e-ISSN : 2715-5064

## PENGUJIAN PARTIAL DISCHARGE KONFIGURASI ELEKTRODA JARUM-PLAT PADA
ISOLASI UDARA MENGGUNAKAN METODE ELEKTRIK; DETECTING IMPEDANCE (RC)
Alyssa Diva Mustika 1 Riyani Prima Dewi 2
1 Teknik Tenaga Listrik, Institut Teknologi Bandung 2Teknik Elektronika, Politeknik Negeri Cilacap
1 Jl Taman Sari 64 Bandung 40116
2 Jl Dokter Soetomo No.1, Cilacap 53212 email: 1 alyssadivava@gmail.com, 2 riyanipdewi@gmail.com

## Abstract
Partial  discharge  (peluahan  sebagian)  merupakan  suatu fenomena  yang  terjadi  pada  tegangan  tinggi.  Pengukuran Partial  Discharge  (PD)  sangat  penting  untuk  mengetahui kondisi suatu isolasi. Pada percobaan yang dilakukan kali ini adalah pengukuran  partial  discharge  menggunakkan  metode detecting impedance (RC) dengan elektoda jarum-plat jarak 1 cm dan isolasi udara. Pengukuran Background Noise (BGN) dilakukan  sebelum  memulai  percobaan  untuk  membedakan antara sinyal noise dengan sinyal PD yang akan diukur. Dari percobaan  didapatkan  hasil  bahwa  Partial  Discharge Inception  Voltage  (PDIV)    adalah  PD yang  muncul  pertama kali, dalam percobaan ini PD negatif muncul terlebih dahulu saat  tegangan  sumber  3.32 kV,  dengan   rise  time  0.1  µs  dan fall  time  sekitar  0.25  µs.  Saat  tegangan  sumber  dinaikkan menjadi  4.3  kV,  muncul  PD  negatif  dengan  rata  rata  jarak munculnya 83.6 µs muncul PD positif dengan rata rata jarak munculnya 89.5 µs.
Kata  kunci:  Partial  Discharge,  Detecting  Impedance,  Isolasi Udara,  Elektroda Jarum-Plat.

## I. PENDAHULUAN
Penggunaan  energi  listrik  saat  ini  telah  meningkat dengan Isolasi  adalah  salah  satu  bentuk  peralatan  tegangan tinggi  yang  berfungsi  sebagai  tahanan  atau  pelindung  agar tidak  terjadi  tembus  yang  tidak  diinginkan.  Secara  umum isolasi dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu isolasi padat, cair dan  gas.  Udara  termasuk  isolasi  jenis  gas  yang  banyak digunakan untuk mengisolasi peralatan listrik tegangan tinggi. Isolasi berfungsi memisahkan dua atau lebih penghantar listrik yang  bertegangan,  sehingga  antara  penghantar  tidak  terjadi lompatan  api  (flash  over)  atau  percikan  api  (spark  over). Kemampuan  isolasi  dalam  menahan  tegangan  mempunyai batas-batas  tertentu  sesuai  dengan  material  penyusun  dan lingkungan  sekitarnya.  Apabila  tegangan  yang  diterapkan melebihi  kuat  medan  isolasi  maka  akan  terjadi  tembus  atau breakdown  yang  menyebabkan  terjadinya  aliran  arus  antara peralatan tegangan tinggi.
Memahami proses Partial Discharge dan korelasinya terhadap proses  fisik  yang  menyebabkan  terjadinya  partial  discharge, merupakan  salah  satu  cara  untuk  mengetahui  kondisi  isolasi dan  mendiagnosis  proses  penuaan  pada  peralatan  insulasi. Maka  pemodelan  dan  simulasi  komputer  terhadap  Partial Discharge  dalam  isolasi  udara  sangat  berguna  untuk memahami  fenomena  tersebut[1].  Pada  percobaan  ini  akan dilakukan  pengukuran  dan  analisa  dari  kemunculan  Partial discharge  pada  objek  uji.  Objek  uji  yang  digunakan  adalah elektroda  jenis  Jarum-Plat.  Pengaturan  elektroda  ini merupakan  pengaturan  yang  paling  umum  untuk  investigasi
pelepasan  parsial  karena  mampu  menghasilkan  medan divergen yang sangat tinggi di sekitar ujung jarum[1]. Data PD disajikan dalam bentuk pola φ-q-n dan φ − ν di mana φ adalah sudut fase kemunculan PD, q besaran PD dan n adalah nomor pulsa  PD.  Berdasarkan  karakteristik  pelepasan,  diusulkan suatu rangkaian ekivalen listrik.

