Jurnal Teknik Elektro dan Komputer vol. 11 no. 2 May-August 2022,  pp. 77-86 p-ISSN : 2301-8402 , e-ISSN : 2685-368X , available at : https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/elekdankom
Abstract — The  electricity monitoring system  is  used to monitor changes in the amount of electricity at any time. This monitoring system  utilizes  an  android  application.  With  the  growth  of  the electrical load, it causes its own problems because the addition of an  unplanned  electrical  load  can  cause  uneven  loading  for  each R, S and T phase. This study aims to create a tool to monitor the additional  load  that  occurs,  then  the  measured  voltage  and current  will  be  informed.  to  the  operator  via  the  android application.  The  research  steps  carried  out  include;  hardware design, software design, tool work testing, and analysis of results. From  the  results  of  the  tests  carried  out,  the  readings  of  the voltage monitoring system obtained an error rate of 0.2% for the R phase, an error rate of 0.4% for the S phase and an error rate of  0.22%  for  the  T  phase  and  the  current monitoring system obtained an error level of 2 .3% for the R phase, the error rate is 1.9% for the S phase, and the error rate is 1.7% for the T phase. .
Key words — monitoring ; realtime; electricity; phase;
Abstrak — Sistem pemantauan besaran listrik secara realtime dibutuhkan  untuk  memonitor  data  perubahan  besaran  listrik setiap  waktu.  Sistem monitoring ini  memanfaatkan  aplikasi android  sehingga  dapat  dipantau  setiap  saat.  Dengan pertumbuhan  beban  listrik  menimbulkan  permasalahan tersendiri  karena  penambahan  beban  listrik  sesaat  sering dilakukan  dengan   sambungan  langsung pada jaringan  instalasi secara tak terencana sehingga dapat menyebabkan ketidakmerataan  pembebanan  untuk  masing-masing  fasa  R,  S dan T. Penelitian ini  bertujuan  membuat alat untuk memonitor penambahan  beban  yang  terjadi,  kemudian  besaran  tegangan dan arus yang terukur akan diinformasikan ke operator melalui aplikasi  android.  Metode  yang  digunakan  adalah  riset development sehingga menghasilkan alat pendeteksi beban listrik dengan  menggunakan  aplikasi  android.  Langkah  penelitian yang  dilakukan  meliputi;  perancangan hardware ,  perancangan software ,  pengujian    kerja  alat,  dan  analisa  hasil.  Dari  hasil pengujian  yang  dilakukan  diperoleh  hasil  pembacaan  sistem monitoring tegangan  diperoleh  tingkat error 0,2%  untuk  phasa R,  tingkat error 0,4%  untuk  phasa  S  dan  tingkat error 0,22% untuk phasa T dan pada sistem monitoring arus diperoleh tingkat error 2,3%  untuk  phasa  R,  tingkat error 1,9%  untuk  phasa  S, dan tingkat error 1,7% untuk phasa T.
Kata kunci — monitoring ; realtime; android; phasa;

## I. P ENDAHULUAN
Listrik  merupakan  kebutuhan  primer  bagi  manusia.
Sebagian besar peralatan menggunakan listrik sebagai sumber energinya.  Semakin  meningkatnya  kebutuhan  listrik  setiap tahunnya,  yang  disebabkan  karena  semakin  meningkatnya produksi peralatan untuk membantu kebutuhan manusia yang menggunakan lsitrik, mulai alat-alat elektronik rumah tangga, alat-alat kantor, industri, dan lain sebagainya[1].
Instalasi  listrik  merupakan  serangkaian  perangkat  listrik yang saling dihubungkan antara satu perangkat listrik dengan perangkat  listrik  yang  lain,  yang  semuanya  berada  dalam sebuah  sistem  ketenagalistrikan.  Instalasi  listrik  yang  baik harus  aman  bagi  manusia  dan  bersahabat  dengan  lingkungan sekitarnya.
Ada  beberapa  hal  yang  perlu  diperhitungkan  dalam pemasangan  instalasi  listrik  pada  bangunan  gedung  seperti peralatan  listrik  yang  dipakai,  jarak  antar  titik  listrik  ke  titik listrik  lainnya,  pembagian  daya  yang  harus  disesuaikan dengan  kebutuhan  beban  di  ruangan  masing-masing,  dan sebagainya. Bila semua itu dilakukan dengan cara yang tepat, maka  hasilnya  pun  akan  dirasakan  langsung,  yaitu  kondisi aman  dan  nyaman  selama  menggunakan  listrik.  Penelitian yang  meliputi  pemantauan  energi  khususnya  untuk  beban rumah tangga berbasis teknologi IoT, yang mampu memantau penggunaan beban listrik rumah tangga[2].
Monitoring energi merupakan  cara yang digunakan untuk meningkatkan  efisiensi  penggunaan  peralatan  listrik. Monitoring energi  merupakan  suatu  sistem  yang  berisi informasi  tentang  pemakaian  energi  listrik  pada  pemakaian peralatan listrik. Pemborosan penggunaan energi listrik terjadi karena  tidak  diketahuinya  seberapa  besar  energi  listrik  yang telah  terpakai[3].  Untuk  memperoleh  data  informasi penggunaan  energi  listrik  secara  akurat  dan realtime diperlukan  aplikasi monitoring energi[4].  Pentingnya  sistem monitoring ini  adalah  untuk  mengetahui  besarnya  pemakaian energi listrik pada sistem instalasi listrik.
Sistem monitoring besaran  listrik  transformator  distribusi dengan menggunakan teknologi telekomunikasi wireless telah dibuat,  yaitu  dengan  menggunakan  layanan  pesan  singkat dengan modul GSM[5][6]. Sistem monitoring pada penelitian ini digunakan untuk memonitor transformator distribusi . Teknologi IoT dapat menerima dan mengolah semua data- data  hasil  pengukuran  dari  sensor-sensor  yang  dikirimkan  ke jaringan  internet  yang  kemudian  data-data  tersebut  diproses untuk ditampilkan hasil pengukuran dan pada sebuah halaman

