## ANALISA RUGI-RUGI DAYA (LOSSES POWER) PADA JARINGAN TEGANGAN RENDAH PT. MUSIMMAS BATAM
Muhammad Irsyam 1 , Missyamsu Algusri 2, Linggom Pandapotan Marpaung 3
1,2,3 Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Riau Kepulauan E-mail : irsyam@ft.unrika.ac.id 1 , missyamsu@ft.unrika.ac.id 2 , linggommarpaung1@gmail.com 3

## Abstrak
PT. MUSIMMAS BATAM merupakan salah perusahaan kelapa sawit terintegrasi terbesar di dunia yang membutuhkan  suplai  daya  listrik  dengan  menggunakan  tegangan  tiga  phasa  yang  arus  pada  masing- masing phasa kurang lebih 250 amper. PT. Musimmas Batam di suplai dari transformator  150.000 KVA melalui Panel LVMDP, dengan prioritas suplai kebutuhan listrik. Di peroleh nilai  tegangan 3 phasa yaitu : R-S = 404.4 V, R-T = 404.2 V, S-T = 404.1 V dengan tegangan netral  sebesar R-N = 23.2 V, S-N = 23,1, T-N =  23,3.  Dan  arus  3  phasa  IR  =  202,9  Amper,  IS  =  213,7  Amper,  IT  =  200,7  Amper. Total Perhitungan  Daya  Pada  LVMDP  berdasarkan  persamaan  mencari  Irata-rata  =  205,7  A,  Berdasarkan persamaan  mencari  Vrata-rata  =  1.212,7 V, Berdasarkan persamaan mencari P = 241,9 Kw. Rugi-rugi Daya  untuk  kawat  400  mm²  (R  =  0,047  Ω/km)  adalah  46,6  watt/km  =  0,046  kW/km,  dan  total  ukuran panjang kabel penghantar dari panel LVMDP ke Beban 500 M  dengan perhitungan rugi-rugi daya  yaitu : P = 4833 watt/km. Sedangkan total supply daya adalah 8,0 Kw = 8000 watt, sehingga dapat diketahui = 3167 watt/km (3,16 Kw). Dimana daya aktif trasformator  (P) = 145,5 kW. Sehingga, persentase rugi-rugi akibat adanya arus netral pada penghantar netral transformator adalah 0,03 %.
Kata Kunci : Panel LVMDP, Kabel, Beban

## Abstract
PT. MUSIMMAS BATAM is one of the largest integrated palm oil companies in the world that requires a  three-phase  voltage  supply  of  approximately  250  amperes  for  each  phase.  PT. Musimmas  Batam  is supplied from a 150,000 KVA transformer through the LVMDP Panel, with priority on supplying electricity needs. The 3-phase voltage values are obtained, namely: R-S = 404.4 V, R-T = 404.2 V, S-T = 404.1 V with a neutral voltage of R-N = 23.2 V, S-N = 23.1, T-N = 23.3. And the 3-phase current IR = 202.9 Amperes, IS  =  213.7  Amperes,  IT  =  200.7  Amperes.  Total  Power  Calculation  at  LVMDP  based  on  the  equation looking for Iaverage = 205.7 A, Based on the equation  looking for Vaverage = 1212.7 V, Based on the equation looking for P = 241.9 Kw. Power losses for a 400 mm² wire (R  = 0.047  Ω/km)  is  46.6 watts/km =  0.046 kW/km, and the total length of the conductor cable from the LVMDP Panel to the Load  500 M with the calculation of power losses, namely : P = 4833 watts/km. While the total power supply is 8.0 Kw = 8000 watts, so it can be seen = 3167 watts/km (3.16 Kw). Where is the active power of the  transformer  (P)  =  145.5  kW.  Thus,  the  percentage  of  losses  due  to  neutral  currents  in  the  neutral conductor of the transformer is 0.03%.
Key word : LVMDP Panels, Cables, Loads