## II. PARTIAL DISCHARGE

## 2.1 P ENYEBAB P ARTIAL D ISCHARGE
Definisi Partial Discharge (IEC 60270) adalah suatu fenomena peluahan  listrik  secara  lokal  yang  menghubungkan  secara parsial atau sebagian dari isolasi di antara konduktor dan yang terjadi  baik  di  permukaan  konduktor  maupun  di  dalam konduktor  (void).  Peluahan  ini  dapat  terjadi  pada  suatu penghantar (konduktor) dalam waktu singkat, baik pada jarak dekat maupun pada jarak yang jauh.
Partial Discharge (PD) dapat terjadi pada bahan isolasi padat, bahan  isolasi  cair  maupun  bahan  isolasi  gas.  Secara  umum Partial  Discharge  dapat  disebabkan  oleh  adanya  konsentrasi stress  elektrik  setempat  pada  isolasi.  Ada  3  hal  utama  yang dapat menjadi sumber terjadinya PD, yaitu Internal PD (adanya rongga  di antara  dielektrik atau  di dalam  dielektrik tertentu), Corona  PD  (terjadi  di  sekitar  konduktor)  dan  Surface  PD (terjadi  pada  permukaan  karena  kontaminasi).  Adapun penyebab dari terjadinya PD adalah sebagai berikut[2]: a. Internal PD
Internal PD disebabkan oleh karena adanya rongga dalam bahan  isolasi  yang  biasanya  di  isi  udara  (void).  Dimana bentuk, ukuran dan posisi void dalam bahan isolasi sangat mempengaruhi besar dan jumlah PD.
Fenomena  void  yang  berisi  udara  dapat  muncul  di dalam  isolasi  selama  proses  pabrikasi,  transportasi,  instalasi dan operasi. Void dalam bentuk electrical
1. Arduino  Uno sebagai  pengatur  otomatis on/off pada lampu.
2. Node Mcu sebagai pengatur manual on/off pada lampu melalui jaringan nirkabel.
3. Relay sebagai saklar sebelum menuju output 4. Module  RTC sebagai  pemberi  data  keterangan  waktu terhadap.
treeing  juga  dapat  muncul  selama  periode  operasi  dari isolasi  polimer  tegangan  tinggi.  Umumnya,  void  yang berisi udara memiliki permitivitas yang lebih rendah dari bahan  isolasi  padat  sehingga  void  memiliki  kekuatan tembus  yang  lebih  rendah  dari  bahan  isolasi  dan  akan tembus duluan sebelum bahan isolasi.
b. PD pada permukaan.
Discharge  permukaan  terjadi  sepanjang  permukaan dielektrik dimana terdapat kuat medan listrik, permukaan
e-ISSN : 2715-5064
tersebut  dapat  berupa  gas  atau  cair.  Jika  discharge permukaan  diobservasi  hanya  pada  tegangan  insepsinya maka  tidak  akan  ditemukan  perbedaan  dengan  internal discharge,  tetapi  jika  tegangan  dinaikkan  maka  streamer akan mulai terbentuk pada permukaan dan pola PD dapat ditemukan.
c. Korona
Korona adalah jenis PD juga tapi yang terjadi di media gas di  sekitar  konduktor  yang  berjauhan dengan  isolasi  jenis padat atau cair. Korona dapat menjadi sumber interferensi ketika dilakukan pengujian discharge sehingga dalam tes harus  dijaga  jangan  sampai  ada  bagian  yang  ujungnya tajam  tidak  hanya  pada  sisi  tegangan  tinggi  tetapi  juga pada lantai area pengujian.
Selama terjadinya PD, ada beberapa fenomena yang menyertai terjadinya  PD,  antara  lain  arus  impuls,  radiasi  cahaya  panas, gelombang elektromagnetik, gelombang mekanik, dan proses kimia.  Fenomena  inilah  yang  ditangkap  untuk  mengetahui keberadaan PD.

