  (Persero)  Tbk  merupakan  suatu  perusahaan  yang  menggunakan  listrik untuk  memenuhi  semua  beban  di  Tambang  Bukit  Asam,  terutama  peralatan-peralatan tambang  seperti  :  Bucket  Wheel  Excavator  (BWE),  Belt  Wagon  (BW),  Spreader,  Belt Conveyor, Shovel electric, Excavotor electric dan lain sebagainya.
Main  Switch  Station  (MSS)  merupakan  gardu  induk  sistem  distribusi listrik Tambang Air Laya dan sekitarnya yang menerima energi listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga  Uap PLTU 3 X 10 MW PTBA dengan tegangan 20 KV serta dari  (PLTU)  Bukit  Asam  dengan tegangan    20    KV    dengan  kontrak    beli  21,25MVA  dan  disalurkan  ke  semua  beban  di Tambang  Bukit  Asam  secara  Continue  dan  sinkron  antara  kedua  sumber  listrik  tersebut. Tenaga  listrik  yang  disuplay  dari  MSS  memerlukan  keandalan  yang  tinggi  untuk menghindari kerugian yang sangat besar dalam proses produksi, sehingga setiap penyaluran tenaga  listrik  ke  beban  memerlukan  sistem  proteksi.  Sistem  proteksi  merupakan  beberapa perangkat  yang  bekerja  bersama-sama  untuk  melaksanakan  pengamanan    pada    jaringan listrik. [1]

## 1.2. Tujuan Penelitian
Mengetahui  dan  mengerti  sistem  proteksi  distribusi  tenaga  listrik  pada  PT. Bukit Asam (Persero) Tbk serta m emahami cara perhitungan relai arus lebih yang akan dipakai  sekaligus  bisa  mengetahui  perbandingan  setting  relai  arus  lebih  pada  relai sepam exsiting dengan hasil perhitungan nya.

## 1.3. Manfaat Penelitian
Manfaat  yang  dapat  diambil  dari  penelitian  ini  adalah, dapat  mengetahui  cara kerja  sistem  proteksi  relai  arus  lebih  pada  sepam  relai  serta  dapat  pula  mengetahui penentuan setting relai arus lebih pada sepam relai.

## 1.4. Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada ruang lingkup yang terbatas, hanya dilakukan pada
1. menghitung arus  setting relai arus lebih, pada jaringan 20 kV terutama pada Feeder A08 Jalur MTB pada gardu induk MSS TAL yang digunakan untuk mendistribusikan tenaga listrik ke tambang batubara PT Bukit Asam (persero) Tbk Tanjung Enim
2. Membandingkan antara hasil perhitungan dan realisasi setting relai sepam dilapangan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA [7,8,9,10]

## 2.1. Rele Proteksi
Rele  peroteksi  adalah  susunan  peralatan  pengaman  yang  dapat  merasakan  atau mengukur  adanya  gangguan  atau  ketidakstabilan  system  yang  kemudian  secara    automatis dapat    memberikan    respon    berupa    sinyal    untuk    menggerakan  system  mekanisme pemutusan tenaga agar dapat terpisah pada bagian yang tergangu. Rele peroteksi digunakan untuk mendeteksi adanya ganguan pada sistem tenaga listrik terutama untuk :
a. Memberikan tanda bahaya
b. Memutuskan bagian system yang tidak normal
c. Melepas pemutus tenaga apabila gangguan dianggap berbahaya

## 2.2. Tujuan Sistem Proteksi
Gangguan  pada  sistem  distribusi  tenaga  listrik  hampir  seluruhnya  merupakan gangguan  hubung  singkat,  yang  akan  menimbulkan  arus  yang  cukup  besar. Semakin besar sistemnya semakin besar gangguannya. Arus yang besar bila tidak segera  dihilangkan akan  merusak    peralatan    yang  dilalui    arus  gangguan.    Untuk  melepaskan    daerah    yang terganggu    itu    maka    diperlukan    suatu    sistem    proteksi,  yang  pada  dasarnya  adalah  alat pengaman  yang  bertujuan  untuk  melepaskan  atau  membuka    sistem    yang    terganggu, sehingga  arus  gangguan  ini  akan  padam. Adapun tujuan dari sistem proteksi antara lain :
 Untuk  menghindari  atau  mengurangi  kerusakan  akibat  gangguan  pada  peralatan yang   terganggu   atau   peralatan   yang   dilalui   oleh   arus gangguan.
 Untuk  melokalisir   (mengisolir)   daerah   gangguan   menjadi   sekecil mungkin.
 Untuk  dapat  memberikan  pelayanan  listrik  dengan  keandalan  yang tinggi kepada konsumen. Serta memperkecil bahaya bagi manusia.

