## Sultra Civil Engineering Journal (SCiEJ)
Volume 5 Issue 1, April 2024 E-ISSN: 2716-1714 Sarana publikasi bagi para akademisi, peneliti, praktisi, dan atau perorangan/kelompok lainnya (umum) di bidang ilmu Teknik Sipil.
Evaluasi  Distribusi  Air  Bersih  dengan  Menggunakan  Metode  Hazen William dan Hardy Cross (Studi Kasus Asrama Putra Pondok Pesantren Al- Kautsar)
Eva Olivia Hutasoit 1}* , Fredi Dwi Yulianto 2)
1 Program Studi D-III Teknik Sipil, Jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Banyuwangi
2 Program Studi D-III Teknik Sipil, Jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Banyuwangi
*Corresponding author. eva.oliviahutasoit@poliwangi.ac.id

## 1. Pendahuluan
Asrama  dibangun  yang  dijadikan  sebagai  tempat  tinggal  yang  membutuhkan  jaringan  sistem instalasi  pipa  air  bersih  karena  penghuni  dalam  suatu  asrama  yang  cukup  banyak.  Sehingga kebutuhan  air  bersih  sangat  penting  dalam  kelangsungan  hidup  penghuni  asrama.  Serta ketersediaan  dan  kecukupan  air  bersih  asrama  perlu  diutamakan  untuk  kenyamanan penghuninya.  Jika  ketersediaan  air  bersih  tidak  memenuhi karena  disebabkan  oleh  beberapa faktor,  maka  kebutuhan  air  bersih  juga  tidak  dapat  terpenuhi  sesuai  dengan  standar  yang berlaku.
Asrama  putra  Pondok  Pesantren  Al-Kautsar  merupakan  bangunan  bertingkat  3  lantai,  pada pondok pesantren tersebut mempunyai permasalahan pada distribusi jaringan perpipaan yang diduga kebutuhan air bersih tidak mencukupi dari penggunanya. Pada saat dilakukanya survei berupa  wawancara  kepada  pihak  pengelola  Pondok  Pesantren  Al-Kautsar,  terdapat
ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Keywords:
Clean Water Needs, Water
Availability, Hazen William Method, Hardy Cross Method.
How to cite:
Fredi Dwi Yulianto, Eva Olivia Hutasoit (2023). Evaluasi Distribusi Air Bersih dengan Menggunakan Metode Hazen William dan Hardy Cross (Studi Kasus Asrama Putra Pondok)
The Al-Kautsar Islamic Boarding School's Boys' Dormitory is a 3-storey building and there are problems with the distribution of clean water, namely the water supply that cannot meet its users when it is used during peak hours. This study aims to evaluate the distribution of clean water and provide recommendations. In this study the method used was the calculation of Hazen William and Hardy Cross using SNI 03- 7065-2005  reference  regarding  procedures  for  designing  plumbing systems and SNI 8153:2015 concerning pipe systems in buildings. Then the results that have been obtained from the calculation that the need for clean water is 29.4 𝑚 3/day, for its availability of 502,400 m3, the need  for  clean  water  is  not  sufficient  for  its  users.  So  it  must  be necessary to evaluate according to ideal conditions. As well as for the evaluation itself, namely the enlargement of the diameter of the 2nd floor pipe by 1 "and for the main dividing pipe by 2", the enlargement of  the  ground  water  tank  by  6000  liters,  the  replacement  of  pump power by 200 watts. So, it can be concluded that the need for clean water in ideal conditions is 40.2 𝑚 3/day. Then in this study the lack of water needed in the existing conditions with a maximum requirement of 27% percentage.
permasalahan dalam suplai air yang kurang dari penggunanya, yaitu pada jam-jam puncak saat jam ibadah dan istirahat yaitu pada jam 03.00-05.00 dan jam 15.00-1700 tidak dapat digunakan secara bersamaan, sehingga air tidak dapat mengalir.
Dengan seiring adanya penambahan jumlah penghuni disetiap tahunnya, maka kebutuhan air bersih menjadi meningkat. Sehingga membutuhkan kapasitas air bersih yang lebih banyak. Hal tersebut  juga  menyebabkan  pemerataan  kebutuhan  air  bersih  tidak  merata.  Kemudian ketersediaan  dan  kecukupan  air  bersih  asrama  perlu  diutamakan  untuk  kenyamanan penghuninya. Karena hal ini menjadi permasalahan utama, dari permasalahan tersebut maka, peneliti mengambil permasalahan terkait perhitungan kebutuhan dan ketersediaan air bersih di asrama putra Pondok Pesantren Al-Kautsar.
Pada  penelitian  ini  menggunakan  acuan  SNI  03-7065-2005  dan  SNI  8153:2015  yang berhubungan  dengan  sistem  pipa  pada  bangunan  gedung,  serta  menggunakan  metode perhitungan  Hazen  William  dan  Hardy  Cross  mengenai  kehilangan  tekanan  pada  instalasi jaringan pipa. Metode Hazen William adalah metode yang digunakan untuk menghitung debit dan tekanan pada sistem jaringan perpipaan pada suatu bangunan. Sedangkan metode Hardy Cross  adalah  metode  yang  dapat  digunakan  untuk  menentukan  distribusi  debit  aliran  pada jaringan pipa.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi terutama bagi pihak pengelola asrama putra Pondok  Pesantren  Al-Kautsar,  terkait  kebutuhan  dan  ketersediaan  air  bersih  dan  juga pemerataan  kebutuhan  air  bersih  seiring  dengan  bertambahnya  jumlah  penghuni  disetiap tahunnya  menjadi  merata.  Serta  pada  penelitian  ini  nantinya  menghasilkan  gambar  isometri pada sistem distribusi air bersih dan bisa digunakan sebagai bentuk gambaran dan dapat juga direncanakan  ulang  agar  sistem  distribusi  dapat  berjalan  dengan  lancar.  Kemudian  hasil  dari penelitian  ini  digunakan  sebagai  rujukan  untuk  kedepannya  bagi  pihak  asrama  putra  Pondok Pesantren  Al-Kautsar  agar  suplai  air  dapat  segera  terpenuhi  sesuai  dengan  kebutuhan penggunannya.

