## History:
Re ce ived : 25 Nove mbe r 2023 Re vise d  : 10 Januari 2024 Acce pte d : 29 Fe bruari 2024 Publishe d: 2 Me i 2024
Publisher:  LPPM  Unive rsitas Darma Agung Licensed:  This work is lice nse d unde r Attribution-NonComme rcial-No
De rivative s 4.0 Inte rnational (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 32, Nomor: 2, (2024), April: 935 - 951 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v32i2.4277

## PENGARUH SISTEM PENGALIRAN AIR DENGAN ELEVATED RESERVOIR DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI ENERGI PADA ZONA BANJARMASIN UTARA
Galvani  Amideo  Monangin 1) , Eddy Setiadi  Soedjono 2) , Novi  Dwi  Raharjo 3)
Fakultas  Teknik  Sipil  Perencanaan  dan Kebumian  Institut  Teknologi  Sepuluh Nopember,  Surabaya, Indonesia 1,2)
Kementerian  Pekerjaan Umum dan Perumahan  Rakyat 3)
Corresponding  Author: soedjonoenviro@its.ac.id 2)

## Abstrak
Salah  satu permasalahan booster yang  dialami  oleh  BUMD  air  minum  adalah  kurangnya  efisiensi operasional yang berdampak pada kurangnya pembiayaan perusahaan air minum dalam pengembangan sistem penyediaan air minum. Kurangnya efisiensi operasional BUMD  air minum dapat disebabkan oleh tingginya  beban  energi  karena  penggunaan  energi  yang  tidak  efisien.  Topografi  wilayah  Kota Banjarmasin merupakan dataran sehingga sistem pengaliran menggunakan sistem perpompaan. Pompa booster Banua  Anyar  merupakan  pompa  distribusi  yang  mengalirkan  air  ke sebagian  zona  Banjarmasin  Utara.  Booster  Banua  anyar  memiliki  3  buah  pompa  dengan  efisiensi ketiganya  dibawah  60  persen.  Dibandingkan  juga  dengan  2  pompa  booster  lainnya  yaitu  booster S.Parman  dan Gerilya, nilai SEC booster Banua Anyar adalah yang tertinggi dengan nilai sebesar 0,13. Biaya  listrik  pompa  booster  Banua  Anyar  pada  tahun  2022  mencapai Rp. 1.521.737.167.  Penelitian ini bertujuan untuk peningkatan efisiensi energi booster Banua Anyar. Perlunya upaya peningkatan efisiensi energi  dengan  melakukan  pengukuran  pemakaian  energi,  efisiensi kinerja pompa, dan analisis kondisi eksisting berupa simulasi hidrolis jaringan  dengan  menggunakan  EPANET  2.2.  Hasil tersebut akan digunakan  sebagai  dasar  penentuan  strategi  peningkatan  efisiensi  energi  jaringan distribusi dari pompa booster Banua Anyar. Salah satu strategi tersebut dengan pembangunan elevated reservoir. Upaya  peningkatan  efisiensi  energi  dikaji  secara  teknis  dan finansial untuk  mengetahui kelayakannya.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah adanya upaya  peningkatan  efisiensi  energi berupa  pembangunan  elevated  reservoir   sebesar Rp. 194.983.560.  Analisis  aspek  teknis  layak  karena memenuhi  syarat  tekanan  minimum sebesar  7,5 meter. Analisis  aspek  finansial  menunjukkan bahwa pembangunan  elevated  reservoir  layak  secara  finansial  untuk  dilaksanakan  sehingga  menjadi rekomendasi untuk dapat diterapkan di Perusahaan Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin.

## Kata Kunci: Air minum, Efisiensi  energi, jaringan distribusi,  pompa booster

## Abstract
One  of  the  challenges  faced  by  the  Regional  Drinking  Water  Company  (BUMD) is the lack of operational efficiency, leading  to  insufficient  financing  for  the  development  of  the  water  supply  system.  The  operational  inefficiency  of BUMD  can  be  attributed  to  the  high  energy  load  due  to  inefficient  energy  usage.  The  topography  of  Banjarmasin
City  is  flat,  requiring  a  pumping  system  for  water  distribution.. The  Banua  Anyar  booster  pump  is  a  distribution pump  that  supplies  water  to  parts  of  North  Banjarmasin.  The  booster  Banua  Anyar  has  three  pumps,  each  with  an efficiency  below  60  percent.  Compared  to  two  other  booster  pumps,  namely  S.Parman  and  Gerilya,  the  Specific Energy  Consumption  (SEC)  value  of  the  Banua  Anyar  booster  is  the  highest  at  0.13.  The  electricity  cost  for  the Banua  Anyar  booster  pump  in  2022  reached  IDR  1,521,737,167.  This  study  aims  to  improve  energy  efficiency  in the  Banua  Anyar  booster.  Efforts  are  needed  to  improve  energy  efficiency  by  measuring  energy  consumption,  pump performance  efficiency,  and  analyzing  the  existing  conditions  through  hydraulic  network  simulation  using EPANET  2.2.  The  results  will  be  used  as  a  basis  for  determining  strategies  to  enhance  the  energy  efficiency  of  the Banua  Anyar  booster  pump  distribution  network.One  of  the  strategies  is  elevated  reservoir  construction.  Efforts  to improve  energy  efficiency  are  assessed  technically  and  financially.  The  results  of  this  research  include  efforts  to improve  energy  efficiency  through  elevated  reservoir  construction  amounts  to  IDR 194.983.560.  Technical  analysis shows  feasibility  minimum  pressure  requirements to  7,5 meters.  Financial  aspect  analysis  indicates  that elevated reservoir  construction  is  financially  viable  and  recommended  for  implementation  in  the  Bandarmasih  Water Company  at Banjarmasin  City.

