## 1
Abstrak –- Untuk  menjaga  stabilitas  penyaluran  tenaga listrik  di  dalam  Sistem  Tenaga  Listrik-nya,  PT. Pulp  and Paper menggunakan Sistem Distribusi Lup pada substation  utamanya.  Hal  ini  menyebabkan  arus  hubung singkat  yang  mungkin  terjadi  dapat  melebihi  kapasitas arus puncak Pemutus Tenaga (PMT).
Oleh  karena  itu,  PT. Pulp  and  Paper menggunakan Reaktor  Pembatas  Arus  untuk  membatasi  arus  gangguan tersebut.  Perhitungan  arus  hubung  singkat  dilakukan pada bus substation utama. Dengan menjaga arus hubung singkat  yang  terjadi  pada  substation  utama  dalam  batas aman,  maka  arus  hubung  singkat  yang  mungkin  terjadi pada bus beban tidak akan melebihi kapasitas PMT.
Dari  hasil  perhitungan  arus  hubung  singkat  tiga  fasa standar  IEC  60909  dengan  bantuan  software  ETAP  11, diketahui bahwa arus puncak hubung singkat 3 fasa pada substation  AC  4,  AC  11,  dan  AC  15  masih  melebihi kapasitas  arus  puncak  PMT.  Dengan  tambahan  Reakor Pembatas Arus pada keluaran trafo TC 40, TC 11, dan TC 15  dengan  ukuran  reaktansi  masing-masing  0.37779  ohm, 0.13203 ohm, dan 0.21701 ohm, maka arus puncak hubung singkat  tiga  fasa  pada  substation  AC  4  turun  dari  73.014 kA  menjadi 62.734 kA, pada substation AC 11 turun dari 67.407 kA menjadi 62.421 kA, dan pada substation AC 15 turun  dari  70.930  kA  menjadi  62.731  kA.  Dimana tegangan terendah pada bus beban adalah 19263 Volt.
Kata  Kunci —  Arus  Hubung  Singkat,  Pemutus  Daya, Reaktor.

## I. PENDAHULUAN
ertambahnya pembangkit-pembangkit tenaga listrik yang baru sebagai respon meningkatnya permintaan  akan  energi  listrik  menjadi  penyebab naiknya  level  arus  gangguan  hubung  singkat  pada jaringan  sistem  tenaga.  Besarnya  arus  hubung  singkat yang  ada  berbeda  antara  satu titik  dengan  titik  lainnya. Sehingga  perlu  dilakukan  perhitungan  pada  setiap bagian  dalam  jaringan  sehingga  dapat  ditentukan
Manuscript  submitted  July  30,  2019.  This  work  was  supported  in part by Electrical Engineering Department , University of Riau.
Edy  Ervianto  is  with  the  Electrical  Engineering  Department  of Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia (phone 0853-55760007; email edyervianto@gmail.com).
Noveri  Lysbetti  Marpaung  is  with  the  Electrical  Engineering Department of Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia (corresponding author provide phone 0812-7671516; email noveri.marpaung@gmail.com).
Rahyul  Amri,  is  with  the  Electrical  Engineering  Department  of Universitas  Riau,  Pekanbaru,  (phone  0823-90444767;  email rahyulamri@yahoo.com).
Nurhalim  is  with  the  Electrical  Engineering  of  Universitas  Riau, Pekanbaru,
Indonesia (phone 0813-65254637;
email nurhalimunri@gmail.com).
klasifikasi  peralatan-peralatan  proteksi  yang  akan digunakan.  Gangguan  hubung  singkat  yang  sering terjadi dalam urutan jumlah kejadian pada sistem tenaga listrik  adalah  gangguan  hubung  singkat  satu  fasa  ke tanah,  fasa  ke  fasa,  dua  fasa  ke  tanah  dan  tiga  fasa. Gangguan  tiga  fasa  jarang  terjadi  di  dalam  sistem tenaga,  tetapi  memiliki  nilai  arus  gangguan  yang terbesar.  Sehingga  dalam menentukan  kapasitas pemutusan suatu pemutus tenaga ditentukan berdasarkan  nilai  arus  gangguan  hubung  singkat  tiga fasa.