## 2.3. Syarat – Syarat Rele Proteksi [10]
Proteksi  dalam  system  tenaga  listrik  baru  bisa  dikatakan  baik  bila mempunyai peryaratan sebagai berikut :
a. Dapat diandalkan ada 3 aspek :
 Dependability
 Security
 Availabilty
b. Selektif
c. Waktu kerja rele cepat
d. Peka / sensitive
e. Ekonomis dan sederhana

## 2.4. Generator [8,10]
Generator  adalah  suatu  sistem  yang  menghasilkan  tenaga  listrik  dengan  masukan tenaga  mekanik.  Jadi  disini  generator  berfungsi  untuk    mengubah  tenaga  mekanik  menjadi tenaga  listrik  yang  mempunyai  prinsip  kerja  sebagai  berikut:  Bilamana  rotor  diputar  maka belitan  kawatnya  akan  memotong  gaya-  gaya    magnet    pada    kutub    magnet,    sehingga terjadi    perbedaan    tegangan,  dengan  dasar  inilah  timbullah  arus  listrik,  arus  melalui kabel/kawat  yang  ke  dua  ujungnya  dihubungkan  dengan  cincin  geser.  Pada  cincin-cincin tersebut menggeser sikat-sikat, sebagai terminal penghubung keluar. Bagian-bagian generator : a    Rotor b    Stator Macam  generator  berdasarkan  tegangan  yang  dibangkitkan  generator dibagi menjadi 2 yaitu :
a. Generator Arus Bolak-Balik (AC)
b. Generator Arus Searah (DC)
Berdasarkan sistem pembangkitannya generator AC dapat dibagi menjadi 2 yaitu:
a. Generator 1 fasa
b. Generator 3 fasa

## 2.5. Transformator Daya
Transformator daya merupakan suatu peralalatan tenaga listrik yang berfungsi untuk menyalurkan  tenaga  atau  daya  listrik  dari  tegangan  tinggi  ke  tegangan  rendah  atau sebaliknya.

## 2.6. Pemutusan Rangakain (CB/PMT)
Sebagai  pemutus  rangkaian  merupakan  alat  yang  didesain  bukan  untuk  sering dipakai,  tetapi  mampu  menampung  dan  memutus  arus  termasuk  arus  yang  salah  sampai dengan kemampuan batas realtif tinggi.
Fungsi utama dari peralatan daya (Circuit Breaker) pada setiap tenaga adalah :
a. Memungkinkan  suatu  sistem  (tranmisi  dan  distribusi)  dihubungkan  dan  dilepaskan dari sistem lainnya dan aman.
b. Memungkinkan  bagian  dari  sistem  yang  terganggu  dipisahkan  secara otomatis dengan cepat dan aman.
Sebuah CB harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. Membuka  dan  menutup  dalam  waktu  yang  sesingkat  mungkin  dalam berbagai kondisi jaringan.
b. Menghantarkan arus listrik yang ditentukan.
c. Mampu menahan arus hubung singkat, baik termal maupun mekanis.
d. Mempertahankan  tegangan  terhadap  tanah  dan  kotak-kontak  terbuka  baik  dalam kondisi bersih maupun tercemar.
e. Tidak    menimbulkan    tegangan    berlebihan    (over    voltage)    yang    besar  sewaktu mebuka dan menutup.

## 2.7. Transformator Pengukuran
Transformator pengukuran dibedakan menjadi 2 yaitu :
a. Transformator Tegangan
b. Transformaor Arus
Transformator berfungsi untuk menurunkan arus yang lebih besar pada tegangan tinggi atau menengah menjadi arus kecil pada tegangan yang biasa disebut arus sekunder.

## 2.8. Rele Arus Lebih
Rele arus lebih yang berfungsi merasakan adanya arus lebih dan kemudian memberi perintah  kepada  pemutus  beban  untuk  membuka.  Rele  arus  lebih  ini  umumnya  digunakan pada sistem tegangan menengah sampai tegangan tinggi.
Pengamanan dengan menggunakan rele arus lebih mempunyai beberapa keuntungan yaitu:
1. Pengamanannya sederhana.
2. Dapat  sebagai  pengaman  utama  dan  berfungsi  juga  sebagai  pengaman cadangan
3. Harganya relative murah.