## I. PENDAHULUAN
Energi listrik sangat  bermanfaat dan sangat  dibutuhkan  dalam  kehidupan manusia,  dan  seiring  dengan  kebutuhan listrik yang terus bertambah menyebabkan  perlunya  pengembangan sistem ketenagalistrikan yang ada.  Rugi- rugi daya pada jaringan distribusi tenaga listrik  disebabkan  oleh  arus  yang mengalir melalui konduktor atau penghantar.  Penyebabnya  rugi-rugi daya lainnya  adalah  tahanan  atau hambatan jenis  penghantar  yang  mempunyai  nilai tahanan atau hambatan yang cukup besar. Besarnya  rugi-rugi daya  pada  jaringan distribusi  tergantung  pada  jenis  dan panjang  penghantar. Kehilangan  energi listrik  perlu diprediksi  dan  diantisipasi agar terjadi dalam batas yang normal dan wajar. PT.  MUSIMMAS BATAM merupakan  salah  perusahaan  kelapa sawit terintegrasi terbesar di dunia yang membutuhkan suplai daya listrik dengan menggunakan tegangan tiga phasa yang arus pada masing-masing phasa kurang lebih 250 amper.
Sejak berdirinya PT. Musimmas di Batam belum pernah dilakukan
reinstalasi  jaringan  listrik,  dihitung berapa  rugi-rugi  daya  ( losses  power ) yang  terjadi  terutama  pada  kabel penghantar  yang  dipergunakan,  untuk itu diperlukan resistansi kabel penghantar  untuk  menentukan  jatuh tegangan ( voltage drop ) kabel penghantar  untuk  mendapatkan  total rugi-rugi  daya  jaringan  instalasi  listrik tersebut dari hasil perhitungan ini dapat menentukan  spesifikasi  kabel  yang digunakan  agar  dapat  mensuplai  beban terpasang  dan  meminimalisir  rugi-rugi daya  yang  terjadi  serta  manfaat  yang diperoleh  adalah  konsumsi  daya  listrik yang ekonomis dan efisien.

## II. TINJAUAN PUSTAKA
Sistem  distribusi  tenaga  listrik  dari  pembangkit hingga  ke  konsumen  melalui  bagian  generator pembangkit  dengan  tegangan  keluaran  relatif rendah yaitu 6 KV sampai 24 KV, maka tegangan ini dinaikkan  menggunakan  trasfomator  daya  ke tegangan yang lebih tinggi yaitu 150 KV sampai 500 KV.  Tujun  peningkatan  tegangan  ini  adalah memperbesar  daya  hantar  saluran  dan  untuk memperkecil  rugi-rugi  daya  serta  susut  tegangan pada saluran transmisi, proses ini termasuk tahapan kedua.
Penurunan  tegangan  dari  tegangan  tinggi  sebelum ke  konsumen  dilakukan  digardu  induk  (GI),  di gardu induk tegangan akan diturunkan dari 150 KV menjadi  20  KV,  sebelum  di  distribusikan  ke konsumen.

## Gambar 1. Ilustrasi sistem distribusi  tenaga listrik

## A. Daya Listrik
Arus  listrik  adalah  laju  aliran  muatan  listrik melewati  suatu  titik  atau  bagian.  Arus  listrik dikatakan ada ketika ada aliran bersih muatan listrik melalui  suatu  bagian.  Arus  listrik  mengalir  dari tegangan  (potensial)  tinggi  ke  potensial  rendah. Potensial disini adalah konsentrasi muatan
electron pada  suatu  titik,  dan  besarnya  arus  listrik atau kuat arus listrik dinyatakan dalam Coulomb per detik  atau  1 coulomb (C)  =  6,3  x  1018  elektron  – electron = 1 Ampere .
Kecepatan  perpindahan  arus listrik  disebut  dengan laju arus yang dapat ditulis dengan I dengan satuan Ampere. Arus  listrik  tersebut  terjadi  jika  muatan listrik  tersebut  mengalir  setiap  detik,  sehingga terdapat persamaan muatan listrik, arus listrik, dan waktu, dengan rumus sebagai berikut:
I = Q/t atau Q = I x t Dimana :
I= Kuat arus listrik (A) Q  =  Banyaknya  muatan  Listrik (Coulomb)
T = waktu (s)

