## PENGGUNAAN ELEKTROSTATIS SEBAGAI PROTEKSI PETIR PLTS ON-GRID PADA GEDUNG B UNIVERSITAS PAMULANG
Karsun 1 , Ojak Abdul Rozak 2* , Muhammad Zulfiqar Ramadhan Nurhadi 3
1,2,33 Teknik Elektro,Fakultas Teknik,Universitas Pamulang; Jl. Puspitek Raya No.19, Serpong, Tangerang Selatan, Banten 15310
Riwayat artikel: Received: 1 4  Agustus 2023 Accepted: 1 September  2023 Published: 11 September 2023

## Keywords:
PLTS; Sistem Proteksi Petir; Elektrostatis; Bola Bergulir; Sistem Pembumian
Corespondent Email: dosen01314@unpam.ac.id
Abstrak. PLTS  merupakan  sistem  pembangkit  listrik  menggunakan  radiasi sinar  matahari  sebagai  pusat  energi  dan  solar  panel  sebagai  media  konversi energi. Solar panel umumnya di letakan pada atap gedung guna mendapatkan pancaran sinar yang maksimal. Sistem ini memerlukan proteksi dari adanya petir yang sangat tinggi di wilayah Indonesia. Penggunaan elektrostatis pada sistem  proteksi  listrik  diharapkan  mampu  memproteksi  sambaran  petir. Dengan  menggunakan  metode  pendekatan  bola  bergulir  dan  memastikan semua  perancangan  berfungsi  dengan  baik  mulai  dari  tiang  sambaran elektrostatis  hingga  ke  sistem  pembumian.  Hasil  dari  perancangan elektrostatis  dapat  bekerja  dengan  baik.  Tahanan  pembumian  dengan kedalaman  elektroda  terbaik  berada  pada  6  m  dengan  nilai  4.00  ohm  dan kemungkinan kuat arus petir adalah 54.29 kA. Maka jarak sambar petir pada gedung  adalah  134.14  m  berdasarkan  asumsi  kuat  hantaran  arus  petir,  luas radius proteksi bola bergulir adalah 39.67 m dan radius perlindungan menara adalah 4.941,445946 m. Kesimpulan dari penelitian ini elektroda pada sistem pembumian  berpengaruh  pada  nilai  tahanan  nya.  Dan  dengan  metode pendekatan bola bergulir, sistem ini mampu melindungi PLTS.
Abstract. PLTS is a power generation system using solar radiation as energy center  and  solar  panels  as  energy  conversion  media.  Solar  panels  are generally placed on the roof of the building to get maximum radiance. This system requires protection from lightning which is very high in Indonesia. The use of electrostatic in the electrical protection system is expected to be able to protect  lightning  strikes.  By  using  the  rolling  ball  approach  method  and ensuring  all  designs  function  properly  starting  from  the  electrostatic  strike pole to the earthing system. The results of the electrostatic design can work well. The earthing resistance with the best electrode depth is at 6 m  with a value  of 4.00  ohms  and  the  possible  lightning  current  strength  is  54.29  kA. Then the lightning strike distance on the building is 134.14 m based on the assumption  of  strong  lightning  current  transmission,  the  rolling  ball protection  radius  area  is  39.67  m  and  the  tower  protection  radius  is 4,941.445946 m. The conclusion of this research is that the electrode in the earthing  system  affects  the  resistance  value.  And  with  the  rolling  ball approach method, this system is able to protect PLTS.