## 2. Tinjauan Pustaka
1. Prinsip Dasar Sistem Distribusi Air Bersih
Sistem didtribusi air adalah sistem perpipaan yang disiapkan didalam dan diluar gedung untuk mengalirkan air bersih kedalam gedung dari sumbernya ke outlet (keluaran). Sistem distribusi air  bersih  dirancang  untuk  memenuhi  kebutuhan  air  bersih  layak  minum.  Ada  beberapa  hal penting  yang  harus  diperhatikan  dalam membersihkan  sistem  air  yaitu  kualitas  air  distribusi, sistem penyediaan air yang digunakan, pencegahan pencemaran air sistem, aliran dalam pipa, laju aliran dan tekanan air. (Nisa, 2021).

## 2. Sistem Perpipaan
Komponen utama dari sistem distribusi air adalam sistem jaringan perpipaan, seperti kebocoran, kerusakan  pipa  atau komponen  lainnya,  besarnya energi yang  hilang,  dan  penurunan  tingkat pelayanan untuk penyediaan air bersih bagi konsumen. Menurut sejarah, penerapan pertama sistem perpipaan adalah pada zaman Yunani. Mereka yang menanamkan nilai-nilai kesehatan yang  tinggi.  Sistem  perpipaan  merupakan  suatu  sistem  untuk  menyalurkan  fluida  antar peralatan dari suatu tempat ketempat yang lain dalam rangka melakukan suatu proses produksi. Aliran atau perpindahan fluida dari suatu tempat ketempat tujuan yang diinginkan dilakukan dengan  dengan  memanfaatkan  gaya  gravitasi  bumi.  (Erwanto,  2013).  Ruang  lingkup  pada pekerjaan pipa yaitu : Instalasi pipa air bersih,  Instalasi pipa air kotor dan air hujan. Instalasi pipa  gas  (Gas  Fitting),    Energi  panas  (Heating).  Pekerjaan  talang  (Roof  Gutter).  Instalasi pemadatan kebakaran (Hydrant & Springkler).