Sebagai  salah  satu  industri  yang  terus  berkembang, kebutuhan  akan  energi  listrik  di  PT.  Pulp  and  Paper terus  meningkat  dari  waktu  ke  waktu.  Hal  ini menyebabkan perusahaan yang telah berdiri sejak tahun 1993  ini  terus  menambah  kapasitas  daya  yang dihasilkan pembangkit atau menambah pembangkit baru untuk mencukupi kebutuhan mereka akan energi listrik. Dengan  meningkatnya  energi  listrik  yang  dihasilkan, menyebabkan  besar  arus  hubung  singkat  pada  sistem akan  terus  meningkat  pula.  Selain  itu,  untuk meningkatkan  kontinuitas  penyaluran  daya,  PT.  Pulp and  Paper  menggunakan  sistem  distribusi loop pada feeder-feeder utama.  Hal  ini  memberikan  kontribusi yang  besar  terhadap  meningkatnya  arus  gangguan hubung singkat.
Kemampuan  Pemutus  Arus  Gangguan  ( Breaking Capacity )  dari  peralatan  seperti  Pemutus  Tenaga ( Circuit Breaker ) tidak dapat diperbaharui. Dengan kata lain,  untuk  meningkatkan  kemampuan  pemutusan  dari suatu  Pemutus  Tenaga  (PMT)  hanya  dapat  dilakukan dengan mengganti pemutus tenaga tersebut. Jika hal ini dilakukan,  maka  akan  membutuhkan  investasi  yang sangat  besar  karena  diikuti  dengan  penggantian switchgear dan  peralatan  lainnya.  Dalam  sisi  teknik, penggantian switchgear tidak  dapat  mengurangi besarnya arus gangguan hubung singkat yang terjadi.
Alternatif  lain  yang  dapat  dilakukan  untuk  mengatasi besarnya  arus  hubung  singkat  yang  terjadi  adalah dengan  menggunakan  peralatan  pembatas  arus  yang berfungsi untuk membatasi besar arus gangguan hubung singkat  tersebut.  PT.  Pulp  and  Paper  mengadopsi penggunaan reaktor di dalam sistem kelistrikan mereka. Penggunaan  peralatan  yang  dikenal  dengan  nama current  limiting  reaktors ini  dengan  rating  dan penempatan  yang  tepat,  dapat  menjadi  solusi  yang efektif  dalam  menaggulangi  adanya  arus  gangguan hubung singkat pada sistem tenaga listrik dalam sebuah industri.

## Analisis Menentukan Penggunaan Reaktor Pembatas Arus Di PT. Pulp And Paper
Edy Ervianto, Noveri Lysbetti Marpaung, Rahyul Amri, Nurhalim
B
Disamping  kemampuannya  dalam  mengatasi  arus gangguan  hubung  singkat  yang  terjadi,  Reaktor Pembatas  Arus  juga  memiliki  dampak  negatif  seperti drop  tegangan.  Jadi,  perlu  dilakukan  evaluasi  terhadap kinerja  reaktor  yang  telah  digunakan  di  PT.  Pulp  and Paper.
Tujuan  dari  penelitian  adalah  untuk  menentukan perlu  atau  tidaknya  penggunaan  reaktor  pembatas  arus di  PT.  Pulp  and  Paper  dengan  mengetahui  dampak pembatas  arus  terhadap  penurunan  tegangan,  serta penempatan dan ukuran reaktor arus yang dibutuhkan di PT. Pulp and Paper. Pada dasarnya, permasalahan  yang timbul  dalam  penelitian  adalah  bagaimana  menentukan perlu  atau  tidaknya  penggunaan  reaktor  pembatas  arus dan  mengukur  rating  reaktor  pembatas  arus  serta menempatkannya  di  PT.  Pulp  and  Paper.  Luaran  dari penelitian ini berupa kajian tentang Analisis Menentukan  Penggunaan  Reaktor  Pembatas  Arus  di PT. Pulp and Paper.