## 1. PENDAHULUAN
PLTS  (Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya) merupakan  suatu  sistem  pembangkit  energi listrik yang menggunakan radiasi sinar matahari sebagai media pembangkitan energi listrik [1]. PLTS menggunakan solar panel sebagai media penyaluran  dan  konversi  energi  dari  radiasi sinar  matahari  menjadi  listrik  DC  ( Direct Current ) [2].
Solar  panel pada  gedung  bertingkat umumnya  di  letakan  pada  atas  gedung  atau rooftop guna  mendapatkan  pancaran  radiasi sinar matahari yang maksimal [3]. Di Indonesia, sistem  PLTS  dirasa  perlu  menggunakan proteksi  petir  mengingat  Indonesia  adalah negara beriklim tropis dengan tingkat sambaran petir yang tinggi pada tiap tahunnya [4].
Sistem proteksi petir sudah banyak digunakan  sebagai  pencegahan  dari  kuatnya sambaran  petir  yang  masih  menggunakan sistem proteksi petir konvensional. Penggunaan elektrostatis merupakan  pengembangan  dari sistem proteksi petir konvensional [5].
Penggunaan elektrostatis mampu memperluas jangkauan perlindungan PLTS On –  Grid  yang  terpasang  di rooftop gedung  B Universitas Pamulang terhadap sambaran petir.
Dengan  merancang  tiang  pemancar  petir elektrostatis ,  mengukur  tahanan  pembumian ( Grounding ) serta menghitung luas perlindungan  dengan  metode  pendekatan  bola bergulir  yang  memungkinkan  sambaran  petir dapat  terproteksi  dengan  baik  sehingga melindungi sistem PLTS On – Grid dan gedung Universitas Pamulang.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Petir
Petir  merupakan  sebuah  fenomena  alam yang umumnya terjadi pada saat hujan maupun saat  awan  mendung  lalu  memberikan  kilatan cahaya sesaat di barengi dengan suara gemuruh yang  sangat  besar.  Suara  gemuruh  yang dihasilkan  oleh  petir  diakibatkan  adanya perbedaan  kecepatan  cahaya  dan  suara.  Petir bisa disebut juga kilat atau halilintar [6].
2.1.1. Proses Terjadinya Petir
Menurut  Simpson  dan  Scrase,  awal  mula terbentuknya  melalui  awan  dengan  intensitas medan listrik sekitar 1 volt per cm di permukaan bumi.  Semakin  tinggi  permukaan  maka semakin rendah pula intensitasnya [7].

## 2.1.2. Dampak Sambaran Petir
Petir  memiliki  dampak  buruk  terhadap  apa yang  dilalui  nya.  Kerusakan  fatal  bisa  terjadi melalui  efek  sambaran  langsung  maupun  efek sambaran  tidak  langsung  pada  sebuah  sistem kelistrikan,  perangkat  elektronik,  gedung bertingkat.  Selain  itu,  resiko  kematian  yang sangat  tinggi  bisa  terjadi  pada  manusia  akibat arus sambaran petir yang bisa mencapai 200 kA [8].

## 2.2. Sistem Proteksi Petir.
Sistem proteksi petir adalah suatu cara yang berfungsi melindungi sistem kelistrikan, perangkat  elektronik,  gedung  bertingkat  serta mengantisipasi adanya kematian pada manusia [9].  Sistem  proteksi  petir  harus  memiliki  titik pada  bangunan  yang  paling  tinggi  yang digunakan  sebagai  media  sambaran  petir, menyiapkan  saluran  petir  ke  tanah  dan menyediakan  sistem  pembumian  ( Grounding ) yang bertujuan agar arus petir masuk ke tanah dan  tidak  merupakan  komponen  elektronik yang  terpasang  pada  rumah  maupun  gedung bertingkat [10].
Penelitian  kali  berfokus  pada  perlindungan sistem  PLTS  on  –  grid  yang  mana merupakan sistem  kelistrikan  pembangkit  energi  yang terpasang di gedung universitas pamulang.
Sistem  proteksi  petir  terbagi  menjadi  dua sistem  yaitu  penangkal  petir  internal  dan penangkal  petir  eksternal  [11].  Penelitian  ini menggunakan sistem penangkal petir eksternal karena bertujuan sebagai proteksi solar panel di atap  gedung  universitas  pamulang.  Jenis penangkal  petir  terbagi  antara  lain  penangkal petir konvensional dan elektrostatis .
2.2.1. Penangkal Petir Konvensional Penangkal  petir  konvensional  disebut  juga groundwires (kawat tanah) merupakan penangkal  petir  sederhana  dengan  prinsip membentuk  sebuah  tameng  konduktor  sebagai perlindungan petir. Penangkal petir konvensional  bersifat  pasif  yang  mana menunggu  arus  petir  masuk  lalu  menyalurkan pada  ujung  konduktor  yang  posisi  nya  paling tinggi diantara yang lain [12].
2.2.2. Penangkal Petir Elektrostatis
Penangkal  petir  elektrostatis  merupakan pengembangan dari penangkal petir konvensional  yang  menggunakan  prinsip elektroskop  yang  pada  ujung  nya  dibuat  agar sambaran  petir  tidak  mengenai  sasaran  lain
dalam radius proteksi. Pada ujung elektrostatis terdapat  elektroda  yang  disebut E.S.E  ( Early Streamer Emision ) [13].