## Keywords:  Drinking  water,  Energy efficiency,  Distribution  network,  Booster  pump

## PENDAHULUAN
Salah  satu  cara  untuk  mencapai  air  minum  yang  aman  dan  layak  yaitu  dengan memperluas  cakupan  wilayah  PDAM,  namun  hal  ini  terkendala  oleh  biaya  (Constantya dkk,  2021).Biaya  terbesar  yang  ditanggung  oleh  PDAM  adalah  biaya  listrik  atau  energi yang  mencapai  30  %  dari  biaya  operasional  (Alsey  dkk,  2018).  Tingginya  biaya  listrik atau  energi  disebabkan  oleh  beberapa  hal  yaitu  penggunaan  energi  yang  bukan  untuk peningkatan  kapasitas  produksi/distribusi,  umur  peralatan  dan  penggunaan  energi yang tidak  efisien  (Mulyono,  2020).
Berdasarkan  data  penilaian  kinerja  BUMD  Air  Minum  yang  dilakukan  oleh Direktorat  Air  Minum  pada  tahun  2022,  Perusahaan  Air  Minum  (PAM)  Bandarmasih Kota  Banjarmasin  memiliki  biaya  energi  sebesar  Rp.  586/m 3 jauh  lebih  tinggi  dari  rata- rata  biaya  energi  BUMD  Air  Minum  Nasional  sebesar  Rp.  355/m 3 (Direktorat  Air Minum,  2022).  Hal  ini  menunjukkan  perlu  dilakukan  upaya  peningkatan  efisiensi energi  dengan  melakukan  penghematan  energi  di  Perusahaan  Air  Minum Bandarmasih.  Salah  satu  pompa  yang  menggunakan  energi  yang  cukup  besar  di Perusahaan  Air  Minum  Bandarmasih  adalah  pompa  booster  Banua  Anyar  (Taebe  and Slamet  2023).  Biaya  pemakaian  listrik  pada  tahun  2022  di  pompa  booster  Banua  Anyar mencapai  Rp.  1.521.737.167,-.  Pompa  booster  Banua  Anyar  mendistribusikan  air  ke sebagian  jalur  Banjarmasin  Utara  dengan  menggunakan  pompa.  Adapun  pelayanan  ke jalur  Banjarmasin  Utara  menggunakan  pompa  berjumlah  2  pompa  merk  Torishima dengan  kapasitas  masing-masing  500  m 3 /jam  dengan  head  60  meter  yang  beroperasi setiap  harinya.  Pada  tahun  2022,  air  yang  didistribusikan  sebesar  8.783.363  m 3 dengan jumlah  pelanggan  sebesar  27.573  SR.  Pada  tahun 2022, nilai  Specific Energy Consumption (SEC)  adalah  sebesar  0,14.  Nilai  tersebut  lebih  tinggi  dibanding  dengan  nilai  SEC  2 booster lainnya  yaitu booster S.Parman sebesar  0,10 dan booster Gerilya  sebesar  0,11.
Salah  satu  yang  dapat  dilakukan  untuk  penghematan  konsumsi  listrik  dan penghematan  biaya  adalah  dengan  penggunaan  elevated  reservoir.  Oleh  sebab  itu,  dalam peningkatan  efisiensi  energi  diperlukan  sebuah  kajian  pada  sistem  pemompaan jaringan  distribusi  dari  pompa  booster  Banua  Anyar  ke  daerah  layanan  Banjarmasin Utara.
Pembangunan  elevated  reservoir  memungkinkan  pompa  akan  mengisi  tangki  reservoir pada  jam  tertentu  terutama  pada  jam  minimal  untuk  selanjutnya  dialirkan  ke pelanggan.  Dengan  demikian,  dengan  adanya  elevated  reservoir,  jam  operasi  pompa akan  berkurang,  dan  dimungkinkan  pompa  tidak  dioperasikan  pada  saat  waktu  jam puncak  (WBP)  (Sya’bani  2016).  Dari  hasil  analisis  dikaji  secara  teknis  dan  finansial untuk  mengetahui  kelayakannya.  Selain  itu,  perlu  dikaji  juga  dari  segi  operasional dalam  upaya  mempertahankan  dan  meningkatkan  efektifitas  dari  kegiatan  efisiensi energi.  Penerapan  strategi  peningkatan  efisiensi  energi  ini  diharapkan  dapat  menjadi pertimbangan  Perusahaan  Air  Minum  Bandarmasih  Kota  Banjarmasin  dalam  upaya penghematan  konsumsi  listrik.

## METODE PENELITIAN

## A. Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melakukan  kajian  optimasi  yang  dapat  meningkatkan efisiensi  energi  sehingga  dapat  mengurangi  konsumsi  energi  pada  sistem  distribusi pompa  booster  Banua  Anyar  ke  Banjarmasin  Utara.  Evaluasi  kinerja  pompa  dilakukan untuk  mengetahui  kondisi  eksisting  konsumsi  energi  serta  peluang  penghematan dengan  menggunakan  elevated  reservoir  (Taebe  and  Slamet  2023).  Evaluasi  jaringan distribusi  menggunakan  EPANET  2.2  dilakukan  untuk  mengetahui  kondisi  eksisting jaringan  distribusi  serta  jika  menggunakan  elevated  reservoir.  Hasil  evaluasi  jaringan distribusi  nantinya  akan  menjadi  masukan  untuk  peningkatan  efisiensi  energi. Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  survei  dan  studi kasus.  Metode  survei  dilakukan  dengan  pengamatan  dilapangan.  Metode  studi  kasus adalah  mengetahui  gambaran  kondisi  permasalahan  sistem  instalasi  pompa  dan jaringan distribusi  eksisting.