## 3. Sistem Instalasi Pipa
Menurut  (Morimura  and  Noerbambang,  2000)  sistem  instalasi  pipa  pada  gedung  umumnya terbagi  atas  tiga  bagian  utama  yang  harus  dipahami  dan  dirawat  untuk  mencapai  tingkat kenyemanan penghuni yaitu :
1) Pemakaian air dalam satu hari :
Qd = Jumlah penghuni x Pemakaian air per orang / per hari
2) Kebutuhan air rata-rata pemakaian per hari :
Qh
= 𝐐𝐝𝒕
Dimana :
Qh = Pemakaian air rata-rata (1/jam)
Qd = Pemakaian air rata-rata (1/hari)
t = Pemakaian rata-rata (jam/hari)
Pemakaian air pada jam puncak
𝑄ℎ − 𝑚𝑎𝑘𝑠 = 𝐶 1 x 𝑄ℎ ,..........
Dimana :
Qh – maks = Pemakaian air (1/jam)
C1 = Konstanta 1,5 untuk bangunan rumah tinggal, 1,75  untuk bangunan perkantoran,
2,0 untuk bangunan hotel atau apartement
Qh = Pemakaian rata-rata (1/jam)
3) Pemakaian air pada menit puncak :
𝑄𝑚 − 𝑚𝑎𝑘𝑠 = 𝐶 2. 𝑄ℎ
Dimana :
Qm – maks = Pemakaian air (1/menit)
C1 = Konstanta 3,0 untuk bangunan rumah tinggal, 3,5
untuk bangunan perkantoran, 4,0 untuk bangunan hotel atau apartement
Qh = Pemakaian rata-rata (1/jam)
4) Penentuan Debit Aliran Dalam Pipa :
Q = v 𝑡
Dimana :
Q = Debit air (m3/s)
V = Volume (m3)
t = Waktu (detik).

## 4. Pipa
Pipa adalah sebuah selongsongan bundar (silinder berongga) yang digunakan untuk mengalirkan fluida  cairan  atau  gas.  Pipa  biasanya  disamakan  dengan  istilah  tube,  pipa  tersebut  biasanya terbuat  dari  bermacam-macam  bahan  sesuai  dengan  kebutuhannya,  seperti :  besi,  tembaga, kuningan, plastik, PVC, alumunium, stainless.
Salah  satu  hal  yang  terpenting  dalam  perencanaan  pipa  yaitu  diameter  pipa  yang  tepat, dikarenakan  diameter  pipa  akan  menunjang  kenyamanan  penghuninya.  Diameter  pipa  yang tepat  akan  mengurangi  resiko  kerugian-kerugian  pada  instalasi  jaringan  pipa  air  bersihnya. Perhitungan diameter pipa air bersih berdasarkan unit beban alat saniter yaitu dengan melihat tabel nilai unit beban alat saniter air bersih berdasarkan jenisnya, kemudian dilanjutkan dengan melihat tabel jenis pipa PVC untuk mengetahui beban unit alat saniter dan diameter pipa yang digunakan.

## 5. Proyeksi Peramalan Penambahan Jumlah Penghuni
Banyak  metode  yang  digunakan  dalam  meperkirakan  laju  perkembangan  jumlah  populasi. Metode perkiraan populasi dihitung dengan menggunakan metode aritmatika :
(1). Metode Aritmatika
Menurut McGhee (1991), metode aritmatika didasarkan pada anggapan bahwa laju perubahan populasi konstan, menggunakan asumsi bahwa pertumbuhan penduduk dengan jumlah sama setiap tahun. Bentuk matematis model artimatik adalah sebagai berikut :
𝑃𝑛 = 𝑃𝑡 +( 𝐾𝑎∗ 𝑥 ) 𝐾𝑎 =( 𝑃𝑡 − 𝑃𝑜 ) 𝑡
Dimana,
Pn : Jumlah penduduk n pada tahun mendatang
Po : Jumlah penduduk pada awal tahun data Pt : Jumlah penduduk pada akhir tahun data X : Selang waktu (tahun dari tahun n – tahun terakhir)
T : Interval waktu tahun data (n-1)