## B. Rugi-rugi Daya Jaringan Listrik
Rugi-rugi  daya  adalah  kebocoran daya atau daya yang hilang di sepanjang jalur  penyaluran  tenaga  listrik,  hal  ini disebabkan oleh resistansi yang  ada pada bahan  pembentuk  konduktor. Sedangkan jatuh tegangan adalah kondisi tegangan di ujung  titik  terima  yang  lebih  rendah daripada  ujung  kirim. Kedua  kondisi  ini perlu diperhatikan di setiap jalur distribusi  tenaga  listrik, karena  indikator baik  atau  tidaknya kualitas  daya  yang diterima oleh konsumen dipengaruhi oleh besarnya  tegangan  jatuh  dititik  terima atau lebih dekat ke area konsumen.
Tahanan dalam suatu konduktor akan menghasilkan jatuh tegangan yang sebanding  dengan  panjang  konduktor (kabel), jatuh tegangan berpengaruh pada ujung penerimaan  (beban).
Apabila  suatu  penghantar  dialiri  arus listrik  secara  terus  menerus  akan menimbulkan  panas  yang  timbul  akibat adanya energi listrik yang  mengalir pada penghantar  tersebut  dan menyebabkan kerugian  pada  daya  listrik  tersebut. Semakin  lama  arus  menggalir  maka semakin  panas  juga  penghantar  dan semakin banyak juga energi listrik yang hilang.  Hal  inilah  yang  merugikan, karena  jika  energi  hilang, maka tegangan pada ujung penghantar tersebut akan berkurang. (Irms) (A)

## C. Instalasi Listrik
Instalasi listrik memiliki
pengertian sebagai sebuah
perangkat yang  ipergunakan  untuk  mengalirkan  energi listrik  dari  sumber  listrik  ke  berbagai  alat elektronik  yang  memerlukan  listrik.  Untuk pemasangan suatu instalasi listrik, harus terlebih dahulu dibuat gambargambar
Perencanannya berdasarkan daerah bangunan,  di  mana instalasinya  akan  dipasang. Selain  itu, dalam  pemasangan  instalasi  listrik harus sesuai dengan standarisasi    dan peraturan-peraturan yang berlaku.
Tujuan  dari  standarisasi  adalah  untuk mencapai keseragaman  mengenai ukuran,
bentuk mutu barang, cara  menggambar dan  cara  kerja.  Dengan  makin  rumitnya konstruksi dan makin meningkatnya  jumlah  dan jenis  barang  yang  dihasilkan,  standarisasi menjadi  suatu keharusan.

## D. Beban Listrik
Beban  listrik  adalah  segala  sesuatu  yang ditanggung oleh pembangkit listrik atau bisa disebut segala sesuatu yang membutuhkan tenaga/daya listrik.
Hukum Ohm adalah  suatu  pernyataan  bahwa besar  arus  listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar selalu berbanding lurus dengan beda potensial  yang  diterapkan  kepadanya.  Sebuah benda  penghantar  dikatakan  mematuhi  hukum Ohm apabila nilai resistansinya tidak bergantung terhadap besar dan polaritas beda potensial yang dikenakan kepadanya.
Dimana :
I adalah arus listrik yang   mengalir pada suatu penghantar dalam satuan Ampere .
V  adalah  tegangan  listrik  yang  terdapat  pada kedua ujung dalam satuan volt .
R  adalah  nilai  hambatan  listrik (resistansi)  yang terdapat  pada suatu  penghantar  dalam  satuan ohm.
Daya  transformator  bila ditinjau  dari  sisi tegangan  tinggi  (primer)  dapat  dirumuskan
sebagai berikut :
S = √3 x V x I Keterangan :
S= Daya transformator (kVA) V=Tegangan sisi primer
transformator (kV)
I = Arus jala-jala (A)

## E. Rugi Pada Arus Netral
Sebagai akibat  dari
ketidakseimbangan  beban  antara tiap-  tiap  phasa  pada  sisi  sekunder trafo  (phasa R,  phasa  S,  phasa  T) mengalirlah  arus  di netral  trasformator.  Arus  yang  mengalir pada  penghantar  netral  trasformator  ini menyebabkan losses (rugi-rugi). Losses pada  penghantar  netral  trasformator  ini dapat dirumuskan sebagai berikut : PN= IN² x R
Keterangan: PN  = losses pada  penghantar  netral trasformator ( watt ).
IN  =  arus  yang  mengalir  pada netral trasformator (A).
RN= tahanan penghantar netral trasformator  ( Ω ).

