## DAUR ULANG GREYWATER UNTUK KEPERLUAN SIRAM WC DAN URINAL PADA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA
Odhy Fauzan Bestari 1) Kiki Prio Utomo 1) Umar 2)
1 Program Studi Teknik Lingkungan Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura, Pontianak
2 Program Studi Teknik Sipil Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura, Pontianak Email : 1) odhy_thehofner@yahoo.com

## ABSTRAK
Kelangkaan air bersih masih menjadi masalah yang kita hadapi bersama. Untuk itu perlu suatu cara guna  mengatasi  permasalahan  tersebut.  Salah  satunya  dengan  melakukan  efisiensi  terhadap sumber daya air dengan cara mengurangi pemakaian dan juga mendaur ulang air untuk keperluan tertentu. Greywater adalah  jenis  limbah  domestik  yang  memiliki  kandungan  pencemar  rendah namun  memiliki  jumlah  yang  cukup  besar.  Sekitar  70%  limbah  domestik  merupakan  limbah greywater .  Oleh  karena  itu greywater sangat  berpeluang  digunakan  kembali  untuk  keperluan tertentu.  Dalam  penelitian  ini  akan  dirancang  sistem  daur  ulang greywater pada  Rumah  Sakit Pendidikan  Universitas  Tanjungpura.  Limbah greywater tersebut  akan  ditampung  dan  diolah secukupnya pada IPAL hanya untuk keperluan siram wc dan urinal. Greywater yang akan diolah kembali  ialah  jenis  light greywater ,  yang  kandungan  pencemarnya  lebih  ringan  karena  tidak dicampurkan  limbah  dapur  kedalamnya.  Air  hasil  olahan  ditampung  terlebih  dahulu  di  tangki bawah untuk selanjutnya dipompakan ke tangki atas yang dipasang pada lantai 1 . Dari tangki air ini didistribusikan ke seluruh wc dan urinal pada lantai dasar.
Kata Kunci : greywater , daur ulang greywater , rumah sakit untan

## ABSTRACT
Scarcity of clean water is still a problem that we face together. So that we importantly need a way to resolve the issue. One of them with the efficiency of water resources by reducing consumption and recycling water for specific purposes. Greywater is the kind of domestic waste that has a low contaminant  content  but  has  a  sizeable  amount.  About  70%  of  domestic  waste  is  a  waste greywater. It is therefore very likely greywater reuse for a particular purpose. In this study will be designed greywater recycling system at the Tanjungpura University Hospital. The greywater waste will be collected and processed to taste at IPAL only for flushing the toilets and urinals. Which will be recycled greywater is light greywater, the content of contamination is lighter because it is not mixed with kitchen waste into it. The processed water will be collect or patch into base tank and would be pumped up for further to the top tank set up on the 1st floor. It will be distribute from here (this tank) throughout all toilets and urinals in the ground floor.
Keywords : greywater, water recycle , Tanjungpura University Hospital

