## EVALUASI PENGGUNAAN LISTRIK PADA BANGUNAN GEDUNG
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TADULAKO
Baso Mukhlis
Dosen Jurusan Teknik  Elektro UNTAD Palu, Indonesia Email : basomukhlis@gmail.com
Abstract  This  study  aims  to  determine  the level of energy use and savings opportunities  that  can  be  obtained  from  a room  based  on  IKE  value.  The  intensity  of energy  consumption  (IKE)  is  a  term  that used  to  determine  levels  of energy consumption  in  a  building.  IKE  value  is calculated  based  on  the  number  of  electric power  used  by  all  existing  electrical equipment  in  a  room  and  then  divided  by the area of the room. To find out how much energy  usage  level  of  a  room  or  a  building IKE  value  calculations  and  compared  with the  standard  IKE  value.  IKE  value  will determine  the  criteria  of  a  room  using electricity  in  this  category  can  be  wasteful or  not  in  use  electrical  energy.  When  the results were equal to or less than the target IKE,  the  energy  audit  activities  can  be stopped or continued with the hope that IKE values  obtained  Lower  again.  The  results showed  that  of  the  708  rooms  have  been evaluated  including  136  belonging  to wasteful  use  of  electricity,  with  the  savings opportunities  that  can  be  done  as  much asRp 17.686.222 per month.
Keywords: energy audit, energy consumption intensity.

## I. PENDAHULUAN
Pemakaian energi listrik pada bangunan  sebaiknya  sudah  harus  dipikirkan dan  disepakati    sejak  perencanaan  awal antara  perencana,  pemilik dan  pelaksana. Dengan  demikian  pemilihan  peralatan  listrik yang  akan  digunakan  seperti  motor  listrik, pemilihan lampu, pendingin atau penggunaan ac  dan    pengaruh  pengaturan  operasinya harus sudah dipikirkan sebelumnya, sehingga biaya  pemakaian  energi  listrik  dapat  ditekan
seminimal  mungkin.    Lain  halnya  untuk bangunan  yang  sudah  terlanjur  dibangun dengan  menggunakan  teknologi  yang  sudah ada  dan  belum  tersentuh  manajemen  energi perlu  ada  upaya  untuk  mengkaji  kembali pemakaian energi lewat audit energi.

## II. TINJAUAN PUSTAKA
Pelaksanaan  audit energi  merupakan langkah  awal  untuk  memulai  manajemen energi  yang  baik.  Dengan  audit  energi  akan diperoleh  data  yang  konkrit  mengenai kondisi  peralatan  yang  ada  pada gedung, biaya operasional kebutuhan energi, manajemen energi  yang  dipakai.  Dari  data- data ini  dapat  dianalisa  dan  diidentifikasi untuk  mengetahui  sejauh  mana peluang penghematan  energi  akan  dicapai  dan  nilai uang yang dapat dihemat.
Berdasarkan  data  dari  Departemen Pendidikan  Nasional  Republik  Indonesia, Biro Umum Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan  Nasional  tahun  2005,  biaya rekening  listrik  beberapa  perguruan  tinggi baik  negeri  maupun  swasta  cenderung mengalami  peningkatan  setiap  tahunnya. Universitas  Tadulako  misalnya  pada  tahun 2005  pembayaran  listriknya  baru  mencapai Rp 573.544.300.
Pada tahun 2008
pembayaran  listriknya  telah  mencapai  Rp 956.114.955  atau  rata-rata  setiap  bulannya Universitas  Tadulako  membayar  rekening listrik sebesar Rp 79.676.246. Hasil  audit energi yang telah dilakukan oleh Departemen Energi dan Sumber daya mineral tahun 2006 terhadap 11 bangunan gedung dengan rincian 4  bangunan  gedung  berupa  perkantoran,  4 bangunan hotel, 2 bangunan rumah sakit dan 1  bangunan  perguruan  tinggi  diperoleh potensi  penghematan  energi  listrik  sebesar 6.517.889 kwh/tahun atau setara dengan Rp.
8.331.227.147 pertahun.  Sedangkan  menurut hasil  monitoring  terhadap  implementasi rekomendasi  hasil  audit  energi  tahun 2003/2004  di  9  gedung  dan  7  industri, diperoleh total penghematan energi listrik per tahun  sebesar  38.745.718  kwh  atau  setara Rp 24.349.350.392 .
Melihat  peluang  penghematan  energi pada  gedung  yang  telah  dicapai  oleh Departemen  Energi  dan  Sumber  daya Mineral maka penulis tertarik untuk mengevaluasi penggunaan energi listrik pada sejumlah  ruangan yang  ada  di  Universitas tadulako untuk
mengetahui tingkat penggunaan  energi  listriknya  berdasarkan standar Intensitas konsumsi  Energi (IKE).

