This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

## Study Sistem Autostart Genset untuk Supply Darurat IRD (Instalasi Rawat Darurat) RS Wahidin Sudirohusodo Tamalanrea Makassar
Author: Muhammad Nur Abdullah 1 Intan Maulina 2
Afiliation: Universitas Cokroaminoto Makassar 1
Universitas Deli
Sumatera 2
Corresponding email: *1 muh.nurabdullah26@ gmail.com
Histori Naskah: Submit: 2024-03-13
Accepted: 2024-03-15
Published: 2024-03-15
This is an Creative Commons
License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

## Abstrak :
Jurnal Study Sistem Autostart Genset Untuk supply Darurat IRD bertujuan Untuk Mengetahui penggunaan ATS ( Automatic Transfer Switch ) dan AMF ( Automatic  Main  Failure )    pada  Genset    sebagai  back-up  supply  energy listrik  dapat  mengatasi apabila  terjadi  pemadaman  atau  gangguan    energy listrik  di    ruang  IRD  (Instalasi  Rawat  Darurat),  Untuk  mengetahui keuntunga-keuntungan  dalam  pengaplikasian  ATS  (Automatic  Transfer Swich)-AMF (Automatic Main Failure) pada Genset ( Generator Set ) dapat berjalan  secara  automatic,  Untuk  mengetahui  cara  kerja  ATS  ( Automatic Transfer Switch ) dan AMF ( Automatic Main Failure )  dapat bekerja secara automatis  apabila  sumber  listrik  utama  (PLN)  terjadi  gangguan  atau pemadaman. Metodelogi penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data- data untuk keperluan penelitian dengan Observasi atau teknik pengumpulan data  yang  dilakukan  dengan  mengamati  secara  langsung  objek  yang  akan diteliti, Melakukan wawancara kepada instansi-instansi yang terkait. Hasil penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  dengan  penggunaan  ATS  ( Automatic Transfer  Swich )-AMF  ( Automatic  Main  Failure ),  Genset  ( Generator  Set ) dapat start secara otomatis pada sumber listrik utama terjadi gangguan atau pemadaman.  Adapun  beberapa  keuntungan  Genset  dapat  berjalan  secara otomatis  antaralain:  a)  pemindahan  daya  listrik  memerlukan  waktu  yang sngat singkat, b) mengurangi pekerjaan operator.
Kata kunci : Autostart; Genset; IRD (Instalasi Rawat Darurat); Supply

## Pendahuluan
Peningkatan mutu kualitas layanan merupakan salah satu aspek yang sangat penting. Rumahsakit sebagai salah  satu  penyedia  pelayanan  kesehatan  yang  mempunyai  fungsi  rujukan  harus  dapat  memberikan pelayanan  yang  propesional  dan  berkualitas.sejalan  dengan  upaya  tersebut  diperlukan  adanya  suatu pedoman pelayan  kesehatan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam setiap tindakan  yang dilakukan, IRD (Instalasi Rawat Darurat) beroperasi 24 jam.
Peralatan  ruang  IRD  (Instalasi  Rawat  Darurat)  meliputi:  Ventilator,  Patient  monitor,  Syringe  pump, Inpusepump,  Blanket  hypothermia,  pump  dan  alat  pendukung  lainnya.  Peralatan  medic  tersebut  sangat sensitive karena harus bekerja menggunaakan energy listrik pada setiap perawatan, peralatan medic tersebut harus siap selalu bekerja sehingga energy listrik harus selalu ada pada ruang IRD (Instalasi Rawat Darurut) supaya setiap tindakan perawatan darurat dapat berjalan dengan baik.
Kebutuhan  energy  listrik  di  ruang  IRD  (Instalasi  Rawat  Darurut)  disupply  oleh  PT.PLN  (persero)  dan menjadi  sumber  utama  supply  energy  listrik.  Keberadaan  ruang  IRD  (Instalasi  Rawat  Darurut)    sebagai salah  satu  ruang  dimana  energy  listrik  harus  selalu  ada  dan  tersalurkan  secara  baik,  namun  hingga  kini masih dijumpai adanya pemadaman listrik secara mendadak dari pihak PLN sehingga dapat mengganggu tindakan  perawatan, guna mengatasi hal tersebut maka  diperlukan sumber energy listrik cadangan untuk back-up supply  energy listrik, sampai saat ini Genset (Generator set)  menjadi emergency supply energy listrik yang ada di RS.DR.Wahidin Sudirohusodo Makassar.
Kemudahan mengontrol paralihn suplai dari sumbar listrik utama ke sumerlistrik cadangan diperlukan suatu peralatan  yang  diaebut  dengan  ATS  (Automatic  Transfer  Switch)  dan  AMF  (Automatic  Main  Failure). Dengan  menggunakan Sitem  ATS (Automatic Transfer Switch)  dan  AMF (Automatic Main Failure), ini jauh  lebih  manguntungkan  disbanding  dengan  menggunakan  jasa  operator.  Kerena  dapat  menghindari kekeliruan  atau  kesalahan  dalam  pengoperasian  serta  dapat  menghindari  adanya  kejutan  listrik  terhadap operator.
Genset  adalah  suatu  mesin  yang  dapat  mengubah  energy  mekanik  menjadi  tenaga  listrik  melalui  proses induksi  elecromagnetik.  Genset  bisa  membangkitkan  energy  listrik  dengan  variasi  daya  yang dibutuhkan,Genset (Generator set) yang digunakan untuk menyupply tegangan pada ruang IRD (Instalasi Rawat Darurut)  adalah Genset  merk Cummins dengan kapasitas daya 475 KVA.
Melihat  cara  kerja  dan  fungsi  Genset  (Generator  set),  maka  penulis  mengambil  judul  “Study  Sistem Autostart Genset Untuk Supply Darurat IRD RS DR Wahidin Sudirohusodo Makassar”.