## 2.9. Gangguan Hubung Singkat
Analisa  gangguan  hubung  singkat  adalah  analisa  kelakuan  dari  sistem  distribusi tenaga  listrik  pada  keadaan  gangguan  hubung  singkat.  Hasil  langsungnya  adalah  arus  dan tegangan akibat dari gangguan tersebut, sedangkan tujuannya adalah :
1. Memeriksa  atau  mendapatkan  besar  daya  hubung  singkat  pada  setiap  rel  daya (busbar)  yang  ada.Dengan  mengetahui  besar  daya  hubung  singkat  itu,  dapat ditentukan  besar  kapasitas  alat  pemutus  daya  yang  sesuai  untuk  setiap  saluran  fasa rel daya tersebut.
2. Mendapatkan    besar    arus    hubung    singkat    mengalir    pada    setiap    peralatan (saluran, transformator dan lain-lain) untuk menentukan setting.

## 3. METODE PENELITIAN

## 3.1. Tempat Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada kawasan PT Bukit Asam (Persero) Tbk yang meliputi pertambangan,  perkantoran,  pemukiman,  serta  fasilitas-fasilitas  lainnya  di  kawasan  PTBA Tanjung Enim. Main Switch Station (MSS) merupakan tempat penerimaan tenaga listrik dari 2 sumber yakni PLN  dengan daya  beli 21,25MVA dan PLTU Mulut Tambang milik sendiri (PLTU  3x10  MW  Tanjung  Enim),  serta  sebagai  tempat  pusat  distribusi  energi  listrik  ke seluruh  Tenaga  Listrik  yang  disuplai  dari  pembangkit  dengan  tegangan  20  KV  diturunkan menjadi 20/6 kV di MSS atau gardu induk utama oleh 3 buah transformer dengan kapasitas masing-masing  8  MVA  (2  Trafo  bekerja,  1  sebagai  cadangan)  hal  ini  dilakukan  untuk mengisi panel system 6 KV guna menunjang kebutuhan supply listrik 6 KV pada equipment yang  ada  di  tambang.  Energi  listrik  yang  masuk  dari  PLN  dan  PLTU  milik  sendiri    masuk melalui MSS melalui 3 feeder yaitu A06, A15, A17  dengan kapasitas tegangan 20 KV.
Di  MSS  terdapat  20  buah  panel  saklar  untuk  distribusi  tegangan  20  kV,  serta  16 panel  saklar  untuk  pendistribusian  tegangan  6  kV  dan  satu  sistem  saklar  tegangan  rendah. Switch Station 20 kV maupun 6 kV adalah berupa 2 lemari penghubung yang digandengkan bertolak belakang, dibuat ganda untuk antisipasi apabila salah satu switch nya halangan serta sebagai pembagi beban antar busbar sehingga dapat seimbang.

## 3.2. Pengolahan Data
Data  yang  telah  diperoleh  disusun  kemudian  dilakukan  perhitungan-perhitungan untuk  mendapatkan  hasil  yang  kemudian  dianalisa.  Pengolahan  data  yang  dilakukan meliputi:
Panjang saluran distribusi [1]
Tabel 1. Panjang Saluran Pada Jaringan 6 kV No feeder Panjang (kms), (m) R (ohm/Km) X (Ohm/Km) B01 76 0,2070 0,0930 B02 87 0,2070 0,0930 B03 87 0,2070 0,0930 B04 89 0,2070 0,0930 B05 125 0,2740 0,0970 B06 87 0,2070 0,0930 B07 368 0,0920 0,0850 B10 356 0,0920 0,0850 B11 600 0,0920 0,0850 B12 340 0,0920 0,0850 B13 600 0,0920 0,0850 B14 340 0,2740 0,0970 B15 230 0,2740 0,0970 B16 200 0,2740 0,0970 Sumber : data table saluran MSS TAL Tabel 2. Panjang Saluran Pada Jaringan 20 kV No feeder Panjang (kms),(m) R (ohm/Km) X (Ohm/Km) A02 1570 0,0750 0,0879 A03 1700 0,0920 0,0850 A04 544 0,3800 0,1050 A05 675 0,3800 0,1050 A07 672 0,7500 0,1150 A08 2100 0,134 0,315 A08 1780 0,210 0,094 A09 575 0,2740 0,0970 A12 583 0,2740 0,0970 A 14 565 0,2740 0,0970 A18 1553 0,0750 0,0879 A19 1368 0,0920 0,0850 A20 1415 0,0920 0,0850 Sumber : data table saluran MSS TAL 3.3. Peralatan proteksi [7,9]
Relay-relay yang digunakan antara lain ialah:
1. Relay proteksi tipe STKK
2. Relay proteksi tipe PM2gnO
3. Relay proteksi tipe ISM