## 1. PENDAHULUAN
Pemenuhan  kebutuhan  air  bersih  untuk  rumah  tangga  hingga  tahun  2011  secara nasional  belum  mencapai  angka  diatas  50%.  Penyebabnya  antara  lain  adalah keterbatasan  sumber  air  baku,    maka  penghematan  penggunaan  air  minum/bersih menjadi  suatu  keharusan  agar  air  bersih  yang  dihemat  dapat  dipergunakan  untuk melayani rumah tangga lainnya
Penghematan  dapat  dilakukan  dengan  berbagai  cara,  antara  lain  dengan menggunakan air secara bertingkat sesuai dengan persyaratan kualitas air minimal yang dapat dipenuhi.  Misalnya menggunakan greywater untuk kebutuhan siram wc dan urinal yang sebenarnya air siram tersebut tidak harus memiliki kualitas layaknya air bersih, tapi pada  kenyataannya  penyiraman  wc  dan  tanaman    yang  terjadi  selama  ini  justru kebanyakan menggunakan air bersih. Hal tersebut nampak miris mengingat  kita dihadapi dengan kelangkaan air bersih itu sendiri.
Air bekas atau grey water adalah air buangan yang berasal dari sink dapur, wastafel dan floor drain kamar mandi. Air buangan ini termasuk air kotor tetapi bukan berasal dari kotoran manusia. Kandungannya yang tidak sepekat black water berpotensi besar untuk dimanfaatkan  kembali. Greywater hanya  mengandung  10%  kadar  nitrogen  dibanding blackwater. Disamping itu, limbah  jenis  ini  hanya  sedikit  mengandung  bakteri  patogen yang  merugikan.  Sekitar  60%  air  buangan  rumah  tangga  merupakan grey  water yang berpotensi besar dalam penghematan air  jika air tersebut dapat digunakan kembali. Pada  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Dhea  Yafina  dkk  dengan  judul
“Perencanaan  Sistem  Plambing  Air  Limbah  dengan  Penerapan  Green  Building  pada Gedung Panghegar Resort Dago Golf-Hotel & Spa” juga memanfaatkan greywater untuk keperluan  siram  wc  dan  urinal.  Demikian  pula  pada  perencanaan  daur  ulang  limbah greywater di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Tanjungpura (RSP UNTAN)  Pontianak. Perencanaan yang ada saat ini masih mencampurkan greywater dan blackwater menuju IPAL  yang  hasil keluarannya  tidak  dirancang  untuk  dimanfaatkan  kembali.  Maka,  perlu suatu  perencanaan  yang  bertujuan  untuk  mendaur  ulang  air  limbah  ( greywater )  pada gedung Rumah Sakit Universitas Tanjungpura.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA Pemanfaatan Air Hasil Pengolahan Greywater
Air  siram  WC  berfungsi  untuk  menggelontorkan feces dari  tempat  penampungan  WC supaya  masuk  ke septic  tank .  Di  dalam septic  tank terjadi  proses  dekomposisi feces (materi organik) oleh  mikroorganisme  secara unaerobik .  Air  bekas  cucian  pakaian  yang  mengandung banyak sabun atau deterjen jika dimasukan ke dalam septic tank tidak akan menyebabkan busa maupun tidak mengganggu bekerjanya septic tank . Septic tank akan terganggu bila dimasukan kedalamnya suatu persenyawaan ammonium kwartener yang mempunyai daya bunuh bakteri. Namun  persenyawaan  ini  ternyata  hanya  menghentikan  sebagian  saja  proses dekomposisi/pembusukan  dan  secara  umum  proses  pembusukan  masih  dapat  berlangsung (sumber: Materi Training Proyek PLP Sektor Air Limbah 1986). Jadi kualitas air siram wc adalah air  yang  tidak  mengandung  materi  yang  dapat  mematikan  mikroorganisme  atau  bakteri pengurai, tidak harus air bersih.
Meskipun ada pernyataan bahwa secara kualitas greywater dapat menjadi air siram wc, namun perlu  dilakukan  penelitian  untuk  menguji  apakah greywater tidak  mengganggu  proses pengolahan tinja yang ada di dalam septic tank .
Menurut penelitian BPPT yang ada di  artikel “Seberapa Banyak Air yang Kita Gunakan Setiap Hari”, berbagai jenis wc tersedia dengan berbagai kebutuhan air untuk siram wc. Dua tipe wc yang ada adalah tipe jongkok dan tipe duduk. Tipe jongkok ada dua cara siram, yaitu dengan tangki siram tekan dan siram gayung. WC tipe duduk memiliki dua cara siram yaitu tangki siram tekan dengan kebutuhan air 6 liter.