## Studi Literatur
Genset (Generatur set)
Pengertian  Genset (Generator  set) menurut Suprianto (2015)  adalah  suatu  mesin  yang  dapat  mengubah energy mekanik menjadi tenaga listrik melalui proses induksi elecromagnetik. Menurut Wiki Pedia Genset (Generator set) adalah merupakan perangkat atau gabungan antara Generator atau Alternator dan Engine ( mesin )  yang  dapat  digunakan  sebagai  slat  pembangkit  Listrik.  Sebelum  Genset  ( Generator  set )  dikenal luas, Genset ( Generator set ) awalnya ditemukan oleh dua (2) orang, yang pertama adalah Michael Faraday dan  juga Rudolph Diesel. Pada than (1831) Michael Faraday menemukan induksi  elektromagnetik yang kemudian berkembang menjadi Generator Modern. Sedangkan kelanjutannya, Rudolph diesel merupakan sosok penemu Generotor Diesel itu sendiri, dimana ia mulai mengelurkan hak paten mesin-mesinnya pada tahun (1892).
This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
146
Gambar 2.1 Kontruksi Genset (Generator set) Sumber:https://kumpulan-elektro.blogspot.com
Mesin Diesel ( Diesel Engine )
Pengertian mesin diesel menurut Zainal Arifin mesin diesel adalah sejenis mesin pembakaran dalam; lebih sfesifik  lagi,  sebuah  mesin  pemicu  kompresi,  dimana bahan  bakar  dinyalakan  oleh  suhu  tinggi  gas  yang dikompresi,  dan  bukan  oleh  alat  berenergi  lain  (seperti  busi).  Mesin  diesel  pertama  kali  ditemukan  oleh Rudolph  Cristian  Karl  Diesel atau  lebih  dikenal Rudolph  Diesel (1892).  Mesin  diesel  termasuk  mesin dengan  pembakaran  dalam  atau  disebut  dengan  motor  bakar,  ditinjau  dari  cara  memperoleh  energi termalnya (energi panas). Untuk  membangkitkan  listrik,  sebuah  mesin  diesel  dihubungkan  dengan generator dalam satu poros (poros dari mesin diesel dikopel dengan poros generator).

## Generator
Generator adalah sebuah mesin yang dapat merubah energy gerak menjadi energy listrik dan menghasilkan tanaga listrik boak-balik (AC) atau tanaga listrik searah (DC) tergantung pada type generator. Generator arus bolak-balik (AC) sering disebut generator singkron. Kontruksi generator singkron terdiri  dari Stator dan  Rotor. Stator  adalah  bagian  yang  diam  Yang  terdiri  dari rangka  Stator,  inti  stator  dan  belitanbelitan Stator (belitan jangkar) sedang Rotor adalah bagian yang bergerak (berputar).
ATS (Automatic Transfer Switch) AMF (Automatic MainFailure)
ATS (Automatic Transfer Switch) adalah sebuah rangkaian listrik yang memiliki fungsi sebagai saklar yang beroperasi  secara Automatic memindahkan  aliran  sumber  listrik  utama  kesumber  listrik  baru  mana  kala terjadipemutusan  arus  listrik  utama  (PLN),  maka  secara  Automatic  panel  akan  bekerja  sendiri memindahkan  aliran  sumber  Listrik  dari  sumber  lain  pada  umumnya  menggunakan  mesin  Genset (Generator set) sebagai sumber listrik baru.