## B. Alur Penelitian

## 1. Rencana  Pembangunan  Elevated reservoir
 Perencanaan  pembangunan  elevated  reservoir  mengacu  pada  SNI-7509:2011 tentang  Tata  Cara  Perencanaan  Teknik  Jaringan  Distribusi  dan  Unit  Pelayanan SPAM;
 Identifikasi  fluktuasi  pemakaian  pelanggan  selama  24 jam;
 Penentuan  besarnya  volume  reservoir;
 Analisis  jaringan  distribusi  terhadap  implementasi  elevated  reservoir  dilakukan dengan  menggunakan  EPANET  2.2.
2. Analisis  Penggunaan  Energi  penggunaan  elevated  reservoir:  Analisis  ini dilakukan  dengan  menghitung  besarnya  energi  listrik  yang  dikonsumsi  oleh pompa  pada  saat  penggunaan  elevated  reservoir.  Selanjutnya  menghitung  besaran penghematan  energi  yang dihasilkan  pada penerapan  elevated reservoir.
3. Menghitung  Perkiraan  Kebutuhan  Biaya:  Berdasarkan  hasil  analisis  peningkatan efisiensi  energi  dilakukan  perhitungan  terhadap  kebutuhan  biaya  yang dikeluarkan  pada penerapan  penggunaan  elevated reservoir.
4. Menganalisis  Kelayakan  Finansial:  Analisis  finansial  dilakukan  untuk  mengetahui apakah  rencana  perbaikan  efisiensi  energi  dengan  pembangunan  elevated  reservoir di  jaringan  distribusi  dari  pompa  booster  Banua  Anyar  ke  Banjarmasin  Utara  layak secara  finansial  dan  dapat  diimplementasikan.  Analisis  finansial  yaitu  Benefit  Cost Ratio (BCR) dan Payback Period (PP).
Penarikan  kesimpulan  berdasarkan  hasil  dari  seluruh  kegiatan  penelitian. Kesimpulan  tersebut  menjawab  dari  tujuan  penelitian  yang  ada.  Saran  berisikan tentang  gambaran  penelitian  lanjutan  yang  belum  sempat  penulis  laksanakan  atau dapat  juga tentang  perbaikan  lain  yang dapat dilakukan  sesuai  dengan  topik  penelitian.

## HASIL DAN  PEMBAHASAN
A. Hasil

## 1. Kondisi Eksisiting Wilayah Studi
Instalasi  booster  merupakan  suatu  bangunan  instalasi  pelengkap  di  dalam  sistem distribusi  air  minum,  bangunan  instalasi  terdiri  dari  bangunan  reservoir,  bangunan kantor  dan  bangunan  rumah  pompa  distribusi.  Pompa  booster  Banua  Anyar  memiliki reservoir  dengan  kapasitas  6.500  m 3 yang  disuplai  dari  IPA  2  Pramuka  selama  24  jam. Air  yang  dikumpulkan  di  reservoir,  selanjutnya  didistribusikan  ke  wilayah  pelayanan menggunakan  sistem  pemompaan.
Pompa  booster  Banua  Anyar  merupakan  pompa  distribusi  yang  mendistribusikan  air ke  sebagian  zona  Banjarmasin  Utara.  Air  yang  didistribusikan  pompa  booster  Banua Anyar  berasal  dari  IPA  2  Pramuka  untuk  melayani  13  DMA  dengan  reservoir  yang berkapasitas  6.500  m 3 yang  digunakan  sebagai  penampung  air  hasil  produksi  IPA  2 Pramuka sebelum  disalurkan  ke pelanggan  yang berjumlah  27.573 SR.
Skema pelayanan  dari pompa  booster Banua Anyar dapat dilihat  pada gambar 1.
Gambar 1. Skema Pelayanan pompa booster  Banua  Anyar
Zona  Banjarmasin  Utara  terdiri  dari  23  DMA  dengan  total  jumlah  sambungan rumah sebanyak  44.432  SR.  Air  yang  didistribusikan  berasal  dari  pompa  booster  Banua  Anyar dan Boster  S. Parman.
Wilayah  pelayanan  pompa  booster  Banua  Anyar  meliputi  sebagian  zona  Banjarmasin Utara  yang  dapat  dilihat  pada  Gambar  2.  Wilayah  pelayanan  pompa  booster  Banua Anyar terdiri  dari  13 DMA  dengan  jumlah  sambungan  rumah sebanyak  27.573 SR.

## Gambar 2. Peta Layanan pompa booster  Banua Anyar
Rincian  jumlah  sambungan  rumah  wilayah  layanan  pompa  booster  Banua  Anyar dapat  dilihat  pada tabel  1.
Tabel 1. Jumlah SR berdasarkan DMA di pompa booster Banua  Anyar
No. District Meter Area  (DMA) Jumlah  S ambungan Rumah 1 DMA 401 8.089 2 DMA 402 831 3 DMA 403 497 4 DMA 405 1.643 5 DMA 406 2854 6 DMA 409 2.618 7 DMA 410 2.799 8 DMA 412 1.750 9 DMA 414 359 10 DMA 415 2.658 11 DMA 416 1.994 12 DMA 418 868 13 DMA 419 613
(Profil Perusahaan, 2022)

## 2. Analisis Kondisi Eksisting Jaringan Distribusi
a. Model Jaringan Distribusi EPANET
Sistem  jaringan  distribusi  air  yang  ada  di  wilayan  layanan  pompa  booster  Banua Anyar  dimodelkan  sebagai  sistem  jaringan  distribusi  air  dengan  software  Epanet  2.2. Karakteristik  model  jaringan  Epanet  tersebut  meliputi  komponen  fisik  jaringan  dan  non fisik  jaringan.  Input  model  jaringan  distribusi  meliputi  perpipaan  (link),  junction/node, tangki,  reservoir  dan  pompa.  Selain  itu  dimasukkan  pula  input  faktor  pengali  konsumsi
air  (demand  pattern)  serta  persamaan  hidrolis  yang  digunakan.  Adapun  informasi setting  hydraulic  model  Epanet  untuk  wilayah  pompa  booster  Banua  Anyar  dapat  dilihat pada tabel  2.
Tabel 2. Setting hydraulic  model jaringan distribusi  Epanet
Informasi Keterangan Head loss Formula Hazen Williams Flow Unit Liter/detik Asumsi nilai  kekasaran Pipa (Roughness) 120 S pecific Gravity 1,0 Relative Viscosity 1,0 Durasi Analisis 24 Jam Demand Pattern S esuai pada Tabel
Tabel 3. Pemakaian Rata-rata Air  per jam
P eriode Jam Q rata-rata perjam m 3 /jam Q P emakaian per jam m 3 /jam fp  (faktor pengali) 1 00.00-01.00 629,79 478,64 0,76 2 01.00-02.00 629,79 478,64 0,76 3 02.00-03.00 629,79 466,04 0,74 4 03.00-04.00 629,79 510,13 0,81 5 04.00-05.00 629,79 623,49 0,99 6 05.00-06.00 629,79 699,07 1,11 7 06.00-07.00 629,79 724,26 1,15 8 07.00-08.00 629,79 699,07 1,11 9 08.00-09.00 629,79 686,47 1,09 10 09.00-10.00 629,79 686,47 1,09 11 10.00-11.00 629,79 680,17 1,08 12 11.00-12.00 629,79 661,28 1,05 13 12.00-13.00 629,79 667,58 1,06 14 13.00-14.00 629,79 654,98 1,04 15 14.00-15.00 629,79 636,09 1,01 16 15.00-16.00 629,79 642,39 1,02 17 16.00-17.00 629,79 667,58 1,06 18 17.00-18.00 629,79 667,58 1,06 19 18.00-19.00 629,79 673,88 1,07 20 19.00-20.00 629,79 667,58 1,06 21 20.00-21.00 629,79 648,68 1,03 22 21.00-22.00 629,79 636,09 1,01 23 22.00-23.00 629,79 617,19 0,98 24 23.00-24.00 629,79 541,62 0,86
P eriode Jam Q rata-rata perjam m 3 /jam Q P emakaian per jam
m 3 /jam fp  (faktor pengali) TOTAL 15.114,96 15.114,96 24
(Hasil Analisis)
Faktor  pengali  tiap  periode  waktu  tersebut  dimasukkan  kedalam  format  program Epanet  yang terlihat  pada gambar 5.

