## Perencanaan Sistem Plambing Air Bersih dan Air Buangan Gedung SMK Negeri 3 Kota Jambi
Anggrika Riyanti*, Marhadi, Noviardi Wijaya Saputra

## Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Batanghari
*e-mail: anggrika.riyanti@gmail.com

## ABSTRAK
Perencanaan  sistem  plambing  merupakan  suatu  bagian  penting  dalam  perencanaan  sebuah  bangunan.  Pembangunan  gedung  SMK Negeri  3  Kota  Jambi  memerlukan  perencanaan  sistem  plambing  yang  baik  untuk  memenuhi  keperluan  sanitasi  bagi  penghuninya. Penelitian ini bertujuan untuk merencanakan sistem plambing air bersih dan penyaluran air buangan pada gedung kantor SMK Negeri 3  Kota  Jambi.  Perencanaan  sistem  plambing  mengacu  pada  SNI  03-7065-2005  tentang  Tata  Cara  Perencanaan  Sistem  Plambing. Pemenuhan  kebutuhan air bersih  direncanakan  menggunakan sumber air dari  air tanah dalam  yang  dipompakan ke tangki atap ( roof tank ) dan  dialirkan  secara  gravitasi  ke  tiap  alat  plambing . Hasil  perhitungan  kebutuhan  air  rata-rata  gedung  kantor  sebesar  34,2 m3/hari. Kapasitas roof tank yang dibutuhkan untuk menampung air bersih adalah 7600 liter, menggunakan dua buah roof tank dengan kapasitas masing-masing 5000 liter. Roof tank diletakkan di atas  menara setinggi 1,71  m.  Diameter pipa air bersih  yang dibutuhkan adalah  50-65  mm.    Daya  pompa  yang  dibutuhkan  sebesar  0,77  kW.    Sistem  penyaluran  air  buangan  menggunakan  sistem  terpisah, yaitu air bekas ( grey water ) dialirkan ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sedangkan air kotor ( black water ) dialirkan ke tangki septik.  Diameter  pipa  air  bekas  yang  dibutuhkan  adalah  65-75  mm,  sedangkan  pipa  air  kotor  sebesar  100  mm.  Jenis  pipa  yang direncanakan untuk sistem plambing air bersih dan air buangan ini adalah pipa Polyvinyl Chloride (PVC).
Kata kunci : Air bersih ; Air buangan; Sistem plambing.

## ABSTRACT
Plumbing  system  installation  is  an  important  part  of  building  design.    To  built  SMK  Negeri  3  Jambi  City  needs  a  good  plumbing installation design in order to meet the proper resident’s sanitation.  The purpose of this study is to design plumbing system for clean water and wastewater at office building SMK Negeri 3 Jambi City.  The design of plumbing system based on SNI 03-7065-2005 about Plumbing  System  Design  Standard  (Tata  Cara  Perencanaan  Sistem  Plambing).    The  clean  water  resources  is  pumped  from  ground water    to  the  roof  tank,  then  distributed  to  plumbing  units  by  gravity.    The  water  capacity  in  office  building  is  calculated  at  34,2 m 3 /day.  Roof tank capacity  collects clean water in amount of 7600 liter a day, using double roof tank with each capacity is 5000 liter. The roof tank placed on a tower with 1,71 m high.  Diameter of clean water pipes are 50-65 mm.  The power of water pump is 0,77 kW.  The wastewater distribution system uses a separate system, where grey water delivered to Wastewater Treatment Plant and black water delivered to septic tank.  Diameter of grey water pipes are 65-75 mm, while diameter of black water pipes are 100 mm.  Type of pipe used in this plumbing installation is Polyvinyl Chloride (PVC).
Key words : Clean water; Wastewater; Plumbing system.