## Metode Penelitian
Metode penelitian pada dasarnya cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan, Fungsi dan kegunaan tertentu. Suatu penelitian mengandung dimensi yang sangat luas dengan berbagai permasalahan yang cukup kompleks,  tetapi  pokok  permasalahan  yang  sama  yaitu  ingin  melakukan  pembuktian  dan  mencari pemecahan permasalahan yang ada.
Pengumpulan  data  merupakan  salah  satu  tahapan  kegiatan  mencari  data  dilapangan  yang  sangt  penting dalam penelitian yang akan digunakan untuk menjawab pemasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi. Oleh karena itu tahap ini tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat.
Selanjutnya  dilakukan  pengumpulan  data  yaitu:  mengumpulkan  data  yang  diperlukan  atau  data  yang mendukung analisis diantaranya:
Genset (Generator set)
Suatu Genset (Generator set) terdiri dari:
This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0 International License
147
1) Generator,
2) Mesin penggerak dalam hal ini mesin diesel (diesel engine),
3) ATS (Automatic Transfer Swich) dan AMF (Automatic Main Failure),
4) Baterai dan Bateray Charger,
5) Panel ACOS ( Automatic Change Ovar Swich),
6) Pengaman untuk peralatan,
7) Perlengkapan instalasi tenaga.
Mesin  dieseladalah  termasuk  mesi  dengan  pembakaran  dalam  atau  disebut  juga  dengan  motor  bakar, ditinjau dari cara memperoleh energy termalnya (energy panas). Untuk memperoleh tenaga listrik, sebuah mesin  diesel  dihubungkan  dengan  generator  dalam  satu  poros  (poros  mesin  diesel  dikopel  dengan  poros generator).
Komponen Kontrol ATS (Automatic Transfer Swich) Dan AMF (Automatic Main Failure)
1) Relay
Relay adalah alat yang dioperasikan dengan listrik yang secara mekanis mengontrol penghubungan rangkaian listrik. Relay adalah bagian yang sangat penting  dari banyak rangkaian sistim  control, bermamfaat untuk control jarak jauh dan pengontrolan alat tegangan dan arus tinggi dengan sinyal control tegengan dan arus rendah.

## 2) Selector Swich
Selecto swich merupakan alat yang digunakan untuk memilih posisi kerja rangkaian control. Cara kerja dari Selector swich yaitu menyambung rangkaian sesuai dengan yang ditunjuk, banyak sekali type  Selecto  swich namun  yang  paling  sering  digunakan  adalah  2  posisi  (ON/OFF)  dan  3  posisi (Auto/stop/manual).

## 3) Tombol Tekan
Tombol  tekan  berfungsi  untuk  mengontrol  kondisi  ON  atau  OFF  dari  suatu  rangkaian  listrik khususnya  pada  bagian  pengontrolan.  Prinsip  kerja  tombol  tekan  adalah  kerja  sesaat  maksudnya ketika tombol ditekan sesaat maka kontak dari tombol akan kembali pada posisi semula.

## 4) Timer Delay Relay
Timer Delay Relay adalah rangkaian elektronika yang menggunakan waktu menggerakkan koil atau nmemindahkan NC (Normali Close) menjadi NO (Normali Oven) namun dengan waktu semantara. Prinsip kerja Timer Delay Relay hampir sama dengan push botton.
5) RCP (Relay Cotrol Pasa)
This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
RCP (Relay Cotrol Pasa) adalah suatu pengamana instalasi listrik akibat kehilangan salah satu pasa atau ketidak keseimbangan beban antar ketiga pasa yang terlalu besar.

## Hasil

## Deskripsi Kera ATS/ AMF
a. Sumber sensornya berasal dari Incoming PLN dan Icoming Genset (Generator set),
b. Dalam  keadaan  normal,  PLN  ON  kontak  ACB (Air  Circuit  Breaker) PLN  ON  dan load dapat sumber dari PLN,
c. Jika PLN OFF kontak ACB (Air Circuit Breaker ) PLN OFF, Genset (Generator set) Auto Start kontak ACB (Air Circuit Breaker) Genset (Generator set) ON dan load dapat supply dari Genset (Generator set),
d. Jika  PLN  ON  kembali  dalam  waktu  beberapa  detik  kontak  ACB  ( Air  Circuit  Breaker) Genset (Generator set) OFF dan ACB (Air Circuit Breaker) PLN ON,
e. Setelah PLN ON kembali, Genset ( Generator set) melakukan pendinginan selama beberapa menit sebelum kembali stanby.