## 2.2 M ETODE P ENGUJIAN P ARTIAL D ISCHARGE [3]
Metode  pengukuran  yang akan  dilakukan  pada  diagnosis  PD menggunakan  dua  metode,  yaitu;  metode  konvensional (metode elektrik) dan metode non konvensional (metode non elektrik).
2.1.1 Pengukuran PD dengan metode elektrik
Metoda elektrik adalah pegukuran langsung tegangan pada RC Detektor  berdasarkan  arus  bocor  dari  proses  PD.  Rangkaian berikut adalah rangkaian dasar pengukuran PD dengan Metode Elektrik.
OSC SA PDM Konduktor Isolator Shield Z V = I.Z I
Gambar 2.1 Rangkaian dasar untuk pengukuran & diagnosis partial discharge dengan metode elektrik
Dari  gambar  di  atas  Rangkaian  dasar  untuk  pengukuran  & diagnosis partial discharge dengan metode elektrik terdiri dari:
 Sumber (AC, DC, atau impuls).
 Resistansi  pembatas  memiliki  fungsi  agar  arus  yang masuk ke dalam rangkaian tersebut tidak terlalu besar.
 Peralatan listrik tegangan tinggi.
 Coupling  capacitor  berfungsi  untuk  mengalirkan  arus partial discharge pada frekuensi tinggi, sehingga arus bisa mengalir  ke  Z  detecting  impedance  maupun  osciloscop/ spectrum analyzer.
 Z  detecting  impedance  berfungsi  untuk  mengetahui tegangan  yang  timbul  akibat  partial  discharge.  Nilai impedansi  Z  bedasarkan nilai impedansi  peralatan  listrik sebesar  50  ohm,  tujuannya  adalah  supaya  sama  dengan impedansi  peralatan  yang  akan  diukur  sehingga  sinyal yang  akan  diukur  tidak  dipantulkan  akibat  perbedaan
impedansi.  Untuk  mendapatkan  nilai  Z  sebesar  50  ohm dapat dibuat beberata alternative, diantarannya:
 Memasang R = 50 ohm
 Membuat rangkaian Tee atau Phi
 Osciloscop  atau  Spectrum  Analyzer  sebagai  output  dari rangkaian di atas.

