Terbit online pada laman web jurnal http://ejournal2.pnp.ac.id/index.php/jtm

## J URNAL T eknik M esin
Vol. 12 No. 1 (2019) 1 - 5
ISSN Media Elektronik: 2655-5670
Pengujian Kincir Air Hidrokinetik Undershoot Di Irigasi Limau Manis Padang
Ruzita Sumiati 1 , Fardinal 2 , Nusyirwan 3 , Adriansyah 4 , Robby Novrizal 5 12345 Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Padang ruzita.sumiati@gmail.com

## Abstrac
The power produced by a hydrokinetic turbine depends on the interaction between the rotor and water. Therefore, the optimal rotor geometry must be designed and built to capture maximum water energy and convert it into usable energy. Hydropower is one of the potential renewable energy that can contribute to the need for electricity. Hydropower generator is pollution free so this generator can answer environmental problems and the availability of renewable energy sources. The aim to be achieved in this study is to produce a turbine hydropower with good performance if it operates on an irrigation channel and is applied as a power plant. This research was developed to get the right specifications for the use of hydrokinetic turbines in the irrigation canal area. There are several methods carried out in the design of hydrokenetic turbines, namely by designing blades based on the shape of water flow, repairing the transmission system, and selecting the right generator. In this study, we tested the sweet lemon irrigate applied and tested in the area of Padang Sumbar Sweet Limes Pauh, the results obtained were that the turbine can produce power of about 12.6 watts.
Keyword: Hydrokinetic, Renewable energy, Hydropower, undershoot

## Abstrak
Daya yang dihasilkan turbin hidrokinetik tergantung pada interaksi antara rotor dan air. Oleh karena itu, geometri rotor yang optimal harus dirancang dan dibangun untuk menangkap energi air maksimum dan mengubahnya menjadi energi yang dapat digunakan. Hydropower merupakan salah satu potensi energi terbarukan yang dapat memberikan kontribusi terhadap kebutuhan energi listrik. Pembangkit hydropower bebas polusi maka pembangkit ini dapat menjawab masalah lingkungan hidup dan ketersediaan sumber energy yang sifatnya dapat diperbaharui (renewable). Tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah dihasilkan sebuah turbine hydropower dengan performance yang baik jika beroperasi pada saluran irigasi dan diaplikasikan sebagai pembangkit listrik. Penelitian ini dilakukan pengembangan untuk mendapapatkan spesifikasi yang tepat bagi pemanfaatan turbin hidrokinetik di area saluran irigasi. Ada beberapa metoda yang dilakukan dalam perancangan turbine hidrokenetik yaitu dengan mendisain sudu berdasarkan bentuk aliran air, perbaikan system transmisi, dan pemilihan generator yang tepat. Pada penelitian ini diuji coba diirigasi limau manis diaplikasikan dan diuji coba di daerah Limau Manis Pauh Padang Sumbar, Hasil yang didapat yaitu turbin dapat menghasilkan daya sekitar 12,6 watt.
Keyword: Hidrokinetik, Renewable energi, Hydropower, undershoot

## 1. Pendahuluan
Seiring dengan makin meningkatnya gaya hidup masyarakat dan teknologi yang makin meningkat diiringi dengan meningkatnya kebutuhan energi dari tahun ketahun. Untuk pemenuhan kebutuhan energi pada umumnya bersumber dari energi fosil dimana energi ini lama kelamaan akan habis karena sifatnya tidak dapat diperbaharui. Energi terbarukan kini
menjadi kebutuhan yang telah diperhitungkan untuk menyelamatkan dunia dari krisis energi. Berdasarkan data Direktorat Energi Baru-Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), peningkatan konsumsi energi Indonesia beberapa tahun belakangan ini mencapai tujuh persen per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan
Ruzita Sumiati 1 , Fardinal 2 , Nusyirwan 3 , Adriansyah 4 , Robby Novizar 5