## Gambar 5. Input  Time  Pattern faktor pengali base demand  (Hasil Analisis)
Selain  pattern  untuk  memodelkan  kebutuhan  air  yang  dinamis,  terdapat  juga  pattern untuk  memodelkan  tarif  energi  listrik  berdasarkan  waktu/jam  yaitu  saat  waktu  beban puncak  (WBP)  PLN  dan  luar  waktu  beban  puncak  (LWBP)  PLN.  WBP  PLN  berada dipukul  17.00-22.00  (5 jam) sedangkan LWBP PLN adalah selain dari jam 17.00-22.00 (19 jam).  Tarif  daya  listrik  untuk  golongan  I3  pada  LWBP  adalah  Rp.  1.114,74  per  kWh. Format  pattern  untuk  faktor  pengali  tariff  listrik  dapat  dilihat  pada  Gambar  6.  Nilai faktor  pengali  yakni 1 untuk  LWBP dan 1,5 untuk  WBP PLN.
Gambar 6. Input  time  pattern  faktor pengali tarif  daya listrik  (Hasil  Analisis)

## b. Pompa
Pompa  booster  Banua  Anyar  dilengkapi  dengan  3  pompa  (2  pompa  beroperasi  dan  1 pompa  cadangan)  yang  beroperasi  selama  24  jam  untuk  mendistribusikan  air  minum  ke wilayah  pelayanan.  Adapun  spesifikasi  pompa  distribusi  yang  digunakan  di  pompa
booster  Banua  Anyar  yaitu  merk  Torishima,  model  CDM-300  x  200  GN,  kapasitas  500 m3/jam, head  60 m, rotasi  1476 rpm dan pemasangan  tahun 2011.
Data  spesifikasi  pompa  dijadikan  acuan  dalam  membuat  kurva  pompa  pada program  Epanet,  seperti  pada Gambar 7.

## Gambar 7. Kurva Pompa

## c. Hasil Simulasi Parameter Hidrolis
Pada  Gambar  8  memperlihatkan  bahwa  tekanan  terkecil  terjadi  pada  node  yang  jauh dari  pompa  booster  Banua  Anyar  khususnya  pada  bagian  utara  dimana  nilai  tekanan minimum  pada pukul  00.00-01.00 sebesar  10,67 meter  (Gambar 8).

## Gambar 8. Daerah dengan tekanan minimum (Hasil Analisis)
Tekanan  minimum  sebesar  10,67  meter  memenuhi  kriteria  tekanan  minimum  pada sambungan  rumah  yaitu  7,5  meter  sesuai  dengan  SNI  7509:2011.  Sedangkan  untuk kecepatan  aliran,  sebagian  besar  terutama  pada  pipa  tersier  dan  sambungan  rumah masih  kurang  dari  kriteria  minimal  dalam  Peraturan  Menteri  PUPR  No.27/PRT/M/2016 yaitu  minimal  0,3  meter/detik.  Secara  umum  sebanyak  lebih  dari  80  %  pipa  yang  ada memiliki  kecepatan  aliran  kurang dari  0,3 meter/detik.

## d. Hasil Simulasi Parameter Energi Listrik
Tabel 4. Simulasi Konsumsi Energi Listrik  Eksisting per hari

## (Hasil Analisis)
Energy  report  simulasi  eksisting  menunjukkan  bahwa  pompa  beroperasi  selama  24 jam.  Efisiensi  pompa  untuk  pompa  1  dan  2  kurang  dari  60 %. Nilai SEC untuk pompa 1 sebesar  0,13  kWh/m 3 dan  pompa  2  sebesar  0,13  kWh/m 3 .  Dari  energy  report  didapat untuk  kondisi  eksisting  jaringan  distribusi  pompa  booster  Banua  Anyar  biaya  energi listrik  yang dibayar  ke PLN yaitu  sebesar  Rp. 3.260.532 per  hari.