## 2.1.2 Metode  Non  Elektrik  pada  Pengukuran  dan Diagnosis PD
Pengukuran  dan  diagnosis  PD  non  elektrik  merupakan pengukuran  yang  tidak  mengukur  besaran  elektrik.  Konsep pengukuran  PD  non  elektrik  adalah  dengan  menggunakan sejumlah peralatan sensor dan perangkat konversi dari sensor menjadi  besaran  yang  dapat  terukur  pada  alat  ukur  seperti spectrum analyzer, PD detecting maupun osiloskop.
PD  yang  merupakan  fenomena  impuls  akan  menyebabkan munculnya  gelombang  akustik,  dalam  kompartemen  seperti GIS  gelombang  akustik  yang  cukup  kuat  untuk  dideteksi sehingga  dapat  digunakan  sebagai  metode  untuk  mendeteksi PD di GIS. PD juga menyebabkan gelombang elektromagnetik dimana  gelombang  ini  berpropagasi  dari  dalam  sumber  PD keluar bahan isolasi, PD juga menghasilkan panas yang dapat menyebabkan  pemanasan  disekitar  isolasi  dan  menyebabkan kenaikan temperatur. Energi yang dilepaskan oleh PD tersebut dapat  diukur  menggunakan  sensor  sesuai  dengan  energinya. Partial discharge sering terjadi pada medan listrik yang sangat tinggi dan melebihi kekuatan elektrik udara.
Ada beberapa metode non konvesional untuk pengukuran dan diagnosis partial discharge, diantaranya:
a. Metode UHF (Ultra High Frequency)
Pengukuran  PD  menggunakan  metode  UHF  adalah dengan  mengukur  gelombang  yang  ditimbulkan  oleh partial discharge. Oleh karena gelombang frekuensi tinggi tidak  dapat  menembus  logam,  maka  sensor  frekuensi tinggi  seperti  antena  loop  atau  dipole  diletakkan sedemikian rupa sehingga dapat menerima gelombang EM yang dipancarkan PD.
b. Metode Akustik
Pengukuran PD yang memanfaatkan gelombang mekanik atau  vibrasi  yang  ditimbulkan  oleh  partial  discharge. Gelombang  ini  merambat  di  sepanjang  permukaan material  yang  dianalisa.  Sehingga  akurasi  pengukuran sangat  dipengaruhi  oleh  kontur/permukaan  material  dan jarak sensor terhadap sumber partial discharge.
c. Metode Thermal
Pengukuran  partial  discharge  menggunakan  metode thermal adalah dengan mengukur temperature atau panas dari  sumber  partial  discharge.  Daerah  yang  terdekat dengan  sumber  panas  adalah  daerah  yang  memiliki temperatur yang lebih tinggi. Sehingga untuk mendapatkan  hasil  pengukuran  yang  lebih  baik,  maka sensor  panas  diletakkan  sedemikian  rupa  sehingga diperoleh hasil ukur yang akurat.
d. Metode Optik
Pengukuran partial discharge dengan metode optik adalah dengan mengukur intensitas cahaya yang dihasilkan oleh sumber  PD.  Sehingga  diperlukan  sensor  cahaya  yang sensitif  dan  mampu  menyerap  cahaya  dari  sumber  PD sebaik  mungkin.  Peralatan  sensor  optik  yang  dapat digunakan antara lain : Optocoupler dan Photo Multiplier Tube (PMT).
e. Metode Dekomposisi Gas
Pengukuran  PD  berdasarkan  dekomposisi  gas  adalah dengan  mendeteksi  perubahan  komposisi  gas  SF6  yang
e-ISSN : 2715-5064
mengalami  perubahan  akibat  PD.  Secara  umum dekomposisi  gas  terjadi  pada  GIS  (Gas  Insulated Substation).  Pengukuran  dekomposisi  gas  ini  dilakukan dengan  menggunakan  sensor  gas  seperti  Carbon  Nano Tube (CNT).
Tabel  1.1  Beberapa  metode  non  konvesional  untuk pengukuran dan diagnosis partial discharge
No.  Metode  Aplikasi Jenis Sensor 1 UHF Mengukur Gel. EM yang disebabkan oleh PD Antena, Sensor UHF
2 Akustik Mengukur Gel. Mekanik atau Vibrasi yang disebabkan oleh PD
Sensor Akustik
3 Thermal Mengukur Panas yang disebabkan oleh PD Thermokopel, RTD, dll 4 Optik Mengukur intesitas cahaya yang disebabkan oleh PD Optocoupler, PMT (Photo Multyphase Tube) 5 Dekompo sisi Gas Mengukur dekomposisi gas yang disebabkan oleh PD Sensor gas (Carbon Nano Tube-CNT) Untuk  pengukuran  gelombang  elektromagnetik  pada  metode
UHF  di  Trafo,  loop  sensor  diletakkan  diluar  tepatnya  di bushing  karena  gel  EM  tidak  bisa  menembus  dinding  trafo yang terbuat dari logam.

## III. METODOLOGI PENELITIAN

## 3.1 R ANGKAIAN PERCOBAAN
Gambar 3.1 Rangkaian percobaan Partial Discharge
3.2 F OTO DAN S PESIFIKASI P ERALATAN
Peralatan yang digunakan dan spesifikasinya:
1. Trafo Step Up, digunakan untuk mengubah dari tegangan rendah ke tegangan tinggi untuk mensuplai tegangan AC ke elektroda bola.

## Gambar 3.2 Trafo Step Up
Spesifikasi Merk : Messwandler No. seri : 79/45880 Type : LT Vector group : 7 Tegangan : 2x0,22/100/0,22 kV Frekuensi : 50 Hz Daya : 5 kVA Impedansi : 3,8%
2. Slide  Regulator,  berfungsi untuk menghasilkan tegangan AC yang kemudian dihubungkan ke Trafo Step Up
Gambar 3.3 Slide Regulator
Merk : Matsunaga Tegangan : 0 – 240 VAC Frekuensi : 50 Hz Daya : 5 kVA 3. Resistor  Pembatas  yang  berfungsi  membatasi  arus  yang mengalir  dalam  rangkaian.  Dalam  percobaan  ini digunakan 6100  .