## Biofilter Anaerob-aerob
Proses  pengolahan  air  limbah  rumah  tangga  dengan  biofilter  anerob  ini  merupakan pengembangan  dari  proses  biofilter  anaerob  dengan  proses  aerasi  kontak.  Pengolahan  air limbah  dengan  proses  biofilter  anaerob-aerob  terdiri  dari  beberapa  bagian,  yakni  bak pengendap awal, biofilter anaerob (anoxic), biofilter aerob, bak pengendap akhir, dan jika perlu dilengkapi dengan bak kontaktor khlor.
Air limbah dialirkan melalui saringan kasar (bar screen) untuk menyaring sampah yanga berukuran besar seperti sampah daun, kertas, plastik, dan lain-lain. Setelah melalui bar screen air  limbah  dialirkan  ke  bak  pengendap  awal  untuk  mengendapkan  partikel  lumpur  pasir  dan kotoran lainnya. Air limpasan dari pengendap awal kemudian dialirkan ke bak kontaktor anaerob dengan arah aliran dari atas ke bawah dan bawah ke atas. Di dalam bak kontaktor anaerob diisi dengan media dari bahan plastik atau kerikil/batu split. Jumlah bak kontaktor anaerob ini bisa dibuat lebih dari satu sesuai dengan kualitas dan jumlah air baku yang akan diolah. Penguraian zat-zat organik yang ada dalam air limbah dilakukan oleh bakteri anaerobik. Setelah beberapa hari operasi, pada permukaan media filter akan tumbuh lapisan film mikroorganisme yang akan menguraikan zat organik yang belum terurai pada bak pengendap.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Metodologi perencanaan sisten daur ulang geywater untuk keperluan siram wc dan urinal di Rumah Sakit Universitas Tanjungpura dapat dilihat pada Gambar 1. Perencanaan ini  dimulai  dengan  studi  literatur  dan  pengumpulan  data  yang  diperlukan.  Data  yang didapat  kemudian  dianalisa  sebagai  dasar  perencanaan  sistem  daur  ulang greywater .
Perencanaan sistem daur ulang greywater meliputi tahap pengumpulan air limbah hingga ke alat plambing.
Studi Literatur Perencanaan
1. Analisa Besar Timbulan Greywater dan Kebutuhan Air untuk Flushing
2. Menentukan Letak dan Dimensi Pipa Air Kotor dan Air bersih (olahan)
3. Menentukan Letak dan Desain IPAL
4. Menentukan Pompa danDimensi Tangki Penampungan Air

## Mulai
Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

## 4. ANALISA DAN PEMBAHASAN
Sistem  daur  ulang greywater yang  direncanakan  pada  Rumah  Sakit  Universitas Tanjungpura digunakan untuk keperluan siram wc dan urinal saja. Perencanaa sistem daur ulang itu sendiri terdiri dari:
1. Metode Penaksiran Air Berdasarkan Nilai Fixture Unit Dalam  menentukan  debit  menggunakan  metode  Unit  Beban  Alat  Plambing.
Adapun cara menentukannya melalui tabel berikut ini:
Tabel 1 Penaksiran Kebutuhan Air Berdasarkan Nilai Fixture Unit
Supply system predominantly for flush tanks
Load Water Supply Fixture Unit   Demand liter/second 1 0,19 2 0,32 3 0,41 4 0,51 5 0,59 6 0,68 7 0,74 8 0,81 9 0,86 10 0,92 12 1,01 14 1,07 16 1,14 18 1,19 20 1,24 25 1,36 30 1,47 35 1,57 40 1,66 50 1,84 60 2,02 70 2,21 80 2,41 90 2,59 100 2,74

## Analisa Perencanaan dan Pembahasan

## Kesimpulan dan Saran
120 3,03 140 3,31 160 3,6 180 3,85 200 4,1 250 4,73 300 5,36 400 6,62 500 7,82 750 10,73 1000 13,12 1250 15,08 1500 16,97 2000 20,5