## F. Rugi Pada Arus ke Tanah(Ground)
Rugi – rugi daya ( losses ) yang diakibatkan karena arus netral yang mengalir    ke tanah ( ground ) dapat dihitung dengan perumusan sebagai berikut : PG = IG² x RG
Keterangan:
PG= losses akibat  arus  netral  yang mengalir ke tanah ( watt ).
IG=  arus  netral  yang  mengalir ke  tanah (A).
RG=  tahanan  pembumian  netral trasformator (Ω).

## G. Data Kabel
Kawat  ialah  bahan  penghantar tanpa  pembungkus  atau  isolasi yang  dibuat  dari  tembaga  (Cu) ataupun aluminium (Al).
Sedangkan  kabel  ialah  bahan penghantar yang dibungkus dengan  bahan  isolasi,  ada  yang
berinti satu dan berinti lebih, ada yang keras dan ada  juga  yang  elastis  atau  berserabut.  Setiap penghantar  digunakan  berdasarkan  kondisi  dan kebutuhannya. Kabel penghantar yang digunakan dalam  instalasi  lsitrik  ialah kabel  NYA,  kabel  NYM  dan  kabel NYY. Ada  tiga  bagian  penting  yang  ada  pada kabel yatiu : 1. Penghantar (konduktor) media  untuk menghantarkan arus listrik.
2. Isolasi bahan untuk mencegah terjadinya aliran listrik  dari  penghantar  berlapis  ke tanah  atau penghantar lainya yang berdekatandan  juga  agar  tahan  terhadap tegangan  tertentu  anatara  satu  penghantar dengan  penghantar  lainya.  Isolasi  harus mempunyai sifatsifat sebagai berikut :
1.  Ketahanan  dielektrik  ( dielectric strength ) tinggi.
2.Tahanan  jenis  ( resisivity )  yang tinggi.
3.  Dapat  bekerja  pada  temperature rendah atau tinggi.
4. Tidak menghisap air/uap.
5. Mudah dibengkokan (fleksibel).
6. Tidak mudah terbakar.
7. Sanggup menahan tegangan impuls listrik yang tinggi.

## III. METODOLOGI PENELITIAN
Group MusimMas  adalah  salah  satu perusahaan  kelapa  sawit  terintegrasi terbesar  di  dunia  dengan  operasi  yang mencakup  seluruh  rantai  nilai  dan terletak di 13 negara di dunia termasuk Amerika, Eropa dan Asia. Tenaga kerja global kami terus melakukan pengembangan yang inovatif dan berkelanjutan di seluruh spektrum rantai suplai  minyak  sawit  untuk  memastikan kualitas produk, keamanan, dan efisiensi berjalan seiring dengan perkembangan industri.

## Gambar 2. PT. Musimmas Batam

## A. Data
Sumber  data  yang  digunakan  dalam melakukan penelitian ini adalah  dari data pengukuran tegangan dan  arus pada panel LVMDP di PT. Musimmas   Data tersebut disusun  dan  diolah  agar  dapat  digunakan dalam melakukan penelitian ini. Pengertian data adalah suatu deskripsi dasar  dari  benda,  aktivitas,  dan  transaksi yang  direkam  lalu  disimpan  tapi  belum terorganisir  untuk  nyampaikan  tujuan tertentu.

## B. Analisa Data
Secara  umum  teknik  analisis  data merupakan  proses atau cara  yang digunakan  dengan  tujuan  memperoleh informasi yang bermanfaat bagi pihak lain yang membutuhkan. Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan hasil  pengukuran dengan persamaan rumus yang ada. 1. Nilai pengukuran beban 2. Menghitung  ketidak  seimbangan beban. 3. Menghitung rata-rata ketidak seimbangan beban, dengan persentase : %  = x 100% 4. Ketidakseimban
gan  beban  yang  di toleransi oleh PLN.
5. Sebelum
di
lakukan penyeimbangan beban. 6. Perhitungan rugi-rugi daya sebelum diseimbangkan. 7. Perhitungan  Rugi  –  Rugi  Daya ( Losses )  Akibat  Adanya  Arus  Netral Pada Penghantar Netral Jaringan Tegangan  Rendah(JTR) seperti  yang  di anjurkan pada persamaan. 8. Nilai ketidak seimbangan beban.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  dan  pembahasan  berisi  tentang data  hasil  pengujian  dan    analisa perhitungan .