## 3. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah langkah-langkah yang dijadikan panduan untuk melakukan penelitian, agar  dapat  diperoleh  hasil  yang  baik  untuk  mencapai  tujuan  penelitian  yang  direncanakan. Langkah- langkah pelaksanaan penelitian pada diagram berikut ini:
Waktu studi dimulai dari pengumpulan data sampai proses pengerjaan hasil studi yaitu 4 bulan dihitung dari bulan April 2023 sampai bulan Juli 2023. Lokasi studi adalah asrama putra pondok pesantren  Al-Kautsar  yang  beralamat  di  Krajan,  Sumbersari,  Kecamatan  Srono,  Kabupaten Banyuwangi,  Jawa  Timur  68471.  Setiap  langkah  digambarkan  dalam  bentuk  diagram  dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Flowchart dari proyek akhir perhitungan kebutuhan dan ketersediaan air bersih studi kasus Asrama Putra Pondok Pesantren Al-Kautsar dapat dilihat pada:  Studi  literatur  yang  merupakan  suatu  proses  untuk  mencari  sumber  referensi  dalam pelaksanaan  proyek  akhir, dengan  bidang  yang  serupa  dan  tidak  jauh  dari  judul  proyek  akhir yaitu instalasi pada jaringan pipa air bersih. Digunakan sebagai referensi atas teori yang telah ada dari suatu jurnal, paper, buku, yang berguna untuk memperkuat gagasan proyek aakhir.
Pengumpulan data proyek akhir ini dibagi menjadi 2 yaitu :
1. Data primer
Pengumpulan data primer dimulai dengan mencari lokasi yang tepat dengan penelitian, alhasil menemukan  studi  kasus  di  Asrama  Putra  Pondok  Pesantren  Al-Kautsar,  selanjutnya  adalah wawancara dan observasi dengan pihak asrama yaitu bapak Ashadullah selaku pihak pengelola Pondok Pesantren Al-Kautsar.
2. Data sekunder
Terdapat beberapa data sekunder yang digunakan dalam proyek akhir ini. Data yang dibutuhkan adalah  gambar  instalasi  jaringan  pipa,  ukuran  pipa,  jenis  pipa,  jumlah  penghuni,  serta  debit aliran dalam pipa. Namun Asrama Putra Pondok  Pesantren Al-Kautsar tidak  memiliki gambar perencanaan instalasi jaringan pipa, karena hanya mengandalkan pengetahuan seorang tukang bangunan.

## Gambar 1 Diagram Penelitian
4. Hasil dan Pembahasan
a. Data Plumbing
Berdasarkan  dari  hasil  observasi  dilapangan  didapatkan  data  plumbing  pada  sistem distribusi air bersih antara lain : pompa Shimizu 175 watt, (rooftank 1) 5300 L, (rooftank 2) 2000 L, pipa PVC.
b. Perhitungan Kebutuhan Air Bersih
1. Pemakaian rata-rata per hari Qd = Jumlah Penghuni x Pemakaian air bersih per hari
= 245 x 120 liter = 29400 liter/hari = 29,4 m3/hari
2. Pemakaian rata-rata per jam Qh = QdT = 29,400 m3/hari4 jam =7,35 m3/jam
3. Pemakaian rata-rata air pada jam puncak Qh-max = C1 x Qh = 2 x 7,35 m3/jam = 14,7 m3/jam
c. Perhitungan Metode Hazen William
Pada perhitungan Hazen William menghitung nilai debit dan kehilangan tekanan sebagai berikut :
1. Nilai Debit
Pada  perhitungan  debit  data  yang  diperoleh  berdasarkan  hasil  pengujian  dilapangan sebagai berikut :
Tabel 1. Perhitungan Debit Aliran Disetiap Jalur Pipa Air Bersih
Pukul V ( 𝐦 𝟑 ) Tandon Gravitasi 1 (Lantai 2) Tandon Gravitasi 1 (Lantai 1) Tandon Gravitasi 2 (Lantai 1) t (s) Q m 3 /detik t (s) Q m 3 /detik t (s) Q m 3 /detik 05.00-06.00 0,019 48 0,00039583333 51 0,00037254902 77 0,00025675325 09.00-10.00 0,019 59 0,0003220339 56 0,00033928571 81 0,0002345679 12.00-13.00 0,019 63 0,0003015873 54 0,00035185185 79 0,00024050633 15.00-16.00 0,019 51 0,00037254902 52 0,00036538462 73 0,00026027397 18.00-19.00 0,019 53 0,00035849057 58 0,00032758621 84 0,00022619048 Rata-rata ∑ Q (m 3 /s) = 0,00035009882 ∑ Q (m 3 /s) = 0,00035133148 ∑ Q (m 3 /s) = 0,00024365839