## 3. Rekomendasi Perbaikan

## a. Pembangunan Elevated reservoir
Elevated  reservoir  tersebut  nantinya  akan  digunakan  sebagai  penampung  air  yang nantinya  disalurkan  ke  pelanggan  saat  pompa  booster  di  nonaktifkan  di  waktu  tertentu. Kebutuhan  volume  reservoir  memperhatikan  besarnya  volume  air  yang  mampu disuplai  oleh  sumber  air.  Perhitungan  kebutuhan  volume  reservoir  dilakukan  dengan metode  tabulasi.  Perhitungan  ini  dilakukan  dengan  menjumlahkan  selisih  positif terbesar  (m 3 )  dengan  selisih  negative  terbesar  (m 3 )  antara  fluktuasi  pemakaian  air dengan  pasokan  air.  Elevated  reservoir  direncanakan  untuk  melayani  DMA  415,  DMA 416  dan  DMA  419  dengan  jumlah  sambungan  rumah  sebesar  5.265  SR  dengan  debit rata-rata  sebesar  120,26  m 3 /jam.  Perhitungan  volume  reservoir  di  jaringan  distribusi pompa  booster Banua Anyar  ditunjukkan  oleh  Tabel  5.
Tabel 5. Perhitungan Volume Reservoir Jam S upply (m 3 ) Pemakaian (m 3 ) Volume S urplus (m 3 ) Kumulatif S upply (m 3 ) Kumulatif Pemakaian (m 3 ) S elisih (m 3 ) 00:00 120,26 91,40 28,68 120,26 91,40 28,86 01:00 120,26 91,40 28,68 240,52 182,80 57,72 02:00 120,26 88,99 31,27 360,78 271,79 88,99 03:00 120,26 97,41 22,85 481,04 369,20 111,84 04:00 120,26 119,06 1,20 601,30 488,26 113,04 05:00 120,26 133,49 -13,23 721,56 621,74 99,82 06:00 120,26 138,30 -18,04 841,82 760,04 81,78 07:00 120,26 133,49 -13,23 962,08 893,53 68,55 08:00 120,26 131,08 -10,82 1.082,34 1.024,62 57,72 09:00 120,26 131,08 -10,82 1.202,60 1.155,70 46,90 10:00 120,26 129,88 -9,62 1.322,86 1.285,58 37,28 11:00 120,26 126,27 -6,01 1.443,12 1.411,85 31,27 12:00 120,26 127,48 -7,22 1.563,38 1.539,33 24,05
Jam S upply (m 3 ) Pemakaian (m 3 ) Volume S urplus (m 3 ) Kumulatif S upply (m 3 ) Kumulatif Pemakaian (m 3 ) S elisih (m 3 ) 13:00 120,26 125,07 -4,81 1.683,64 1.664,40 19,24 14:00 120,26 121,46 -1,20 1.803,90 1.785,86 18,04 15:00 120,26 122,67 -2,41 1.924,16 1.908,53 15,63 16:00 120,26 127,48 -7,22 2.044,42 2.036,00 8,42 17:00 120,26 127,48 -7,22 2.164,68 2.163,48 1,20 18:00 120,26 128,68 -8,42 2.284,94 2.292,16 -7,22 19:00 120,26 127,48 -7,22 2.405,20 2.419,63 -14,43 20:00 120,26 123,87 -3,61 2.525,46 2.543,50 -18,04 21:00 120,26 121,46 -1,20 2.645,72 2.664,96 -19,24 22:00 120,26 117,85 2,41 2.765,98 2.782,82 -16,84 23:00 120,26 103,42 16,84 2.886,24 2.886,24 0
(Hasil Analisis)
Berdasarkan  Tabel  5,  maka  besarnya  volume  reservoir  minimum  di  jaringan distribusi  adalah  sebesar  132,29  m 3 yang  dihitung  dari  menjumlahkan  selisih  negatif terbesar  dengan  selisih  positif  terbesar.  Volume  ini  ditambahkan  12  m 3 untuk  keperluan pemadam  kebakaran  dengan  kebutuhan  hidran  sebesar  400  liter/menit  selama  30  menit (Haramain  dkk.,2017)  sehingga  volume  reservoir  minimum  sebesar  144,29  m 3 atau dibulatkan  150  m 3 .  Elevated  reservoir  berbentuk  tabung  sehingga  dari  volume  150  m 3 , diperoleh  dimensi  diameter  sebesar  7,5 meter  dengan  tinggi  3,4 meter.
Penempatan  elevated  reservoir  di  jaringan  distribusi  ditempatkan  sebelum  memasuki pipa  inlet  DMA  415,  DMA  416  dan  DMA  419.  Ketinggian  elevated  reservoir  ditentukan berdasarkan  simulasi  di  Epanet  sehingga  ketinggian  elevated  reservoir  ini  adalah  20 meter.  Panjang  pipa  tambahan  yang  dibutuhkan  untuk  pembangunan  reservoir  ini diperkirakan  sepanjang  50  meter  berjenis  pipa  PVC  dengan  diameter  8  inchi,  20  meter tinggi  elevated  reservoir  dan  30  meter  untuk  penyambungan  dengan pipa utama jaringan distribusi.
Waktu  operasi  elevated  reservoir  ditentukan  sebanyak  2  kali  sehari,  beroperasi  ketika WBP  (18.00-22.00)  dan  saat  pemakaian  jam  puncak.  Berdasarkan  hal  tersebut  makan ditentukan  waktu  elevated  reservoir  adalah  ketika  06.00  dan  18.00.  Pemilihan  waktu tersebut  karena  di  jam  06.00  merupakan  jam  puncak  dan  jam  18.00  penggunaan  daya pompa  paling  tinggi,  sehingga  dapat  mengurangi  biaya  energi  yang  lebih  banyak  jika elevated reservoir dioperasikan  di jam tersebut.
Pengaturan  operasi  sistem  elevated  reservoir  membutuhkan  sistem  otomatisasi  karena pengoperasiannya  dibutuhkan  koordinasi  antar  sistem  pompa  yang  ada  dengan  elevated reservoir,  dimana  pengaktifan  elevated  reservoir  dan  penonaktifan  pompa  dilakukan dalam  waktu  yang  relatif  singkat.  Begitu  juga  ketika  waktu  pengisian  elevated  reservoir dimana  elevated  reservoir  dihindari  untuk  diisi  saat  jam  WBP  karena  tariff  energi  listrik yang  lebih  mahal.  Oleb  sebab  itu,  setelah  air  dalam  elevated  reservoir  habis,  pengisian kembali  akan  dilakukan  setelah  pukul  22.00.  Dari  penjelasan  yang  ada,  dibutuhkan sistem  SCADA  sebagai  sistem  otomasi  dalam  mengatur  operasi  sistem  pompa  dengan
elevated  reservoir  agar  dapat  berjalan  dengan  baik  tanpa  mengganggu  pelayanan  ke pelanggan.
Gambar 9. Simulasi  Pembangunan Elevated  Reservoir  (Hasil Analisis)
Pada  Gambar  9  terlihat  bahwa  untuk  tekanan  pada  sambungan  rumah  dengan simulasi  menggunakan  elevated  reservoir  masih  diatas  7,5  m,  sehingga  sesuai  dengan standar  yang ada. Sedangkan  untuk hasil  dari  energy report dapat  dilihat  pada  Tabel  6.
Tabel 6. Konsumsi Energi Listrik  per hari menggunakan elevated  reservoir
(Hasil Analisis)
Energy report  setelah  dilakukan  simulasi  menggunakan elevated  reservoir menunjukkan  nilai  SEC  untuk  pompa  1  menjadi  sebesar  0,16  kWh/m 3 dan  pompa  2 sebesar  0,16  kWh/m 3 .  Dari  energy  report  setelah  dilakukan  simulasi  dengan menggunakan  elevated  reservoir  sesuai  kebutuhan  pelanggan  pada  pompa  booster  Banua Anyar  didapat  biaya  energi  listrik  yang  dibayar  ke  PLN  yaitu  sebesar  Rp.  2.718.911  per hari.