## A. Klasifikasi Audit Energi
1.  Survei  Energi (Energy  Survey  or  Walk
Through Audit)
Sering  disebut  mini  audit.  Audit yang dilakukan secara sederhana, tanpa penghitungan yang rinci,
hanya melakukan  analisa  sederhana.  Umumnya fokus  dari  audit  ini  adalah  pada  bidang perawatan  dan  penghematan  yang  tidak memerlukan  biaya  investasi  yang  besar. Biasanya  auditor  bukan  seseorang yang profesional dalam bidang audit energi.
2. Audit  Energi  Awal  (Preliminary  Energy

## Audit)
Tujuan  dari  audit  energi  awal  adalah untuk mengukur produktifitas dan efisiensi penggunaan energi dan mengidentifikasi
kemungkinan penghematan  energi  .Kegiatan  audit energi  awal meliputi  identifikasi  gedung, analisa kondisi aktual, menghitung konsumsi energi, menghitung pemborosan energi, dan beberapa usulan.
3. Audit  Energi  Rinci  (Detailed  Energy

## Audit or Full Audit)
Audit  energi  rinci  adalah  audit  energi yang  dilakukan  dengan  menggunakan alat-alat ukur yang sengaja dipasang pada peralatan  untuk  mengetahui  besarnya konsumsi energi. Biasanya dilakukan oleh lembaga  auditor  yang  profesional  dalam jangka  waktu  tertentu.  Pelaksanaan  audit didahului  dengan  analisa  biaya  audit energi, identifikasi gedung, analisa kondisi  aktual,  dan  menghitung  semua
konsumsi  energi.  Konsumsi  energi  ini meliputi  energi  primer,  seperti  listrik  dan bahan bakar, juga energi sekunder; seperti air, telepon,  dan  lain-lain.  Selain  itu, melakukan  penghitungan  pemborosan energi,  kesempatan  konservasi  energi, sampai beberapa usulan untuk melakukan penghematan energi beserta  dengan analisa dampak usulan tersebut

## B. Intensitas Konsumsi Energi
Intensitas  konsumsi  energi  (IKE) merupakan  istilah  yang  digunakan  untuk mengetahui  tingkat  pemakaian  energi  pada suatu bangunan. Energi yang dimaksudkan di sini  adalah  energi  listrik.  Nilai  intensitas konsumsi  energi  penting  untuk  dijadikan tolak  ukur  menghitung  potensi  penghematan energi  yang  mungkin  diterapkan  di  tiap ruangan atau seluruh area bangunan. Dengan membandingkan  intensitas  konsumsi  energi bangunan  dengan  standar  nasional,  bisa diketahui  apakah  sebuah  ruangan  atau keseluruhan  gedung  sudah  efisien  atau  tidak dalam menggunakan energi.
Menurut pedoman
pelaksanaan konservasi energi listrik dan pengawasannya di  Lingkungan  Departemen  Pendidikan Nasional (Teknik  Audit  Energi    Diknas  : 2006) dalam menentukan prestasi
penghematan  energi.  Untuk  gedung  kantor dan  bangunan gedung  komersial  dapat mengacu  kepada  standar  nilai  IKE  yang diperlihatkan sebagai berikut:
 Untuk Gedung Ber-AC :
 Sangat efisien = (4,17 – 7,92) kWh/m 2 /bln,  Efisien = (7,92 – 12,08) kWh/m 2 /bulan,  Cukup efisien = (12,08 – 14,58) kWh/m 2 /bulan,  Agak boros = (14,58 – 19,17) kWh/m 2 /bulan,  Boros = (19,17 – 23,75) kWh/m 2 /bulan,  Sangat boros = (23,75 – 37,5) kWh/m 2 /bulan.
 Untuk Gedung Tidak Ber-AC :  Efisien = (0,84 – 1,67) kWh/m 2 /bulan,  Cukup efisien = (1,67 – 2,5) kWh/m 2 /bulan,
 Boros = (2,5 – 3,34) kWh/m 2 /bulan,  Sangat boros = (3,34 – 4,17) kWh/m 2 /bulan
Bila  nilai  IKE  hasil  perhitungan  telah dibandingkan dengan IKE standar atau target IKE  dan  hasilnya  ternyata  sama  atau  kurang dari  target  IKE,  maka  kegiatan  audit selanjutnya  dapat  dihentikan  atau  diteruskan dengan  harapan  diperoleh  nilai  IKE  yang lebih rendah lagi.
Audit  energi  rinci  dapat  dilakukan bilamana  nilai  IKE  yang  diperoleh  lebih besar  dari  target  nilai  IKE  standar  seperti yang dicantumkan di atas.