## 2. Kehilangan Tekanan
Setelah diketahui terkait instalasi jaringan pipa pada setiap jalur ke setiap kran serta jenis pipa yang  digunakan  dilapangan  dan  juga  debit  aliran  dalam  instalasi  jaringan  pipa  maka  dapat menghitung kehilangan tekanan yang terjadi sesuai dengan data yang ada di lapangan. Berikut adalah diagram dari perhitungan kehilangan tekanan sebagai berikut :
Gambar 2 Diagram Nilai Hf
d. Perhitungan Metode Hardy Cross
Pada perhitungan Hazen William menghitungan nilai debit dan kehilangan tekanan sebagai berikut :
1. Nilai Kehilangan Tekanan
Perhitungan ini diharapkan dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah distribusi aliran pada  jaringan  pipa.  Metode  yang  digunakan  berupa  bentuk  iterasi  dan  membutuhkan perhitungan embutuhkan perhitungan asumsi yang logis untuk menjangkau masalah terkait distribusi air bersih sebagai berikut :
a) Menghitung koefisien gesekan pipa ( f )
𝑓 = 124,58𝑛 2
𝐷 1/3
𝑓 = 124,58𝑥0,009 2
0,038 1/3
𝑓 = 0,030015032
Menghitungkoefisien kehilangan tenaga ( k )
𝑘 = 8𝑥𝑓𝑥𝐿 9𝜋 2 𝑥𝐷 5
𝑘 = 8𝑥0,030015032𝑥12,1
9𝑥3,14 2 𝑥0,038 5 𝑘 = 379112,3055 Menghitung nilai Reynold (Re )
𝑅𝑒 = 4𝑄
𝜋𝑣𝐷
𝑅𝑒 = 4𝑥0,00035

## 3,14𝑥0,11513𝑥0,038 𝑅𝑒 = 0,10191
Jadi, dari perhitungan diatas didapat nilai koefisien gesekan pipa (f) sebesar 0,030015032, nilai koefisien  tenaga  pada  pipa  nomor  1  (k)  sebesar  379112,3055.  Dan  nilai  angka  Reynold  (Re) sebesar 0,10191