## B. Pembahasan

## 1. Potensi Penghematan Energi
Tabel 7. Besarnya Penghematan Biaya Energi Kondisi Konsumsi Energi Per Hari (Biaya/hari) Konsumsi Energi Per Tahun (Biaya/Tahun) Penghematan Energi Per Tahun(Biaya/tahun) Eksisting Rp. 3.260.532 Rp. 1.173.791.520 Rp. - Pembangunan Elevated reservoir Rp. 2.718.911 Rp. 978.807.960 Rp. 194.983.708
(Hasil Analisis)
2. Analisis Finansial
a. Perkiraan Biaya Investasi
a) Perkiraan Biaya Pembangunan Elevated reservoir
Elevated  reservoir  akan  dioperasikan  selama  2  kali  dalam  sehari.  Hal  ini  dikarenakan volume  supply  air  yang  tidak  mencukupi  jika  elevated  reservoir  dioperasikan  selama WBP  (18.00-22.00)  sehingga  dipilih  waktu  operasi  ketika  jam  pemakaian  air  yang  tinggi di  pagi  hari  (pukul  06.00-08.00)  dan  sore  hari (18.00-20.00). Dikarenakan jarak yang jauh dari  pompa  booster  Banua  Anyar  maka  membutuhkan  sistem  koordinasi  dalam pengoperasian  sistem  pompa  dengan  elevated  reservoir,  maka  dibutuhkan  sistem otomasi  untuk  mengoperasikan  sistem  elevated  reservoir  di  jaringan  distribusi  ini.  Sistem otomasi  ini  dapat  berupa  mini  SCADA  dengan  menggunakan  PLC.  Perkiraan  biaya untuk  pembangunan  elevated reservoir ditunjukkan  pada  Table  8.
Tabel 8. Perkiraan Biaya Pembangunan Elevated  reservoir
No. Uraian P ekerjaan Volume Satuan Harga Satuan (Rp.) Jumlah  Harga (Rp.) A Pemeliharaan Rutin dan Pembersihan Pompa 1 Paket 45.000.000 45.000.000 B Pengadaan Lahan 150 m 2 400.000 60.000.000 C Pengadaan Mini S CADA 1 Paket 75.000.000 75.000.000 D Pembangunan Reservoir Kapasitas 150 m 3 1 Paket 1.000.000.000 1.345.350.212 TOTAL 1.525.350.212
(Hasil Analisis)
Kenaikan  tarif  diasumsikan  setiap  3  tahun  sekali  serta  besarnya  nilai  HPP  juga mengalami  kenaikan  sesuai  dengan  nilai  inflasi  yaitu  sebesar  3  persen.  Rata-rata  tarif air  pada  tahun  2022  sebesar  Rp.8.202,70  dan  HPP  sebesar  Rp.7.272,72.  Tabel  4.21 menunjukkan  tarif dasar  air dan HPP sampai  dengan  15 tahun  yang akan datang.
Tabel 9. Tarif Dasar dan HPP sampai dengan 15 tahun mendatang
Tahun Tarif Dasar (Rp) HP P  (Rp) 2023 8.202,7 7.272,72 2024 8.202,7 7491
Tahun Tarif Dasar (Rp) HP P  (Rp) 2025 8.202,7 7716 2026 8.941 7947 2027 8.941 8.186 2028 8.941 8.431 2029 9.746 8.684 2030 9.746 8.945 2031 9.746 9.213 2032 10.623 9.489 2033 10.623 9.774 2034 10.623 10.067 2035 11.579 10.369 2036 11.579 10.680 2037 11.579 11.001
(Hasil Analisis)
Potensi  penambahan  SR,  kenaikan  tarif  air  dan  HPP  akan  menjadi  komponen perhitungan  arus  kas  masuk  dan  kas  keluar  dalam  perhitungan  analisis  kelayakan keuangan  terkait  peningkatan  efisiensi  energi  di  daerah  layanan  jaringan  distribusi pompa  booster Banua Anyar.
b. Perhitungan Arus Kas Masuk dan Kas Keluar