## II. T INJAUAN P USTAKA
1. Penelitian Terkait Penelitian  terkait  pernah  dilakukan  dengan  metode yang  berbeda  yaitu  menggunakan  [1]  Metode  System Planning  karena  metode  ini  lebih  cepat  dibandingkan jika  hanya  menggunakan  sidik  jari,  [2]  Metode  Studi Literatur,  Observasi,  Wawancara  dan  Dokumentasi,  [3] Metode  Pengujian  Perangkat  Lunak  yaitu  dengan menguji  apakah  perangkat  lunak  yang  dihasilkan  telah memenuhi  kebutuhan  bisnis  pengguna  atau  belum.  [4] Teknologi  SMS Gateway ,  [5]  Penelitian  Tindakan ( Action  Research )  dengan  Teknik  Pengumpulan  Data melalui  wawancara  dan  pengamatan,  [6]  Tinjauan  ke Lapangan,  Tinjauan  ke  Labolatorium.  dan  Metode Analisa  yaitu  Metode  Analisis  Deskritptif,  [7]  Jenis penelitian    Kuantitatif,  dimana  terdapat  dua  variabel yaitu absensi sidik jari ( Fingerprint ) dan Motivasi Kerja sebagai  Variabel  Bebas  ( Independent  Variable )  dan Kedisiplinan  Karyawan  sebagai  Variabel  Terikat ( Dependent Variable ). 2. Current Limiting Reaktor
Arus  hubung  singkat  mempunyai  kemungkinan  yang cukup  besar  untuk  dapat  menyebabkan  kerusakan  pada saluran  dan  peralatan  lain  yang  terhubung  dalam jaringan  sistem tenaga.  Kapasitas pemutusan dari suatu PMT  harus  mampu  memutuskan  arus  hubung  singkat yang terjadi. Menurut Dann dan Rudd (1915)
Arus  yang  dapat  mengalir  ketika  hubung  singkat terjadi  tergantung  pada  besarnya  impedansi  saluran. Untuk menjaga arus hubung singkat dalam batas aman, dapat  dilakukan  dengan  menaikkan  nilai  reaktansi antara  sumber  tenaga  dan  lokasi  gangguan.  Salah  satu metode yang digunakan untuk menaikkan nilai reaktansi dari jaringan tenaga listrik adalah dengan menggunakan peralatan  yang  dinamakan  Reaktor  Pembatas  Arus (CLR) . CLR digunakan  untuk  mengurangi  arus  yang  dapat mengalir  ketika  terjadi  hubung  singkat,  dengan  tujuan untuk  menurunkan  tingkat  stres  pada  konduktor,  PMT, dan  peralatan  lain  yang  dialiri  arus  gangguan.  Hal  ini
memungkinkan  untuk  dapat  menggunakan  pemutus tenaga  dengan  kapasitas  pemutusan  yang  rendah (Skrotzki, 1954).
Kebutuhan  energi  listrik  yang  terus  berkembang dengan cepat dapat menyebabkan kenaikan arus hubung singkat  melebihi  batas  kemampuan  peralatan  seperti pemutus  tenaga,  konduktor  dan  lain-lain.  Dengan memasang  reaktor,  besar  arus  hubung  singkat  dapat diturunkan  sehingga  penggantian  peralatan  dapat dihindari.
3. Penempatan Reaktor
Berdasarkan penempatannya di dalam sistem, reaktor dapat  diklasifikasikan  menjadi  tiga,  yaitu:  reaktor Pembatas  Arus  Generator,  Reaktor  Pembatas  Arus Busbar dan  Reaktor  Pembatas  Arus Feeder (Dann  dan Rudd, 1915) .
a. Reaktor Pembatas Arus Generator Reaktor Pembatas Arus Generator biasanya digunakan pada generator yang memiliki nilai reaktansi dan  terhubung langsung  dengan busbar untuk memproteksi  busbar  dari  arus  gangguan  yang  mengalir dari  generator.  Pemasangan  Reaktor  Pembatas  Arus Generator dapat dilihat pada Fig. 1.