## 2.3. Sistem Pembumian (Grounding)
Sistem pembumian adalah suatu sistem yang berfunsi mengamankan suatu perangkat elektronik  dengan  menggunakan  prinsip low impedance (tahanan  rendah)  pada  permukaan bumi  untuk  gelombang  listrik  dan  saling terhubung  dengan  sistem  proteksi  petir  [14]. Standar  pembumian  berdasarkan  PUIL  2011 adalah <1 ohm [15].

## 3. METODE PENELITIAN

## 3.1. Lokasi Penelitian
Lokasi  penelitian  dan  pemasangan  tiang penangkal  petir elektrostatis adalah  pada kampus universitas pamulang viktor gedung B lantai 12.

## Gambar 1 Lokasi Penelitian
Dimana pada lokasi tersebut terdapat PLTS on – grid. Untuk box panel grounding terletak pada gedung C lantai 12.

## 3.2. Pengumpulan Data
Berdasarkan  hasil  survey  yang  telah dilakukan,  universitas  pamulang  gedung  B memiliki tinggi 48 m dengan sudut proteksi 55 o . Pemasangan  mengacu  pada  standar  SNI 03.7015.2004 dan IEC 62305 [16].

## 3.3. Penentuan Alat Proteksi
Alat  proteksi  menggunakan elektrostatis dengan  bahan stainless  steel berbobot  4.40  kg dan panjang 77cm serta tinggi tiang 6 m dengan diameter  tiang  2.5  inchi  berjenis galvanis . Kabel menggunakan jenis tembaga dengan luas penampang 1 x 70mm 2 .

## 3.4. Analisa Hasil
Analisa  hasil  pemasangan  menghitung kemungkinan  kuat  hantar  arus, radius proteksi
petir serta mengetahui nilai tahanan grounding berdasarkan variasi kedalaman batang elektroda pada  gedung  universitas  pamulang  viktor. Analisa  menggunakan  metode  bola  bergulir dengan terminasi udara sebagai berikut.
Tabel 1 Penempatan Terminasi Udara Berdasarkan Tingkat Proteksi [13]
Tingkat  Proteksi  h (m) 20  30 45 60 Lebar Jala (m)
R (m)  a° a° a°  a° I 20  25 5 II 30  35 25 10 III 45  45 35 25 15 IV 60  55 45 35 25 20
Metode bola bergulir mengacu pada standar NFC 17.102 dengan persamaan sebagai berikut [17].
𝑅 (𝑚) = 𝐼 0.75 (1)
Jarak  sambar  petir  dihitung  menggunakan persamaan berikut [8].
𝑑𝑠 = 10 × 𝐼 0.65 (2) Panjang radius proteksi dihitung menggunakan persamaan berikut [18].
𝑅𝑠 = √ℎ1(2𝑑𝑠 − ℎ1) (3)
Luas perlindungan penangkal petir dihitung menggunakan persamaan berikut [18].
𝐴 = 𝜋 × 𝑅𝑠 (4)

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Pemasangan Elektrostatis
Pemasangan  elektrostatis  pada  gedung  B Universitas Pamulang dimulai dengan perakitan tiang sebagai berikut.
Penggunaan Elektrostatis sebagai penangkal petir  bisa  meningkatkan  radius  proteksi  petir dibandingkan  penggunaan  penangkal  petir konvensional karena berteknologi E.S.E ( Early Streamer Emision ) [19].
Setelah  dilakukan  perakitan,  pemasangan tiang penyangga elektrostatis sebagai berikut.
Gambar 3 Tiang Elektrostatis Terpasang
Tiang ini memiliki panjang 6 meter dengan pemasangan pada titik tertinggi gedung seperti pada  gambar.  Penggunaan  panjang  tiang  6 meter  dirasa  layak  sebagai  perluasan  radiasi pada sistem penangkal petir elektrostatis [13].

## 4.2. Pengukuran Tahanan Grounding
Pemasangan  jalur  proteksi  melalui  kabel grunding yang terhubung pada box panel pada gambar berikut.