## Monitoring the Amount of Electricity Installation Using the Android Application
Monitoring Besaran Listrik Instalasi Menggunakan Aplikasi Android
Mohammad Dahlan (1) , Budi Cahyo Wibowo (2) , Solekhan (3)
Program Studi Teknik Elektro Universitas Muria Kudus, Gondang manis, Bae, Kudus 59327, Indonesia e-mails   : moh.dahlan@umk.ac.id (1) , budi.cahyo@umk.ac.id (2)
Received: 08 April 2022; revised: 02 May 2022; accepted: 05 May 2022
Moh. Dahlan - Monitoring Besaran Listrik Instalasi Menggunakan
Aplikasi Android
website atau  perangkat smartphone yang  humanis,  sehingga memudahkan  bagi  pengguna  internet  melihat  dan  memantau melalui  situs website [7]  dan  dilengkapi  pula  dengan penyimpanan  data  pada  database  sistem  IoT  sehingga  data  – data hasil pengukuran sensor mampu tersimpan sebagai bahan analisis. Teknologi IoT mampu menciptakan peluang integrasi antara sistem digital dan dunia fisik serta pengendalian objek dari  jarak  jauh  di  seluruh  jaringan  infrastruktur  yang mendukung  sehingga  dapat  meningkatkan  efisiensi,  akurasi, dan manfaat ekonomi[8].
Perkembangan  sekarang  mengantarkan  teknologi  jaringan yang  bukan  saja  hanya  menghubungkan  orang,  namun menghubungkan orang dengan benda, dan juga benda dengan benda.  Inilah  dimulainya  era Internet  of  Things (IoT)  yang dapat  dipahami  sebagai  lapisan  informasi  digital  yang mencakup dunia fisik[9].
Penelitian  yang  berjudul  Sistem  monitoring  penggunaan listrik  pada  ruangan  menggunakan  NodeMcu  dan  MQTT ( Message Queueing Telemetry Transport ) menjadi solusi dari permasalahan  energi  listrik  ruangan  yang  terpantau  secara online [10].
Penelitian  yang  berjudul Prototype Proteksi  Arus  Lebih Menggunakan Current Transformer Berbasis Mikrokontroller Atmega32,  pada  penelitian  ini  CT  ( Current  Transformer ) digunakan sebagai pengukur arus, dimana nilai arus sekunder pada Current  Transformator dihasilkan  berdasarkan  adanya perubahan rasio dan arus primernya[11].

## A. Panel Hubung Bagi
Berdasarkan  konstruksinya  panel  hubung  bagi  dapat dibedakan  sebagai  berikut,  konstruksi  terbuka,  konstruksi semi tertutup, konstruksi lemari dan konstruksi kotak. Gambar 1  adalah  contoh  Panel  Hubung-Bagi  yang  berkonstruksi lemari.
Panel  hubung  bagi  jenis  konstruksi cubicle yaitu  panel yang  tertutup  pada  semua  sisinya,  sehingga  selama pengoperasian  tidak  ada  bagian/komponen  yang  kontak dengan  bagian  yang  bertegangan,  untuk  pemasangan  panel jenis  ini  bisa  di  tempat  tertutup  dan  terkunci,  sehingga dapat dipasang  di  tempat-tempat  umum.  Dan  untuk  pemasangan panel jenis sistem terbuka hanya diijinkan pada ruangan yang tertutup dan hanya operator atau orang yang profesional yang boleh  masuk  dalam  ruangan  tersebut.  Panel  hubung  bagi dengan  jenis  konstruksi  terbuka  letak  komponen  yang bertegangan,  rel,  terminal  dan  penghantar  dapat  terlihat  dan terjangkau  dari  segala  arah.  Panel  hubung  bagi  jenis  kotak ( box )  memiliki  bahan  dasar  yang  terbuat  dari  bahan  isolasi, plat logam, baja tuang, dsb. Dan dilengkapi dengan komponen pendukung dalam instalasi listrik.

## B. Sensor PZEM-004t
Sensor  PZEM-004t  adalah  modul  sensor  yang  digunakan untuk  mengukur Arus, tegangan, power dan energi dari listrik jenis AC ( Alternating Current ). Sensor ini mengeluarkan data output melalui  komunikasi  serial.  Gambar  1  adalah  bentuk fisik modul sensor PZEM-004t.

## Gambar 1. Sensor Arus PZEM-004t[12]
Modul  PZEM-004T  diproduksi  oleh  sebuah  perusahaan bernama  Peacefair,  ada  yang  model  10  Ampere  dan  100 Ampere.  Sensor  ini  cukup  mudah  di  gunakan,  karena output nya langsung bisa dibaca, baik berupa arus, tegangan, power maupun  energi, tapi sayang  nya,  sensor  ini  tidak  mampu membaca  arus  AC  dengan  ketelitian  mili  Ampere.  Sensor PZEM-004t  saat  ini  diproduksi  dalam  2  versi  yaitu  sensor PZEM-004t  V2.0  dan  sensor  PZEM-004t  V3.0.  Perbedaan utama  antara  kedua  versi  sensor  PZEM-004t  adalah  sebagai berikut:
1. Pada V2.0 ada dilengkapi tombol untuk Reset Energi.
2. Pada  V3.0  fungsi  untuk  Reset  Energi  menggunakan software ,  sehingga  sudah  tidak  ada  tombol push  button untuk Reset Energi.
3. Tingkat  akurasi  V3.0  lebih  baik  dibandingkan  dengan V2.0.
4. V3.0  lebih  cepat  dibandingkan  V2.0  dalam  hal  Waktu konversi / pembacaan.
5. Komunikasi  data  antara  kedua  tipe  sensor  tersebut menggunakan protokol yang berbeda.
Modul PZEM-004T merupakan sebuah modul sensor yang digunakan  untuk  mengukur  besaran  listrik  berupa  tegangan, arus,  dan  daya  yang  mengalir  pada  suatu  instalasi  listrik. Modul ini dilengkapi dengan sensor arus berupa CT ( Current Trafo )  dan  sensor  tegangan.  Dalam  penggunaannya  alat  ini bekerja untuk mengukur arus dan daya dalam kapasitas yang terbatas yakni antara 10A dan 100A[13].