## 1. Pendahuluan
Perkembangan  Kota  Jambi  terutama  di  bidang pendidikan memegang peranan penting dalam mengembangkan  kemampuan  kognitif,  afektif  dan konoktif  para  siswa.  Sekolah  merupakan  salah  satu sarana pendidikan yang memerlukan fasilitas plambing baik  air  bersih  maupun  air  buangan  guna  memenuhi keperluan  sanitasi  penggunanya.    Sekolah  Menengah Kejuruan  Negeri  (SMKN)  3  Kota  Jambi  adalah  salah satu  sekolah  menengah  kejuruan  yang  cukup  banyak diminati  siswa  untuk  melanjutkan  pendidikan  setelah lulus dari Sekolah  Menengah Pertama (SMP). Namun, kapasitas bangunan SMKN 3 saat ini tidak mampu lagi menampung  jumlah  siswa  dikarenakan  lahan  yang semakin  sempit  dan  kurangnya  ruang  belajar  akibat pertambahan jumlah siswa. Oleh karena itu,
direncanakan  untuk  dibangun  gedung  SMKN  3  yang baru  yang  berlokasi  di  Jalan  Lintas  Barat,  Keluruhan Kenali  Asam  Bawah,  Kecamatan  Kota  Baru,  Kota Jambi.
Dalam pembangunan sebuah gedung, membutuhkan  perencanaan  tidak  hanya dari  arsitektur dan  struktur  bangunan  saja,  namun  juga  memerlukan perencanaan  sistem  plambing  (Ramachandran,  2016). Perencanaan sistem plambing yang baik sangat penting untuk menjamin instalasi efisien dan aman. Perencanaan  yang  baik  juga  akan  menjamin  instalasi yang  tepat  untuk  berbagai  keadaan  yang  dilayaninya (WHO,  2006).    Perencanaan  sistem  plambing  harus didasarkan pada persyaratan teknis dan peraturan  yang berlaku.
Sistem  plambing  adalah  sistem  perpipaan  yang dipasang    pada  sebuah  bangunan  untuk  menyalurkan
kebutuhan  air  bersih dan air  buangan, termasuk semua pekerjaan  pemasangan  pipa,  sambungan,  alat-alat plambing  dan  perlengkapannya  dalam  sistem  tersebut (Ghupta  dan  Thawari,  2016).    Sistem  plambing merupakan  bagian  mendasar  dan  penting  dalam kaitannya  dengan  distribusi  kebutuhan  air  bersih  dan penyaluran  air  buangan  yang  layak.    Perencanaan sistem  plambing    yang  baik  berfungsi  untuk menyediakan  kualitas  dan  kuantitas  serta  kontinuitas penyaluran  air  bersih  ke  peralatan  saniter  dan menyalurkan  air  buangan  ke  tempat  yang  ditentukan agar  tidak  mencemari  bagian  lain  dalam  gedung  atau lingkungan  sekitar  (Noerbambang  dan  Morimura, 1984; Putra, dkk, 2015).
Fasilitas    plambing  pada  gedung  SMKN  3  Kota Jambi  saat  ini  terlihat  belum  optimal.  Sistem penyediaan  air  bersih  yang  kurang  baik  menyebabkan seringnya  terjadi  kekurangan  air  bersih  terutama  saat jam aktif sekolah. Sistem penyaluran air buangan sudah menggunakan sistem terpisah dimana air kotor/ limbah tinja ( blackwater ) dialirkan dan diolah di dalam  tangki septik.    Sedangkan  air  bekas  ( greywater )  yang  berasal dari  dapur  dan  kamar  mandi  dialirkan  langsung  ke saluran  drainase  kota  tanpa  pengolahan.  Hal  ini tentunya  belum  memenuhi  syarat  kesehatan.    Oleh karena itu, dalam pembangunan gedung SMKN 3 yang baru  diperlukan  perencanaan  sistem  plambing  untuk memenuhi  kebutuhan  air  bersih  dan  penyaluran  air buangan yang sesuai dengan standar yang berlaku.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  merencanakan sistem  plambing  penyediaan  air  bersih  dan  penyaluran air  buangan  pada  gedung  kantor  SMKN  3  Kota  Jambi berdasarkan  SNI  03-7065-2005  tentang  Tata  Cara Perencanaan  Sistem  Plambing.  Perencanaan  dan perancangan  sistem  plambing  dibatasi  pada  sistem penyediaan air bersih dan penyaluran air buangan pada gedung kantor SMKN 3 Kota Jambi.