## III. METODE PENELITIAN
Untuk mencapai  tujuan  dari  penelitian ini,  metodologi  yang  digunakan  berupa metode observasi langsung melakukan pengukuran  luas  ruangan  dan  mendata seluruh  jumlah  peralatan  listrik  yang  ada pada  suatu  rungan  di  samping  membagikan format  pengisian  data  peralatan  pada  setiap ruangan.  Setelah  data-data  peralatan  seperti jumlah  dan  daya  peralatan  yang  digunakan seperti  data    ac,  jenis  lampu  penerangan, televisi,  kulkas,  dispenser,    pompa  air  dan peralatan lainnya  yang digunakan serta lama waktu pengoperasian peralatan, lalu dilakukan  perhitungan  untuk  menentukan nilai IKE ruangan.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Audit  energi  merupakan  salah  satu cara yang dapat dilakukan untuk mengevaluasi  penggunaan  energi. Audit energi akhir-akhir ini telah banyak dilakukan di  industri  maupun  bangunan  komersial sebagai  kegiatan  untuk  mengetahui  dan mengevaluasi  potensi  penghematan  energi pada  suatu  fasilitas  atau  sistem  energi. Berbagai  kegiatan  dilakukan  dalam  audit energi mulai dari pengumpulan data, pengukuran  dan  pengamatan  lapangan, analisis  data  serta  penyusunan  laporan. Penyusunan  laporan  merupakan  bagian  kecil dari  keseluruhan  audit  energi,  namun kegiatan ini menjadi penting karena merupakan  jembatan  dalam  menyampaikan hasil  dari  keseluruhan  audit  energi  ke
pimpinan  organisasi  yang  akan  mengambil keputusan  atas  rekomendasi  yang  diberikan. Sebuah  program  audit  energi  dalam  rangka efisiensi  energi  haruslah  dimulai  dan mendapat  dukungan  dari  pihak  pimpinan. Artinya  pimpinan  harus  memahami  dengan jelas  konsep  analisa cost-benefit dari  sebuah program efisiensi energi. Masukan dan saran dari  semua  pihak  sangat  penting  bagi suksesnya  sebuah  program  efisiensi  energi yang  akan  dilakukan.  Target  penghematan yang akan dicapai harus dituangkan ke dalam suatu  rencana  aksi  yang  disusun  bersama. Dalam  menerapkan  rencana  aksi  tersebut, proses  monitoring  yang  rutin    harus dilakukan. Setelah masa implementasi selesai,  harus  dilakukan  evaluasi  untuk mengetahui  apakah  target  penghematan sudah  tercapai ataukah belum.

## A. Ruangan dan Peralatan Listrik
Karena  bentuk,  luas  serta  fungsi  dari ruangan  berbeda-beda  maka  penggunaan energi  listrik  pada  setiap  ruangan  juga bervariasi. Hal ini tergantung kepada aktifitas dan  jumlah  peralatan  yang  digunakan.  Perlu diperhatikan bahwa dalam melakukan pendataan  sebaiknya  denah  dari  setiap ruangan  atau  gedung  harus  disiapkan  hal  ini untuk memudahkan identifikasi ulang peralatan  bilamana  ada  data  yang  dianggap kurang  pada  suatu  ruangan,  termasuk  nomor atau  kode ruangan.  Kreteria  ruangan  seperti ruangan  yang    ber-AC  atau  tidak  ber-AC demikian  pula  luas  ruangan  harus  jelas  dan akurat.
Kesalahan  dalam  mengidentifikasi luas  suatu  ruangan  akan  berakibat  kesalahan pada  perhitungan  IKE  (Intensitas  Konsumsi Energi)    yang  akan  berdampak  kepada kesalahan dalam menentukan kreteria ruangan  apakah  efisien  atau  boros  dalam menggunakan  listrik.  Jenis  peralatan  listrik yang  digunakan  untuk  menunjang  aktifitas perkuliahan  di kampus universitas Tadulako secara  garis  besarnya  terdiri  dari  peralatan pengkondisian  udara,  peralatan  penerangan, peralatan  komputer,  peralatan  penunjang lainnya  seperti  televisi,  kulkas,    dispenser dan  lain-lain.  Adapun    data  jenis  peralatan, jumlah  peralatan,  daya  dari  setiap  jenis peralatan listrik serta luas dari setiap ruangan
yang  ditempati  oleh  peralatan  tidak  dapat penulis  tampilkan  secara  detail  mengingat jumlah  ruangan  yang  sangat  banyak  lebih 700  ruangan  yang  jika  ditampilkan  akan menempati  beberapa  halaman  penulisan. Namun  untuk  memperlihatkan data-data yang  dapat  digunakan  sebagai  salah  contoh dalam  menghitung  nilai  intensitas  konsumsi energi  dan  peluang  penghematannya  maka pada tabel 1 di bawah ini diperlihat beberapa ruangan  saja  dari  76  jumlah  ruangan  yang ada di Fakultas Teknik Untad.
Tabel 1. Jenis peralatan dan luas ruangan
N0 Ur aia n r u an g an L u as R u an g m 2 Air C o n d itio n e r (AC ) Je n is L am p u te le v is i Ko m p u te r
Ku lk as Dis p en se r L ain -la in
B er -a c T id ak b er -a c
0 ,5 P K 1 P K
1 ,5 P K L HE ( 2 0 W ) T L ( 4 0 W )
1 R.De kan 54 - - 2 - 4 - 1 1 1 - 1 2 R.staf arstkt ur 18 - - 1 2 - - 1 - 1 - 3 R.staf jur. T.kni k sipil 54 - - - 2 4 - - 1 - - - 4 R.Ka prodi S1 Sipil - 18 - - - 2 - - 1 - - - 5 R.Pro di D3 Listri k 36 - - 1 - 6 - - 1 - - - 6 Lab ilmu ukur tanah 36 - - - 2 - 4 - 1 - 1 - 7 Beng kel Mek tek 90 - - - 2 - 1 0 - 1 - 1 - 8 FT. 29 -
18 - - - 2 - - - - 1 -

