## Journal of Science and Engineering

## ANALISIS  EFESIENSI  DAYA  PENERANGAN  JALAN UMUM  TENAGA  SURYA  DI  KECAMATAN  PULAU TERNATE
Idham A. Djufri a* , Miftah Muhammad b
* Universitas Khairun, Ternate, Indonesia
Article history Received
Received in revised form Accepted
*Corresponding author idhamadj@gmail.com

## Graphical abstract
Abstract
Solar Street Lighting a street lighting solution for areas or areas that are not within the PLN network  area  or  for  lighting  efficiency  using  solar  power.  The  use  of  public  street  lighting, although it has several advantages, there are still disadvantages in the field conditions, including the improper placement of the lighting so that it is blocked from sunlight, the use of inappropriate materials,  unsuitable  height  of  poles  and  lack  of  maintenance  which  results  in  not  optimal utilization of solar energy. In this study, an analysis of the power efficiency of solar street lighting in  the  District  of  Ternate  Island  will  be  carried  out  by  conducting  direct  observations  and measurements in the field. The results showed that the maximum voltage for street lamps  that were not blocked by trees was 23 volts, while those that were blocked by trees were 19 volts. The lighting strength of the street lights that are blocked by trees is 9 lux, while those that are not blocked by trees are 10 lux. The amount of input voltage for the solar panels affects the strength of the lamp lighting
Keywords : Lux, street lighting, solar lighting,

## Abstrak
Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) merupakan salah satu solusi penerangan jalan untuk daerah atau kawasan  yang tidak berada dalam area jaringan PLN atau untuk efesiensi penerangan dengan menggunakan tenaga surya. Penggunaan Penerangan Jalan Umum meskipun memiliki beberapa kelebihan namun kondisi dilapangan masih terdapat kekurangan diantaranya tidak  tepatnya  penempatan  lampu  penerangan  sehingga  terhalang  dari  cahaya  matahari, pemakaian  material  yang  kurang  sesuai,  ketinggian  tiang  yang  tidak  sesuai  serta  kurangnya perawatan menyebabkan tidak optimal pemanfaatan energi surya tersebut. Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis efesiensi daya lampu penerangan jalan umum tenaga surya di Kecamatan Pulau Ternate dengan melakukan  pengamatan dan pengukuran langsung dilapangan. Diperoleh hasil  besarnya  tegangan  maksimum  lampu  penerangan  jalan  umum  yang  tidak  terhalang pepohononan adalah sebesaar 23 volt sedangkan yang terhalang pepohonan adalah sebesar 19 volt. kuat pencahayaan pada lampu penerangan jalan yang terhalang pepohonan adalah sebesar 9 lux sedangkan yang tidak terhalang oleh pepohonan sebesar 10 lux. Besarnya tegangan masukan panel surya mempengaruhi kuat pencahayaan lampu.
Kata kunci : Penerangan Jalan, energi surya, lux.

## 1.0 PENDAHULUAN
Energi terbarukan merupakan alternatif utama dalam mengatasi ketergantungan negara terhadap energi fosil yang  semakin  berkurang,  disamping  itu  impor  bahan  bakar  fosil  yang  mahal  semakin  memberatkan  neraca perdagangan nasional.  Pemanfaatan energi  baru terbarukan juga merupakan salah satu opsi dalam mengurangi dampak perubahan iklim melalu instalasi panel surya.
Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) merupakan salah satu solusi dari penggunaan penerangan jalan  konvensional dalam rangka mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan juga ramah lingkungan. Penggunaan Penerangan Jalan Umum meskipun memiliki beberapa kelebihan namun kondisi dilapangan masih terdapat kekurangan diantaranya tidak tepatnya penempatan lampu penerangan sehingga terhalang dari cahaya matahari, pemakaian material yang kurang sesuai, ketinggian tiang yang tidak sesuai serta kurangnya perawatan menyebabkan tidak optimal pemanfaatan energy surya tersebut.

## 2.0  METODE
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  pengaruh  temperature/suhu  dan  radiasi  matahari  terhadap tegangan dan daya keluaran panel surya.
Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian dilakukan pengukuran langsung pada panel surya setiap 1 jam sekali. Dalam penelitian ini digunakan peralatan sebagai  berikut : Tahapan penelitian terbagi atas:
1.  Tahap Persiapan;
Melakukan Studi pustaka tentang Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya 2.  Tahap Pelaksanaan;
Melakukan  observasi  pada  PJU  yang  sudah  terpasang,  pelaksanaan  pengukuran  arus,  tegangan  dan  fluks cahaya pada lokasi pengukuran,
3.  Pelaporan Membuat laporan kemajuan dan laporan akhir hasil dari penelitian. Lokasi penelitian penelitian akan dilaksanakan di Kecamatan Pulau Ternate..