## 2. Metode Penelitian
Perencanaan  sistem  plambing  gedung  SKMN  3 Kota  Jambi  mengacu  pada  SNI  03-7065-2005  tentang
Tata
Cara Perencanaan Sistem Plambing. Pengumpulan  data  dilakukan  secara  kuantitatif.    Data yang  dikumpulkan  antara  lain  denah  gedung,  fungsi masing-masing  lantai,  denah  kamar  mandi  tiap  lantai, serta jumlah dan jenis alat plambing yang digunakan.
Sistem  penyediaan  air  bersih  yang  direncanakan pada  gedung  kantor  SMKN  3  Jambi  menggunakan sumber  air  dari  sumur  tanah  dalam  yang  dipompakan ke  tangki  atas  ( roof  tank ).  Pengolahan  data menggunakan excel meliputi perhitungan kebutuhan air berdasarkan  unit  beban  alat  plambing  dan  mendesain jalur pipa air bersih berdasarkan denah gedung.  Tahap perencanaan  teknis  meliputi  perhitungan  dimensi  dan headloss  perpipaan  air  bersih  berdasarkan  desain  jalur perpipaan,  menghitung  daya  pompa,  menghitung kapasitas roof tank dan ground tank, serta penggambaran denah, detail dan isometrik.
Sedangkan tahap perencanaan sistem penyaluran air buangan meliputi penentuan jenis sistem penyaluran air buangan  yang  digunakan,  mendesain  jalur  perpipaan,
menghitung  dimensi  pipa  air  buangan,  menghitung dimensi pipa air hujan, dan serta isometri air buangan.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1  Perencanaan Kebutuhan Air Bersih
Sistem  penyediaan  air  bersih  yang  dipilih  untuk gedung  kantor  SMKN  3  Kota  Jambi  adalah menggunakan  sumber  air  tanah  dalam.    Pemilihan sistem ini dikarenakan pelayanan air bersih dari PDAM belum  mencapai  wilayah  ini,  sehingga  alternatif  yang paling memungkinkan adalah dengan menggunakan air tanah  dalam  yang  kemudian  akan  dipompa  dan ditampung  di  tangki  atap  ( roof  tank ).  Kemudian  air bersih  akan  dialirkan  ke  masing-masing  alat  plambing secara  gravitasi.  Perhitungan  kebutuhan  air  bersih didasarkan  pada  jenis  dan  jumlah  alat  plambing  yang akan  digunakan.    Besarnya  debit  air  bersih  yang dibutuhkan  selanjutnya  dihitung  berdasarkan  nilai  unit beban  dari  tiap  alat  plambing  (Tabel  1).    Berdasarkan denah,  gedung  kantor  memiliki  3  lantai  sehingga jumlah kamar mandi akan direncanakan pada 3 lantai.
Tabel 1. Jumlah unit beban alat plambing pada Gedung kantor SMKN 3 Jambi
Alat Plambing Jumlah Unit beban alat plambing (UBAP) * Total unit beban Closet 13 10 130 Lavatory 16 2 32 Urinal 12 5 60 Faucet 13 4 52
 = 274 *) SNI 03-7065-2005
Gambar 1. Grafik Beban Kebutuhan Air Untuk Unit Beban Alat Plambing (SNI 03-7065-2005)
Jumlah  total  unit  beban  masing-masing  gedung kemudian  diplotkan  ke  dalam  kurva  yang  ditampilkan pada  Gambar  1  untuk  mendapatkan  debit  kebutuhan airnya.  Berdasarkan  hasil  perhitungan  didapatkan jumlah  kebutuhan  air  bersih  untuk  gedung  kantor sebesar 34,2 m 3 /hari.