## Gambar4.1 Diagram Blok ATS/AMF
Sumber: Rasmini Ni Wayan “Penel Automatic Transfer Swich (ATS) Autonatic Main Failure”
Komponen-Komponen  ATS  ( Automatic  Transfer  Swich )/AMF (Automatic  Main  Failure )  Dan Fungsinya
a. ACB ( Air Circuit Breaker) sebagai kontak utama pada ATS (Automatic transfer Swich) yang berfungsi sebagai saklar untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik baik dari genset ataupun dari PLN.
This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
ACB ( Air Circuit Breaker) yang digunakan berjumlah dua buah yaitu ACB ( Air Circuit Breaker) PLN dan ACB ( Air Circuit Breaker) Genset.
b. TDR (Timer Delay Relay) sering juga disebut relay penuda batas waktu yang banyak digunakan untuk instalasi  terutama  yang  mebutuhkan  penunda  waktu  misalnya  rangkaian  control  ATS (Automatic transfer Swich) . Pada rangkaian control ATS (Automatic transfer Swich) biasanya dibutuhkan tiga buah Timer  yaitu  timer  1  yang  berfungsi  untuk  menunda  waktu  pengalihan  daya  dari  Genset  ke  sumber utama (PLN), timer 2 yang berfungsi untuk menunda waktu pengalihan daya dari sumber utama (PLN) ke Genset, dan timer 3 berfungsi untuk menunda waktu untuk mematikan Genset
c. Relay , sebagai controller pemutus NO (Normali Oven) dan  menghubung NC (Normali Close), relay bisa digunakan untuk mengontrol fungsi timer , selector swich. Relay yang digunaka berjumlah 2 buah yaitu RP (Relai PLN) dan RG (Relai Genset).
d. RCP (Relai  Control  Pasa), fungsi  RCP (Relai Control  Pasa) ini  untuk  mengontrol  sunber  tegangan dari PLN.

## Gambar 4.2 Kontruksi panel ATS-AMF
Sumber: IPS RS (Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit)
Keterangan:
1. Terminal sumber PLN,
2. Tombol OFF,
3. Tombol ON,
4. ACB (Air Circuit Breaker) PLN,
5. Timer 1 (T1),
This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
6. Relay PLN (RP),
7. RCP (Relay Control Pasa),
8. Pengman MCB (Miniatur Circuit Breaker),
9. Terminal ke beban,
10. Relay Genset (RG),
11. Timer 2 (T2),
12. ACB (Air Circuit Breaker) Genset,
13. Timer 3 (T3),
14. Relay Manual (RM),
15. Terminal sumber Genset,

## 16. Pengaman MCB (Miniatur Circuit Breaker).
Prinsip Dan Cara Kerja Rangkaian Kontrol ATS ( Automatic Transfer Swich )/AMF (Automatic Main Failure )
Rangkaian control ATS ( Automatic Transfer Swich )/AMF (Automatic Main Failure ) dibagi  menjadi tiga (3) blok yaitu;
a. Blok satu (1)
Blok ini adalah blok detector yang sumber daya listriknya dari sumber utama (PLN), rangkaian ini berfungsi  memberikan  informasi  sumber  daya  listrik  utama  dalam  keadaan  OFF  atau  ON,  dan memberikan  sinyal  kepada  rangkaian  blok  3  untuk  starter  Genset  (Generator  set)  Normaly close(NC) pada Relai PLN(RP) pada saat Sumber daya utama (PLN) OFF, Blok ini menghidupkan Motorized (K1) untuk mengalihkan sumber daya listrik saat sumber daya listrik utama (PLN) hidup kembali  (K1)  sekaligus  untuk  mematikan  Genset  (Generator  set)  Normaly  Cloese  (NC)  pada Timer3  (T3),  sedangkan  Timer1(T1)  befungsi  untuk  menunda  waktu  pengalihan  sumber  daya listrik Genset (Generator set) kesumber daya listrik utama (PLN).
b. Blok dua (2)
Blok ini adalah blok yang sumber daya listriknya berasal dari Genset (Generator set), rangkaian ini befungsi  untuk  menerima  informasi  pada  kondisi  daya  Genset  (Generator  set)  kepada rangkaian utama apabila sumber daya listrik utama (PLN) OFF dengan menghidupkan motorized K2 untuk mengalihkan sumber daya listrik saat Genset (Generator set) bekarja.
c. Blok tiga (3)
Blok ini befungsi untuk menjalankan Genset (Generator set), blok ini bekerja berdasarkan perintah dari blok satu (1) Normaly Close (NC) pada saat sumber listrik utama (PLN) OFF, Normaly Close
This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
(NC) Timer dua (T2) sebagai delai kontak starter. Khusus pada rangkaian blok ini menggunakan tegangan kerja 24 volt DC (Direct Current) yang dihubungkan seri.