## Gambar 4 Box Panel Grounding
Box  panel ini  menggunakan busbar temabaga  dengan  ketebalan  5  mm  dan  kabel penyalur  1  x  75  mm 2 . Box  panel telah memenuhi  standar  pada  Peraturan  Umum Intsalasi Listrik (PUIL 2011) [20].
Pengukuran grounding dilakukan  di  titik grounding yang terletak pada lantai 1 samping kantin Universitas Pamulang sebagai Berikut.

## Gambar 5 Titik Grounding
Pada  titik  tersebut,  dilakukan  pengukuran dengan  variasi  kedalaman  batang  elektroda. Pengukuran  pertama  menggunakan  kedalam  2 meter.  Maka  hasil  pengukurannya  adalah sebagai berikut.
Gambar 6 Hasil Pengukuran Grounding ke 1
Pengukuran  ke  1  menunjukan  hasil  13.73 Ohm. Hasil tersebut melebihi batas maksimum Ohm  untuk grounding sesuai  dengan  standar ketetapan  maksimum  yaitu  5  Ohm  [5]. Pengukuran  kedua  dilakukan  dengan  kedalam elektroda  4  meter.  Hasil  pengukuran  adalah sebagai berikut.
Dengan  kedalam  4  meter  nilai  Ohm  turun sebesar  1.44  Ohm  menjadi  12.29  Ohm.  Akan tetapi,  nilai  tersebut  belum  memenuhi  standar Ohm  untuk Grounding [15].  Pengukuran  ke  3 dilakukan  dengan  kedalam  elektroda  batang  6 meter dengan hasil sebagai berikut.
Gambar 8 Hasil Pengukuran Grounding ke 3
Pengukuran mendapatkan 4 Ohm yang mana turun  drastis  dari  pengukuran  ke  2  dengan selisih  8,29  Ohm.  Maka,  hasil  tersebut  sesuai dengan standar yaitu maksimum 5 Ohm namun belum memenuhi standar PUIL  2011  yaitu  <1 Ohm. Tingkat kedalaman batang elektroda pada titik grounding Universitas Pamulang berpengaruh terhadap turun nya nilai Ohm [14].