## B. Intensitas Konsumsi Energi (IKE)
Intensitas  konsumsi  energi  diartikan sebagai perbandingan antara jumlah
pemakaian  energi  listrik  per  bulan  atau  per tahun  dengan  luas  ruangan  atau    bangunan (kwh/m 2 perbulan  atau  pertahun). Data-data yang diperlihatkan pada tabel 1 di atas hanya merupakan  data-data  ruangan  yang  diambil sebagai  sampel  dalam  menghitung  Intensitas Konsumsi Energi dari setiap ruangan.
Menurut  Agus  Maulana  dkk..  2005 intensitas  konsumsi  energi  per  tipe  ruangan dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut: = (kwh/m 2 )
Untuk  menghitung  nilai  intensitas  konsumsi energi  (IKE)  dari  setiap  ruangan  pada penelitian ini  digunakan  asumsi  sebagai berikut:
a. 1 PK = 746 watt
b. Daya dari setiap kulkas = 100 watt
c. Daya dari setiap televisi = 80 watt
d. Komputer = 250 watt
e. Dispenser = 250 watt
f. Peralatan  yang  dimaksud  dalam kategori  lain-lain  pada  tabel  adalah pompa air = 250 watt.
g. Waktu  operasi  peralatan  dirata- ratakan  8  jam  setiap  hari,  selama  26 hari kerja dalam sebulan.
Untuk  menghitung  perkiraan  besarnya konsumsi  energi  dari  peralatan  yang  ada  di setiap ruangan digunakan persamaan:
Konsumsi listrik = Daya (kw) x waktu pemakaian (jam) x 26 hari Sebagai contoh, untuk menghitung nilai IKE dari  salah  satu  ruangan  yang  ada  di  fakultas Teknik Untad  dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- Nama  ruangan  =  Ruang  Dekan  Fakultas Teknik Untad
- Luas  dan  kategori  ruangan  =  54  m 2 / ruangan ber-AC
- Paralatan listrik yang digunakan:
1. AC split daya 1 PK 2 buah
2. Lampu SL 20 watt 4 buah
3. Televisi 1 buah
4. Komputer 1 buah
5. Kulkas 1 buah
6. Lain-lain (pompa air) 1 buah
Dari  data  di  atas,  maka  jumlah  daya dari  setiap  peralatan  yang  ada  di  dalam ruangan  dekan  Fakultas  Teknik  adalah sebagai berikut:
 AC = 2 x 746 watt = 1.492 watt
 Lampu SL = 4 x  18 watt = 72 watt
 Televisi = 1 x  80 watt = 80 watt  Komputer = 1 x 250 watt = 250 watt  Kulkas = 1 x 250 watt = 250 watt
 Pompa air = 1 x 250 watt = 250 watt Jumlah  = 2.244 watt
Total daya yang digunakan (kwh) dari semua peralatan dalam satu bulan:
= 2.244 watt x 8 jam x 26 hari
= 466,752 kwh/bulan
Dari jumlah daya listrik yang digunakan  pada  ruangan  seluas  54  m 2 ,  maka nilai  intensitas  konsumsi  energinya  (IKE) adalah:
IKE = , = 8,64 kwh/ m 2 /bulan
Bila hasil perhitungan IKE ini dibandingkan  dengan  nilai    standar  IKE, maka  ruang  Dekan  Fakultas  Teknik  Untad dikategorikan    ke  dalam    ruangan  yang efisien menggunakan listrik.
Hasil  evaluasi  dari  708  ruangan  yang telah  dievaluasi  terdapat  beberapa  ruangan yang  ada  pada  setiap  unit  kerja  yang  nilai IKE-nya  melebihi  standar  IKE  kategori efisien,  dalam  hal  ini  ada  yang  masuk kategori  boros,  agak  boros  dan  sangat  boros menggunakan energi. Rincian jumlah ruangan  yang  dianggap  melebihi  kreteria standar  IKE  kategori  efisien  adalah  sebagai berikut:
- Fakultas MIPA =  7 ruangan, dari 34 jumlah ruangan - Fakultas Teknik =  10  ruangan,  dari
76 jumlah ruangan
- Fakultas Pertanian =  18  ruangan,  dari
70 jumlah ruangan
- Fakultas Hukum =  4 ruangan, dari 47 jumlah ruangan - F K I P =  32  ruangan,  dari
92 jumlah ruangan
- Fakultas SOSPOL =  10  ruangan,  dari
46 jumlah ruangan
- Gedung Rektorat =  18  ruangan,  dari
73 jumlah ruangan
- Fakultas Ekonomi = 10  ruangan,  dari
50 jumlah ruangan
- UPT Balai Bahasa = 12          ruangan, dari 21 jumlah ruangan - Perpustakaan =  3 ruangan, dari 21
jumlah ruangan
- Fasilitas Bersama =  10  ruangan,  dari
76 jumlah ruangan
- Bumi Bahari
=  2 ruangan, dari 60
jumlah ruangan
Secara  rinci  nilai  IKE  dan  kategori  ruangan serta  peluang  penghematan  dari  setiap ruangan dapat dilihat pada lampiran.