## C. Android
Android  adalah  sistem  operasi  untuk  telepon  seluler berbasis  Linux  sebagai  kernelnya.  Android  begitu  pesat perkembangan  di  era  saat  ini  karena  Android  menyediakan platform terbuka ( Open Source ) bagi para pengembang untuk menciptakan  aplikasi  mereka  sendiri.  Awalnya,  perusahaan search  engine terbesar  saat  ini,  yaitu  Google  Inc.  membeli Android  Inc.,  pendatang  baru  yang  membuat  peranti  lunak untuk ponsel. Android, Inc. didirikan oleh Andy Rubin, Rich Milner,  Nick  Sears  dan  Chris  White  pada  tahun  2003.  Pada Agustus  2005 Google membeli  Android  Inc.  Android memberikan kemudahan programmer dalam mengembangkan aplikasi berbasis mobile .
Jurnal Teknik Elektro dan Komputer vol. 11 no. 2 May-August 2022,  pp. 77-86 p-ISSN : 2301-8402 , e-ISSN : 2685-368X , available at : https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/elekdankom

## D. Miniature Circuit Breaker (MCB)
MCB  adalah  sebuah  perangkat  elektromekanik  yang digunakan  sebagai  pengaman  instalasi  rangkaian  listrik  dari arus  yang  berlebih.  MCB  mampu  memutuskan  arus  listrik secara  otomatis  ketika  arus  yang  melewati  MCB  tersebut melebihi  nilai  yang  telah  ditentukan.  Namun  saat  arus  dalam kondisi  normal,  MCB  dapat  berfungsi  sebagai  saklar  yang bisa  menghubungkan  atau  memutuskan  arus  listrik  secara manual.[14]
MCB  atau  miniatur  pemutus  arus  dapat  diklasifikasikan dalam  tiga  tipe  yang  didasarkan  pada  karakteristik  pemutus arusnya.  Tiga  tipe  tersebut  adalah  MCB  tipe  B,  MCB  tipe  C dan MCB tipe D.
MCB tipe  B,  adalah tipe  MCB yang akan  putus jika  arus beban  lebih  besar  3  sampai  5  kali  dari  arus  maksimum  yang tertulis pada MCB. Umumnya digunakan pada instalasi listrik di perumahan ataupun di industri ringan.
MCB tipe  C, adalah tipe  MCB yang akan  putus jika  arus beban lebih besar 5 sampai 10 kali dari arus maksimum yang tertulis pada MCB (arus nominal MCB). Biasanya digunakan pada industri yang memerlukan arus yang lebih tinggi seperti pada lampu penerangan gedung dan motor-motor kecil.
MCB tipe D,  adalah tipe MCB yang akan  putus jika arus beban lebih besar dari 10 hingga 25 kali dari arus maksimum yang  tertulis  pada  MCB  (arus  nominal  MCB).  Biasanya digunakan  pada peralatan listrik yang menghasilkan lonjakan arus  tinggi  seperti  Mesin  Sinar  X  (X-Ray),  Mesin  Las,  dan mesin-mesin  produksi  lainnya.  Arus  Nominal  MCB  yang umum adalah 6A, 10A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A dan 125A.
Cara  kerja  MCB,  Fungsi  perlindungan  beban  lebih ( overload )  berkerja  berdasarkan  prinsip  bahwa  strip  bimetal melengkung dengan kenaikan suhu yang disebabkan oleh arus lebih  besar  daripada  kemampuan  daya  hantar  circuit breakernya. Strip bimetal ini akan lurus bila kondisi arus yang melewati  dibawah  kemampuan  trip circuit  breaker ,  atau  bisa dikatakan  kondisi  strip  bimetal  ini  masih  dingin.  Pada  saat arus  yang  melewati  strip  bimetal  ini  nilainya  di  atas kemampuan daya hantar circuit breaker , maka panas ini akan membuat strip bimetal ini melengkung. Dengan membukanya contact antara incoming dan outgoing terminal,  fungsi perlindungan beban lebih ini berkerja (OFF).
Gambar 2. (MCB) Miniature Circuit Breaker .[14]

## E. NodeMCU ESP32
Mikrokontroler ESP32 sebagai
penerus dari mikrokontroler  ESP8266.  Pada  mikrokontroler  ini  sudah tersedia modul wifi dan bluetooth sehingga sangat mendukung untuk  membuat  sistem  aplikasi Internet  of  Things .  Memiliki 18  ADC  ( Analog  Digital  Converter ),  2  DAC,  16  PWM,  10 Sensor sentuh, 2 jalur antarmuka UART, pin antarmuka I2C, I2S, dan SPI.
ESP32 dibuat oleh Espressif Systems , ESP32 adalah sistem dengan  biaya  yang  rendah,  berdaya  rendah  pada  seri  chip (SoC)  dengan  Wi-Fi  &  kemampuan Bluetooth dua  mode. Keluarga  ESP32  termasuk  chip  ESP32-D0WDQ6  (dan ESP32-D0WD),  ESP32-D2WD,  ESP32-S0WD,  dan  sistem dalam paket (SiP) ESP32-PICO-D4. Gambar 3 adalah bentuk fisik modul NodeMCU ESP-32.
Kelebihan  dari  modul  NodeMCU  ESP32  dibandingkan dengan  mikrokontroler  jenis  arduino  adalah  jumlah  I/O  yang lebih banyak dan kelengkapan modul ADC yang lebih banyak dibandingkan  dengan  tipe  yang  lain.  Terintegrasinya  sistem koneksi  WiFi  sehingga  sangat  tepat  jika  digunakan  untuk operasi IoT.
Karena jantung dari NodeMCU adalah ESP32 (khususnya seri  ESP-12,  termasuk  ESP-12E)  maka  fitur  –  fitur  yang dimiliki  NodeMCU  akan  kurang  lebih  sama  ESP-12  (juga ESP-12E  untuk  NodeMCU  v.2  dan  v.3)  kecuali  NodeMCU telah dibungkus oleh API sendiri yang dibangun berdasarkan bahasa  pemrograman  eLua.  Beberapa  fitur  tersebut  antara lain:
1. Prosesor: Xtensa dual-core (or single-core) 32-bit LX6 microprocessor, operating at 160 or 240 MHz.
2. Memori: 520 KB SRAM.
3. Wireless  connectivity:  Wi-Fi  802.11  b/g/n,  Bluetooth v4.2 BR/EDR and BLE (shares the radio with Wi-Fi).
4. Peripheral  I/O:  12-bit  SAR  ADC  (up  to  18  channels), 2x  8-bit  DACs,  motor  PWM,  LED  PWM  (up  to  16 channels), hall effect sensor
ESP32  adalah  mikrokontroler  yang  dikenalkan  oleh Espressif System dan merupakan penerus dari mikrokontroler ESP8266. Pada mikrokontroler ini sudah tersedia modul WiFi dalam chip sehingga  sangat  mendukung  untuk  membuat sistem  aplikasi Internet  of  Things .  ESP32  sendiri  tidak  jauh berbeda dengan ESP8266 yang familiar di pasaran, hanya saja ESP32  lebih  komplek  dibandingkan  ESP8266,  cocok  untuk sobat dengan proyek yang besar.
Gambar 3. Bentuk Fisik Modul ESP32[15]
Moh. Dahlan - Monitoring Besaran Listrik Instalasi Menggunakan
Aplikasi Android