## Jurnal Teknik Mesin (JTM)
itu, tak cukup hanya dengan mengandalkan energi fosil [2]
Sebagai mana yang kita ketahui sumber energi fosil sifatnya non renewable jika kita tetap bertahan hanya menggunakan energi fosil sebagai sumber energi maka suatu saat sumber energi akan habis. Kemudian pemakaian energi listrik yang bersumber dari fosil juga berefek pada peningkatan kadar emisi (CO2) di udara sehingga terjadinya efek rumah kaca. Efek dari keberadaan rumah kaca kini telah dapat dirasakan yaitu peningkatan temperatur di bumi. Peningkatan temperatur ini menyebabkan efek lanjutan seperti mencairnya es di kutub, kenaikan muka air laut, menggangu pertanian dan secara tidak langsung akhirnya berdampak pada ekonomi suatu negara [3]. Kemudian fakta lain yang terlihat di Indonesia bahwa tarif dasar listrik selalu naik dari tahun ketahun yang membuat perekonomian makin merosot apalagi bagi masyarakat menengah ke bawah.
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas ada dua hal yang seharusnya dilakukan secara simultan untuk menghadapi masalah tersebut: konservasi dan diversifikasi sumber energi. Jadi, melakukan usaha penghematan konsumsi energi dan kemudian pada saat yang sama, juga melakukan pencarian dan penggunaan secara intensif sumber energi terbarukan ( renewable energi resources ). Untuk mengatasi ancaman defisit energi di masa depan, pengembangan energi baru dan terbarukan (renewable energi) di Indonesia menjadi sebuah keniscayaan. Apalagi potensi yang dimiliki oleh Indonesia sangat berlimpah. Salah satunya adalah energi yang bersumber dari tenaga air. Potensi tenaga air di seluruh Indonesia diperkirakan sebesar 75684 MW. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas 100 MW ke atas dengan jumlah sekitar 800 [4] Tenaga air memiliki peran yang penting karena dapat menghasilkan listrik skala besar maupun kecil. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang memiliki skala kecil ternyata dapat menghasilkan sebanyak 115 MW pada 2018 [5].
Di Sumatera Barat banyak memiliki saluran irigasi dengan aliran air yang cukup deras. Alangkah baiknya saluran ini dimanfaatkan sebagai penghasil energy listrik sebagai upaya kita dalam mendukung program pemanfaatan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Menurut Menke, pemanfaatan energi air dari sebuah irigasi dapat memenuhi sebanyak 5% dari konsumsi listrik sebuah kota [6]. Saluran irigasi termasuk kepada tipe aliran yang memiliki head rendah yaitu kurang dari 1,5 m Bozhinova et al. (2013) mengulas tentang konversi tenaga air dengan head air yang rendah termasuk kepada skala mikrohidro [7]; menurut Muller, agar dapat memanfaatkan perbedaan head air, ada tiga tipe dasar kincir air dikembangkan 1). tipe overshoot air masuk ke kincir dari atas. Jenis kincir ini beroperasi pada perbedaan head 2,5 hingga 10m dan laju aliran 0,1 s/d 0,2 m³/s; 2) Breast wheels, jenis roda ini digunakan untuk perbedaan head 1,5 s/d 4m dan laju aliran 0,35 hingga 0,65 m³/s; 3) tipe
undershot air memasuki kincir di bawah porosnya, digunakan untuk perbedaan head yang sangat kecil 0,5 hingga 2,5m. [8].
Meskipun pengunaan pembangkit listrik tenaga hidro ramah lingkungan, efisiensinya sangat bagus dan potensi untuk dikembangkan sangat besar di wilayah Indonesia terkusus untuk daerah Sumatera Barat Mengingat potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh Sumatera Barat untuk pengembangan tenaga hidro peneliti mengangkat topik tentang pengembangan turbin hidrokinetik undershoot dan pengaplikasiannya. Tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah dihasilkannya desain kincir air yang dapat beroperasi pada aliran air di saluran irigasi dan memiliki kinerja yang optimal sehingga mampu menghasilkan output yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

## 2. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metoda praktis yaitu membuat disain kincir dan melakukanproses manufaktur setelah itu langsung dilakukan pengujian dilapangan. Diagram alir penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.

## Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

## Alat Pendukung Pengambilan Data
1. Tachometer Alat ini berfungsi untuk mengukur kecepatan putar pully kincir, khususnya jumlah putaran yang
Pembuatan Desain Proses manufactur dan assembly Lakukan Analisa Data Selesai Lakukan pengujian I (putaran kincir air, putaran generator, tegangan output generator dan arus generator)serta efisiensi kincir
Tidak
Ruzita Sumiati 1 , Fardinal 2 , Nusyirwan 3 , Adriansyah 4 , Robby Novizar 5

## Jurnal Teknik Mesin (JTM)
dilakukan oleh poros dalam satu satuan waktu. Cara penggunaannya adalah dengan menempelkan sensor pada bagian yang akan diukur rpmnya. Gambar 2.
Gambar 2. Tachometer
2. Multitester
Sebagai pengukur tegangan, kuat arus dan tahanan yang dihasilkan generator Gambar 3.
Gambar 3. Multitester digital 3. Generator Generator Panasonic tipe MFA075LD2NSA
Gambar 4. berfungsi untuk mengubah energi putaran poros menjadi energi listrik.
Gambar 4 Generator
Untuk melakukan survey data air adapun peralatan yang di butuhkan adalah 1. Stop watch
2. Bola pimpong
3. Meteran
4. Alat tulis