## 2. Analisa Timbulan Greywater
Perhitungan  besarnya  kapasitas  air  pada  tiap-tiap  peralatan  plambing  yang menghasilkan greywater pada bangunan ini menggunakan metode berdasarkan unit beban alat plambing. Metode ini  menghasilkan debit air jam puncak / jam maksimum (Q jm ). Debit air buangan diasumsikan sama dengan debit air olahan, yang berarti semua timbulan greywater diolah ke IPAL.
Tabel 2 Timbulan Greywater pada gedung RS Pendidikan Untan Alat Plambing FU  Jumlah Jumlah FU Qjm FC 2 40 80 250 l/m LV 4 20 80 SH 4 3 12 Wash Machine 4 6 24 TOTAL 196
Didapatkan  total  Fixture  Unit  sebanyak  196  FU  dengan  timbulan  puncak sebesar 250 liter/ menit atau 360 m 3 /hari.
3. Analisa Kebutuhan Air untuk Siram WC dan Urinal Greywater  yang  dihasilkan  akan  dikumpulkan  melalui  pipa  khusus  yang menyalurkan  greywater  tersebut  ke  unit  pengolahan.  Setelah  melewati  unit pengolahan, air hasil olahan disalurkan kembali untuk keperluan siram wc, urinal dan  tanaman  melalui  pipa  penyaluran.  Besarnya  air  olahan  yang  dibutuhkan untuk digunakan kembali dapat dilihat pada tabel 2 berikut :
Tabel 3 Kebutuhan Air untuk Siram WC dan Urinal Alat Plambing FU Jumlah Jumlah FU Qjm WC 5 28 140 230 l/m UR 3 10 30 TOTAL
Berdasarkan  tabel  diatas  didapatkan  jumlah  fixture  unit  untuk  kebutuhan puncak siram wc dan urinal sebesar 170 FU dengan kebutuhan airnya sebesar 230 liter/menit atau 3,8 liter/detik. Bila dibandingkan dengan jumlah greywater yang akan diolah, jumlah kebutuhan air untuk siram wc dan urinal lebih sedikit dengan selisih  sebesar  20  liter/  menit.  Sehingga  memungkinkan  untuk  dilakukan  daur ulang greywater menjadi air untuk siram wc dan urinal.
4. Pipa Greywater
Pipa greywater berfungsi untuk menyalurkan/ mengalirkan greywater menuju IPAL.  Pipa  tersebut  terpisah  dengan  pipa  air  limbah  blackwater  dan  hanya dipasang  pada  alat  plambing  seperti  floordrain  kamar  mandi,  wastafel,  dan laundry.  Jenis pipa yang  digunakan  ialah  pipa  plastik  PVC.  Pemilihan  jenis  pipa tersebut dikarenakan pipa tersebut ringan, kuat,ekonomis, mudah dipasang dan anti karat.
5. Instalasi Pengolahan Air Limbah Greywater
Jenis  pengolahan  yang  dipilih  tentunya  dipengaruhi  oleh  karakteristik  air limbah yang akan diolah. Pada perencanaan ini menggunakan limbah greywater yang bebas dari kotoran manusia, urin dan limbah dapur. Terdapat kendala dalam perencanaan  ini  dikarenakan  Gedung  RSP  Untan  itu  sendiri  belum  beroperasi, sehingga  tidak  dapat  diketahui  berapa  kandungan  pencemarnya.  Namun  bisa dilakukan  perkiraan  dengan  menggunakan  gedung  dengan  tipe  sejenis  (kantor) untuk  dipilih  sebagai  perkiraan  karakteristik  limbah greywater RSP  Untan. Karakteristik limbah domestik Gedung Pertamina Learning Center dipilih sebagai patokan karakteristik limbah pada perencanaan ini, hal itu disebabkan lantai dasar RSP Untan lebih berfungsi sebagai kantor atau ruang  administrasi sama seperti gedung  Pertamina  Learning  Center  yang  peruntukannya  juga  sebagai  kantor. Gedung RSP Untan dan Gedung PLC memiliki sumber limbah yang sejenis seperti air bekas mandi, air bekas cuci tangan, , air bekas wudhu, air bekas laundry dan air bekas cuci peralatan umum. Karakteristik limbah domestik gedung Pertamina Learning Center  mengandung 34,4 mg/l BOD; 64,5 mg/l COD; 22 mg/l NH3; pH 7,7; 27mg/l TSS; 0,03 mg/l deterjen; 1,13 mg/l minyak dan lemak. Air  limbah greywater yang  dihasilkan  oleh  gedung  dikumpulkan  secara terpisah  dengan  air  limbah  blackwater. Greywater dikumpulkan  untuk  diolah menuju IPAL Greywater . IPAL Greywater nantinya mempunyai keluaran air yang mampu memenuhi kebutuhan siram wc dan urinal baik secara kuantitas maupun kualitas.
Gambar 1. Desain IPAL Greywater RS Universitas Tanjungpura
Greywater dikumpulkan ke bak pengumpul dengan sistem gravitasi , di bak ini juga disediakan screen yang berguna untuk menyaring sampah atau kotoran yang dikhawatirkan dapat mengganggu kinerja IPAL dan juga dapat merusak pompa.
Selanjutnya greywater dialirkan secara gravitasi menuju pengolahan sekunder. Pengolahan  yang  dipilih  ialah  biofilter  anaerobik.  Pemilihan  jenis  pengolahan tersebut karena operasinya  mudah,  tidak  menggunakan  bahan  kimia  dan  tidak menggunakan  banyak  energi.  Proses  ini  cocok  untuk  mengolah  limbah  dengan kapasitas yang tidak terlalu besar. Media yang digunakan untuk biofilter ini ialah dengan menggunakan plastik tipe sarang tawon. Reaktor biofilter ini terdiri dari 2 ruangan yang berisi media. Pada permukaan media inilah akan  tumbuh lapisan film mikroorganisme. Mikroorganisme inilah yang akan menguraikan zat organik pada reakor biofilter anaerob. Biofilter juga berfungsi sebagai media penyaring air limbah.  Air  limbah  yang  setelah  melalui  media  ini  akan  berkurang  suspended solids dan bakteri E.coli. Efisiensi penyaringan akan sangat besar karena dengan adanya biofilter up flow yaitu penyaringan dengan sistem sari bawah ke atas yang akan mengurangi kecepatan partikel yang terdapat pada air buangan dan partikel yang tidak terbawa aliran ke atas akan mengendap di dasar bak. Pada pengolahan menggunakan  biofilter  anaerob  ini  diharapkan  mampu  menurunkan  60%  BOD menjadi 13 mg/l , 60% COD menjadi 25 mg/l , 60%TSS menjadi 10 mg/l , 60%NH3N menjadi 9 mg/l dan 30% kandungan organik menjadi 34 mg/l.
Air limpasan dari reaktor biofilter anaerbob dialirkan ke bak pengendap akhir.
Bak pengendap akhir ini merupakan bagian terakhir dari IPAL greywater sebelum ditampung di tangki penampung air bawah.  Pada bak pengendap akhir ini juga terjadi penurunan 30% BOD menjadi 9 mg/l , 30% COD menjadi 17 mg/l , 30% TSS menjadi  7  mg/l  ,  20%  NH3N  menjadi  7  mg/l  ,  dan  20%  kandungan  oraganik menjadi 27 mg/l .
Hasil  keluaran  IPAL  tersebut  sudah  dianggap  mampu  secara  kualitas  untuk memenuhi  kebetuhan  siram  wc  dan  urinal  dengan  mencocokan  ke  standar  air kelas  II  hanya  saja  untuk  BOD  belum  mampu  mencapai  target  sebesar  3  mg/l. Akan  tetapi  menurut  standar  air  ( greywater )  Kanada  untuk  kegiatan  flushing, kandungan  BOD  justru  telah  memenuhi  standarnya  dengan  nilai  maksimal  20 mg/l.