## a) Arus Kas Pembangunan Elevated Reservoir
Arus  kas  masuk  berasal  dari  penghematan  biaya  energi  dan  potensi  penambahan  SR yang  ada  di  jaringan  distribusi.  Sedangkan  untuk  arus  kas  keluar  berasal  dari komponen  biaya  pengadaan  lahan,  pembangunan  elevated  reservoir,  pemeliharaan  rutin pompa  tiap  tahun.  Selain  itu,terdapat  arus  kas  keluar  lainnya  berupa  penambahan biaya  produksi  air  karena  adanya  penambahan  SR.  Tabel  10  menunjukkan  arus  kas dengan  pemakaian  elevated reservoir.
Tabel 10. Arus Kas dengan Elevated  Reservoir
Tahun ke- Penambahan S R Arus Kas Masuk (Rp) Arus Kas Keluar (Rp) Laba (Rp) Kumulatif Laba (Rp.) Laba PV (Rp.) 1 0 - 1,525,350,212 (1,525,350,212) (1,525,350,212) (1,525,350,212) 2 276 564,104,589 382,090,141 182,014,447 (1,343,335,765) 162,759,036 3 278 567,795,799 395,674,874 172,120,925 (1,171,214,840) 145,543,409 4 281 605,412,554 409,807,072 195,605,482 (975,609,358) 156,408,200 5 284 609,516,844 739,508,797 (129,991,953) (1,105,601,311) (98,291,189) 6 287 613,662,176 394,803,001 218,859,175 (886,742,136) 156,488,527 7 290 655,906,849 410,713,562 245,193,287 (641,548,849) 165,785,271 8 293 660,516,082 427,265,319 233,250,763 (408,298,085) 149,135,167 9 296 665,171,407 444,484,111 220,687,296 (187,610,789) 133,430,142 10 299 712,613,361 462,396,821 250,216,540 62,605,751 143,058,035 11 302 717,789,659 481,031,412 236,758,246 299,363,997 128,003,245 12 305 723,017,720 500,416,978 222,600,741 521,964,739 113,805,197 13 308 776,296,366 520,583,783 255,712,584 777,677,323 123,625,258 14 311 782,109,495 541,563,309 240,546,186 1,018,223,508 109,969,743 15 314 787,980,754 563,388,310 224,592,444 1,242,815,952 97,093,353
(Hasil Analisis)
Berdasarkan  perhitungan  dari  arus  kas  dan  arus  masuk,  selanjutnya  dilakukan analisis  terkait  kelayakan keuangannya  yaitu  dengan  menghitung  nilai  BCR dan PP.

## b) Kelayakan Finansial
Kelayakan  finansial  dianalisis  dengan  menghitung  nilai  BCR  dan  PP.  BCR merupakan  rasio  perbandingan  antara  manfaat  yang  ditimbulkan  dari  suatu  proyek dengan  biaya  investasi  yang  dikeluarkan  untuk  menyelesaikan  proyek  tersebut.  Suatu proyek  dapat  dikatakan  layak  secara  finansial  untuk  dikerjakan  apabila  nilai  BCR  >  1 dan  jika  nilai  BCR  <  1  maka  proyek  tersebut  dapat  dikatakan  tidak  layak  untuk dikerjakan.
Analisis  Payback  Period  (PP)  digunakan  untuk  mengetahui  waktu  yang  dibutuhkan PAM  Bandarmasih  dalam  pengembalian  modal  yang  dikeluarkan  terhadap  biaya investasi.  Semakin  kecil  waktu  yang  dibutuhkan  untuk  pengembalian  modal,  maka semakin  baik  kelayakan  investasi  tersebut.  Perhitungan  PP  dilakukan  berdasarkan penjumlahan  laba tiap tahunnya  sampai  dengan  nilai  kumulatif  laba menjadi  positif.
c. Kelayakan Finansial Pembangunan Elevated Reservoir
a) Perhitungan BCR Pembangunan Elevated Reservoir
BCR = BCR =
BCR = 1,043 (BCR > 1, secara  finansial  layak untuk  dilaksanakan)

## b) Perhitungan PP Pembangunan Elevated Reservoir

## PP = 9 +

## PP = 9, 334 tahun  < (Umur pembangunan  reservoir  yaitu  15 tahun)

## Tabel 11. Perbandingan Skema Peningkatan Efisiensi Energi
Skema P embangunan Elevated Reservoir Biaya Investasi (Rp.) 1.525.350.212 Penghematan Energi (Rp./Tahun) 194.983.560 S EC (kWh/m 3 ) 0,16 Tekanan Memenuhi S tandar Minimal S NI 7509: 2011
PV B PV c 5.874.928.145 5.630.526.300
62.605.751
187.610.789
Skema P embangunan Elevated Reservoir Kecepatan Pada jaringan distribusi kecepatan sudah memenuhi standar,  namun  pada S ambungan Rumah  tidak  mmenuhi  standar  minimum  0,3 meter/detik BCR 1,043 PP 9,334
(Hasil Analisis)

## SIMPULAN
Berdasarkan  analisis  yang telah  dilakukan  dapat ditarik  kesimpulan  sebagai  berikut:
1. Kondisi  eksisting  pada  pompa  booster  Banua  Anyar  menunjukkan  parameter hirolis  berupa  tekanan  pada  titik  kritis  sebesar  10,67  meter,  dan  kecepatan terutama  pada  jaringan  tersier  dan  sambungan  rumah  berada  kurang  dari  0,3 meter/detik.  Konsumsi  energi  listrik  pada  sistem  pompa  booster  Banua  Anyar adalah  sebesar  107,7  kWh/jam  atau  2.584,8  kWh/hari  dengan  biaya  sebesar  Rp. 3.260.532 / hari atau Rp.  Rp. 1.173.791.520 per  tahunnya.
2. Penerapan  pembangunan  elevated  reservoir  menghasilkan  penghematan  energi sebesar  Rp.  194.983.560  /  tahun  serta  secara  teknis  layak  karena  memenuhi  syarat tekanan  minimum  .  Ditinjau  dari  aspek  finansial  sudah  layak  berdasarkan parameter  BCR dan PP.