## C. Menentukan Target Efisiensi
Untuk
mengetahui potensi penghematan  energi  yang  dapat  diterapkan pada  sebuah  ruangan  yang  tidak  masuk kategori  efisien  dalam  menggunakan  listrik, maka  selisih  nilai  IKE  hasil  perhitungan dengan  nilai  IKE  standar  terlebih  dahulu harus  dihitung.  Untuk  menghitung  peluang penghematan  yang  dapat  diterapkan  pada sebuah  ruangan  dapat  digunakan  persamaan berikut:

## Potensi penghematan =
∆
/
Tarif  listrik  yang  digunakan  untuk menghitung  potensi  penghematan  pada penelitian  ini  disesuaikan dengan  tarif  listrik rata-rata  yang  berlaku  untuk  golongan  S2  di Universitas  Tadulako  yaitu  Rp  405.  Sebagai contoh  dalam  perhitungan  ini  dipilih  Unit kerja  Fakultas  MIPA  yang  memiliki  data- data sebagai berikut:
- Nama ruangan = ruang bengkel fisika
- Keadaan ruangan = tidak ber-AC
- Luas  ruangan  =  36  m 2 (area  yang dikondisikan)
- IKE ruangan =  3,81  (hasil  perhitungan  = sangat boros)
- Standar IKE efisien = 0,84 Potensi penghematan = (3,81 – 0,84) x 36
x 405 =  Rp 43.351
Berdasarkan  hasil  penelitian    yang telah  dilakukan,  maka  salah  satu  hal  yang dapat  dilakukan  untuk  mengurangi  biaya listrik  di  Untad  adalah  mengurangi  nilai Intensitas  Konsumsi  Energi  (IKE)  sebanyak 136  ruangan    yang  nilai  IKE-nya  melebihi
nilai standar IKE kategori
efisien menggunakan listrik. Tabel terlampir.

## V. KESIMPULAN
Dari 136 ruangan di atas , sebanyak 72 ruangan ber-ac dan 64 ruangan tidak ber-ac.
1. Jumlah  ruangan  yang  nilai  IKE-nya masuk  kategori  agak  boros  29  dengan peluang penghematan Rp 3.704.263.
2. Jumlah  ruangan  yang  nilai  IKE-nya masuk  kategori  boros  42  dengan  peluang penghematan Rp 4.989.749.
3. Jumlah  ruangan  yang  nilai  IKE-nya masuk  kategori  sangat  boros  65  dengan peluang penghematan Rp 8.992.210.
4. Bila  peluang  penghematan  dari  136
ruangan diimplementasikan
maka universitas  Tadulako  dapat  menghemat biaya  listrik  sebanyak  Rp 17.686.222 perbulan.