## Gambar 3.4 Resistor Pembatas
Merk : Messwandler Tahanan : 6100  Daya : 60 Watt
4. Coupling  Capacitor,  berfungsi  untuk  melewatkan  arus frekuensi tinggi dan sebagai pembagi tegangan, sehingga diperoleh rasio 0.25 V pada tegangan rendah (yang terbaca
e-ISSN : 2715-5064
pada multimeter) sama dengan 1 kV pada tegangan tinggi (tegangan pada elektroda bola)

## Gambar 3.5 Coupling Capacitor
Merk
: Messwandler
Kapasitansi  : 100 pF
Tegangan : 100 kV

## 5. Elektroda Jarum Plat

## Gambar 3.6 Tabung Elektroda Bola - bola

## Jarak antar elektroda diatur 10 mm
6. RC Detector

## Gambar 3.7 RC Detector
7. Multimeter,  berfungsi  untuk  mengukur  nilai  tegangan tembus  pada  rangkaian  dari  probe  keluaran  coupling capacitor.
Gambar 3.8 Multimeter
Merk : Sanwa Tipe : CD771 8. Osciloscope
Gambar 3.9 Osciloscope Merk : GW Instek Tipe : GDS-1102A

## IV. HASIL DAN ANALISIS
Percobaan  Partial  Discharge  (PD)  dilakukan  pada  elektroda jarum-plat  dengan  jarak  elektroda  1  cm.  Pada  jarak  tersebut diperoleh  tegangan tembus  7.2  kV.  Jadi  untuk  percobaan  PD yang dilakukan menggunakan tegangan << 7.2 kV (pembacaan di multimeter 1.8 V).
4.1 Pengukuran Back Ground Noise (BGN)
Pengukuran  Background  Noise  (BGN)  dilakukan  sebelum memulai  percobaan  untuk  membedakan  antara  sinyal  noise dengan sinyal PD yang akan diukur.
Pertama  yang  dilakukan  adalah  pengukuran  Back  Ground Noise (BGN) didapat hasil yang ditunjukkan pada gambar 4.1 dan 4.2.
Terlihat  pada  gambar  4.1,  sebelum  sumber  tegangan  uji dinyalakan ternyata sudah terlihat ada noise yang terbaca pada osiloskop.  Hal  ini  disebabkan  sinyal  yang  terbaca  oleh osiloskop  merupakan  sinyal  frekuensi  tinggi  yang diloloskan oleh  media detecting  impedance yang  bersifat  sebagai high pass  filter .  Yaitu  meloloskan  sinyal  berfrekuensi  diatas  250 kHz dengan harapan sinyal fenomena partial discharge dapat ditangkap.
e-ISSN : 2715-5064
Gambar 4.1 BGN Off

## Gambar 4.2 BGN On
Noise yang  terbaca  osiloskop  berasal  dari  lingkungan  sekitar pelaksanaan  percobaan,  berupa  suara  mesin  listrik  ataupun interferensi  dari    gelombang  elektromagnetik  peralatan  di laboratorium.  Sedangkan  pada  Gambar  4.2,  setelah  sumber tegangan  dinyalakan,  terlihat  bahwa  gelombang  sinyal  input berbentuk sinusoidal yang menggambarkan bahwa sinyal input pada channel 1 merupakan sinyal input tegangan yang berasal dari  jala  –  jala.  Sedangkan  pada  sinyal  output  yang digambarkan pada channel II, terlihat bahwa noise lebih kecil. Hal  ini disebabkan karena pada pengukuran kali ini time div pada pengukuran diperbesar sehingga seolah – olah noise yang muncul lebih kecil namun pada kenyataannya noise lebih besar dikarenakan  adanya  tambahan  offset  tegangan  input  yang berasal dari jala – jala dan noise yang muncul ketika alat belum dinyalakan.
Pengamatan  background noise menjadi  parameter  dalam pengamatan gelombang yang muncul di osiloskop berikutnya. Tujuannya  menghindari  pengambilan  pengamatan  data gelombang partial  discharge yang  ternyata  hanya  sebatas noise .
4.2  Pengukuran  Partial  Discharge  Inception  Voltage (PDIV)
Untuk  pengukuran  Partial  Discharge  Inception  Voltage (PDIV) didapat hasil sebagai berikut :