## Flow Chart Penelitian

## 3.0 HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Data pengukuran
Data pengukuran dilakukan secara acak pada empat buah tiang PJU yang terdiri dari 2 tiang yang panel suryanya tidak terhalang oleh bayangan maupun pepohonan dan 2 tiang lainnya terhalang oleh bayangan dan tertutup oleh dedaunan.
Tabel 1.  Pengukuran Tegangan dan Arus Pada PJU yang tidak terhalang pepohonan bayangan dan
dedaunan Tiang 1 Tiang 2 Jam V in (Volt) I in (Ampere)
Jam V in (Volt) I in (Ampere) 08.00 12 0,1 08.00 12 0,1 09.00 14 2,6 09.00 14 2,6 10.00 16 3.8 10.00 17 3.8 11.00 17 3,9 11.00 17 3,9 12.00 23 5.2 12.00 22 4.9 13.00 22 4,9 13.00 22 4,9 14.00 16 3,7 14.00 16 3,7 15.00 13 2,6 15.00 14 2,6 16.00 12 2,4 16.00 13 2,4
Pengukuran Lumen :
Pengukuran kuat pencahayaan  lampu penerangan jalan umum dilakukan pada malam hari dengan jarak alat  ukur  dengan  permukaan  tanah 0.75  cm.  Diperoleh  nilai  kuat  pencahayaan  sebesar  : 10  lux  untuk lampu panel Penerangan jalan umum yang tidak terhalang dari bayangan pepohonan dan dedaunan.
Gambar 1. Pengukuran kuat pencahayaan
Tabel 2.  Pengukuran Tegangan dan Arus Pada PJU yang terhalang bayangan pepohonan  dan
dedaunan Tiang 1 Tiang 2 Jam V in (Volt) I in (Ampere) Jam V in (Volt) I in (Ampere) 08.00 12 0,1 08.00 12 0,1 09.00 12 1,8 09.00 12 1,8 10.00 14 2.5 10.00 14 2,5 11.00 15 3,2 11.00 14 2,9 12.00 18 3.0 12.00 19 3.5 13.00 19 3,5 13.00 19 3,5 14.00 17 3,7 14.00 16 3,7 15.00 12 2,6 15.00 12 2,6 16.00 12 2,4 16.00 12 2,4
Pengukuran Lumen :
Pengukuran kuat pencahayaan  lampu penerangan jalan umum dilakukan pada malam hari dengan jarak alat ukur dengan permukaan tanah 1 meter. Diperoleh nilai kuat pencahayaan sebesar : 9 lux untuk lampu panel Penerangan jalan umum yang  terhalang dari bayangan pepohonan dan dedaunan.
Gambar 2. Pengukuran kuat pencahayaan
Tabel 3.  Spesifikasi  JPU Item Power LPJU-TS •  Tipe (Type) •  Sumber Cahaya (Light Source)
•  Warna Cahaya (Color Temperature)
•  Lumen per watt (Efficacy)
•  Luminasi Cahaya (Luminous Flux)
•  Iluminasi Rata-rata (Average Lux)
•  Tegangan Kerja (Working Voltage)
•  CRI
•  Suhu Kerja (Working Temperature) •  Sudut Pencahayaan (Beam Angle)
•  Jumlah LED (Total LED)
•  Pendingin (Cooling)
•  Rumah Lampu (Case Material)
•  Ukuran Rumah Lampu (Dimension)
•  Berat Bersih (Nett Weight)
•  Skala IP (Degree of IP)
•  Sertifikat (Certificate)
•  GB4033
•  LED Samsung
•  Putih (4500 - 6500 Kelvin)
•  >125 Lumen / Watt
•  5000 Lumen
•  14 Lux
•  29.70 - 37.80 Volt DC
•  74
•  -30°C~+55°C
•  120°
•  900 Pcs
•  Fan
•  Plastic Poly Carbonat
•  768 x 435 x 230 mm
•  10 Kg
•  IP65
•  SNI, B2TE-BPPT, KIM-LIPI,
TKDN

## Gambar 3. Lampu PJU  yang terhalang dari pepohonan
Gambar 3.  Lampu PJU yang tidak  terhalang pepohonan

## 4.0  KESIMPULAN
Dari hasil analisis data diperoleh  kesimpulan bahwa kuat pencahayaan dipengaruhi oleh besarnya tegangan dan arus pada panel surya. Untuk panel surya yang tidak terhalang oleh bayangan pepohonan kuat pencahayaannya sebesar 10 lux, sedangkan kuat pencahayaan pada lampu penerangan jalan umum yang terhalang dari pepohonan dan dedaunan sebesar 9 lux.
.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis mengucapkan Terima Kasih dan Penghargaan setinggi-tingginya  kepada Fakultas Teknik yang telah membiayai penelitian ini.

## References
[1] Angelina Eka Septiana Ginting. 2015. “Studi Metode Rekayasa Nilai pada
[2] Perencanaan LPJU Solar Cell Sebagai Upaya Efisiensi Penggunaan Listrik
[3] di Kota Medan”. Universitas Sumatera UtaraEngga Kusumayogo. 2013. “Analisis Teknis dan Ekonomis Penerapan PJUJapan Lighting Manufactures Association (JLMA). “Kualitas pencahayaan
[4] LED untuk PJU”SNI 7391: 2008 Standar Penerangan Jalan dikawasan Perkotaan
[5] www.panelsurya.com