## 3.2.  Dimensi Pipa Air Bersih
3.2.1. Dimensi pipa penghantar ke tangki atap Diameter  pipa  penghantar  yang  direncanakan adalah  pipa  dari  air  sumur  tanah  dalam  yang
dipompakan  ke  tangki  atap  ( roof  tank ).  Berdasarkan hasil  perhitungan,  diameter  pipa  penghantar  yang dibutuhkan untuk gedung kantor adalah 1 inchi dengan kecepatan aliran 1,05 m/detik.

## 3.2.2.  Dimensi  pipa  cabang  dan  pipa  tegak  tiap lantai
Dimensi  pipa  cabang  dihitung  berdasarkan  desain jalur perpipaan yang direncanakan pada masing-masing lantai.  Penentuan jalur pipa air bersih didasarkan pada posisi  alat  plambing  yang  ada  pada  denah  tiap  lantai. Jalur pipa ditentukan dengan  menghubungkan tiap alat plambing  yang  akan  dialiri  air  bersih.    Dalam penentuan  jalur  pipa  sedapat  mungkin  menghindari belokan,  cabang,  dan  penggunaan  fitting  untuk mengurangi  hambatan  yang  lebih  besar.  Contoh  denah jalur perpipaan lantai satu ditampilkan pada Gambar 2.
Diameter  pipa  yang  direncanakan  adalah  diameter pipa  cabang  (horizontal)  dan  diameter  pipa  tegak (vertikal).    Pipa  cabang  diletakan  secara  mendatar  di atas langit-langit  yang  berfungsi  mengalirkan pipa dari roof tank ke tiap alat plambing.  Sedangkan pipa tegak mengalirkan  air  secara  vertikal  yang  mengubungkan pipa cabang tiap lantai.
Ukuran pipa air bersih yang masuk ke alat plambing adalah  20  mm  menggunakan  pipa  pvc.  Perhitungan diameter  pipa  cabang  dimulai  dari  alat  plambing  yang terjauh dari pipa tegak. Hasil perhitungan diameter pipa tegak  dan  pipa  cabang  ditampilkan  pada  Tabel  2  dan Tabel 3.
Tabel 2. Diameter Pipa Cabang Air Bersih Lantai Diameter pipa (mm) Diameter pipa (inch) Lantai 1 50 2 Lantai 2 65 2 1 2 Lantai 3 50 2 Tabel 3. Diameter Pipa Tegak Air Bersih Lantai Diameter pipa (mm) Diameter pipa (inch) lantai 3 50 6,17 lantai 2 65 13.3 lantai 1 65 19,5

## 3.3  Dimensi Tangki Atap (Roof Tank)
Roof  tank atau  tangki  atap  merupakan  reservoir yang dipergunakan untuk melayani fluktuasi kebutuhan air  bersih  pada  saat-saat tertentu  (Affiandi  dkk,  2016). Perhitungan  volume  tangki  atap  ( roof  tank )  untuk  air bersih menggunakan rumus berikut :
VE = (Qp – Qmaks) Tp + (Qpu x Tpu) (1)
dimana:
V E : kapasitas efektif tangki atas (liter) V p : kebutuhan puncak (liter/menit) Q max : kebutuhan jam puncak (liter/menit) Q pu : kapasitas pompa pengisi (liter/menit)
T p : jangka waktu kebutuhan puncak (menit) T pu : jangka waktu kerja pompa pengisi (menit)
Dari  hasil  perhitungan  menggunakan  persamaan 1,  kapasitas roof  tank yang  diperlukan  untuk menampung  kebutuhan  air  di  gedung  kantor  SMKN  3 Kota  Jambi  sebesar 7600  liter. Roof tank direncanakan menggunakan  dua  buah  tedmon  dengan  kapasitas masing-masing 5000 liter, berdiameter 1,8 m dan tinggi 2,3 m.
Peletakan  tinggi  roof  tank  dihitung  berdasarkan hasil  perbandingan  nilai  H  kritis  dengan  H  available. Nilai  H available diperoleh  dari  tinggi  lantai  teratas ditambah  dengan tinggi  roof  tank .  Sedangkan  Nilai H kritis diperoleh  dari  penjunmlahan  headloss  horizontal terbesar ditambah dengan head tertinggi alat plumbing. Jika nilai H kritis lebih kecil  daripada H available maka roof tank tidak memerlukan  menara (penyangga). Demikian pula sebaliknya.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  didapatkan  nilai H kritis sebesar 8,51 m, lebih besar dari H available yaitu 6,8 m,  sehingga roof  tank membutuhkan  menara  setinggi 1,71 m.