## II. M ETODE P ENELITIAN
Metode  yang  diterapkan  pada  penelitian  ini  menggunakan pendekatan riset  and  development ,  yaitu  metode  penelitian yang  digunakan  untuk  meneliti,  merancang,  membuat  dan menguji produk yang dihasilkan.

## A. Diagram Alir Proses Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah merancang, membuat dan menguji sistem monitoring besaran listrik instalasi secara realtime dengan menggunakan aplikasi android. Gambar 4 adalah diagram alir proses penelitian.
Penelitian  diawali  dengan  proses  perancangan  sistem monitoring  besaran  listrik  berbasis  android,  perancangan disini meliputi perancangan hardware dan software baik pada perangkat  mikrokontroler  ataupun  pada  aplikasi  android. Dalam  proses  perancangan  penulis  juga  melakukan melakukan  observasi  pada  jaringan  instalasi  listrik  dan  panel hubung  bagi  dimana  alat  monitoring  besaran  listrik  ini  akan ditempatkan.  Hasil  perancangan hardware dan software kemudian  direalisasikan  menjadi  alat  yang  siap  digunakan dalam  proses  monitoring  besaran  listrik  secara realtime. Setelah alat dibuat kemudian dilakukan proses pengujian alat untuk  menentukan  kesesuaian  antara  perancangan  dengan pembuatan  terhadap  tujuan  yang  ingin  dicapai.  Berikutnya dilakukan analisa dan kesimpulan.
Mulai Perancangan
Pembuatan Pengujian Apakah Sesuai? Analisa Kesimpulan Selesai Tidak Gambar 4. Diagram Alir Proses Penelitian
Blynk Server NodeMCU esp32 Sensor PZEM-004t Panel Hubung Bagi Blynk App Gambar 5. Blok Digram Sistem

## B. Perancangan Hardware
Proses  penelitian  diawali  dengan  merancang  dan  membuat sistem monitoring besaran listrik yang terdiri dari NodeMCU esp32,  sensor  PZEM-004t,  panel  hubung  bagi,  perangkat smartphone berbasis android.
Sistem monitoring besaran  listrik  dirancang  mampu memantau nilai besaran listrik berupa tegangan (V), Arus (I), dan  Daya  (Watt).  Diagram  blok  dari  sistem monitoring besaran listrik instalasi ini diperlihatkan pada Gambar 5.
Penjelasan fungsi tiap blok diagram adalah sebagai berikut: Panel  hubung  bagi,  merupakan  panel  instalasi  listrik  3 phase yang mensuplai kebutuhan tegangan listrik pada sebuah gedung.
Sensor PZEM-004t, digunakan dan dipasang pada jaringan panel hubung bagi untuk mengukur nilai besaran listrik (V, I dan P) secara realtime .
NodeMCU-ESP32,  digunakan  sebagai  kontroler  untuk memproses data pembacaan besaran listrik dari sensor PZEM- 004t untuk kemudian dikirimkan ke jaringan internet agar bisa diakses oleh smartphone . Monitoring Panel ,  adalah  perangkat  android smartphone yang digunakan untuk menampilkan nilai pengukuran besaran listrik  yang  disajikan  dalam  bentuk  grafik  yang  ter- update secara realtime .
Gambar 6. Komposisi hardware sistem monitoring besaran listrik
Jurnal Teknik Elektro dan Komputer vol. 11 no. 2 May-August 2022,  pp. 77-86 p-ISSN : 2301-8402 , e-ISSN : 2685-368X , available at : https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/elekdankom
81

## C. Perancangan Software
Sistem monitoring besaran  listrik  instalasi  menggunakan NodeMCU  ESP32  untuk  membaca  dan  mengirimkan  nilai hasil  pengukuran  besaran  listrik  oleh  modul  PZEM-004t  ke internet  sehingga  dapat  diakses  oleh  perangkat smartphone dengan mudah. Untuk dapat bekerja dengan baik NodeMCU- ESP  32  harus  diprogram.  Agar  dapat  mewujudkan software yang  diinginkan  terlebih  dahulu  diperlukan  perancangan software .  Gambar  9  adalah flowchart perancangan software untuk NodeMCU-ESP32 dan aplikasi android.
Software pada sistem monitoring besaran listrik instalasi ini terdiri dari software untuk aplikasi android dan software yang ditanamkan  pada  modul  NodeMCU-ESP32  yang  menerima data pembacaan besaran listrik dari modul PZEM-004t untuk kemudian  dikirimkan  melalui  internet  ke  perangkat  android. Nilai besaran listrik yang terukur kemudian ditampilkan hasil bacanya diperangkat android untuk memantau secara realtime penggunaan  energi  listrik  pada  jaringan  instalasi  yang terhubung ke panel hubung bagi.
Pada perancangan software Gambar  7  dimulai  dengan menghubungkan  sistem monitoring dan smartphone melalui jaringan  internet.  Setelah  semua  perangkat  terhubung  ke jaringan internet, buka aplikasi monitoring besaran listrik pada smartphone maka  secara realtime aplikasi  sistem monitoring akan menampilkan nilai besaran listrik instalasi 3 phase pada smartphone . Data pengukuran besaran listrik instalasi ini akan tersimpan  secara realtime pula  di cloud  server blynk  selama alat monitoring ini terhubung ke jaringan internet.
(a) smartphone menampilkan grafik besaran listrik
terukur panel
A
Koneksikan smartphone ke internet
Jalankan aplikasi blynk app di smartphone Selesai