## Blok satu (1)                                   Blok dua (2)
This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
Blok tiga (3)
Gambar 4.3. Wirring Diagram Rangkaian ATS (Automatic Transfer Swich) AMF (Automatic Main Failure)
Sumber: IPS RS (Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit)
Keterangan:
RP ( Relay PLN),                  RG ( Relay Genset),
R M (Relay Manual), RCP ( Relay Control Pasa)
T   ( Timer Delay Relay ).
ATS (Automatic  Transfer  Swich)- AMF (Automatic  Main  Failure) dapat  bekerja  dalam  tiga  posisi yaitu:
Posisi Auto
Pada posisi ini monitor modul berada pada posisi Auto Mode yang terdapat pada pintu panel kontrol Genset (Generator set) tersebut. Pada situasi awal beban disuplai dari PLN, apabila sumber daya listrik utama yaitu PLN mengalami gangguan atau pemutusan aliran listrik secara tiba – tiba, sehigga arus listrik yang masuk melalui Relay PLN (RP) terputus, maka secara  otomatis ACB (Air Circuit Breaker) PLN yang terdapat pada  ATS (Automatic  Trasfer  Suply) akan  membuka,  maka Timer  delay  relay  2 (T2)  akan  bekerja  dan dalam waktu delay 5 detik yang telah disetting pengiriman perintah dari AMF (Automatis Main Failure) yang terdapat pada panel kontrol Genset ( Generator set ) mengalirkan arus listrik untuk starter Genarator agar Generator tersebut ON. Setelah waktu delay tersebut sudah dirasa cukup, maka Genset ( Generator set) tersebut ON start berdasarkan perintah AMF (Automatis Main Failure) tersebut.
Setelah Genset ( Generator set ) tersebut ON dan dalam  waktu ranning selama ± 5 detik yang disetting pada Timer  delay  relay 2  (T2)  maka Automatic  COS  (Change  Over  Switch )  pada  ATS (Automatic  Transfer Switch) dan  pada  ACB (Air  Circuit  Breaker) Genset  (Generator  set)  akan  menutup  untuk  mengganti koneksi  secara  otomatis  dari  sumber  listrik  PLN  kesumber  listrik  Genset  ( Generator  set ).  Daya  listrik terlebih dahulu disalurkan ke PUTR ( Panel Utama Tegangan Rendah ) ini barulah daya listrik disalurkan kebeban terpasang  melalui panel  kontrol  yang ada diruang IRD (I nstalasi Rawat Darurat ). Setelah  daya masuk kebeban selama ± 10 menit menyesuaikan dengan kondisi beban jika beban ketika PLN OFF Genset (Generator set) kembali Stand by atas perintah dari module Genset (Generator set ) yang ada dipanel PLN,
Jika PLN ON kembali, Supply daya listrik dari PLN tersebut tidak langsung masuk dan men supply beban dikarenakan ada selang  waktu yang telah  disetting pada  AMF (Automatic Main Failure) tersebut untuk waktu delay agar tegangan dari PLN langsung men supply beban karena dikhawatirkan terjadi pemutusan aliran listrik  kembali dari PLN tersebut. Setelah waktu Timer delay 1 (T1) yang telah disetting yaitu ± 1 menit  PLN  tidak  mengalami  pemutusan  aliran  listrik  maka  PLN  ON.  ACB (Air  Circuit Breaker) genset membuka sementara ACB (Air Circuit Breaker) trafo menutup untuk mensupply tegangan kembali dengan
This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
masih  didampingi.  Genset  (Generator  set)  tersebut  yang  masih  ON,  dengan  asumsi  bila  terjadi Lost Connection dari PLN, maka genset tersebut siap Mensupply kembali tanpa harus start awal lagi.
Jika PLN ON kembali dalam kondisi genset siap mensupply beban, maka AMF (Automatic Main Failure) memerintahkan  ACB (Air  Circuit  Breakar) trafo  (PLN)    untuk  menutup  dan  memerintahkan  ACB (Air Circuit  Breakar) Genset  ( Generator  set) untuk  membuka  kemudian  AMF (Air  Circuit  Breakar) daya memerintahkan Genset (Generator set) untuk melakukan pendinginan dalam waktu ± 15 menit, kemuduan Genset (Generator set) stenby kembali.
Apabila Genset selama beroperasi mengalami gangguan seperti suhu terlalu tinggi atau takanan oli terlalu rendah ( Low pressure oil) maka thermostart atau pressure swich yang terdapat pada Genset akan bekerja dan memberikan sinyal untuk mematikan genset (stop).

## Posisi Manual
Posisi ini untuk pemeliharaan  Genset (Generator set), Genset (Generator set) type ini  harus dioperasikan setiap bulan satu kali selama satu jam untuk memanaskan. Fungsi pemanasan ini adalah untuk memanaskan oli (menguapkan air /kelembaban dalam oli, selaus melumasi mesin diesel Genset). Proses pemanasan ini harus  dilakukan  pada  beban  noinal  50%  yang  bertujuan  untuk  mandapatkan  suhu  yang  cukup  untuk menguapkaan kelembaban air dalam oli tersebut. Pada saat tegangan mencapai nominal, maka beban akan terhubung dengan suplai Genset (Generator set).
Setelah waktu pemanasan Genset (Generator set) sudah mencapai satu jam, maka Genset (Generator set) dapat dimatikan kembali dengan cara menekan tombol stop pada modul control Genset (Generator set) dan kembali  pada  posisi Auto  Mode .  Dengan  demikian  Genset  (Generator  set)  akan  mati  dan  beban  kembali disuplai oleh PLN.