## DAFTAR PUSTAKA
Albert  Thumann,  P.E.,  William  J.  Younger, 2003. Handbook  Of  Energy  Audits,
Sixth Edition, Fairmont Press.
A.R.  Trott,  T.  Welch,  2000. Refrigeration and  Air-Conditioning. Third edition, Melbourne New Delhi.
Ashraf,  1993, ASHRAE  Handbook – 1993
Fundamental,  American  Society  of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, Atlanta.
Chikku Abraham, 2008. Energy Audit Of IIT- Bombay  Campus,  Department  of
Energy  Science  and  Engineering,
Indian Institute Of Technology. Energy    Audit    at    the    University    of
Melbourne,  2006.
Hendradjit, Wisnu. 2006. Teknik Penghematan  Energi  Pada  Sistem
Tata Udara. Depdiknas.

## John  Bracey,  2008. Audit  Report  for  The
School  Buildings  A  &  B,  Southface Energy Institute
Marpaung,Parlindungan.  2006. Teknik  Audit
Energi. Depdiknas.

## Potensi  Penghematan    Energi. Hasil  Audit
Energi  2006.  Departemen  Energi  dan Sumber Daya Mineral.
SNI 03-6390-2000, Konservasi Energi Sistem  Tata  Udara  pada  Bangunan Gedung. Badan Standardisasi Nasional. SNI  03-6197-2000, Konservasi  Energi  pada Sistem Pencahayaan. Badan Standardisasi Nasional Sujatmiko,  Wahyu.2008. Konservasi  Energi
Pada  Bangunan  Gedung. Majalah Litbang  PU  Dinamika  Riset.  Vol.  VI no. 4 Widyantoro, Titovianto. 2006. Sistem Pencahayaan. Depdiknas.
Pedoman  Efisiensi  Energi  untuk  Industri  di Asia-www.energyefficiencyasia.org

## Lampiran
Hasil perhitungan nilai IKE, kategori ruangan serta peluang penghematan    dari setiap ruangan yang ada pada setiap unit kerja di lingkungan Untad
No Nama unit kerja/ruangan Luas ruangan (m2) IKE Ruangan Kategori Ruangan Peluang penghematan per bulan (Rp) Ber- AC Tidak Ber- AC Ber- AC Tidak ber- AC FAKULTAS MIPA 1 R. Bengkel Fisika - 36 - 3,81 Sangat boros 31.250 2 R. Ruang Komputer 36 - 30,60 - Sangat boros 881.988 3 R. Lab. Fisika Kebumian 36 - 15,67 - Agak boros 329.540 4 R. Pangkalan Data Mat. - 36 - 8,58 Sangat boros 100.748 5 R. Servermer Matematika - 105 - 3,03 Boros 57.786 6 R.  Kepala Lb. Matematika - 33 - 4,16 Sangat boros 33.279 7 R. Himpunan MHS (Kimia) - 96 - 3,66 Sangat boros 77.352 JUMLAH 1.511.943 FAKULTAS TEKNIK 1 R. Staff Arsitektur 18 - 14,81 - Agak boros 50.259 2 R.Ketua Prodi D3 Arsitektur 18 - 20,59 - Boros 92.379 3 R.Ketua Prodi S1 Sipil - 18 - 3,30 Boros 11.918 4 Ruang FT. 29 18 - 3,30 Boros 11.918 5 R. Lab Mekanika Tanah 36 - 34,56 - Sangat boros 191.497 6 R. Lab Ilmu Ukur Tanah 36 - 21,05 - Boros 191.497 7 Lab. Kendali dan Kontrol 90 - 16,04 - Agak boros 296.110 8 Lab. Mesin-mesin Listrik 90 - 18,40 - Agak boros 381.951 9 R. Lab Komputer D3 90 - 15,46 - Agak boros 274.882 10 R. Warnet 180 - 21,49 - Boros 989.159 JUMLAH 2.491.570 FAKULTAS PERTANIAN 1 R.Subag.Umum & Perleng. - 59 - 2,76 Boros 25.938 2 R.Komputer - 29 - 15,91 Sangat boros 165.799 3 R. Agrolan 24 - 19,07 - Agak boros 108.326 4 R. Sekert. Jur.PTK 14 - 22,44 - Boros 83.716 5 R. Agrostologi - 14 - 4,23 Sangat boros 14.792 6 R. Ket. PS. Prod. Ternak 29 - 17,53 - Agak boros 110.928 7 R. kasub. Kemahasiswaan - 45 - 3,02 Boros 24.879 8 R.Perpustakaan - 79 - 2,51 Boros 26.867 9 R.Komputer Jur. BDP - 29 - 5,43 Sangat boros 43.735 10 R.Kajur. BDP/Sekretaris 29 - 19,06 - Agak boros 128.618 11 R.Kasubag. Pengajaran - 45 - 4,35 Sangat boros 49.308 12 R.Jur. HPT 29 - 18,48 - Agak boros 69.303 13 R. Kasub. Kep. Keuangan - 134 - 3,04 Boros 73.891 14 R.Lab. Reproduksi Ternak - 134 - 3,04 Boros 73.891 15 R.lab. Tek.Benih - 289 - 2,95 Boros 149.290 16 R. Lab. Hutan / Jurusan 92 - 15,69 - Agak boros 289.567 17 R.Komp.Prodi Nutri 107 - 20,06 - Boros 325.463 18 R.Lab Analitik 107 - 14,85 - Agak boros 301.520 JUMLAH 2.065.829