Generators
Generators reactors Feeders
Fig. 1. Reaktor Generator (Skrotzki, 1954)
b. Reaktor Pembatas Arus Busbar
Reaktor  Pembatas  Arus  Busbar  digunakan  apabila beberapa feeder dan  sumber  tenaga  yang  penting terkonsentrasi  hanya  pada  satu  bus,  sehingga  perlu untuk  memisahkan  bus  agar  gangguan  tidak  akan mengakibatkan  pemadaman  yang  luas  pada  Sistem Tenaga. (Irfan, 2007)
Tiga cara penempatan Reaktor Pembatas Arus Busbar banyak digunakan, yaitu: (Irfan, 2007)
1. Sistem Straight Bus ,
2. Sistem Ring Bus 3. Sistem Star Bus.
Penempatan  Reaktor  Pembatas  Arus  Busbar  dengan Sistem Straight Bus, ditunjukkan Fig. 2.
G G G G
Fig. 2. Sistem Straight bus (Irfan, 2007)
Penempatan  Reaktor  Pembatas  Arus  Busbar  dengan
Sistem Ring Bus, ditunjukkan Fig. 3. Bus reactor Generators Fig. 3. Sistem Ring Bus (Skrotzki, 1954)
Penempatan  Reaktor  Pembatas  Arus  Busbar  dengan Sistem Star Bus, ditunjukkan Fig. 4.
G G G G Fig. 4. Sistem Star Bus (Irfan, 2007)
c. Reaktor Pembatas Arus Feeder
Reaktor  Pembatas  Arus Feeder (Penyulang)  yang ditempatkan  pada outgoing  feeder untuk  membatasi besarnya  arus  hubung  singkat  yang  terjadi.  Hal  ini memungkinkan  menggunakan  PMT  dengan  kapasitas pemutusan  yang  rendah.  Reaktor  dapat  dihubungkan secara  seri  dengan  penyulang-penyulang.  ditunjukkan Fig. 5.
feeders Feeder reactors Generators Fig. 5. Reaktor Penyulang (Skrotzki, 1954) 4. Reaktansi Reaktor
Arus  hubung  singkat  tiga  fasa  dapat  dihitung  dengan Persamaan 1.
𝐼 𝑆𝐶𝑎 = 𝐸 √3  𝑍 𝑒𝑞
(1) (Skrotzki, 1954)
Jika  arus  hubung  singkat  tiga  fasa  diketahui,  maka dapat  dihitung  impedansi  ekuivalen  dengan  Persamaan 2.
𝑍 𝑒𝑞 = 𝐸 √3 ⁄ 𝐼 𝑆𝐶𝑎 (2)
Jika  ditambahkan  reaktansi  sebesar  X R ,  maka  arus hubung singkat tiga fasa menjadi Persamaan 3.
𝐼 𝑆𝐶𝑏 = 𝐸 √3(𝑍 𝑒𝑞 +𝑋 𝑅 ) (3)
Jika arus hubung singkat tiga fasa sebelum dan setelah melewati  reaktor  diketahui,  maka  dapat  dihitung  nilai reaktansi reaktor dengan Persamaan 4.
(𝑍 𝑒𝑞 + 𝑋 𝑅 ) = 𝐸 √3 ⁄ 𝐼 𝑆𝐶𝑏 (4)
𝑋 𝑅 = 𝐸 √3 ⁄ 𝐼 𝑆𝐶𝑏 − 𝑍 𝑒𝑞 (5)
Subtitusikan  Persamaan  2  ke  Persamaan  5  menjadi Persamaan 6.
𝑋 𝑅 = 𝐸 √3 ⁄ 𝐼 𝑆𝐶𝑏 − 𝐸 √3 ⁄ 𝐼 𝑆𝐶𝑎 (6)
𝑋 𝑅 = 𝐸 √3 ( 1 𝐼 𝑆𝐶𝑏 − 1 𝐼 𝑆𝐶𝑎 ) (7) Karena perhitungan arus hubung singkat menggunakan standar IEC 60909 dimana terdapat faktor tegangan, maka Persamaan 7 menjadi Persamaan 8.