## Langkah pengambilan data kecepatan air
Adapun cara yang digunakan dalam pengambilan data kecepatan air adalah metode apungan, yaitu :
1. Sediakan bola pimpong yang akan digunakan sebagai apungan.
2. Ukur jarak yang akan dilalui oleh apungan bola pimpong tersebut.
3. Siapkan stopwatch
4. Pada saat yang bersamaan jatuhkan bola pimpong kedalam air dan stopwatch dihidupkan.
5. Setelah bola pimpong melalui jarak yang telah ditentukan maka matikan stopwatch, catat hasil waktu yang ditunjukan stopwatch, lakukan
percobaan ini sampai 7 kali.
Adapun langkah yang dilakukan untuk pengambilan data tinggi air dan lebar aliran air adalah sebagai berikut :
a. Menghitung tinggi air
Untuk melakukan pengukuran tinggi air kita dapat menggunakan meteran, lakukan pengukuran sebanyak 5 kali pada titik yang berbeda dan ambil rata-rata dari hasil pengukuran tersebut. Untuk lebih jelas perhatikan gambar 5 berikut:
Gambar 5. Tinggi Air
b. Menghitung lebar aliran air Untuk melakukan pengukuran lebar saluran air kita dapat menggunakan meteran, lakukan pengukuran sebanyak 5 kali pada bidang yang berbeda, untuk lebih jelas perhatikan gambar 6 berikut :
Gambar 6. Lebar Aliran Air
Adapun hasil pengukuran lebar saluran air adalah sebagai berikut
Tabel 1. Data Hasil Pengukuran Tinggi Air
No. Pengukuran Hasil (m) 1 Titik 1 1,18 2 Titik 2 1,17 3 Titik 3 1,19 4 Titik 4 1,17 5 Titik 5 1,19 Ʃ (jumlah) 1,18 Lebar Saluran Air Maka: h = 27,9 cm =0,279 m
L = 1,18 m .................................. (1)
2 2 Tabel 2. Spesifikasi kincir No Jenis Pengukuran Satuan 1 Diameter Kincir 120cm 2 Kecepatan rata-rata kincir (rpm) 28 Rpm 3 Massa Jenis Air 1000kg/m 3
Ruzita Sumiati 1 , Fardinal 2 , Nusyirwan 3 , Adriansyah 4 , Robby Novizar 5

## Jurnal Teknik Mesin (JTM)
4 Jumlah Sudu 12 buah 5 Panjang dan lebar sudu 30cm x 34cm 6 Gaya Kincir 29,13 N

## 3. Hasil dan Pembahasan

## Pengambilan Data Air
Air adalah suatu zat yang tidak bisa dimampatkan, karena sifatnya ini sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sebuah energi yang dapat didaur ulang, oleh karena itu penulis harus bisa mengambil data yang dibutuhkan untuk pembuatan alat pemanfaatan energi air. Pengujian ini dilakukan didaerah Limau Manis, Padang, Sumatera Barat Gambar 5
? Gambar 7. Pengambilan data Kecepatan Air
Untuk mengetahui kecepatan air maka kita dapat menggunakan persamaan berikut :
v = .......................................................... (2)
Dimana : v = kecepatan (m/s) s = jarak (m) t = waktu (s)
Tabel 3 . DataPercobaan Kecepatan Air
Percobaan Waktu (s) Hari1 Hari 2 Hari3 1 1,24 1,15 1,05 2 1,87 1,50 1,1 3 2,25 1,40 1,23 4 1,65 1,50 1,44 5 1,27 1,27 1,20 6 2,04 1,48 1,45 7 2,84 1,56 1,55 Ʃ 13,16 9,86 9,02 Rata-rata 1,88 1,40 1,28
Untuk menghitung debit air kita dapat menggunakan persamaan berikut :
Q = V. A ....................................................................... (3) Dimana :
Q = Debit air (m 3 /s atau L/s)
V = Kecepatan air (m/s) / rata-rata pada pengujian A = Luas penampang saluran (m 2 )
Maka:
Q = 2 x 2,68
Q = 0,085 m 3 /s = 85 Liter/s Jadi kecepatan rata-rata kincir air yang didapatkan selama pengujian adalah 28 (rpm).
Adapun daya yang dihasilkan kincir dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut:
Pk = T .......................................... (4) Dimana :
Pk= daya kincir
Τ = torsi yang dihasilkankincir (Nm)
π = ketetapan 3,14 n =putarankincir (Rpm) / rpm rata-rata pada
Pk= 17,48N.m = 50,69 watt = 0,05069 kw
Ada pun torsi yang di hasilkankincir dapat dihitungdenganpersamaanberikut:
T = F. R ..................................................... (5)
= 29,13 N. 0,6 m
= 17,48N.m
Untuk menentukan tekanan air pada kincir kita dapat menggunakan persamaan berikut :
P =
.................................................... (6)
=
= 91,03 N/m 2
Water horse power merupakandaya yang dihasilkanoleh air akibat ketinggian dan kapasitas air.
WHP = ρ.Q.g.h (watt) ............................... (7) = 1000 kg/m 3 . 0,085 m 3 . 9,81 m/s. 0,27 m = 0,22513 kw
Efisiensi merupakan perbandingan antara Pk dengan WHP.
 = . 100  ......................................(8)
=
= 22,51 %