## Posisi Stop
Pada  posisi  ini  diperunakan  untuk  keperluan  perbaikan  pada  Genset  (Generator  set).  Apabila  Genset (Generator set) mengalami kerusakan atau gangguan yang memerlukan pembongkaran pada mesin diesel atau Generator (Generator set), maka rangkaian Genset (Generator set) harus diputuskan. Proses ini harus dicapai, karena sangat berbahaya bagi tekhnisi yang akan memperbaiki Genset (Generator set) tersebut.
Pada saat modul berada pada posisi stop mode, maka sekalipun situasi dimana PLN itu padam atau hidup, rangkaian control tidak akan dapat menghidupkan Genset (Generator set), karena sambungan dari baterai untuk proses starting atau pemanasan Genset (Generator set) terputus , pada posisi ini beban hanya disuplai oleh PLN, dengan catatan PLN tidak padam.

## Pembahasan
Perbedaan ATS (Automatic Transfer Swich) dan AMF (Automatic Main Failure)
ATS (Automatic Transfer Swich) adalah sebuah rangkaian yang berfungsi sabagai saklar untuk mengganti koneksi sumber listrik secara otomatis dari PLN ke genset Atau genset ke PLN.
AMF (Automatis Main Failure) adalah sebuah rangkaian listrik yang terdapat pada penel yang berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan Genset (Generator set).
This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
154

## Gangguan Pada Sistem Otomatis Genset ( Generator set)
Ada  kalanya system otomatis  mengalami  kegagalan  atau  gangguan,  gangguan  atau  kagagalan  fungsi  ini terjadi dalam dua (2) kondisi sebagai berikut:
1. Gangguan pada saat sumber daya listrik utama (PLN) dalam keadaan normal.
Gangguan  ini  bias  disebabkan  karena  adanya  fluktuasi  tegangan  PLN,  AMF (Automatic  Mai Failure )-ATS  ( Automatic  Transfer  Suply )  membaca  adanya  kegagalan  sumber  daya  listrik  utam sehingga memutus hubungan beban dengan jalur PLN, pada kondisi yang sama AMF (Automatic Mai Failure )-ATS ( Automatic Transfer Suply ) masih membaca adanya sumber  daya listrik pada jalur PLN sehingga Genset ( Generator set ) tidak diaktifkan.
Hal ini mengakibatkan COS ( Change Over Switch ) pada ATS ( Automatic Transfer Swith ) memutus hubungan sumber listrik dengan PLN namun tidak mengaktifkan Genset ( Generator set ) dan tidak menghubungkan beban dengan sumber listrik Genset ( Generator set ), akibatnya terjadi efek listrik padam pada hal sumber listrik PLN masih normal.
Cara mengatasi gangguan ini adalah sebagai berikut:
a. Lihat COS  ( Change  Over  Switch )  pada  ATS  ( Automatic  Transfer  Swith ),  COS  ( Change Over Switch ) yang berada pada posisi menggantung dan indicator pada COS ( Change Over Switch ) tidak menunjukkan posisi “ON”,
b. Pada  Genset  ( Generator  set )  400kVA  putar  manual  handel  otoris  COS  ( Change  Over Switch ) dan hubungan beban dengan sumber listrik utama kembali normal,
c. Apabila  langkah-langkah  telah  dilakukan  namun  system  otomatis  masih  belum  bekerja normal, segera hubungi vendor untuk dilakukan perbaikan segera.
2. Gangguan saat sumber utama PLN mati.
Hal yang mungkn terjadi adalah system otomatis COS (Change Over Switch ) pada ATS ( Automatic Transfer  Swith )  tidak  bekerja  baik  saat  sumber  listrik  utama  padam,  akibatnya  tidak  ada  suplai listrik sama sekali baik dari sumber listrik utama maupun sumber listrik cadangan ( Generator set ), padahal seharusnya system otomatis bekerja dan mengaktifkan Genset ( Generator set ) jika sumber listrik  utama  padam.  Cara  mengatasinya  sama  denga  cara  mengatasi  ganguan  pada  saat  sumber daya listrik utama (PLN) dalam keadaan normal.