## (b)
Gambar 7. (a) Perancangan Software pada NodeMCU-ESP32 (b) Perancangan software pada smartphone
Sistem monitoring energi  listrik  menggunakan  dua software ,  yaitu software yang  di  programkan  pada  ESP32 untuk proses pembacaan nilai tegangan, arus dan daya listrik, dan software yang di programkan pada aplikasi android untuk menampilkan  hasil  baca nilai  arus,  tegangan  dan  daya  listrik secara realtime via handphone .
Berikut  adalah  potongan  program  yang  diisikan  pada NodeMCU  ESP32  untuk  membaca  nilai  tegangan,  arus  dan daya listrik.
void bacaPZEM(){ //PZEM v = pzem.voltage(); Serial.print(v); Serial.print("V; ");
i = pzem.current();
Serial.print(i); Serial.print("A; "); Serial.println(); delay(10000); }
Kode Program 1. Merupakan kode program untuk membaca nilai tegangan, arus dab daya listrik
Berikut  adalah  potongan  program  dalam  proses pengiriman  hasil  pengukuran  oleh  modul  PZEM-004t  ke NodeMCU-ESP32.
void sendtoblynk(){ Blynk.virtualWrite(V0,i); Blynk.virtualWrite(V1,v); } void loop() { bacaPZEM(); delay(1000); sendtoblynk();
Blynk.run();}
Kode Program 2. Merupakan potongan program yang digunakan untuk proses pengiriman hasil pengukuran dari modul PZEM-004t
Bahasa
pemrograman yang digunakan dalam pemrograman  sistem  monitoring  besaran  listrik  instalasi menggunakan aplikasi android adalah bahasa C.
Sistem  dirancang  mampu  membaca  nilai  besaran  listrik pada  panel  hubung  bagi  sesuai  dengan  beban  listrik  yang bekerja  pada  sistem  instalasi  listrik  dan  kemudian mengirimkan  hasil  pengukuran  besaran  listrik  yang  terbaca oleh  sensor  PZEM-004t  dan  menampilkan  hasil  pembacaan sensor PZEM-004t melalui aplikasi android secara realtime ..
Pada  tampilan  aplikasi  android  nilai  besaran  listrik  yang berupa nilai tegangan, arus, daya listrik untuk fasa R, S dan T disajikan  dalam  tampilan  setiap  nilai  besaran  dan  dilengkapi dengan  grafik  yang  mudah  dibaca  tingkat  fluktuasi penggunaan  energi  listrik  pada  panel  hubung  bagi  gedung  K ruang laboratorium.
Sistem  monitoring  besaran  instalasi  listrik  ini  bekerja dengan koneksi internet, koneksi internet yang baik menjamin transmisi  pembacaan  hasil  pembacaan  besaran  listrik  ke perangkat  android  dapat  ter- update secara realtime ,  sehingga perubahan nilai besaran listrik dapat terpantau secara realtime. Adapun  tampilan software yang  digunakan  untuk memonitor nilai besaran listrik berbasis android yang mampu dipantau  secara realtime via handphone ditunjukkan  pada Gambar 8.
(a) (b) (c)
Gambar 8. Tampilan aplikasi monitoring besaran listrik pada smartphone (a) nilai besaran listrik pada  phasa R (b) nilai besaran listrik pada phasa S dan (c) nilai besaran listrik pada phasa T.

## III. H ASIL DAN P EMBAHASAN
Dari  hasil  perancangan  dan  pembuatan  alat monitoring besaran  listrik  instalasi  kemudian  dilakukan  proses pengujian  dengan  membandingkan  antara  nilai  ukur besaran  listrik  dari  modul  PZEM-004t  dengan  alat  ukur terstandar  (menggunakan clamp  meter 3286-20)  yang digunakan  untuk  mengukur  nilai  tegangan,  arus  dan  daya listrik pada jaringan 3 phasa.