## 6. Perhitungan Volume Tangki Atas
Tangki atas harus dapat mengantisipasi kebutuhan air pada jam maksimum. Volume tangki atas ditentukan berdasarkan debit jam maksimum (Qjm) dan dapat
mengantisipasi  jangka  waktu  kebutuhan  puncak  selama  30  –  60  menit.  Pada kondisi tertentu kebutuhan puncak dapat terjadi pada saat level air dalam tangki atas  pada  posisi  terendah,  sehingga  perlu  diperhitungkan  debit  air  yang  harus disuplai.  Dengan  menggunakan  persamaan  2-14,  volume  tangki  atas  dapat ditentukan sebagai berikut :
V = Qjm x Tpu Dimana :
- Qjm = Kebutuhan air jam maksimum (= 230 lt/mnt)
- Tpu = Jangka waktu kebutuhan puncak (=60 menit)
Maka volume tangki atas yang direncanakan adalah :
V = 230 x 60
V = 13.800 lt ≈ 13,8 m 3

## 7. Perhitungan Volume Tangki Bawah
Kapasitas Ground Reservoir (tangki bawah) ditentukan berdasarkan debit kebutuhan air  hari  maksimum  (Q maks )  dan  kapasitas  pengaliran  pengaliran  (Q s ).  Kapasitas pengaliran biasanya diambil 2/3 dari kebutuhan air hari maksimum.
Perhitungan kapasitas pengaliran dapat ditentukan sebagai berikut:
𝑄 𝑠 = 2 3 ⁄ × 𝑄 𝑚𝑎𝑥
Dimana:
- Q max = Debit air kebutuhan (= 240 m3/ hari)
Maka:
𝑄 𝑠 = 2 3 ⁄ × 240
𝑄 𝑠 = 160 𝑚 3 /ℎ𝑎𝑟𝑖 atau 6,67 m3/jam
Perhitungan volume tangki dapat ditentukan sebagai berikut :
𝑉 𝐺𝑅 = 𝑄 𝑚𝑎𝑥 − (𝑄 𝑠 × 𝑇)
Dimana :
- Q max = Debit air kebutuhan (= 240 m3/ hari)
- Q s
= Debit rencana air olahan (= 6,67 m3/ jam)
- T = Jangka waktu pemakaian air (=24 jam/hari)
Maka :
𝑉 𝐺𝑅 = 240 − (6,67 × 24)
𝑉 𝐺𝑅 = 80 𝑚 3
8. Pipa Distribusi Air Bersih (Olahan)
Pipa Distribusi berfungsi untuk menyalurkan air hasil olahan ke alat plambing. Pipa tersebut dimulai dari tangki penampung atas sampai ke ujung alat plambing. Alat plambing yang dilayani untuk disalurkan air olahan ialah wc dan urinal yang berada  pada  lantai  dasar.  Jenis  pipa  yang  digunakan  ialah  pipa  plastik  PVC. Pemilihan jenis pipa tersebut dikarenakan pipa tersebut ringan, kuat, ekonomis, mudah dipasang dan anti karat.