𝑋 𝑅 = 𝑐𝐸 √3 𝑥 [ 1 𝐼 𝑠𝐶𝑏 − 1 𝐼 𝑠𝐶𝑎 ] (8.
Dimana : X R = Reaktansi reaktor,
E = Tegangan nominal line to line (Volt), c  = Faktor tegangan, I sCa =  Arus  hubung  singkat  sebelum  melewati  reaktor/awal  (Ampere), I sCb = Arus hubung singkat setelah melewati reaktor/target (Ampere).

## III. M ETODE P ENELITIAN
Flowchart penelitian dapat dilihat pada Fig. 6.
Mengumpulkan data generator, transformator, circuit breaker, konduktor,
current limiting reactor , beban, dan single line diagram sistem tenaga listrik PT. Pulp and Paper Data Terpenuhi ? Menentukan besar arus hubung singkat dan drop tegangan pada beban sebelum menggunakan CLR melalui simulasi software ETAP 11 Tidak Menentukan besar arus hubung singkat dan drop tegangan pada beban setelah menggunakan CLR melalui simulasi
software ETAP 11
Besar arus gangguan hubung singkat < kapasitas pemutusan CB dan drop tegangan < 5% ? Lakukan perubahan terhadap rating dan penempatan reaktor Studi literatur Mulai Evaluasi dan rekomendasi penggunaan CLR Ya Tidak Selesai Ya

## IV. H ASIL D AN P EMBAHASAN
Analisa  terhadap  arus  hubung  singkat  yang mungkin  terjadi  di  dalam  Sistem  Tenaga  Listrik  harus dilakukan.  Hal  ini  berkaitan  dengan  pemilihan  rating peralatan-peralatan  yang  digunakan  di  dalam  Sistem Tenaga.  Arus  hubung singkat  yang  jauh  melebihi  batas aman peralatan-peralatan yang digunakan akan menyebabkan kerusakan pada peralatan-peralatan tersebut serta mengganggu sistem secara keseluruhan.
Sistem  Tenaga  Listrik  di  PT. Pulp  and  Paper sangat  kompleks,  terdiri  dari  11 substation 20  kV  dan satu substation 33  kV,sehingga  untuk  perhitungan  arus hubung  singkat  dan  analisis  aliran  daya  dibutuhkan program atau aplikasi untuk mempermudah perhitungan.Dalam  penelitian  ini,  digunakan  program ETAP Powerstation 11 untuk Simulasi Hubung Singkat dan  Aliran  Daya.Dimana  telah  dilakukan  perbandingan terhadap tegangan sistem aktual dengan tegangan sistem yang  dihasilkan  melalui  Simulasi Software ETAP. Perbandingan tegangan sistem aktual yang diamati pada tanggal  29  Januari  2015  pukul  09.00  –  10.00  WIB terhadap  tegangan  sistem  yang  dihasilkan  melalui Simulasi Software ETAP,  dimana  selisih  tegangan terbesar yaitu 0.54%.

## A. Hasil Analisis dan Pembahasan
Jatuh tegangan feeder AC 16.04 dan feeder AC 16.08 sudah  melebihi  batas  jatuh  tegangan  maksimum. Dimana  tegangan  pada  masing-masing feeder tersebut 18347  Volt  dan  18355  Volt.  Hal  ini  dikarenakan terdapat outgoing reaktor  LC  16.04  dan  reaktor  LC 16.08  pada feeder tersebut.  Dari  Tabel  4.13  diketahui bahwa arus puncak hubung singkat pada substation AC 16  adalah  59.739  kA  dan  masih  berada  di  bawah kapasitas  arus  puncak  PMT,  sehingga  penggunaan reaktor  LC  16.04  dan  reaktor  LC  16.08  tidak direkomendasikan.  Tegangan  masing-masing feeder pada substation AC 17 per-studi kasus ditunjukkan Fig. 7.