## A. Pengujian kepresisian sensor PZEM-004t
Hasil  pengujian  kepresisian  pembacaan  arus,  tegangan dan  daya  listrik  pada  sensor  PZEM-004t  dengan  variasi beban untuk phasa R, S, dan T ditampilkan pada Tabel 1, 2 dan  3.  Pengujian  ini  dimaksudkan  untuk  mengetahui kepresisian  dan  keakuratan  modul  sensor  PZEM-004t dalam pembacaan besaran listrik, berupa tegangan, arus dan daya listrik. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan hasil baca pengukuran besaran listrik pada modul  sensor  PZEM-004t  dengan  alat  ukur  listrik terstandar  yaitu  Clamp  meter  merk  HIOKI,  pengujian dilakukan  dengan  variasi  pembebanan  yang  sama  untuk hasil  ukur  dengan  modul  sensor  PZEM-004t  dan  clamp meter  merk  HIOKI.  Gambar  9.  AC  Clamp  meter  HIOKI tipe 3287.
Gambar 9. Clamp meter merk Hioki tipe 3287
Prinsip kerja  dari clamp meter adalah sebagai  alat ukur besaran  listrik  yang  yang  bekerja  tanpa  kontak  dengan objek ukurnya. Prinsip kerjanya didasarkan pada arus listrik yang mengalir melalui kabel konduktor akan menghasilkan medan  magnet.  Trafo  yang  terdapat  pada  sensor  alat  ukur ini akan terinduksi oleh medan magnet yang dihasilkan oleh aliran arus dan kemudian diubah mejadi nilai ampere yang dapat dibaca oleh manusia. Dalam penggunaannya alat ukur clamp meter ini tergolong sederhana karena arus, tegangan dan  daya  listrik  akan  secara  otomatis  tertampil  hasil bacanya.  Adapun  fungsi  dan  kegunaan  dari  alat  ini diantaranya  adalah  alat  tersebut  dapat  digunakan  untuk melakukan  pengukuran  pada  arus  listrik,  tegangan  listrik, dan  tahanan  atau  resistansi.  Disamping  digunakan  untuk mengukur  nilai  tegangan,  arus  dan  daya clamp  meter ini juga bisa digunakan untuk mengecek konektivitas antar dua titik.
Meskipun  mudah  dalam  penggunaannya  perlu pemahaman yang cukup mengenai teori arus dan tegangan sehingga  perlu  perhatikan  dalam  proses    pemakaiannya sebelum digunakan, terkait hal itu diantaranya adalah perlu mengetahui  batas  maksimal  arus  dan  tegangan  yang  boleh diukur  dengan  alat  ukur clamp  meter ini,  sebelum digunakan  pastikan  bahwa  alat  ukur  ini  terhubung  secara benar dengan beban yang akan diukur.
Pengujian  kepresisian  bertujuan  untuk  memastikan bahwa modul sensor PZEM-004t memang layak digunakan sebagai rujukan untuk mengukur besaran listrik pada listrik instalasi.  Dengan  pengujian  kepresisian  ini  maka  dapat diketahui  seberapa  presisi  sensor  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  sehingga  bisa  menjadi  rekomendasi  untuk penggunaan  pada  proyek  atau  penelitian  dengan  obyek penelitian yang berbeda.
Jurnal Teknik Elektro dan Komputer vol. 11 no. 2 May-August 2022,  pp. 77-86 p-ISSN : 2301-8402 , e-ISSN : 2685-368X , available at : https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/elekdankom
T ABEL 1
H ASIL PENGUJIAN KEPRESISIAN SENSOR PZEM-004T P HASA R DIBANDINGKAN DENGAN C LAMP METER HIOKI T ABEL 2. H ASIL PENGUJIAN KEPRESISIAN SENSOR PZEM-004T P HASA S DIBANDINGKAN DENGAN C LAMP METER
HIOKI Pengujian ke - Besaran Listrik pada clamp meter HIOKI Besaran Listrik pada modul PZEM-004t Nilai Error % Beban Tegangan (V) Arus (A) Daya (Watt) Tegangan (V) Arus (A) Daya (Watt) Tegangan (V) Arus (A) Daya (Watt) 1 220,10 7,80 1545,10 220,13 7,95 1575,03 0,01% 1,89% 1,90% AC 1 HP x 2 unit 2 220,00 7,60 1504,80 220,06 7,73 1530,96 0,03% 1,68% 1,71% 3 220,50 7,70 1528,07 221,60 7,73 1541,67 0,50% 0,39% 0,88% 4 220,30 7,60 1506,85 221,60 7,82 1559,62 0,59% 2,81% 3,38% 5 220,50 7,60 1508,22 221,68 7,72 1540,23 0,53% 1,55% 2,08% 6 220,30 7,50 1487,03 221,32 7,73 1539,72 0,46% 2,98% 3,42% rata-rata 220,28 7,63 1513,34 221,07 7,78 1547,87 0,4% 1,9% 2,2% T ABEL 3
H ASIL PENGUJIAN KEPRESISIAN SENSOR PZEM-004T P HASA T DIBANDINGKAN DENGAN C LAMP METER
HIOKI Pengujian ke - Besaran Listrik pada clamp meter HIOKI Besaran Listrik pada modul PZEM- 004t Nilai Error % Beban Tegangan (V) Arus (A) Daya (Watt) Tegangan (V) Arus (A) Daya (Watt) Tegangan (V) Arus (A) Daya (Watt) 1 216,80 7,40 1443,89 217,37 7,57 1480,94 0,26% 2,25% 2,50% AC 1 HP x 2 unit 2 217,00 7,50 1464,75 217,50 7,62 1491,62 0,23% 1,57% 1,80% 3 217,40 7,50 1467,45 217,86 7,59 1488,20 0,21% 1,19% 1,39% 4 217,60 7,40 1449,22 217,82 7,54 1478,13 0,10% 1,86% 1,96% 5 216,90 7,50 1464,08 217,78 7,62 1493,54 0,40% 1,57% 1,97% 6 217,30 7,40 1447,22 217,50 7,54 1475,96 0,09% 1,86% 1,95% rata - rata 217,17 7,45 1456,10 217,64 7,58 1484,73 0,22% 1,72% 1,93%
Dari  hasil  pengujian  yang  ditampilkan  pada  Tabel  1, dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  rerata  nilai error sebesar  0,2%  pada  pengujian  nilai  tegangan,  2,3%  pada pengujian nilai arus, dan 2,6% pada pengujian nilai daya. Beban yang diberikan  pada  sistem  instalasi  listrik  phasa  R  berupa lampu 11 watt sejumlah 10 pcs.
Dari  hasil  pengujian  yang  ditampilkan  pada  tabel  2, dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  rerata  nilai error sebesar  0,4%  pada  pengujian  nilai  tegangan,  1,9%  pada pengujian nilai arus, dan 2,2% pada pengujian nilai daya.
Beban yang diberikan pada sistem instalasi listrik phasa S berupa AC 1 HP sejumlah 2 unit.
Dari  hasil  pengujian  yang  ditampilkan  pada  Tabel  3, dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  rerata  nilai  error sebesar 0,22% pada pengujian nilai tegangan, 1,72% pada pengujian  nilai  arus,  dan  1,93%  pada  pengujian  nilai daya.  Beban  yang  diberikan  pada  sistem  instalasi  listrik phasa  T  berupa  AC  1  HP  sejumlah  2  unit.  Dari  hasil pengujian  terlihat  bahwa  fluktuasi  nilai  besaran  listrik phasa  R,  S  dan  T  yang  disebabkan  penggunaan  beban disetiap ruang yang berbeda.
Pengujian ke - Besaran Listrik pada clamp meter HIOKI Besaran Listrik pada modul PZEM- 004t Nilai Error % Beban Tegangan (V) Arus (A) Daya (Watt) Tegangan (V) Arus (A) Daya (Watt) Tegangan (V) Arus (A) Daya (Watt) 1 223,70 0,55 110,7 223,82 0,57 114,8 0,1% 3,5% 3,6% Lampu 11 watt x 10 pcs 2 223,50 0,55 110,6 224,00 0,57 114,9 0,2% 3,5% 3,7% 3 223,10 0,55 110,4 224,18 0,57 115,0 0,5% 3,5% 4,0% 4 223,60 0,56 112,7 223,82 0,57 114,8 0,1% 1,8% 1,9% 5 223,20 0,57 114,5 223,81 0,57 114,8 0,3% 0,0% 0,3% 6 223,20 0,57 114,5 223,81 0,58 116,8 0,3% 1,7% 2,0% Rata-rata 223,38 0,56 112,25 223,91 0,57 115,20 0,2% 2,3% 2,6%
Moh. Dahlan - Monitoring Besaran Listrik Instalasi Menggunakan
Aplikasi Android