## Gambar 4.3 PDIV
Seperti  terlihat  pada  gambar  4.3  diatas,  hasil  yang  diperoleh sesuai  dengan  teori  yang  ada,  dimana  PD  yang  pertama  kali muncul adalah PD negatif. PD ini muncul pada saat tegangan sumber  sekitar  3.08  kV  (hasil  pengukuran  pada  multimeter 0.77 V). Jarak antar PD sekitar 0.1999ms. untuk melihat t rise dan  t  fall  dari  PD  maka  dilakukan  pengaturan  T/div  untuk memperjelas grafik seperti gambar berikut ini :

## Gambar 4.4  Gambar PD negatif
Dilakukan  Plot  grafik  untuk  mempermudah  analisa  sebagai berikut :
0.00E+00 1.00E-03 2.00E-03 3.00E-03 4.00E-03 1 287 573 859 1145 1431 1717 2003 2289 2575 2861 3147 3433 3719 Plot Grafik PD Negatif
e-ISSN : 2715-5064
Dari  grafik  diatas  terlihat  bahwa rise time  PD negatif  sekitar 0.19 µs dan fall time sekitar 0.23 µs sehingga dapat diketahui bahwa  perioda  lamanya partial  discharge yang  terjadi  pada percobaan  kali  ini  adalah  0.04  µs .  Berdasarkan  gambar  dan hasil  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa hasil  percobaan  yang dilakukan  sudah  sesuai  dengan  teori  yang  ada  dikarenakan PDIV yang muncul pertama kali ada PD negatif. Secara teori, PDIV  negatif  akan  muncul  pertama  kali  karena  banyaknya elektron di udara yang dihasilkan oleh emisi medan elektroda yang  ada  sehingga akan munculnya discharge antara muatan negatif (elektron) di udara dengan muatan positif di elektroda. Fenomena  ini  lebih  familiar  untuk  disebut  fenomena  PD negatif. Seperti yang terlihat pada gambar berikut

## Gambar 4.6 Mekanisme terjadinye PD negatif

## 4.3 Pengukuran PD Waveform
Seperti  yang  telah  diketahui  pada  bagian  4.2  bahwa  setelah fenomena partial  discharge negatif  muncul,  akan  muncul fenomena partial  discharge positif  sehingga  pada  percobaan kali ini praktikan mencari nilai tegangan pada saat fenomena partial discharge positif muncul. Untuk tegangan sumber 3.76 kV (pengukuran pada multimeter 0.94 V) diperoleh fenomena partial discharge positif dengan karakteristik partial discharge seperti terlihat pada gambar dibawah ini:

## Gambar 4.7 PD Positif pada Vs=3.76 kV
Berdasarkan  gambar  di  atas  dapat  terlihat  bahwa  terlihat bentuk  gelombang partial  discharge positif  yang  berbentuk seperti impuls. Pada fenomena ini, dapat dilihat bahwa perioda waktu dari fenomena partial discharge positif ini sangat cepat yaitu  2.1  µs.  Jika  dibandingkan  dengan  fenomena partial discharge negative waktu ini lebih lama. Hal ini dikarenakan dibutuhkannya waktu untuk terjadinya peluahan antara muatan positif  di  luar  elektroda  karena  ketika  elektroda  bertegangan, elektroda  mengeluarkan  emisi  medan  yang  menghasilkan muatan  negatif  di  udara  bukan  muatan  positif    sehingga
dibutuhkan  waktu  yang  lebih  lama  untuk  mengurai  muatan negatif  di  elektroda  untuk  membuat  muatan  positif  lebih dominan  sehingga  dapat  terjadi  peluahan positif antara  udara dengan elektroda.