Fig.7. Tegangan masing-masing feeder pada Substation AC 17 per- studi kasus
Jatuh  tegangan  setiap feeder pada substation AC  17
masih berada di bawah batas jatuh tegangan maksimum. Dimana  tegangan  terendah  terdapat  pada feeder AC 17.18  yaitu  19954  Volt  atau  99.77%  dari  tegangan nominal. Tegangan masing-masing feeder pada substation AC 18 per-studi kasus dapat dilihat pada Fig. 8.
Fig.8. Tegangan masing-masing feeder pada Substation AC 18 per- studi kasus
Tegangan  masing-masing feeder pada substation AC 21 per-studi kasus ditunjukkan dapat dilihat pada Fig. 9.
Fig. 9. Tegangan masing-masing feeder pada substation AC 21 per-studi kasus
Dari  Fig.9  diketahui  bahwa  jatuh  tegangan  setiap feeder pada  substation  AC21  masih  berada  di  bawah jatuh  tegangan  maksimum.  Dimana  tegangan  terendah terdapat  pada  feeder  AC  21.03  yaitu  32348  Volt  atau 98%.
Dari  hasil  simulasi  Aliran  Daya  menggunakan Metode  Newton  Raphson  dengan  bantuan  software ETAP  11  pada  studi  kasus  Sistem  Tenaga  Listrik existing, dapat  dilihat  hasil  penggunaan  Reaktor Pembatas  Arus  pada  sistem  Tenaga  Listrik existing PT.Pulp and Paper  secara  signifikan dapat  menurunkan arus gangguan hubung singkat yang mungkin terjadi.

## V. K ESIMPULAN
1. Dengan  menggunakan  reaktor  pembatas  arus penggantian PMT pada enam substation di PT. Pulp  and Paper  yang sudah terlewati kapasitas arus puncaknya dapat dihindari
2. Penggunaan  reaktor  LC  471  pada  feeder  AC 2.09, reaktor  LC  16.04  pada  feeder  AC  16.04, dan  LC  16.08  pada  feeder  AC  16.08  tidak direkomendasikan  karena  jatuh  tegangan  pada saat beban penuh melebihi batas jatuh tegangan maksimum 5%.
99,10 99,20 99,30 99,40 99,50 99,60 99,70 99,80 99,90 AC 1 7 .0 1
AC 1 7 .0 3 AC 1 7 .0 5 AC 1 7 .0 7 AC 1 7 .1 0 AC 1 7 .1 2
AC 1 7 .1 9 AC 1 7 .2 1 Teg an gan ( % ) Line/Feeder Tanpa CLR CLR Existing CLR Rekomendasi
99,00 99,20 99,40 99,60 99,80 100,00 AC 1 8 .0 2 AC 1 8 .0 3 AC 1 8 .0 4 AC 1 8 .0 5 AC 1 8 .0 6 AC 1 8 .0 7 AC 1 8 .0 9 AC 1 8 .1 0 AC 1 8 .1 1 AC 1 8 .1 7 AC 1 8 .1 8 AC 1 8 .1 9 Teg an gan Line/Feeder Tanpa CLR CLR Existing CLR Rekomendasi 97,00 97,50 98,00 98,50 AC 21.02A A C 21.02 A C 21.03 A C 21.05 A C 21.06 A C 21.07 Teg an gan (%) Line/Feeder Tanpa CLR CLR Existing
CLR Rekomendasi
3. Dengan tambahan Reaktor Pembatas Arus pada keluaran trafo TC 40,  TC 11, dan TC 15, arus puncak  hubung  singkat  3  fasa  pada  pangkal saluran  yang  melewati  PMT  pada  substation AC 4 turun dari 73.014 kA menjadi 62.734 kA, pada  substation  AC  11  turun  dari  67.407  kA menjadi  62.421,  dan  pada  substation  AC  15 turun  dari  70.930  kA  menjadi  62.731  kA. Dimana  tegangan  terendah  pada  bus  beban adalah 19263 Volt atau 96.32 % dari tegangan nominal.