## 3.4  Total Head dan Daya pompa
Sumur yang direncanakan sebagai sumber air bersih adalah  sumur  air  tanah  dalam,  sehingga  diperlukan pompa  yang  mampu  menghisap  air  dari  dalam  tanah dan  mengalirkannya  ke  tangki  atap  ( roof  tank ).    Pada penelitian  ini,  pompa  yang  dipilih  adalah  pompa submersible ( deep well submersible pump ).
Head  adalah  ukuran  energi  yang  diberikan  ke  air pada kapasitas dan kecepatan operasi tertentu, sehingga air  dapat  mengalir  dari  tempat  yang  rendah  ke  tempat yang  tinggi.  Untuk  mendapatkan  head  pompa  yang optimal, maka batasan kecepatan aliran fluida (v) yang ideal  adalah  antara  0,9  m/dt  –  2  m/dt  (Tukiman,  dkk, 2013). Kecepatan aliran (v) pada pipa air bersih adalah 1,05 m/dt. Perhitungan tekanan total pompa (total head) dapat dihitung dengan rumus berikut
H = Hf + HS + HV + RH (2)
dimana :
H = head total
Hs    = head statis pompa
Hv  = head kecepatan = v 2 2 g Hf  = kehilangan tekanan akibat gesekan RH  = head sisa tekan (residu head)
Gambar 2. Isometri Jalur Perpipaan Air Bersih
Nilai  Headloss  (Hf)  didapat  dari  hasil  perhitungan dengan  cara  menjumlahkan  panjang  pipa  dan  panjang equivalen        (Leq)  fitting.    Nilai  hf  dari  hasil perhitungan adalah 19,5 m.  Nilai H statis (Hs) didapat dengan  menjumlahkan  tinggi  gedung  tinggi roof  tank dan tinggi  menara roof tank .   Nilai Hv didapat dengan membagi  kecepatan  aliran  air  dalam  pipa  yaitu  1,05 m/dtk  dengan  dua  kali  gaya  gravitasi,  sehingga didapatkan  Hv  sebesar  0,056  m.      Sedangkan  nilai Residual  Head (RH) adalah 0,5  m.   Dengan demikian, head total dihitung sebagai berikut:
H = Hf + HS + HV + RH =  19,5 m + 17,41 m + 0,056 m + 0,5 m =  37,5 m
Kapasitas  pompa  dihitung  berdasarkan  jumlah kebutuhan  air  yang  telah  direncanakan,  yaitu  sebesar 34,2  m 3 /hari  atau  sebesar  1,425  m 3 /jam.    Waktu pengisian  dengan  pompa  direncanakan  selama  6  jam, sehingga  kapasitas  pompa  (Qp)  yang  dibutuhkan sebesar 5,7 m 3 /jam.
Daya pompa dihitung dengan rumus berikut:
P = 𝑄 𝑥 𝐻 𝑥𝜌 367.𝜂 (3)
dimana : P   = Daya (kW) Q   = Debit atau kapasitas aliran (m 3 /jam) H   = Head total pompa ρ    = Berat jenis fluida (kg/m 3 ) η    = Efisiensi pompa dalam (%) 367= Faktor konversi satuan daya
Efisiensi pompa sebesar 75 %, maka daya pompa dihitung sebagai berikut :
P    = 5,7 𝑚 3 /𝑗𝑎𝑚 𝑥 37,5𝑚 𝑥1𝑘𝑔/𝑚 3
367𝑥75%
= 0,77 kW ~  1,03 HP
Dengan  demikan  daya  pompa  yang  dibutuhkan sebesar 770 Watt atau setara dengan 1,03 HP.