## Gambar 1. Relay Tipe STKK dan ISM di Panel 20 kV MSS [1,2]

## 4. Relai Proteksi Digital SEPAM [1,2]
Gambar 2. Relay Proteksi Digital SEPAM  di Panel 20 kV MSS

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Perhitungan Arus Hubung Singkat Dan Perhitungan Arus Dan Waktu Setting Rele Arus Lebih Tipe Sepam dan ISM Pada Feeder Jaringan 20 kV
A. Perhitungan Arus Hubung Singkat Pada Feeder A08 di jaringan 20 kV :
SUTM, KABEL AAACS 240 MM2 : [1]
RL = 0,134 ohm / Km XL = 0,315 ohm/ Km L    = 2,100 Km
SKTM, KABEL NTSCGWEOU 3 X 95 MM2 : [1]
RL  = 0,210 ohm / Km XL  = 0,094 ohm/ Km L     = 1,780 Km
1. Impedensi sumber (ZP) [4,5]

## Zp =
2. Impendansi Trafo (ZT) [4,5]
Diketahui : ZT = 9,15 %

## ZT = 0,091 pu
3. Impedansi Saluran (ZL) Pada Feeder A08 di jaringan 20 kV [4,5]
a. Impedansi saluran udara kabel AAACS 240mm2 Untuk  mencari  saluran  dalam  satuan  per  unit  (pu)  dapat  dicari  dengan mengunakan rumus :   Z1 (ohm)   = L × (RL + j XL)
= 2,100 × (0,134+ j 0,315)
√ = √ = 0,715 ohm (   )
ZL = 0,02 pu
b. Impedansi saluran udara kabel NTSCGWEOU 3 X 95mm2 Untuk  mencari  saluran  dalam  satuan-  per  unit  (pu)  dapat  dicari  dengan mengunakan rumus :      Z1 (ohm)         = L × (RL + j XL)
= 1,780 × (0,210+ j 0,094)
√
= √ = 0,409 ohm (   )
ZL = 0,01 pu
Jadi   :  Z total = ZP(sumber) + ZT(trafo) + ZL(saluran SUTM) + ZL (saluran SKTM) Z total = 0,277 + 0,091 + 0,02 + 0,01 Z total = 0,252 pu
Jadi  Besaran  Impedansi  total  pada  feeder  A08  di  jaringan  20  kV  adalah  0,252  pu  Untuk Menghitung  besaran  arus  hubung  singkat  fasa  perlu  diketahui  dahulu  tegangan  (pu)  trafo daya sisi sekunder, untuk itu diperlukan rumus:
(  )
Dimana  : KV Dasar = 20 KV

## KV Sebenarnya = 20 KV
(  )
Z1 = Z2 = Z0 = Z total Z total = Z1 maka :besaran arus hubung singkat 3 fasa pada feeder A08 di jaringan 20 kV adalah :
Dimana : Z1 =  Impedansi urutan Positif
Untuk besaran arus hubung singkat 2 fasa pada feeder A08 di jaringan 20 kV adalah:
Dimana : Z1 = Impedansi urutan Positif
Z2 = Impedansi urutan negative
Untuk besaran arus hubung singkat 1 fasa ke tanah pada feeder A08 di jaringan 20 kV adalah:
(  )
Dimana : Z1 = Impedansi urutan Positif Z2 = Impedansi urutan Negatif Z3 = Impedansi urutan nol
Jadi : Z1 = Z2 = Z0 = Z total maka :
Untuk Menghitung arus hubung singkat dalam amper, maka harus dicari arus dasar (Ib) dengan rumus :
(   )
√     (  )
(   )
√      (  )
besarnya arus hubung singkat pada feeder A08 di jaringan 20 kV adalah: I3φ = 3,96 pu x 433,5 A = 1716,6 A I2φ = 1,984 pu x 433,5 A = 860,06 A I0φ = 1,322 pu x 433,5 A = 573,087 A
Jadi besaran arus hubung singkat pada feeder A08 di jaringan 20 kV adalah 1716,6 A pada arus hubung singkat 3 fasa, dan 860,06 A besaran arus hubung singkat 2 fasa, dan 573,087 A pada besaran hubung singkat 1 fasa ke tanah.