## R EFERENCES
[1] Arismunandar,  A  dan  S.  Kuwahara.  2004. Buku  Pegangan Teknik  Tenaga  Listrik  II .  Cetakan  Ketujuh.  PT.  Percetakan Penebar Swadaya. Jakarta.
[2] Baqier,  Mohammad.  2000. Program  Perhitungan  Arus  Hubung Singkat  Maksimum  dan  Minimum  Pada  Sistem  Distribusi  PT. Cikarang Listrindo Dengan Menggunakan Visual Basic . Teknik Elektro Extension UI. Jakarta.
[3] Cekdin,  Cekmas.  2007. Sistem  Tenaga  Listrik .  Penerbit  Andi. Yogyakarta.
[4] Dann, W.M. dan H.H. Rudd. 1915. The Use of Current-Limiting Reactors. Simposium  Meeting  of  the  Society  of  Mechanical, Electrical    and  Steam  Engineers,  Boody  House,  Toledo,  Ohio . June 17-18.
[5] Irfan,  Darul.  2007. Analisis  Penggunaan  Reaktor  Seri  Sebagai Pembatas Arus Hubung Singkat di Busbar 150 kV GI Plumpang . S2 Teknik Elektro UGM. Yogyakarta.
[6] Ginting,  Yoses  B.  2011 .  Penentuan  Rating  Reaktor  Pembatas Arus Pada Suatu Industri Tambang Batubara . S1 Teknik Elektro UGM. Yogyakarta.
[7] Kurnia,  Ricky.  2013. Analisa  Gangguan  Hubung  Singkat  Pada Feeder  52SGF4  SAGS  Area  PLTP  WayangWindu .  S1  Teknik
Elektro UPI. Bandung.
[8] Perinov. 2004 . Simulasi dan Analisis Perbandingan Studi Aliran Beban  dan  Hubung  Singkat  Saluran  Transmisi  Dari  Sistem Radial Menjadi Loop . S1 Teknik Elektro UI. Depok.
[9] Skrotzki,  Bernhardt  G.A.  1954. Electric  Transmission  and Distribution .  Robert  E.  Krieger  Publishing  Company,  Inc. Florida.
[10] Stalony,  Vebby  E.  2014. Penentuan  Rating  Reaktor  dan  Is- Limiter  Pembatas  Arus  Pada  Switchgear  6,9  kV  Pabrik-1  PT. Pupuk Kalimantan Timur . S1 Teknik Elektro UGM. Yogyakarta.
[11] Suswanto, Daman. 2009. Sistem Distribusi Tenaga Listrik. Edisi Pertama . Universitas Negeri Padang.
[12] Grid, Alstom. 2010. Air Core Reactor Brochure, .
Edy  Ervianto lahir  di  Duri,  Riau  - Indonesia  tanggal  27  November  1973.
Menyelesaikan  S1  dari  Jurusan  Teknik Elektro (Teknik Sistem Tenaga),
Universitas  Sumatera  Utara,  Indonesia
Tahun  1992,  S2  dari  (Teknik  Sistem Tenaga), Institut Teknologi Sepuluh Nopember  Surabaya  -  Indonesia  Tahun 2008.
Sejak  Maret  1998  sampai  sekarang  mengajar  di  Jurusan  Teknik Elektro  Universitas  Riau,  Pekanbaru.  1999  -  2004  menjadi Kaprodi  D3  Teknik  Elektro  Universitas  Riau,  Pekanbaru.  2004  – 2016  menjadi  Pembantu  Rektor  I  STTP,  Indonesia,  Sejak  2004  – sekarang menjadi Kepala Laboratorium di Jurusan Teknik Elektro Universitas  Riau,  Pekanbaru.  Artikel  Penelitian  :  Optimisasi Alokasi  Kapasitor  Pada  Jaring  Tenaga  Listrik  Menggunakan Artificial  Imun  Sistem  Negative  Selection  (2008),  Calculation  Of Power Losses In Primary Distribution Line 20 KV With Point-To- Point  Sequential  Method  (2017),  Analisa  Perhitungan  Rugi  Daya Dengan  Pendekatan  Kurva  Beban  Pada  Saluran  Distribusi  PT. PLN  (PERSERO)  Area  Pekanbaru  (2017),  Analisa  Identifikasi Kegagalan Peralatan Proteksi Pada Jaringan Distribusi Menggunakan ANFIS (2018).