## Prosedur Pemeliharaan Pengoperasian Genset (Generator set)
Setiap  mesin  beroperasi  dangan  prosedur  yang  ada  untuk  berjalan  dengan  baik  dan  aman.  Haltersebut berlaku pada mesin Genset, dengan mengikuti prosedur yang benar, mesin genset dapat digunakan dengan aman. Dalam hal pengoperasian Genset, lebih baik jika kita mengikuti SOP (Standar Oprasional Prosedur) Prosedur Pengoperasin Genset sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP):
1) pengecekan kapasitas dan kadar oli mesin serta filter oli,
2) air filter dan saringan udara,
This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
3) unit radiator dan air radiator,
4) kabel kabel genset,ats,amf,
5) accu,aki 12 volt/200A,
6) running test kurang lebih 10 menit,
7) cek RPM meter/HZ meter,
8) cek temperature mesin,
9) cek oli pressure,
10) cek cooling system,
11) cek Ampere meter.
12) cek output tegangan,R,S,T 380 V/ 220V.
Pemeliharaan Genset perlu dilakukan perawatan berkala setiap enam bulan sekali agar Genset selalu dalam keadan siap pakai yaitu:
a. Mengganti oli mesin,
b. Mengganti filter oli,
c. Mengganti pilter solar,
d. Mengganti filter air radiator,
e. Mengganti filter udara,
f. Mengganti air radiator.
Standar Opresional Prosedur (SOP) ATS (Automatic Transfer switch) /AMF (Automatic Main Failure) jika terjadi gangguan
Jika  terjadi  gangguan  pada ATS (Automatic  Transfer  switch) /AMF (Automatic  Main  Failure) sehingga pasokan litrik tidak ada:
1. Periksa  Main  Control  Swich  yang  ada  dibagian  depan  panel  ATS,  berada  pada  posisi  auto  atau manual. Jika posisi manual, atur kembali keposisi auto. Jika tidak periksa komponen didalam panel ATS
2. Periksa status pada ACB, Apakah menunjukkan OFF atau ON.
a. Jika posisi status OFF dan tombol trip tidak keluar, maka matikan MCB f1 dan f2.
Periksa permasalahan ACB PLN:
1) Relay Control Pasa (RCP),
This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
2) Periksa timer Control,
3) Periksa Relay PLN (RP).
b. Jika posisi status OFF dan tombol trip keluar, maka tekan tombol trip tersebut / reset. ACB PLN akan bekerja kembali secara automatis,
c. Jika tombol trip sudah ditekan kemudian ACB belum bekerja otomatis, maka tekan tombol ON  yang  berwarna  hitam.  Untuk  manual  ON  ACB  dan  system  ACB  bekerja  kembali normal.

## Pengertian dan definisi Genset Darorat Menurut PUIL 2000 (Peraturan Umum Instalasi Listrik)
Pengertian dan definisi Genset darurat menurut PUIL 2000 (Pasal 8.21.1.1): Keadan darurat adalah keadaan yang  tidak  biasa  atau  tidak  dikehendaki  yang  mebuat  membahayakan  keselamatan  manusia,  bahaya keamanan  dan  bangunan  serta  isinya,  yang  ditimbulkan  karena  penyediaan  listrik  utama  terganggu. Penerangan  darurat  biasanya  dipasang  digedung-gedung  umum  yang  banyak  dikunjungi  banyak  orang seperti hotel, pasar, gedung pertunjukan, tempat ibadah, gelanggang olahraga, rumah sakit dan gedung lain yang  sejenisnya.  Genset  darurat  dapat  menyediakan  daya  untuk  beberapa  keperluan  seperti  pendingin pelayanan alat bantu mekanios, pentilasi jika penting untuk keselamatan jiwa, penerangan dan tenaga untuk operasi  dirumah  sakit,  system  alaram  kebakaran,  proses  industry  nyang  bila  dialiri  listrikus  dapat menyebabkan bahaya yang serius, komunikasi dan hal yang sejenisnya.

## Data Kebutuhan Daya Panel IRD
Daya yang dibutuhkan oleh ruang IRD (Instalasi Rawat Darurat) meliputi:
1) Ruang IRD lantai I Daya = 380 V X 50 A X 1,73 X 0,8 = 26.296 Watt
2) Ruang IRD lantai II              Daya = 380 V X 63 A X 1,73 X 0,8 = 33.132 Watt
3) Ruang IRD lantai III             Daya = 380 V X 50 A X 1,73 X 0,8 = 26.296 Watt
4) Lift                                       Daya = 380 V X 63 A X 1,73 X 0,8 = 33.132 Watt
5) Suction / Air Pressure          Daya = 380 V X 50 A X 1,73 X 0,8
= 26.296 Watt
Total Daya = 145,152 Watt
Genset (Generator set) yang terpasang memiliki daya 475 KVA , sehingga untuk menyuplai daya listrik ke panel-panel  ruang  IRD  tersebut  telah  mencukupi  daya  beban  yang  diperlukan  sebesar  145,152  Watt
This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
sehingga  jika  sumberdaya  utama  (PLN)  mengalami  gangguan  atau  pemutusan  secara  tiba-tiba,  untuk memback-up seluruh beban yang ada diruang IRD sesuai dengan kapasitas Genset (Generator set).