## 3.5.  Perencanaan Penyaluran Air Buangan
Sistem  penyaluran  air  buangan  gedung  SMKN  3 Kota  Jambi direncanakan menggunakan sistem terpisah,  dimana  air  bekas  ( grey  water )  dan  air  kotor ( black  water )  masing-masing  dikumpulkan  dan dialirkan  secara  terpisah.  Pembuangan  air  kotor  akan dialirkan  ke  tangki  septik,  sedangkan  air  bekas dialirkan  ke  Instalasi  Pengolahan  Air  Limbah  (IPAL) sebelum  dialirkan  ke  saluran  drainase.  Kelebihan menggunakan  sistem  terpisah  ini  adalah  teknologi  dan sistem  pembuangannya  cukup  sederhana,  operasi  dan pemeliharaannya  relatif  mudah  dan  jarang  terjadinya penyumbatan pada pipa. Sistem pengalirannya menggunakan  sistem  gravitasi  di  mana  air  buangan mengalir dari tempat yang  lebih tinggi  secara gravitasi ke saluran umum yang letaknya lebih rendah.

## 3.6. Dimensi Pipa Air Bekas
Perhitungan  dimulai  dengan  mendesain  jalur  pipa air  bekas.    Air  bekas  berasal  dari  alat  plambing floor drain dan lavatory yang  akan  dialirkan  ke  saluran
drainase  gedung.  Kemudian  diameter  pipa  dihitung berdasarkan  jumlah  unit  beban  dari  tiap  alat  plambing yang  mengacu  pada  SNI  03-7065-2005,  dimulai  dari alat  plambing  yang  paling  jauh  dari  pipa  tegak. Diameter  pipa  air  bekas  hasil  perhitungan  ditampilkan pada  Tabel  4  dan  Tabel  5.    Jalur  perpipaan  air  bekas dan air kotor ditampilkan pada Gambar 3.
Tabel 4. Diameter Pipa Cabang Air Bekas
Pipa Cabang Jumlah UAP Ukuran Pipa (mm) inch Slope Lantai 3 23 65 3 1/48 Lantai 2 29 75 3 1/48 Lantai 1 23 75 3 1/48
Gambar 3. Isometri Jalur Perpipaan Air Bekas dan Air Kotor
Tabel 5. Diameter Pipa Tegak Air Buangan
Pipa Tegak UAP Pipa Cabang Jumlah UAP Pipa Tegak Ukuran pipa (mm) Ukuran pipa (inch)
Slope
Lantai 3 23 23 65 2,5 1/48 Lantai 2 29 52 75 3 1/48 Lantai 1 23 75 75 3 1/48