## Data Hasil Pengujian Kincir Air
Setelah melakukan percobaan dan pengambilan data, maka didapatkan data yang selanjutnya akan diolah. Data hasil pengujian pada kincir air undershot didapatkan dari pengukuran arus yang dihasilkan oleh generator, tegangan yang dihasilkan generator
Ruzita Sumiati 1 , Fardinal 2 , Nusyirwan 3 , Adriansyah 4 , Robby Novizar 5

## Jurnal Teknik Mesin (JTM)
serta rpm kincir dari pengukuran kecepatan putar kincir.
Pengujian terhadap daya yang dihasilkan generator melalui pengukuran tegangan dan arus keluaran generator:
Gambar 8 Grafik Perbandingan Kec dengan Daya kec air 2,13
m/s
Gambar 9 Grafik perbandingan kec & daya pada kec air 3,12m/s

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan dari data, perhitungan dan pengujian dilapangan yang telah dilaksanakan, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan antara lain :
1. Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan maka didapatkan kecepatan air pada hari pertama sebesar 2,13 m/s, pada hari kedua 2,8 m/s, pada hari ketiga 3,12 m/s dan debit air yang diperoleh sebesar 85 liter/s.
2. Pengujian terhadap daya yang dihasilkan generator melalui pengukuran tegangan dan arus keluaran dari generator. Daya didapatkan dari perkalian antara tegangan dan arus. Daya maksimum dari kincir air dengan tegangan 7V dan arus 1,8 A yaitu sebesar 12,6 watt dengan putaran kincir tertinggi 30 rpm.
3. Berdasarkan perhitungan maka efisiensi dari kincir air diperoleh 22,51% .

## Daftar Rujukan
1. Energi Masa Depan. 2013. Suplemen Energi Terbarukan ,
majalah Tempo
2. Smith SJ, Edmonds J, Hartin CA, Mundra A, Calvin K. 2015. Near-term acceleration in the rate of temperature change . Nat Clim Change; 5: 333–336
3. Koch, J U. Dayan, dan Mey Marom. 2015. Inventory of
Emission of greenhouse Gases in Israel. Journal of Water, Air, & Soil Polution , page 259-271 4. https://www.itb.ac.id/news/read/56825/home/prof-priyono- soetikno-indonesia-mempunyai-potensi-energi-baru-dan- terbarukan-yang-melimpah 12:55 9 april 2019
5. http://web.ipb.ac.id/~tepfteta/elearning/media/Energi%20da n%20Listrik%20Pertanian/MATERI%20WEB%20ELP/Ba b%20V%20ENERGI%20AIR/indexAir.htm 13.00 9 april 2019.
6. Menke, R., Abraham, E., Parpas, P., and Stoianov, I. 2016. Demonstrating, Demand Response From Water Distribution
System Through Pump Scheduling, Appl. Energ., 170, 377– 387
7. Bozhinova, S., Kisliakov, D., Müller, G., Hecht, V., & Schneider, S. 2013. Hydropower converters with head differences below 2.5 m. Proceedings of the ICE-Energy 165.
8. Müller, G., & Batten, W. M. J. 2010. Potential, performance limits and environmental effects of floating mills for energy generation in rivers. Proceedings of river flow 2010, International Conference on fluvial hydraulics, Braunschweig, September 8–10.
9. Ferial. 2016. Pemerintah Optimis Target Energi Terbarukan Tercapai .