## A. Data Kelistrikan
20 kV F u s e C O L A 150 KVA 20 kV / 380 V NH Fuse 380 V 3 Fasa N H F u s e N H F u s e N H F u s e Jurus an 1 J u r u s a n 2 J u r u s a n 3
Gambar 3.  Diagram Satu Garis Transformator
= V x I x Cos phi x 1000
= 1,212,7 x 205,7 x 0,97 = 241.968,8
= 241,9 Kw
Gambar 4. Aliran Arus sisi Sekunder

## Transformator
Keterangan : 1. Tegangan 3 phasa R - S = 404.4 V
R - T = 404.2 V S - T = 404.1 V
2. Tegangan Netral R - N = 23.2 V S - N = 23.1 V
T - N = 23.3 V
3. Arus 3 phasa
IR = 202,9 Amper IS = 213,7 Amper IT = 200,7 Amper

## B. Total Perhitungan Daya Pada LVMDP

## Berdasarkan persamaan  mencari
Irata-rata : = IR+IS+IT
C.Pengukuran  tegangan    tegangan pada transformator distribusi 150 kVA
Tabel 1.  Pengukuran arus dan    tegangan No Phasa Vp-n I
( Volt ) (Amper) 1 ρR 233,2 202,9 2 ρS 233,1 213,7 3 ρT 232,3 200,7

## D.Analisa Pembebanan Transformator
Daya  transformator  distribusi  adalah 150kVA,  tegangan  20  kV/220-380  V Diketahui : S = 150 kVA V= 380 Volt phasa-phasa (sekunder)
Beban arus sekunder pada beban  penuh : IFL = S √3 x V = 202,9 + 213,7 + 200,7
3
IFL = 150.000 √3 x 380 = 205,7 A Berdasarkan  persamaan  mencari IFL = 228 Amper Vrata-rata :
= VR+VS+VT 3
= 404,4 + 404,2 + 404,1
3 = 404,2 V Bersarakan persamaan mencari Persentase  pembebanan  transformator adalah :
Irate = 205,7  x 89% = 80%
IFL 228
IT = 200 N
E. Analisa ketidakseimbangan Beban Pada Transformator .
IR = a.I
Maka : a = IR = 202,9 = 0,98
I     205,7
IR = a.I
Maka : b = IS =  213,7 = 1,03
I       205,7
IR = a.I Maka : c = IT = 200,7 = 0,97 I     205,7 Dengan demikian,
rata-rata
ketidakseimbangan  beban  (dalam  %) adalah :
[|a-1| + |b-1| + |c-1|] = X  89% 3 =         [|0,98-1| + |1,03-1| + |0,97-1|]       X  89% 3
= -0,02 + 0,03 + (-0,03) X 89 %
3
= 7,12 %

## F. Rugi-rugi Arus
P = IR x IS x IT P = 202,9 x 213,7 x 200,7 P = 8.702.297,8 Ampere.
Total ukuran panjang kabel penghantar  dari  Panel  LVMDP  ke Beban adalah 500 M, dengan penggunaan  kabel  NYY,  dapat  dicari rugi-rugi  daya dengan  rumus  sebagai berikut :
P = I x I x R P = 500 x 205,7 x 0,047 P = 4833 wat t/km Sedangkan total supply daya adalah 8,0  Kw  =  8000 watt ,  sehingga  dapat diketahui  bahwa  total  rugi-rugi  daya adalah : ῬR = I².R. Cos phi
= (202,9)² x 0,0235 x 0,97 = 938,4 wat t/km ῬS = I².R. Cos phi = (213,7)² x 0,0235 x 0,97 = 1.040,9 watt/km
ῬT = I².R. Cos phi
= (200,7)² x 0,0235 x 0,97
=  918,1 wat t/km Maka rugi-rugi daya : P = 938,4 + 1.040,9 + 918,1 =2.897,4 watt /km (2,8974 kW)