## 3.7.  Dimensi Pipa Air Kotor
Air  kotor  berasal  dari  alat  plambing  urinal  dan kloset, kemudian dialirkan ke  tangki  septik.  Di  dalam tangki  septik,  limbah  tinja  akan  mengalami  degradasi secara organik oleh  mikroorganisme sehingga air  yang keluar dapat dibuang ke saluran drainase.  Setelah jalur perpipaan  didesain,  penentuan  diameter  pipa  dihitung dengan  menjumlahkan  unit  beban  tiap  alat  plambing mengacu  pada  SNI  03-7065-2005.  Diameter  pipa  air kotor  hasil  perhitungan  ditampilkan  pada  Tabel  6  dan Tabel  7.  Ukuran  diameter  pipa  air  kotor  yang  lebih besar  daripada  pipa  air  bekas  bertujuan  agar  tidak terjadi penyumbatan  limbah tinja pada pipa.  Jenis pipa yang  digunakan  dalam  sistem  plambing  air  bersih  dan air buangan menggunakan pipa PVC.
Tabel 6. Diameter Pipa Cabang Air Kotor
Pipa Cabang Jumlah UAP Ukuran pipa (mm) (Inch) Slope Lantai 3 96 100 4 1/48 Lantai 2 104 100 4 1/48 Lantai 1 96 100 4 1/48 Tabel 7. Diameter Pipa Tegak Air Kotor Pipa Tegak UAP Pipa Cabang Jumlah UAP Pipa Tegak Ukuran pipa (mm) Ukuran Pipa (inch) Slope Lantai 3 96 96 100 4 1/48 Lantai 2 104 200 100 4 1/48 Lantai 1 96 296 100 4 1/48

## 4. Kesimpulan
Perencanaan  sistem  plambing  air  bersih  dan  air buangan  pada  gedung  kantor  SMKN  3  Kota  Jambi mengacu  pada  SNI  03-7065-2005  tentang  Tata  Cara Perencanaan  Sistem  Plambing.  Berdasarkan  hasil perhitungan,  total  kebutuhan  air  sebesar  34,2  m 3 /hari. Sumber  air  direncanakan  dari  sumur  tanah  dalam  dan dipompakan  ke roof  tank dengan  kapasitas  7600  liter. Air  bersih  dialirkan  ke  tiap  alat  plambing  dengan
sistem  gravitasi.  Perencanaan    menggunakan  pipa  pvc dengan  dimensi  pipa  untuk  pendistribusian  air  bersih adalah 50-65 mm. Nilai head total  sebesar 37,5 m dan daya pompa yang dibutuhkan sebesar 0,77 kW.
Sedangkan  penyaluran  air  buangan  menggunakan sistem  terpisah,  dimana  air  kotor  dialirkan  ke  tangki septik  sedangkan  air  bekas  dialirkan  ke  IPAL  untuk diolah  terlebih  dahulu.  Dimensi  pipa  penyaluran  air buangan untuk pipa air bekas berukuran 65-75 mm dan pipa air kotor berukuran 100 mm.  Dengan perencanaan sistem  plambing  ini  diharapkan  dapat  memenuhi kebutuhan  air  pengguna  gedung  kantor  SMKN  3  Kota Jambi  serta  meminimalkan  terjadinya  pencemaran  air limbah ke lingkungan.

## Daftar Pustaka
Gupta,  L.C.  dan  Thawari,  S.  (2016).  Plumbing  System  in High  Rise  Building. International  Journal  for
Innovative  Research  in  Science  &  Technology,  2(11) ,
719-723.
Noerbambang,  M.S.  dan  Morimura,  T.  (1984). Perancangan dan  Pemeliharaan  Sistem  Plambing .  Jakarta:  Pradnya Paramita.
Putra,  D.A.,  dkk.  2015.  Perencanaan  Sistem  Instalasi Plambing  Air  Bersih  Gedung  Park  View  Hotel. Jurnal Reka Lingkungan , 3 (2) : 1-11.
Ramachandran.  (2016).  Nuances  of  Plumbing  in  High  Rise Buildings. International  Journal  of  Research  in Engineering and Technology , 5(20) , 20-15. Standar  Nasional  Indonesia  (SNI)  03-7065-2005.  (2005). Tata  Cara  Perencanaan  Sistem  Plambing .  Jakarta  : Badan Standarisasi Nasional.
Tukiman,  dkk.  (2013). Perhitungan  dan  Pemilihan  Pompa pada Instalasi Pengolahan Air Bebas Mineral Iradiator Gamma Kapasitas 200 Kci . Prosiding Pertemuan Ilmiah Perekayasaan Perangkat Nuklir PRPN – BATAN. World  Health  Organization.  (2006). Health  Aspects  of Plumbing .