## 2. Nilai Koreksi Debit
Pada  setiap  titik  sampul,  debit  aliran  menuju  dan  meninggalkan  titik  tersebut  adalah sama.  kemudian  dihitung  nilai  KQ^2  dan  │2kQ│untuk  masing -masing pipa,  dan selanjutnya dihitung jumlah aljabar dari kedua nilai tersebut, sehingga akhirnya dapat dihitung koreksi debit ΔQ.
Tabel 2. Perhitungan Loop Berdasarkan Metode Hardy Cross Iterasi 8
No. Pipa 𝐐𝟎 𝐦 𝟑 /s k 𝐐 𝟐 𝐦 𝟑 /s 2kQ 𝐦 𝟑 /s 1 13,21 6743797,317 1021013,977 2 11,19 235953,1004 42172,1359 3 7,16 121163,3487 33844,51082 4 5,18 385643,0747 148896,94 5 3,21 6581,934621 4100,893845 6 2,37 2152,739312 1816,657647 7 2,19 601695,4118 549493,5268 8 1,89 122789898,8 129936400,8 9 1,67 874704,6216 1047550,445 10 1,56 763269,0907 978550,1163 11 1,31 62793958,24 95868638,53 12 2,3 165914426,8 144273414,6 13 2 125455143,1 125455143,1 14 2,32 47830191,5 41232923,71 15 1,8 8468222,161 9409135,734 16 1,5 8232993,767 10977325,02 17 1,3 20671871,2 31802878,77 18 1 1531598,205 3063196,41 19 2 2927286,673 2927286,673 20 1,24 192899,828 311128,7549 21 1,15 1009312,763 1755326,544 22 1,9 5963092,044 6276938,994 23 1,5 5750027,393 12937561,63 24 1,2 1254551,431 1806554,061 25 1,29 209091,9052 347949,8394
26 0,98 1254551,431 1204871,194 27 0,75 209091,9052 117614,1967 28 0,63 1254551,431 497931,463 29 0,45 209091,9052 42341,1108 30 0,32 1254551,431 128466,0665 31 0,25 209091,9052 13068,24408 Lanjutan Tabel 2. Perhitungan Loop Berdasarkan Metode Hardy Cross Iterasi 8 No. Pipa 𝐐𝟎 𝐦 𝟑 /s k 𝐐 𝟐 𝐦 𝟑 /s 2kQ 𝐦 𝟑 /s 32 32 1,45 2637694,384 33 33 1,12 262284,8859 34 0,85 1254551,431 906413,4089 35 9,18 209091,9052 17620676,67 Jumlah k 𝐐 𝟐 dan 2kQ 622039282,8 643444804,5
Karena perhitungan telah memenuhi syarat, yaitu nilai koreksi debit ΔQ ≈ 0. Jadi nilai koreksi debit yang telah memenuhi syarat ΔQ ≈ 0 pada iterasi ke -8 yaitu sebesar 0,966732933. Perhitungan  koreksi  debit  dilakukan  sampai  iterasi  ke-8  dikarenakan  nilai  debit  sebesar 0,00035009882 karena terjadi pengecilan diameter pipa pada lantai 2, sehingga debit asumsi (Q_0) harus diturunkan nilainya agar nilai koreksi debit dapat memenuhi persyaratan yaitu ΔQ ≈ 0. Perhitungan Loop Berdasarkan Metode Hardy Cross Iterasi 8 Karena perhitungan telah memenuhi syarat, yaitu nilai koreksi debit ΔQ ≈ 0. Jadi nilai kore ksi debit yang telah memenuhi syarat ΔQ ≈ 0 pada iterasi ke -8 yaitu sebesar 0,966732933. Perhitungan koreksi debit dilakukan sampai  iterasi  ke-8  dikarenakan  nilai  debit  sebesar 0,00035009882  karena  terjadi  pengecilan diameter pipa pada lantai 2, sehingga debit asumsi (Q_0) harus diturunkan nilainya agar nilai koreksi debit dapat memenuhi persyaratan yaitu ΔQ ≈ 0.

## E. Evaluasi Sistem Perpipaan
Berdasarkan  hasil  perhitungan  distribusi  air  pada  isntalasi  jaringan  pipa  air  bersih menggunakan  metode  Hazen  William  dan  Hardy  Cross,  untuk  hasil  perhitungan  benar membuktikan bahwa data yang ada dilapangan setelah dilakukan perhitungan dari kedua metode  tersebut  ada  penyesuaian  baik  dilihat  dari  nilai  debit,  kehilangan  tekanan, kehilangan  tenaga  pada  pipa,  dan  nilai  koreksi  debit.  Kemudian  hasil  evaluasi  sistem distribusi sebagai berikut :
Tabel 3. Evaluasi Berdasarkan Kondisi Eksisting No. Sistem Plambing  Kondisi Eksisting Evaluasi 1. Ground Water Tank 4800 L 6000 L 2. Rooftank 1 5300 L Sudah sesuai 3. Rooftank 2 2000 L Sudah sesuai 4. Pipa PVC (2”, 1 ½”, 1”, ¾”,1/2”) Diameter pipa pembagi  utama diperbesar  dari  1  ½” ke 2” dan  pipa lantai  2  dari
3/4” menjadi 1” 5. Pompa 175 Watt Pompa jenis bosther daya 200 Watt

## F. Proyeksi Data Penghuni
Qd eksisting = Jumlah Penghuni x 120 liter = 245 x 120 liter
= 29,4 m 3 /hari Qd maksimum  = Jumlah Penghuni x 120 liter = 335 x 120 liter = 40,2 m 3 /hari Presentase (%)  = (Qd eksisting)/(Qd maksimum) x 100 =(29,4m 3 /hari)/(40,2 m 3 /hari) x 100 = 27 %