## FAKULTAS HUKUM
1 R. Kabag Tata Usaha 18 - 14,81 - Agak boros 50.259 2 R.Komputer 18 - 20,59 - Boros 92.379 3 R.Kemahasiswaan - 18 - 3,30 Boros 11.918 4 R. KetuaHukum Perdata 18 3,30 Boros 11.918 JUMLAH 166.474 F K I P 1 R. Pembantu dekan I 18 - 14,81 - Agak boros 51.221 2 R. Pembantu dekan II 18 - 14,81 - Agak boros 51.221 3 R. Pembantu dekan III 18 - 15,74 - Agak boros 57.960 4 R.Kasubag. Pendidikan - 18 - 6,36 Sangat boros 34.861 5 R.Mushola - 18 - 3,30 Boros 11.918 6 R. Jur. Ilmu Pendidikan 18 - 21,01 - Boros 98.747 7 R. Jur. Pendidikan IPS 18 - 14,81 - Agak boros 53.595 8 R. Jurusan Pend. MIPA 18 - 15,74 - Agak boros 60.334 9 R. Jur. Bhs & Seni 18 - 17,91 - Agak boros 76.364 10 R. Jurnal Kreatif - 20 - 2,97 Boros 11.120 11 R. Evaluasi Diri Elektronik - 18 - 3,10 Sangat boros 11.396 12 R. Lab. Warnet M.matika 53 - 32,04 - Sangat boros 518.855 13 R. Lab. Komp. Matematika 53 - 45,49 - Sangat boros 807.630 14 R. Reading bhs Inggris 42 - 19,27 - Boros 192.341 15 R. Prodi PPKN 18 - 26,32 - Sangat boros 137.498 16 R. Prodi Pend. Fisika 18 - 24,87 - Sangat boros 131.246 17 R. Lab Fisiska - 12 - 2,77 Boros 5.539 18 R.Pengelola.Lab Fisika 20 - 31,87 - Sangat boros 193.959 19 R. Asisten Fisiska - 8 - 8,58 Sangat boros 22.875 20 R. Lab. Kom. Fisika 32 - 24,32 - Sangat boros 211.300 21 R.Mekanika & Termodina. - 128 - 3,25 Boros 81.907 22 R. Ketua lab. Biologi - 18 - 9,05 Sangat boros 54.800 23 R.jurnal Biologi - 14 - 6,09 Sangat boros 25.070 24 R. Asisten Biologi - 9 - 3,70 Sangat boros 7.391 25 R. zoology - 18 - 4,16 Sangat boros 18.964 26 Teras Lab. Biologi - 18 - 4,16 Sangat boros 18.964 27 R.Teknisi Kimia - 14 - 7,58 Sangat boros 33.494 28 R. Staff  Lab. Kimia - 20 - 10,50 Sangat boros 71.555 29 R.Laboran Kimia - 18 - 7,63 Sangat boros 45.183 30 R. Persiapan - 14 - 7,28 Sangat boros 31.809 31 R. spektro 18 - 14,78 - Agak boros 55.780 32 R. Teras Lab. Kimia - 18 - 4,16 Sangat boros 18.964 JUMLAH 3.203.861 FAKULTAS SOSPOL 1 R. Jur. Sosiologi - 24 - 6,41 Sangat boros 46.105 2 R. Jur. Antropologi - 20 - 8,63 Sangat boros 56.392 3 R. Prog. Studi Ilmu Komp. - 20 - 9,05 Sangat boros 59.762 4 R. Prog. Studi Illmu  Pem - 24 - 3,55 Sangat boros 18.306 5 R. KelasParalel - 20 - 9,42 Sangat boros 62.794 6 R. Lab. Sosiologi - 9 - 6,70 Sangat boros 18.342 7 R. Komputer Sinas 40 - 20,31 - Boros 200.737 8 R. KTU - 16 - 3,51 Sangat boros 11.923 9 R. Bagian Keuangan - 72 - 3,09 Boros 41.440 10 R. Bag. Perl./Kemahas. - 56 - 3,12 Boros 32.886 JUMLAH 548.688