## B. Pengujian hasil monitoring besaran listrik pada aplikasi android
Pengujian hasil monitoring besaran listrik pada aplikasi android  dimaksudkan  untuk  mengetahui  nilai  besaran listrik  berupa  tegangan,  arus  dan  daya  yang  terukur  dan tersimpan  secara realtime .  Data  hasil  pembacaan  nilai besaran listrik tersebut disimpan dalam bentuk file dalam format  CSV.  Tabel  4  adalah  hasil monitoring besaran listrik  3  phasa  yang  dipantau  dari  instalasi  listrik  di gedung  K  lantai  2  selama  6  hari.  Data  hasil  pembacaan besaran  listrik  dikirim  tiap  1  menit  kemudian  setiap  60 data  yang  terbaca  direrata  untuk  menentukan  data/jam. Pengujian  dilakukan  mulai  dari  jam  08.00  WIB  –  15.00 WIB.
Dari  pengujian  hasil monitoring besaran  listrik  pada phasa  R  yang  ditampilkan  pada  tabel  5,  tampak  bahwa terjadi  fluktuasi  nilai  besaran  listrik  terukur,  hal  ini disebabkan  oleh  penggunaan  beban  yang  tidak  sama setiap harinya.  Grafik  hasil monitoring besaran  listrik dilihat pada Gambar 10.
Dari  pengujian  hasil  monitoring  besaran  listrik  pada phasa  S  yang  ditampilkan  pada  tabel  6,  tampak  bahwa terjadi  fluktuasi  nilai  besaran  listrik  terukur,  hal  ini disebabkan  oleh  penggunaan  beban  yang  tidak  sama setiap  harinya.  Grafik  hasil monitoring besaran  listrik dilihat pada Gambar 11.
Dengan  sistem  monitoring  besaran  listrik  instalasi setiap perubahan nilai besaran listrik instalasi pada panel hubung bagi akan tepantau dan tersimpan secara realtime pada  aplikasi  android.  Hasil  pengukuran  besaran  listrik pada  phasa  R,  S  dan  T  menunjukkan  nilai error dengan prosentase dalam rentang kewajaran.
T ABEL 5
H ASIL MONITORING BESARAN LISTRIK PADA APLIKASI ANDROID UNTUK
PHASA R
Hari Ke - Nilai Arus (A) Nilai Tegangan (V) Nilai Daya (Watt) 1 0,99 223,81 198,91 2 0,86 225,01 173,23 3 0,80 226,29 162,93 4 0,64 224,34 128,21 5 0,31 224,38 62,43 6 0,19 228,45 38,72
Dari  pengujian  hasil monitoring besaran  listrik  pada phasa  T  yang  ditampilkan  pada  tabel  7,  tampak  bahwa terjadi  fluktuasi  nilai  besaran  listrik  terukur,  hal  ini disebabkan  oleh  penggunaan  beban  yang  tidak  sama setiap  harinya.  Grafik  hasil monitoring besaran  listrik dilihat pada Gambar 12.
Pada tabel hasil pengujian pada phasa T yang pada saat uji  coba  dibebani  dengan  AC  ( Air  Conditioning )  1  HP sejumlah  2  unit    tampak  fluktuasi  penggunaan  energi listrik  saat  AC  beroperasi  dan standby selalu  terpantau secara realtime .  Sistem  monitoring  besaran  listrik  ini mampu  memberikan  informasi  secara realtime terkait penggunaan  energi  listrik  pada  beban  yang terhubung ke panel hubung bagi pada sistem instalasi listrik.
T ABEL 6
H ASIL MONITORING BESARAN LISTRIK PADA APLIKASI ANDROID UNTUK PHASA S Hari Ke - Nilai Arus (A) Nilai Tegangan (V) Nilai Daya (Watt) 1 2,24 221,48 447,25 2 3,02 222,00 604,22 3 2,95 223,55 594,37 4 3,43 219,79 679,31 5 3,43 219,79 679,31 6 4,00 219,75 791,85
Gambar 11. Grafik Hasil Monitoring Besaran Listrik Phasa S
T ABEL 7
H ASIL MONITORING BESARAN LISTRIK PADA APLIKASI ANDROID UNTUK PHASA T Hari Ke - Nilai Arus (A) Nilai Tegangan (V) Nilai Daya (Watt) 1 7,67 218,24 1506,61 2 7,69 219,87 1521,97 3 7,35 220,90 1460,51 4 7,73 219,91 1530,17 5 6,88 219,54 1359,44 6 6,85 222,56 1371,73
Jurnal Teknik Elektro dan Komputer vol. 11 no. 2 May-August 2022,  pp. 77-86 p-ISSN : 2301-8402 , e-ISSN : 2685-368X , available at : https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/elekdankom

## Gambar 12. Grafik Hasil Monitoring Besaran Listrik Phasa T
Dari hasil serangkaian pengujian yang dilakukan pada 3  phasa  instalasi  listrik,  diketahui  bahwa  sistem monitoring besaran  listrik  instalasi  ini  mampu  mengukur perubahan nilai besaran listrik sesuai dengan beban yang tersambung  dengan  jaringan  listrik  3  phasa,  dan menyimpan  data  hasil  pengukuran  tersebut  secara realtime .

## IV. K ESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  pengujian  besaran  listrik  instalasi, maka peneliti dapat mengambil kesimpulkan:

## A. KESIMPULAN
Monitoring besaran  listrik  yang  terukur  yaitu,  nilai tegangan  dan  arus  yang  ditampilkan  pada  perangkat handphone dari hasil pengujian koneksi software android ke jaringan internet.
Hasil monitoring besaran  listrik  yang  terukur  yaitu, nilai tegangan dan arus yang ditampilkan pada perangkat handphone ,  terjadi  fluktuasi  nilai  besaran  listrik  terukur, hal  ini  disebabkan  oleh  penggunaan  beban  yang  tidak sama setiap harinya.
Dari  hasil  pengukuran  nilai  kepresisian  pembacaan tegangan,  arus,  dan  daya  pada  sensor  PZEM-004t  dari phasa R, S, dan T rata-rata kesalahan untuk nilai tegangan = 0,27%, nilai arus = 1,96%, dan nilai daya = 2,24%.