## G. Total Beban
P  =  S  .  cos  phi  Di  mana  cos  phi  yang digunakan adalah 0,97.
P = 150 x 0,97 = 145,5 kW.
Sehingga, persentase rugi-rugi akibat  adanya arus netral pada penghantar netral transformator adalah : P ɴ          X 89% % P ɴ = P
0,046      X  89%
% P ɴ = 145,5 % P N = 0,03%
P ɴ = I² . R . Cos phi = (20,1)² x 0,0235 x 0,97 = 9,20 watt /km (0,92 kW).
Tabel 2 Rugi-rugi daya pada penghantar netral NO.  Ketidakseimbangan Beban (%) Iɴ Pɴ Pɴ (Amper)  (kW)  (%) 1 7,12 20,1 0,92  0,03

## V. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan Berdasarkan pembahasan dan analisa  yang  dilakukan  kesimpulan bahwa:
1. Rugi-rugi Daya untuk kawat 400 mm²  (R  =  0,047  Ω/km)  adalah  46,6 watt /km  =  0,046  kW/km,  dan  total ukuran  panjang  kabel  penghantar  dari Panel LVMDP ke beban adalah 500 M. 2. Perhitungan rugi-rugi daya yaitu
P  =  4833 watt /km.  Sedangkan  total supply daya adalah 8,0 Kw = 8000 watt, sehingga dapat diketahui = 3167 watt/km (3,16 Kw). Dimana daya aktif trasformator (P) = 145,5 kW. Sehingga, persentase  rugi-rugi  akibat  adanya  arus netral pada penghantar
netral
transformator adalah 0,03 %. B. Saran Saran yang diharapkan dapat sebagai  masukan  kepada  PT.  Musimmas Batam  untuk  kelanjutan  yang  lebih  baik mengenai penelitian yang telah dilakukan yaitu :
1. Jatuh tegangan di atas 7,12% yang terjadi,  perlu  dilakukan  evaluasi  dan perbaikan secara berkesinambungan untuk  menghindari  timbulnya  kerugian dan  meningkatkan  kualitas  daya  yang disalurkan ke beban.
2.  Berdasarkan kondisi tegangan arus yang  dipakai, maka  perlu  dilakukan pengujian      berkala  disetiap  penyaluran tegangan  dari  Panel  LVMDP  ke beban gedung  dengan  pemeriksaan  secara  rutin, untuk mengetahui seberapa  besar rugi- rugi daya terjadi di PT. Musimmas Batam.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Pansini, A.J. 2007. Electrical Distribution Engineering, Third Edition,  The  Fairmont, Inc.,  Indian Trail.
[2] Dwi  Cahyanto,  Restu.  2008.  Studi Perbaikan  Kualias  Tegangan  Dan Rugi-Rugi  Daya  Pada  Penyulang
Pupur  Dan  Bedak  Menggunakan Bank  Kapasitor,  Trafo  Pengubah Tap Dan Penggantian Kabel Penyulang. Jakarta: Elektro UI.
[3] Tjahjono, “Analisa Perbaikan Losses Dan  Jatuh  Tegangan  Pada  Jaringan Sambungan  Rumah  Tidak  Standar Dengan,”  J.  Media  Elektro,  vol.  4,
pp. 6–7, 2013.
[4] Tjahjono,  “Analisis  tegangan  dan losses pada  jaringan distribusi terhadap pemasangan  pembangkitan distribusi,” J. Media Elektro, vol. 7, no. 1, 2010.
[5] Kurniawan, “Analisa jatuh tegangan dan  penanganan  pada  jaringan distribusi  20  kv    rayon  palur  pt.  pln (persero) menggunakan etap 12.6,” J.
Tek. elektro, vol. 2, p. 9, 2016.
[6] Hari  Putranto  dan  Ratih  Novalina
Putri,  “Analisa  Perhitungan  losses
Pada  Jaringan  Tegangan  Menengah
Dengan Perbaikan Pemasangan Kapasitor,”J. Intake, vol. 20, pp. 23– 28, 2013.
[7] S. Sampeallo, W. F. Galla, and R.
A. Oematan, “Analisis Jatuh Tegangan  Pada  Penyulang  20  kV Berdasarkan  pada  Perubahan  Beban (Studi  Kasus  Penyulang  Penfui  dan Penyulang Oebobo PT. PLN Persero Rayon  Kupang),”  J.  Media  Elektro, vol. 1, no. 3, pp. 111–118, 2013