## 4.3. Analisa Radius Proteksi Petir
Analisa meliputi asumsi kuat hantaran arus petir  dengan  standar  nilai  proteksi  yaitu  20  m pada  tabel  1.  Maka  asumsi  kuat  hantaran  arus petir  menggunakan  persamaan  (1)  adalah sebesar 54.29 kA. Hasil ini merupakan asumsi petir  pada  sistem  proteksi  yang  telah  di  buat [21].
Maka jarak sambar petir pada gedung adalah 134.14  m  berdasarkan  asumsi  kuat  hantaran arus petir dan persamaan (2). Maka luas radius proteksi  bola  bergulir  berdasarkan  persamaan (3)  adalah  39.67  m  dan  radius  perlindungan menara  berdasarkan  persamaan  (4)  adalah 4.941,445946  m.  Hasil  menunjukan  bahwa elektrostatis mampu bekerja sebagai pelindung petir PLTS ON – Grid [22].
5. KESIMPULAN
Pengunaan elektrostatis pada sistem proteksi  petir  terhadap  PLTS  On  –  Grid  di gedung B Universitas Pamulang telah terpasang dengan  baik.  Tingkat  kedalaman  batang elektroda pada sistem pembumian berpengaruh
pada  nilai  tahanan  nya.  Dengan  metode pendekatan  bola  bergulir,  sistem  ini  mampu melindungi PLTS.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada pihak-pihak  terkait  yang  telah  memberi dukungan  serta  masukan  secara  metode maupun penulisan terhadap penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  M.  R.  Tahfiz,  A.  Azis,  and  N.  Nurdiana, “Perancangan  Sistem  Penggerak  Panel  Surya pada Pembangkit Listrik Tenaga Surya Mobile Berbasis Arduino,” Electr.  – J.  Rekayasa  dan Teknol.  Elektro ,  vol.  17,  no.  2,  pp.  161–168, 2023, doi:
https://doi.org/10.23960/elc.v17n2.2418.
[2]  M. Radina, F. X. A. S, and S. Sumadi, “Sistem Kontrol  Beban  Dan  Monitoring  Daya  Baterai Pada  Panel  Surya  50Wp  Untuk  Aplikasi Penerangan  Berbasis  Internet  of  Things,” (JITET)Jurnal Inform. dan Tek. Elektro Terap. , vol.  10,  no.  3,  pp.  167–172,  2022,  doi: 10.23960/jitet.v10i3.2640.
[3]  I.  G.  Agus  Januar  Ariawan,  I.  A.  Dwi Giriantari, and I. W. Sukerayasa, “Perancangan Plts Atap Di Gedung Graha Sewaka Dharma,” J.  SPEKTRUM ,  vol.  8, no.  3,  p.  9,  2021, doi: 10.24843/spektrum.2021.v08.i03.p2.
[4]  B. C. Rahmono, R. Kurnianto, and U. A. Gani, “Studi Perhitungan Tegangan Back Flashover di  Terminal  Isolator  pada  Sutet  275  kV Bengkayang-Mambong Akibat Sambaran Petir Langsung,” J. Tek. Elektro Univ. Tanjungpura , vol.  7,  no.  1,  2019,  [Online].  Available: https://jurnal.untan.ac.id/index.php/j3eituntan/ article/view/32006
[5]  E. Vonica, P. M. Sihombing, S. I. Rezkika, and S. Novalianda, “Evaluasi sistem penggroundingan  tower  base  transceiver station pada PT. X,” J. Vor. , vol. 3, no. 1, pp. 209–215, 2022, doi:
10.54123/vorteks.v3i1.160.
[6]  I. G. S. Widharma, I. N. Sunaya, I. G. P. Arka, and I. G. N. Sangka, “Sistem Proteksi Terhadap Gangguan Petir Pada Stasiun Pemancar TV,” J. Matrix ,  vol.  9,  no.  3,  pp.  96–101,  2019,  doi: http://dx.doi.org/10.31940/matrix.v9i3.1436.
[7]   janter napitupulu, I. Safarudin, A. Hernandez, and G. Hutapea, “Studi Kegagalan Perlindungan Kawat Tanah Terhadap
Sambaran  Petir  Pada  Saluran  Transmisi  150 Kv,” J.  Teknol.    Energi  Uda  J.  Tek.  Elektro , vol.  10,  no.  2,  pp.  60–67,  2021,  [Online]. Available: http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/tekn
ologienergi/article/view/1356
[8]  A.  B.  Nugroho  and  F.  Haryanto,  “Analisa
Pengaruh  Tidak  Langsung  Sambaran  Petir Terhadap Pesawat Piper Seneca V
Menggunakan Metode Bola Bergulir,” J. Tek. Elektro dan Komputasi , vol. 3, no. 2, pp. 78– 94, 2021, doi: 10.32528/elkom.v3i2.5493.
[9]  J.  Yalindua,  B.  Kilis,  and  H.  Sumual, “Perancangan  Sistem  Pentanahan  Gedung Pusat Komputer Universitas Negeri Manado,”
J. EDUNITRO J. Pendidik. Tek. Elektro , vol. 2,
no. 2, pp. 71–80, 2022, doi: 10.53682/edunitro.v2i2.4019.