## B. SARAN
Dari  penelitian  yang  telah  dilakukan,  disadari  bahwa alat monitoring besaran  listrik  yang  terukur  yaitu,  nilai tegangan  dan  arus  yang  ditampilkan  pada  perangkat handphone  masih  mempunyai  kekurangan  maka diperlukan pengembangan lebih lanjut agar menjadi yang lebih  sempurna,  saran  untuk  pengembangan  dan penelitian yang diperlukan sebagai berikut :
Monitoring besaran  listrik  yang  dibuat  hanya  mampu di akses melalui handphone , sehingga untuk pengembangan  lebih  lanjut  monitoring  besaran  listrik  ini bisa juga diakses di PC atau komputer.
Untuk  sensor  PZEM-004t  yang  digunakan  hanya mampu  mengukur  arus  maksimal  100A,  sehingga  untuk penggunaan monitoring besaran listrik dengan beban yang lebih  dari  100A    harus  menggunakan  jenis  sensor  yang lain.
Kemampuan  sensor  dalam  membaca  nilai  arus  beban diatas 100A diharapkan mampu diaplikasikan pada sistem besaran listrik dengan beban yang lebih besar.

## D AFTAR P USTAKA
[1] A.  D.  Pangestu,  F.  Ardianto,  and  B.  Alfaresi, “Sistem  Monitoring  Beban  Listrik  Berbasis Arduino Nodemcu Esp8266,” J. Ampere , vol. 4, no.
1, p. 187, 2019, doi: 10.31851/ampere.v4i1.2745.
[2] H.  B.  SANTOSO,  S.  PRAJOGO,  and  S.  P. MURSID,  “Pengembangan  Sistem  Pemantauan Konsumsi Energi Rumah Tangga Berbasis Internet of  Things  (IoT),” ELKOMIKA  J.  Tek.  Energi Elektr.  Tek.  Telekomun.  Tek.  Elektron. ,  vol.  6,  no. 3, p. 357, 2018, doi: 10.26760/elkomika.v6i3.357.
[3] I. Dinata and W. Sunanda., “Implementasi Wireless Monitoring,” Nas. Tek.  Elektro , vol.  no 1, pp. 83– 88, 2015.
[4] Y.  Sun  and  Z.  Wang,  “The  Energy  Consumption Monitoring  Platform  Design  for  Large-Scale Industry  Users  Based  on  the  GPRS,” Int.  Conf. Mech. Autom. Control Eng , pp. 7827–7830, 2011.
[5] A.  R.  Al-Ali  and  M.  Arshad,  “GSM-based Distribution  Transformer  Monitoring  System,” IEEE MELECON , pp. 999–1002, 2004.
[6] M.  A.  Hayati  and  S.  F.  Babiker,  “Design  and Implementation  of  Low-Cost  SMS  Based Monitoring  System  of  Distribution  Transformer,” Conf. Basic Sci. Eng. Stud. , 2016.
[7] N.  Soedjarwanto  and  Gigih  Forda,  “Monitoring Arus  ,  Tegangan  dan  Daya  pada  Transformator Distribusi 20 KV Menggunakan Teknologi Internet of  Things,” Eeccis ,  vol.  13,  no.  3,  pp.  128–133, 2019.
[8] Winasis  and  dkk,  “Desain  Sistem  Monitoring Sistem  Photovoltaic  Berbasis  Internet  of  Things (IoT),” JNTETI , no. 328–333, 2016.
[9] I.  G.  P.  M.  Eka  Putra,  I.  A.  D.  Giriantari,  and  L. Jasa, “Monitoring Penggunaan Daya listrik Sebagai Implementasi Internet of Things Berbasis Wireless Sensor  Network,” Maj.  Ilm.  Teknol.  Elektro ,  vol.
16, no. 3, p. 50, 2017, doi:
10.24843/mite.2017.v16i03p09.
[10] A.  Kurniawan,  D.  Syauqy,  and  B.  H.  Prasetio, “Pengembangan  Sistem  Monitoring  Listrik  Pada Ruangan Menggunakan NodeMCU dan MQTT,” J. Pengemb.  Teknol.  Inf.  dan  Ilmu  Komput.  Univ. Brawijaya ,  vol.  1,  no.  6,  pp.  486–491,  2017,
[Online]. Available: http://j- ptiik.ub.ac.id/index.php/j-ptiik/article/view/141.
[11] Y.  R.  Hadi  Prayogo,  Herri  Gusmedi,  “Prototype Proteksi  Arus  Lebih  Menggunakan  Current Transformer Berbasis Mikrokontroller Atmega32.”
[12] J.  SITEPU,  “Membaca Sensor PZEM-004t dengan nodemcu Arduino,” 2020. https://mikroavr.com/sensor-pzem-004t-arduino. [13] F. Habibi, Nur, S. Setiawidayat, and M. Mukhsim,
Moh. Dahlan - Monitoring Besaran Listrik Instalasi Menggunakan
Aplikasi Android
“Alat  Monitoring  Pemakaian  Energi  Listrik Berbasis  Android  Menggunakan  Modul  PZEM- 004T,” Pros.  Semin.  Nas.  Teknol.  Elektro  Terap. 2017 , vol. 01, no. 01, pp. 157–162, 2017, [Online].
Available: https://prosiding.polinema.ac.id/sngbr/index.php/sn tet/article/view/81/77.
[14] W. . Riayadi, Pengujian MCB berdasarkan standar IEC 947-2 . Yogyakarta, 2018.
[15] E.  A.  Prastyo,  “Arsitektur  dan  Fitur  ESP32 (Module ESP32) IoT,” 2019. https://www.edukasielektronika.com/2019/07/arsite ktur-dan-fitur-esp32-module-esp32.html.

## T ENTANG P ENULIS
Moh. Dahlan, lahir di Rembang, 1 Juli  1969,  meraih  gelar  Sarjana Teknik  Elektro  dari  Universitas Islam  Malang,  Indonesia,  pada 1994,  Magister  Sistem  Tenaga
Teknik  Elektro  dari  Institut Teknologi (ITS), Surabaya, Indonesia, pada 2008 Sejak tahun 1997 bergabung dengan
Universitas  Muria  Kudus  sebagai dosen  di  Jurusan  Teknik  Elektro.
Minat  penelitiannya  meliputi  Sistem  Tenaga,  Sistem Komputasi dan Kontrol.