## 5. KESIMPULAN
Adapun kesimpulan dari hasil dan analisis yang telah dilakukan adalah:
1. Sistem daur ulang greywater yang direncanakan ialah dengan mengumpulkan air  bekas  pakai/ greywater dari  wastafel,  keran,  shower  dan  mesin  cuci, selanjutnya dialirkan ke IPAL greywater dan didistribusikan ke setiap wc dan urinal untuk keperluan flushing.
2. Rancangan  teknis  perpipaan  pada  perencanaan  ini  dengan  memisahkan antara pipa blackwater  dan  greywater.  Untuk  pipa  greywater  dialirkan  ke  IPAL khusus greywater yang hasil keluarannya dialirkan ke setiap wc dan urinal. Pipa yang  digunakan  ialah  pipa  pvc  dengan  panjang  dan  dimensi  yang  telah  diatur berdasarkan perhitungan.

## 6.          SARAN
1. Perlu  penelitian  dan  penelusuran  lebih  lanjut  apakah  sistem  daur  ulang greywater  bisa  dilakukan  tanpa  melakukan  pengolahan  sama  sekali  sehingga tidak diperlukan IPAL.
2. Perlu penelitian dan pengambilan sampel yang sebenarnya guna menentukan kapasitas IPAL dan jenis pengolahan yang dipilih nantinya,

## 7.      UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis mengucapkan terimakasih kepada Kiki Prio Utomo, S.T, M.Sc; Umar, S.T, M.T; Eko Yulianto, S.T, M.T dan Hendri Sutrisno, S.T, M.T atas bimbingan dan saran yang  telah  diberikan,  juga  ucapan  terimakasih  kepada  Prodi  Teknik  Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura serta seluruh teman-teman seangkatan 2011 yang telah memberikan bantuan agar terselesaikannya penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Louis S Nielsen. 1987. Standart  Plumbing  Engineering  Design .  New  York  :  McGraw  Hill Book Company.
Metcalf & Eddy, inc,. Tchobanoglous., G.,Burton,F.L.,&Stensel , H.D. (2004) Wastewater Engineering Treatment And Reuse (4 th ed). Singapore : McGraw Hill Materi  Training  Proyek  PLP  Sektor  Air  Limbah  ,  Direktorat  Jenderal  Cipta  Karya  ,
Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
Ruswandi. Bahan Kuliah Utilitas Bangunan . 2010. Universitas Gunadarma
Safe Use Household Grey Water . http://aces.nmsu.edu/pubs/_m/m-106.html .2013.
Sulistyantara, Bambang. 1995. Taman Rumah Tinggal . Penebar Swadaya Jakarta Sofyan M. Noerbambang, Takeo Morimura. 1996. Perancangan dan Pemeliharaan Sistem Plambing . Tokyo: Association for International Technical Promotion Susenas. 2009. dalam materi Kebijakan dan  Strategi Pengembangan SPAM , Bandung 8 Mei 2012
Standar Nasional Indonesia. 2000. SNI 03-6481-2000 tentang Sistem Plambing
Standar  Nasional  Indonesia.  2005.  SNI  03-6481-2000  tentang Tata  Cara  Perencanaan Sistem Plambing
Taufan, Muhammad. 2011. Engineering Building Info. Jakarta : PT.Wijaya Nusantara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Victor L Streeter, E. Benjamin Wylie. 1996 . Mekanika Fluida . Jakarta : Erlangga