Noveri  Lysbetti  Marpaung lahir  di Tanjungbalai  Asahan,  Sumatera  Utara  – Indonesia,  tanggal  27  November  1973. Menyelesaikan  S1  dari  Jurusan  Teknik Elektro Universitas Sumatera Utara, Indonesia  Tahun  1997,  S2  dari  MSc Electroncs (Applied), Uniiversity of Newcastle, United Kingdom Tahun 2001. Sejak  Maret  1999  sampai  sekarang  mengajar  di  Jurusan  Teknik Elektro  Universitas  Riau,  Pekanbaru.  2004  –  2008  menjadi Sekretaris  Prodi  D3  Teknik  Elektro  Universitas  Riau,  Pekanbaru. Sejak  2008  –  sekarang  menjadi  Kepala  Laboratorium  di  Jurusan Teknik  Elektro  Universitas  Riau,  Pekanbaru  -  Indonesia.  Artikel Penelitian  :  Prototype  of  Switch  Control  Battery  Charger  on Generation of Hybrid Energy (2016), Controlling Of Traffic Light In  Four  Crossroads  By  Visual  Basic  (2016),  Pengontrolan  Catu Daya  Cadangan  Dengan  Panel  Surya  Pada  Smart  Traffic  Light (2017),  Analysis  of  Controlling  Wireless  Temperature  Sensor  for Monitoring Peat-Land Fire.(2018),
Rahyul  Amri lahir  di  Medan,  Sumatera Utara  –  Indonesia,  tanggal  23  Juli  1967. Menyelesaikan  S1  dari  Jurusan  Teknik Elektro  -  Universitas  Islam  Sumatera Utara,  Indonesia  Tahun  1996,  S2  dari Teknik Elektro, Institut Teknologi Sepuluh Nopember  Surabaya,  Indonesia  Tahun 2006.
Sejak  Maret  1999  sampai  sekarang  mengajar  di  Jurusan  Teknik Elektro Universitas Riau, Pekanbaru. 2005 – 2008 menjadi Kaprodi D3 Teknik Elektro Universitas Riau, Pekanbaru - Riau. Sejak 2008 – sekarang menjadi Kepala Laboratorium di Jurusan Teknik Elektro Universitas  Riau,  Pekanbaru.  Artikel  Penelitian  :  Design  Of  Firing Detector System  By  Peat  Land With Woody  Peat  Types Using It's Heat  Characteristics  (2017),  Kontrol  Waktu  untuk  Meningkatkan Produksi  Bakteri  Sellulosa,  Monitoring  Ketinggian  Air  Waduk Menggunakan Program Labview (2018).
Nurhalim lahir di Binuang, Riau tanggal 20  Agustus  1974.  Menyelesaikan  S1 Jurusan  Teknik  Elektro  (Teknik  Tenaga Listrik)  -  Institut  Teknologi  Medan, Indonesia  Tahun  1998,  S2  Jurusan Teknik Elektro (Teknik Tenaga Listrik) - Universitas Indonesia, Tahun 2007.
Sejak  2003  sampai  sekarang  mengajar  di  Jurusan  Teknik  Elektro Universitas  Riau,  Pekanbaru  -  Indonesia.  2017  sampai  sekarang menjadi  Ketua Jurusan  Teknik Elektro Universitas Riau, Pekanbaru  - Indonesia.  Artikel  Penelitian  :  Desain  Filter  Pasif  Untuk  Mengurangi Total Harmonic Distortion Sistem  Pembangkit  Listrik  Tenaga Surya Pada  Aplikasi  Khusus  (2016),  Analisis  dan  Identifikasi  Distorsi Harmonik Pembangkit  Listrik  Tenaga Surya 320 WP Untuk  Aplikasi Khusus  (2016),  Passive  Filter  Design  for  Improving  Quality  of  Solar Power . (2018)