## 5. Kesimpulan
Berdasarkan hasil Evaluasi Distribusi Air Bersih Dengan Menggunakan Metode Hazen William Dan Hardy Cross Asrama Putra Pondok Pesantren Al-Kautsar diperoleh hasil sebagai berikut :
1. Untuk  kebutuhan  air  bersih  berdasarkan  hasil  perhitungan  didapatkan  hasil  yaitu  29,4 m3/hari  dan  untuk  nilai  ketersediaan  air  bersih  pada  Asrama Putra  Pondok  Pesantren  Al- Kautsar sebesar 502.400 m3.
2. Hasil evaluasi sistem pipa pada kondisi eksisting kebutuhan air bersih belum mencukupi dari penggunanya. Kekurangan kebutuhan air bersih dalam kondisi ideal adalah 27 % selisih dari (Qd) kebutuhan air bersih pada kondisi eksisting
3. Proyeksi Kebutuhan air bersih dalam batas maksimum untuk 335 penghuni dibutuhkan 40,2 m3/hari.

## Referensi
Erwanto, 2013. Modul Praktik Plumbing dan drainase. Banyuwangi. Zulis Erwanto
Ferial, M. F., Mundra, I. W., & Hirijanto. 2020. Perencanaan Jaringan Pipa Distribusi Air Bersih di Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur. Jurnal Sondir, 1, 22 – 33.
Ikhsan,  Jazaul,  Nursetiawan,  dan  Puji  Harsanto.  2018.  Bahan  Ajar  (Mekanika  Fluida  dan Hidrolika). Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Jaenudin, M., & Kholiq, A. 2022. Kajian Sistem Plumbing Air Bersih Dan Air Kotor Pada Bangunan Gedung  Dewan  Perwakilan  Daerah  Kabupaten  Majalengka.  Seminar  Teknologi Majalengka (Stima), 6, 191 – 197.
Matero, Rivo, Roski R. I. Legrans, dan Isri R. Mangangka. 2020 “Tinjauan Terhadap Perancangan Sistem  Plambing  Air  Bersih  Dan  Air  Buangan  Pada  Laboratorium  Fakultas  Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado.” Jurnal Tekno, 219 -228.
Morimura, T. and Noerbambang, S.M. 2000 "Perancangan dan Pemeliharaan Sistem Plambing", Jakarta: PT. Pradnya Paramita, p. 696.
Nisa, F. K. 2021 "Perencanaan Sistem Distribusi Air Bersih Dan Pembuangan Air Limbah Pada Rayz Hotel Sengkaling.
Nasional,  B.S.,  2015.  Sistem  Plambing  Pada  Bangunan  Gedung-2015  SNI  8153:2015.  Badan Standarlisasi Nasional.
Perdana,  Reza  Cholid  Yanuan.  2015  “Studi  Evaluasi  Perencanaan  Sistem Plumbing  Dan  Fire Hydrant Pada Proyek Condotel Horison Ultima Blok A Dan Blok B Kota Batu.” Jurnal Rekayasa Sipil, 42-47.
Prayogo,  T.  B.  2017  "Studi  Kelayakan  Ekonomi  Sistem  Jaringan  Air  Bersih  Hipam  Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu", pp. 248-258.
Pratama,  Galang  Kori.  2022  Studi  Penentuan  Debit  Puncak  Dan  Kehilangan  Tekanan  Pada Instalasi Jaringan Pipa Air Bersih Asrama Putri Pondok Pesantren Bustanul Makmur. Laporan  Proyek  Akhir,  Banyuwangi:  Program  Studi  Diploma  III  Teknik  Sipil  Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Banyuwangi.
Rakhim, Abd, Nurnawaty, Riyan Sophian, dan Habibur Fathur Rahman. 2020“Analisis Distribusi Air Bersih Pada Sistem Perpipaan Gedung Menara Iqra Kampus Unismuh Makassar.” Jurnal Teknik Hidro, 47-56.
Walujodjati,  Eko,  Sulwan  Permana,  dan  Hadi  Nurhuda.  2022  “Analisis  Kebutuhan  dan Ketersediaan Air.” Jurnal Konstruksi, 183 -193.