## B. Perhitungan Arus Setting Rele Arus Lebih pada Feeder A08 di jaringan 20 kV
Maka arus setting rele arus lebih pada feeder A08 di jaringan 20 Kv :

## = 10,5 A
Dari hasil besaran arus setting diatas dan data arus nominal rele kita dapat menentukan arus setting pada rele arus lebih tipe ISM dengan In = 10,5/5 A.
Jadi besaran arus seting pada rele arus lebih di feeder A08 pada jaringan 20 kV adalah  2,1  A  untuk  tipe  rele  ISM,  sedangkan  untuk  sepam  rele  tanpa  perlu  dikali  dengan ratio CT, sehingga settingnya sebesar 433,5 A
C. Perhitungan Setting Waktu Rele Arus Lebih Pada Feeder A08 di Jaringan 20 kV Diketahui :
Iset primer = 1,05 x I dasar jaringan 20 kV = 1,05 x 433,5 A = 455,175 A Arus ganguan (IF) 3 fasa pada feeder A08 = 1716,6 A Iset primer = 455,175 A t ( waktu keja rele) = 2 detik
Dari hasil data-data diatas kita dapat menentukan perhitungan setting waktu rele arus lebih. Pada feeder A08 di jaringan 20 kV sebagai berikut :
0,384 ms
Jadi besaran setting waktu rele arus lebih pada feeder A08 di jaringan 20 kV adalah Tms = 0,384 ms
4.2 Data Setting Rele Sepam Di Feeder A08
Gambar 1. Sepam Configuration
Gambar 2. Sepam Characteristics
Gambar 3. Sepam CT/VT Supervision
Gambar 4. Sepam setting Overcurrent dan TMS
Maka dapat disajikan data perbandingan sebagai berikut : Table : Perbandingan Perhitungan dan Realisasi di Lapangan
Characteristics Data perhitungan Data setting di Sepam 433,5 A 250 A 529,8 A 150 A Tms 0,384 0,101
Dari  data  table  dapat  dianalisa  bahwa  terdapat  perbedaan  antara  data  hasil  perhitungan dengan realisasi setting Sepam rele yang ada dilapangan, hal ini mungkin disebabkan dalam penentuan setting rele sepam tidak diperhitungkan parameter-parameter jaringan, impedansi sumber,  trafo  dll  sehingga  realisasi  setting  dilapangan  terdapat  perbedaan  dengan perhitungan.

## 5. PENUTUP
Berdasarkan dari hasil perhitungan, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa :
1. Berdasarkan  hasil  perhitungan  besaran  arus  hubung  singkat  pada  feeder  A08  di jaringan  20  kV  adalah  1716,6  A  pada  arus  hubung  singkat  3  fasa,  dan  860,06  A besaran arus hubung singkat 2 fasa, dan 573,0 87 A pada besaran hubung singkat 1 fasa ke tanah.
2. Berdasarkan hasil perhitungan setting arus pada rele arus lebih tipe Sepam di Feeder A08 pada jaringan 20 kV besaran setting arus untuk Feeder A08 =  529,8 A dengan besaran  ratio  trafo  arus  250/5A  dan  setting  waktu  rele  arus  lebih  0,384  ms  hal  ini terdapat perbedaan antara data hasil perhitungan dengan realisasi setting Sepam rele yang  ada  dilapangan,  hal  ini  mungkin  disebabkan  dalam  penentuan  setting  rele sepam  tidak  diperhitungkan  parameter-parameter  dalam  menentukan  tipe  jaringan, impedansi sumber, impedansi trafo dan impedansi saluran sehingga realisasi setting dilapangan terdapat perbedaan dengan perhitungan.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Data dari PT.Bukit Asam (Persero).Tbk
2. Pandjaitan Bonar, 2012, Praktik-Praktik Proteksi System Tenaga Listrik ,.
Yogjakarta,Andi Offset.
3. http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/41134/3/Chapter%20II.pdf, diakses tanggal 02 juni 2016
4. Kamal Idris, Ir., Analisa sistem tenaga , edisi keempat, penerbit erlangga jakarta 1983
5. Hutauruk, T.S., Analisa sistem tenaga listrik , departemen elektroteknik ITB, 1979
6. Arismunandar,  Artono,  Dr,  M.A.Sc, “Teknik  Tenaga  Listrik” Jilid  II  dan  III,  Penerbit PT. Pradya Paramitra, Jakarta, 1982
7. Marsudi, Djiteng, Ir, : “Pembangkit Tenaga Listrik” Penerbit Erlangga, Ciracas, Jakarta 8. Samaulah,  Hazirin,  Ir,  H,  M.  Eng,  Ph.D, ”Dasar-dasar  Proteksi  Tenaga  Listrik” Penerbit UNSRI, 2000
9. Stevenson,  William,  D,  Jr. ”Analisa  Sistem  Tenaga  Listrik” Edisi  keempat,  Penerbit Erlangga, Jakarta, 1984
10. Tobing,  Bonggas  L, ”Peralatan  Tegangan  Tinggi” Penerbit  PT.  Gramedia  Pustaka Utama, Jakarta, 2003