## Data Genset
Merk : Cummins
No Seri : HC 434 F1
KVA : 475
KW
: 300 FR : 50 Hz Rpm : 1500 Volt : 380/220 Phasa : 3 RST Tahun : 993 Data ACB Pada ATS Merk : Schneider Type : Compact NS800 N Amper : 50kA Phasa : 3 RST Volt : 380/220

## Kesimpulan
Dari hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan beberapa hal diantaranya:
1. Panel  ATS (Automatic  Transfer  Swich )-AMF  ( Automatic  Main  Failure )  adalah  suatu  alat  atau system  sebagai  pemberi  perintah  untuk  star  dan  stop  Genset  (Generator  set)  Jika  PLN  OFF  dan PLN kembali,
2. Keuntungan  dalam  pengaplikasian  ATS (Automatic  Transfer  Switch) Dan  AMF (Automatic Transfer Switch) pada Genset (Generator set) adalah sebagai berikut: a) Pemindahan daya listrik dari sumber listrik utama (PLN) ke Genset (Generator set) memerlukan waktu yang sangat singkat,
b)  Mengurangi  pekerjaan  operator  kerena  ketika  terjadi  pemadaman  sumber  daya  listrik  utama (PLN) maka Genset ( Generator set) dengan sendirinya beroperasi secara otomatis untuk mem back- up suplai listrik.
This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
3. Dengan dilengkapi panel ATS (Automatic Transfer Switch) Dan AMF (Automatic Main Failure ), Genset (Generator set) dapat berjalan secara otomatis pada saat sumber listrik utama (PLN) terjadi gangguan (padam).

## Saran
Untuk meningkatkan pelayanan pada rumah sakit, energy listrik harus selalu tersedia dan tersalurkan secara terus  menerus  selama  24  jam,  oleh  karena  itu  diperlukan  sumber  daya  listrik  cadangan,  yaitu  Genset (Generator set) yang dilengkapi dengan ATS (Automatic Transfer Swich)-AMF (Automatic Main Failure) yang dapat bekerja secara automatis pada saat sumber utama (PLN) padam

## Referensi
Budi Purwa . Time Delay Relay , WWW.budipurwa.wordpress.com.diakses pada tanggal 3 agustus 2018.
Dedi . (2017 Arifin ,Z. Sukaco . Teknologi motor disel.Alfabeta Jakarta.). Fungsi MCB dan Pengertian MCB, https://dedi-SMK.  blogspot.com/2013/03/ fungsi-mcb-dan-fungsi-mcb,  diakses  pada  tanggal  30 Mei 2019
Detari, Ganti.S. 1986 Belajar Teori dan Keterampilan Elektronika, Bandung : Armico Fathurrohman, Muhammad, N. (2018).Pengertian Amperemeter,
http://blogpenemu.blogspot.com/2018/12/pengertian-amperemeter,  Diakses  Pada  tanggal  5 Agustus 2019.
Hamdi. 2016 Energi Terbarukan , Jakarta : Kencana
Hardy Syam. 1994. Dasar-Dasar teknik Listrik Aliran Rata . Jakarta: Bineka Cipta.
Mattau, M. Pakiding Wempie, 2012. Menajemen Ternak Unhas . Makassar.
Muklis. ( 2014). Pengertian Generator, http://masuklis.com generator /2014/0/pengertian-, Diakses Diakses Pada Tanggal 3 juli 2019.
Muttaqin, Agung, M . (2015). Prinsip Kerja Generator,
https://agngmutaqin96.blogspot.com/2017/04/prinsip-kerja-generator,  Diakses  Pada  Tanggal  4 Agustus 2018.
PUIL, P. (2000).Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000).Yayasan PUIL.Jakarta.
Rahadian,  Dhikka. (2014).  Pengertian  ACB,  http://trojan2.blogspot.com/2014/04/pengertian-acb-air- circuit-breaker, Diakses Pada Tanggal 3 Agustus 2018.
Rohmatullah . (2015). “Mengenal ATS”, http://rohmatullah-student-telkomunivercity.ac.id.mengenal-ATS. Diakses Pada Tanggal 4 Agustus 2018.
Sarling. (2016).RangkaianATS/AMFGenset Automatic . http://www.sarling.co.id/rangkaian-ats-amf- genset-otomatis.html.diakses pada tanggal 4 Agustus 2018.
This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
Satria,  Ridwan .  (2013).Alat  Pengaman  Instalasi  Tenaga,  http://ridwansatria.blogspot.com/2013/06/alat– pengaman-instalasi-tenaga, Diakses pada tanggal 30 Juli 2018.
Suprianto , (2014).Pengertian Genset,http://blog.unnes.ac.id.antosupri/.diakses          pada tanggal1agustus 2018.
Suryatmo, F. 1995 . Teknik Listrik Arus Searah . Jakarta:  Bumi Aksara
Suryawan,
M.dan sukamdi , T. Perakitan dan Pengujian Panel ATS-AMF, WWW.elektro.undip.ac.id.diakses pada tanggal 1agustus 2018.