## 5.4 Pengukuran Pola Urutan Fasa PD
Pada  percobaan  ini  praktikan  tidak  melakukan  pengambilan foto secara keseluruhan dengan T/Div yang lebih besar untuk mendapatkan  gambar  pola  fasa    PD.  Namun,  praktikan mengambil  gambar  pola  fasa  PD  negatif  dan  PD  postif  satu persatu  dengan mengecilkan  T/Div  seperti  yang terlihat pada gambar 4.4 untuk pola fasa partial discharge negatif dan 5.7 untuk pola fasa partial discharge positif
Dari percobaan ini diperoleh bahwa pada saat periode positif tegangan sumber maka muncul PD positif juga, dan pada saat periode  negatif  maka  muncul  PD  Negatif.  Dibandingkan dengan  nilai  saat  PDIV,  terjadi  PD  yang  lebih  besar  saat tegangan  sumber  3.76  kV.  Rata  rata  jarak  PD  Positif  yang muncul  adalah 236  µs.  Rata  jarak  PD negatif muncul adalah 234  µs.  Berdasarkan  data  hasil  tersebut,  dapat  disimpulkan bahwa  data  percobaan  yang  diperoleh  sudah  sesuai  dengan teori  karena nilai  PD  yang terjadi  lebih  besar  dari  PDIV  dan PD negatif muncul terlebih dahulu daripada PD positif . Selain itu, dapat disimpulkan bahwa kekuatan insulasi elektroda pelat jarum  adalah  3.76  kV  karena  munculnya  PD  pada  tegangan 3.76 kV  ini merupakan tanda awal kegagalan kekuatan insulasi pada  suatu  peralatan.  Pada percobaan  kali ini,  terlihat  bahwa tegangan  tembus  PD  ini  sudah  mendekati limit tegangan tembus sehingga wajar apabila terlihat bahwa sinyal input pada channel I terganggu.

## 4.4 Pengukuran PD pada V = 2xPD
Pada  bagian 4.3 dapat diketahui bahwa fenomena PD terjadi pada  tegangan  3.76  kV  sedangkan  limit  batas dari  fenomena tembus  listrik  yang  dilakukan pada  praktikum  kali ini adalah 7.2  kV  sehingga  apabila  dilakukan  pengukuran  2xPD  maka tegangan  sumber  sudah  melebihi  tegangan  tembus  yang dibutuhkan  yaitu  7.52  kV.  Hal  tersebut  membuat  praktikan memutuskan  untuk  tidak  melakukan  percobaan  pengukuran dengan V = 2xPD karena praktikan anggap terlalu berbahaya jika dilakukan.

## V. KESIMPULAN
Dari  percobaan  Pengukuran  Partial  Discharge  didapat kesimpulan sebagai berikut :
1. Detecting  impedance  rangkaian  RC  pada  pengujian partial  discharge  berfungsi  sebagai integrator  sinyal  PD untuk  menghasilkan  Vd.  Dengan  mengukur  discharge paramater diantaranya magnitude, frequency dan phasa , kejadian PD pada suatu Tegangan operasi dapat dihitung.
2. Pengukuran  Background  Noise  (BGN)  dilakukan sebelum  memulai  percobaan  untuk  membedakan  antara sinyal noise dengan sinyal PD yang akan diukur.
3. Partial Discharge Inception Voltage (PDIV)  adalah PD yang  pertama  muncul,  dalam  percobaan  ini  PD  negatif muncul  terlebih  dahulu  saat  tegangan  sumber  3.08  kV, dengan  rise time 0.19 µs dan fall time sekitar 0.23 µs dan periode terjadinya partial discharge adalah 0.04 µs.
4. Saat  tegangan  sumber  dinaikkan  menjadi  3.76  kV,  PD muncul  positif  dan  negatif  dengan  rata  rata  jarak munculnya PD positif 236 µs  dan PD negatif 234 µs.
e-ISSN : 2715-5064
Pada percobaan kali ini metode yang dilakukan baru  menggunakan  Detecting  Impedance. Percobaan  dengan  metode  lain  seperti  antena dan
HFCT
perlu dilakukan
untuk
membandingkan hasil.

## VI. REFERENCES
[1] N. Ra and U. Khayam, “Partial discharge measurement of 4 types of electrodes configuration in air insulation using  high  frequency  current  transformer  sensor,” Proc. - Jt. Int. Conf. Electr. Veh. Technol. Ind. Mech. Electr. Chem. Eng. ICEVT 2015 IMECE 2015 , no. c, pp.
100–105, 2016,
doi: 10.1109/ICEVTIMECE.2015.7496667.
[2] Profesor  Suwarno, Diagnosis  Peralatan  Tegangan Tinggi  dan  Smart  Grid;  Pidato  Ilmiah  Guru  Besar Institut  Teknologi  Bandung  Profesor , no.  September.
Bandung: Penerbit ITB, 2012.
[3] U.  Khayam,  “Modul  Praktikum  Partial  Discharge,” 2014.