## DAFTAR PUSTAKA
Aji  Basudewa,  D.,  Aribowo,  W.,  Widyartono,  M.,  &  Chandra  Hermawan,  A.  (2020). Analisa Penggunaan Kapasitor Bank Terhadap Faktor Daya Pada Gedung IDB Laboratory UNESA.
Alsey,  F.  K.,  Arsyad,  M.I.,  Studi, P., Elektro, T., Teknik, J., Teknik, F., Tanjungpura, U., & Energi, I.K. (2018). Audit Energi Listrik Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Khatulistiwa.
Balai Teknologi  Air  Minum.  (2019). Modul Pelatihan Efisiensi Energi. BPPSPAM. (2014). Petunjuk  Teknis  Penilaian  Kinerja  PDAM.
BPS (2022) Kota Banjarmasin dalam Angka 2022, BPS. Banjarmasin:  BPS Kota Banjarmasin. Bylka,  J.,  &  Mroz,  T.  (2019).  A  review  of  energy  assessment  methodology  for  water supply systems. Dalam
Energies (Vol. 12, Issue 23). MDPI AG. https://doi.org/10.3390/en12234599
Cimorelli,  L.,  Covelli,  C.,  Molino,  B.,  &  Pianese,  D.  (2020).  Optimal  regulation  of pumping  station  in  water  distribution  networks  using  constant  and  variable  speed pumps: A technical and economical comparison. Energies, 13(10). https://doi.org/10.3390/en13102530
Constantya,  Q.,  Slamet,  A.,  &  Pandin,  G.  N.  R.  (2021).  Analisis  Peluang  Peningkatan Efisiensi  Energi  pada  Instalasi  Pompa  Wendit  3  Perumda  Air  Minum  Tugu  Tirta Kota  Malang. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia.
Direktorat  Air  Minum,  (2022). Buku Kinerja BUMD  Air Minum 2022.
Famela,  B.  D.,  Lukitosari,  V.,  &  Doctorina,  W.  F.  (2017).  Analisa  Penentuan  Sisa  Umur Bearing  Menggunakan  Fungsi  Mean  Residual  Life  (Studi  Kasus  pada  Mesin Sakurai Oliver-66 CV. Bintang Cakra). Journal of Mathematics and Its Application, 14, 127–143.
Gupta,  A.  D.,  &  Kulat,  K.  (2018).  Leakage  reduction  in  water  distribution  system  using efficient  pressure  management  techniques.  Case  study:  Nagpur,  India.  Water Science and Technology:Water Supply, 18(6). https://doi.org/10.2166/ws.2018.023
Haramain,  M.  A.,  Effendi,  R.,  &  Irianto,  F.  (2017).  Perancangan  Sistem  Pemadam Kebakaran  pada  Perkantoran  dan  Pabrik  Label  makanan  PT.XYZ  dengan  luas bangunan 1125m2. Jurnal Mesin Teknologi (SINTEK Jurnal), 11.
Hontong,  N.  J.,  Tuegeh,  M.,  &  Patras,  L.  (2015).  Analisa  Rugi-Rugi  Daya  pada  Jaringan Distribusi  di PT. PLN palu.  E-Journal Teknik Elektro Dan Komputer.
Instalasi  Pengolahan  Air  PDAM  Mulia  Baru.  Energi  dan  Kelistrikan,  12(1),  43-52. https://doi.org/https://doi.org/10.33322/energi.v12i1.934
Luna,  T.,  Ribau,  J.,  Figueiredo,  D.,  &  Alves,  R.  (2019).  Improving  energy  efficiency  in water  supply  systems  with  pump  scheduling  optimization.  Journal  of  Cleaner Production, 213, 342–356. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.12.190
Marbun,  J.  J.  H.,  Yusniati,  &  Nasution,  R.  (2019).  Analisa  Perbaikan  Rugi  Daya  Pada Jaringan  Tegangan  380  Volt  Dengan  Pemerataan  Beban.  Dalam  Journal of Electrical Technology (Vol.  4, Issue  3).
Nanda  Utama,  R.,  Slamet,  A.,  &  Syaiful  Rachman,  A.  (2021).  Alternatif  Peningkatan Efisiensi  Energi  Sistem  Distribusi  Instalasi  Kota  Wisata  Perumda  Air  Minum  Tirta Kahuripan. 6(1). https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6
Ritonga,  M.  M.,  Zulfikar,  &  Pasaribu,  F.  I.  (2019).  Penggunaan  Kapasitor  Bank  Sebagai Media untuk Perbaikan Faktor Daya pada Gedung Pelayanan Kesehatan.
Saksono,  P.  (2011).  Analisis  Efisiensi  Pompa  Centrifugal  Pada  Instalasi  Pengolahan  Air

## Kampung Damai Balikpapan.
Shivani  Kaustubh  Chitale,  Pranjal  Nitin  Jadhav,  Snehal  Suresh  Dhoble,  &  Dr.  Mr. Satyajeet  Deshmukh.  (2021).  Parameters  Affecting  Efficiency  of  Centrifugal  Pump -  A  Review.  International  Journal  of  Scientific Research in Science and Technology, 49– 58. https://doi.org/10.32628/ijsrst218573
Soediro,  M.,  &  Nurbianto,  A.  T.  (2021).  Peranan  Penerapan  Standar  Operasional Prosedur  (SOP)  Terhadap  Penjualan  dan  Kinerja  Karyawan  (Sebuah  Kajian Terhadap  Bisnis  Restoran  pada  Masa  Pandemi  COVID-19).  Jurnal  Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Samratulangi, 8(3), 845–851
Stoffel,  B.  (2015).  The  Role  of  Pumps  for  Energy  Consumption  and  Energy  Saving. Dalam  Assessing  the  Energy  Efficiency  of  Pumps  and  Pump  Units  (hlm.  1–24). Elsevier.  https://doi.org/10.1016/b978-0-08100597  2.00001-x
Sularso,  &  Tahara,  H.  (1987).  Pompa  dan  Kompresor:  Pemilihan,  Pemakaian,  dan
Pemeliharaan (3 ed.). PT. Pradnya Paramita.
Sya’bani,  Muhammad  R.  2016.  “Penerapan  Jaringan  Distribusi  Sistem  District  Meter Area  (DMA)  Dalam  Optimalisasi  Penurunan  Kehilangan  Air  Fisik  Ditinjau  Dari Aspek  Teknis  Dan  Finansial  (Studi  Kasus:  Wilayah  Layanan  IPA  Bengkuring PDAM  Tirta  Kencana  Kota Samarinda).”  Institut Teknologi Bandung: Bandung.
Taebe,  Awad  Akbar,  and  Agus  Slamet.  2023.  “Identifikasi  Biaya  Energi  Pada  Sistem Penyediaan  Air  Minum  Kota  Bangkalan  Perusahaan  Umum  Daerah  Air  Minum Sumber Sejahtera.” Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan 8(03): 193–202.