[10]  Z.  Lubis,  S.  Aryza,  and  S.  Annisa,  “Metode Terbaru  Perancangan  Proteksi  Petir  Eksternal Pada Pembangkit Listrik,” J. Electr. Technol. , vol.  4,  no.  1,  pp.  26–34,  2019,  [Online]. Available: https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jet/article/vi ew/1116
[11]  M. Fauzi, Muliadi, M. R. Azmi, Syukri, and T. Multazam, “Analisis Penangkal Petir dan Luas Area  yang  Terproteksi  Pada  BTS,” J.  Electr. Eng. Technol. , vol. 1, no. 1, pp. 23–28, 2021, doi: https://doi.org/10.55616/ajeetech.v1i1.176.
[12]  K.  Biantoro,  I.  W.  Arta  Wijaya,  and  I.  G.  N. Janardana,  “Pemilihan  Jenis  Penangkal  Petir Untuk  Mengamankan  Area  Gedung  Beserta Peralatan Pada Perumahan Nusa Dua Highland,” J.  SPEKTRUM ,  vol.  7,  no.  1,  p. 131, 2020, doi:
10.24843/spektrum.2020.v07.i01.p19.
[13]  N. Naibaho and A. I. Sofiyan, “Analisa Sistem Proteksi  Petir  Eksternal  Tipe  Elektrostatis  di PT.  Pamapersada  Nusantara  Distrik  CCOS Cileungsi - Bogor,” J. Ilm. Elektrokrisna , vol. 9,  no.  2,  pp.  112–125,  2021,  [Online]. Available: https://jurnalteknik.unkris.ac.id/index.php/jie/ article/view/130
[14]  H.  Hendrik,  H.  Tumaliang,  and  G.  M.  C. Mangindaan, “Analysis Of The Effect Of Soil Structure  On  Grounding  Impedance,” J.  Tek. Elektro dan Komput. , vol. 12, no. 1, pp. 35–42, 2023, [Online].
Available: https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/elekdan kom
[15]  A. B. Pulungan, H. Hambali, T. Taali, and H. Habibullah,  “Perancangan  Sistem  Grounding Pada  Gedung  Fakultas  Ilmu  Keolahragaan
Universitas  Negeri  Padang,” JTEIN  J.  Tek. Elektro  Indones. ,  vol.  3,  no.  1,  pp.  111–119,
2022, doi: 10.24036/jtein.v3i1.213.
[16]  A. A. Cholil, A. S. Setiyoko, and A. Sa’diyah, “Evaluasi Dan Perancangan Spp Eksternal Dan Internal  Berdasarkan  Sni  03-7015-2004  Dan Sni Iec 62305-2009 (Studi Kasus Pabrik Gula
Sidoarjo),” Proceeding  2nd  Conf.  Saf.  Eng. , vol.  2,  no.  1,  pp.  217–222,  2018,  [Online]. Available: https://journal.ppns.ac.id/index.php/seminarK 3PPNS/article/view/693
[17]  Aghustinus  S.  Sampeallo,  Evataleny  R. Mauboy,  and  Y.  M.  Moron,  “Perencanaan Sistem  Penyalur  Petir  Elektrostatis  Dengan Metode  Sangkar  Faraday  pada  Gedung Keuangan Negara Kupang,” J. Media Elektro , vol.  IX,  no.  2,  pp.  90–100,  2020,  doi: https://doi.org/10.35508/jme.v0i0.3207.
[18]  E.  Noviana  and  S.  Karim,  “Perancangan Penangkal  Petir  Di  Instalasi  Pengolahan  Air (Ipa)  Manarap  Pada  Perusahaan  Daerah  Air Minum  Intan  Banjar,” J.  EEICT  (Electric Electron.  Instrum.  Control  Telecommun. ,  vol.
5, no. 2, pp. 18–24, 2022, doi: 10.31602/eeict.v5i2.9212.
[19]  J. M. Siburian, Jumari, and T. M. Hutagalung, “Studi  Sistem  Penangkal  Petir  pada  Menara Lampu Penerangan Parkir
Bandara
Kualanamu,” J. Teknol. Energi Uda , vol. VIII, no.  2,  pp.  73–80,  2019,  [Online].  Available: https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/tekn ologienergi/article/view/303
[20]  Taufik et al. , “Komparasi Penggunaan Instalasi Kabel  Netral  dari  PLN  dan  dari  Bumi Langsung  Pada  Beban  Listrik  300  Watt,” JITET ( J. Inform. dan Tek. Elektro Terap. , vol. 11,  no.  3,  pp.  297–302,  2023,  doi: https://doi.org/10.23960/ jitet.v11i3.3070.
[21]  Y.  T.  Ginting,  J.  Napitupulu,  and  A.  G.  A. Pane,  “Simulasi  Tegangan  Induksi  Kabel Akibat  Arus  Petir  Pada  Kawat  Penangkal Petir,” J. Teknol. Energi Uda , vol. 9, no. 2, pp. 115–122, 2021, [Online]. Available: https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/tekn ologienergi/article/view/962
[22]  Ermawati  and  E.  H.  Arya,  “Perencanaan Penangkal  Petir  Di  Gedung  Sekolah  Tinggi Teknologi  Pekanbaru,” J.  Surya  Tek. ,  vol.  8, no. 2, pp. 320–326, 2022, doi:
10.37859/jst.v8i2.3273.