## REKTORAT
1 R. Server 28 - 17,87 Agak boros 87.460 2 R. Arsip 30 - 22,42 Boros 142.150 3 R. Komputer Perlengkapan 21 - 24,45 Sangat boros 114.630 4 R. Bendahara P2T 18 - 27,54 Sangat boros 117.914 5 R. Lobbi - 12 4,65 Sangat boros 11.638 6 R. PABX 18 - 29,21 Sangat boros 128.602 7 R. Pers 18 6,01 Sangat boros 26.155 8 R. Kasub. Hukum & TU 24 9,71 Sangat boros 66.323 9 R. Kabag Keuangan 24 - 24,77 Sangat boros 133.681 10 R. Komputer - 24 16,47 Sangat boros 123.817 11 R. Internet UPT Puskom 60 - 17,55 Agak boros 180.664 12 R. Pelatihan Komputer 75 - 22,01 Boros 344.319 13 R. Gudang Perlengkapan - 40 3,88 Sangat boros 27.934 14 R. Kabag. Biro. BAAKPN 20 - 23,04 Boros 99.116 15 R. Kabag Pendidikan 20 - 18,04 Agak boros 63.735 16 R. Kasubag. Sarana Pendi. - 20 8,17 Sangat boros 44.409 17 R. Subag. Informasi - 20 8,13 Sangat boros 44.114 18 R Kasubag Regestrasi - 20 5,57 Sangat boros 25.982 JUMLAH 1.782.642 FAKULTAS EKONOMI 1 R. Dekan 21 - 18,40 - Agak boros 89.158 2 R. PD I 12 - 34,13 - Sangat boros 130.029 3 R. PD II 12 - 29,88 - Sangat boros 108.969 4 R. PD III 12 - 34,13 - Sangat boros 130.029 5 R. Kabag TU 12 - 32,04 - Sangat boros 119.668 6 R. Komputer 25 - 17,93 - Agak boros 99.329 7 R. Kajur. Akuntasi S1 10 - 26,10 - Sangat boros 73.645 8 R. Rapat - 128 - 4,97 Sangat boros 170.865 9 R. Lab Komputer 96 - 20,83 - Boros 501.954 10 R. Lab Komputer 128 - 39,15 - Sangat boros 1.618.769 JUMLAH 3.042.415 UPT BAHASA 1 R. Komputer 50 - 30,55 - Sangat boros 458.279 2 R. Pimpinan 20 - 21,55 - Boros 110.393 3 R. Bendahara Perpustakaan 20 - 18,95 - Agak boros 89.333 4 R. Kelas (1) 20 - 32,70 - Sangat boros 200.699 5 R. Staff (2) 12 - 17,96 - Agak boros 48.781 6 R. Kelas (4) 20 - 22,41 - Boros 117.385 7 R. Ahli Bunga Shan - 35 - 4,79 Sangat boros 44.225 8 R. D3 Pemasaran 35 - 28,51 - Sangat boros 291.918 9 R. Prodi MAP 25 - 16,72 - Agak boros 89.132 10 R. Prodi MPWP 25 - 16,72 - Agak boros 89.132 11 R. Amenesilia 18 - 20,38 - Boros 90.863 12 R. Perpustakaan 48 - 22,35 - Boros 187.349 JUMLAH 1.817.490 UPT PERPUSTAKAAN 1 R. Kasubag 25 - 14,80 - Agak boros 69.801 2 R. Koordinatar Sirkulasi - 28 - 2,68 Boros 10.793 3 R. Pengolahan 25 - 23,38 - Boros 156.653 JUMLAH 237.247

## FASILITAS BERSAMA
1 R. Kasubag Data Informasi - 20 - 2,79 Boros 9.049 2 R. Rapat/Aula - 96 - 3,54 Sangat boros 72.803 3 R. Toillet - 24 - 3,12 Boros 14.094 4 R. Tamu - 16 - 3,72 Sangat boros 13.271 5 R. Staff TU - 12 - 4,65 Sangat boros 14.460 6 R. Sekretaris - 20 - 2,97 Boros 10.566 7 R. Akademik - 20 - 2,79 Boros 9.049 8 R. Adm Proyek 12 - 21,94 - Boros 68.157 9 R. Wakdir 12 - 24,37 - Sangat boros 79.950 10 R. Komputer - 48 - 6,67 Sangat boros 97.265 JUMLAH 388.664 BUMI BAHARI 1 UT / Kantor 25 - 32,26 - Sangat boros 242.982 2 R. Berijin 40 - 19,43 - Boros 186.417 429.399 T O T A L 17.686.222