## 1. PENDAHULUAN
PLTA  Mini  Hydro  Curug  mempunyai  2  unit generator  yang  masing  –  masing  mempunyai  kapasi- tas 3400 kW. Generator merupakan salah satu bagian dari  sistem  tenaga  listrik  yang  digunakan  un-tuk mengkonversi  energi  mekanik  yang  berasal  dari putaran  turbin  menjadi  energi  listrik  dengan memanfaatkan  gaya  gerak  listrik.  Dalam  proses pembangkitan  gaya  gerak  listrik  (GGL)  selain  pu- taran  dari  turbin,  diperlukan  arus  penguat  (eksitasi) yang  berfungsi  untuk  menghasilkan    medan  magnet pada  kumparan  medan  di  rotor  generator.  Arus penguatan  digunakan  untuk  mengatur  besarnya tegangan keluaran sesuai pembebanan yang diterapkan.  Adapun  alat  yang  digunakan  untuk mengatur  arus  eksitasi  adalah  Automatic  Voltage Regulator (AVR).
Pembebanan  yang  dibedakan  pada  pembangkit setiap  waktunya  berubahubah.  Oleh  karenanya  sua-tu pembangkit tenaga listrik harus mampu
membangkitkan  daya  listrik  sesuai  dengan  besarnya beban yang berubah-ubah tersebut. Pada pembangkitan tenaga listrik, fluktuasi pembebanan ini dapat  diatasi  dengan  mengatur  bukaan  katup  air  dan arus  eksitasi    yang  diinjeksikan  pada  rotor  gen-erator pada  putaran  rotor  yang  konstan  oleh  AVR  sehingga dihasilkan  daya  listrik  sesuai  pem-bebanan  yang diterapkan.
Dengan  pentingnya  fungsi  sistem  eksitasi  pada suatu  pembangkit  tenaga  listrik,  maka  dibuatlah penelitian ini, adapun tujuan penelitian kali ini adalah untuk  menganalisa  fungsi  eksitasi  pada  pembangkit tenaga  listrik,  mengetahui  rangkaian  sistem  penguat generator  PLTA  Mini  Hydro  Curug  selain  itu  untuk mengetahui  pengaruh  pembebanan  terhadap  tegangan output pada generator di PLTA Mini Hydro Curug.

## PENGARUH PEMBEBANAN TERHADAP ARUS EKSITASI GENERATOR UNIT 2 PLTMH CURUG
Miftah Farhan 1) , Rahmat Hidayat 2) , Yuliarman Saragih 3)
1,2,3) Program Studi Teknik Elektro, Universitas Singaperbangsa Karawang
1) miftahfarhan1006@gmail.com, 2) rahmat.hidayat@staff.unsika.ac.id, 3) Yuliarman@staff.unsika.ac.id

## ABSTRACT
The generator is one part of the electric power system that is used to convert mechanical energy from the turbine rotation into electrical energy by utilizing the force of electric motion. In the process of generating electromotive force  apart  from  the  rotation  of  the  turbine,  an  amplifying  current  (excitation)  is  needed  which  functions  to produce a magnetic field in the field coil in the generator rotor. The gain current is used to adjust the amount of output voltage according to the applied loading. The tool used to regulate the excitation current is the Automatic Voltage Regulator (AVR). The loading that is differ-entiated at the generator varies from time to time. Therefore, a power plant must be able to generate electric power in accordance with the varying load size. In electric power generation,  this  loading  fluc-tuation  can  be  overcome  by  adjusting  the  water  valve  opening  and  the  excitation current that is inject-ed into the generator rotor at a constant rotor rotation by the AVR so that electrical power is generat-ed  according  to  the  applied  loading.  The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the  effect  of  load  on  the existing  excitation  current.  The  results  obtained  are  that  the  load  has  an  effect  on  the  existential  cur-rent,  so injection is needed to increase the current when the current rises, so that there is a current compatibility.

## ABSTRAK
Generator  merupakan  salah  satu  bagian  dari  sistem  tenaga  listrik  yang  digunakan  untuk  mengkon-versi  energi mekanik yang berasal dari putaran turbin menjadi energi listrik dengan memanfaatkan gaya gerak listrik. Dalam proses pembangkitan gaya gerak listrik (GGL) selain putaran dari turbin, diperlukan arus penguat (eksitasi) yang berfungsi  untuk  menghasilkan    medan  magnet  pada  kumparan  medan  di  rotor  generator.  Arus  penguatan digunakan untuk  mengatur besarnya tegangan keluaran  sesuai pembebanan  yang diterapkan.  Adapun alat  yang digunakan  untuk  mengatur  arus  eksitasi  adalah  Automatic  Voltage  Regulator  (AVR).  Pembebanan  yang dibedakan  pada  pembangkit  setiap  waktunya  berubah-ubah.  Oleh  karenanya  suatu  pembangkit  tenaga  listrik harus  mampu  membangkitkan  daya  listrik  sesuai  dengan  besarnya  beban  yang  berubah-ubah  tersebut.  Pada pembangkitan tenaga listrik, fluktuasi pembebanan ini dapat diatasi dengan mengatur bukaan katup air dan arus eksitasi  yang di-injeksikan pada rotor generator pada putaran rotor yang konstan oleh AVR sehingga dihasilkan daya listrik sesuai pembebanan yang diterapkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganlisa pengaruh beban terhadap  arus  eksitasi  yang  ada.  Adapun  hasil  yang  didapatkan  adalah  beban  berpengaruh  ter-hadap  arus eksistasi, maka dibutuhkan injeksi agar menambah arus saat arus naik, agar adanya kes-esuaian arus
Kata Kunci: beban listrik; eksitasi; generator; pembangkit listrik
2. TINJAUAN PUSTAKA 2.1.   Prinsip Kerja PLTA Mini Hidro
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) merupakan pembangkit tenaga listrik yang mengu-bah energi  potensial  air  menjadi  energi  listrik.  Dengan memanfaatkan  mesin  penggerak  turbin  air  yang terlebih  dulu  mengkonversi  energi  potensial  air menjadi energi mekanik untuk kemudian dikonversikan  lagi  menjadi  energi  listrik  dengan memutar rotor generator. Perbedaan PLTA untuk mini hidro  daya  keluarannya  berkisar  antara  100  sampai 10000  W,  jadi  Pembangkit  listrik  diatas  10.000  W masuk kategori PLTA. Daya listrik yang dibangkitkan dapat dihitung menggunakan pendekatan rumus :
P = g . H . Q . Nt . Ng ( kW )……………………(1)
Dimana :
P = Daya yang dihasilkan turbin (kW) g = Percepatan gravitasi bumi kg m/s2 H = Tinggi jatuh air (m) Q = Debit air (m3/s) Nt = Efesiensi turbin (%) Ng = Efesiensi generator (%) Proses  pembangkitan  energi  listrik  pada  PLTA
Mini Hydro Curug  terdiri dari beberapa tahapan yaitu :
1) Aliran sungai dengan jumlah debit air sedimikian besar  ditampung  dalam  betuk  bangunan  ben- dungan
2) Air  tersebut  dialirkan  melalui  saringan  power intake
3) Kemudian masuk ke dalam pipa pesat (penstock)
4) Untuk mengubah energi potensial menjadi energi kinetik.  Pada  ujung  pipa  dipasang  katup  uta-ma (Main Inlet Valve)
5) Air  disalurkan  ke  rumah  siput  (spiral  case).  Air yang  telah  mempunyai  tekanan  dan  kecepatan tinggi  (energi  kinetik)  dirubah  menjadi  energi mekanik  dengan  dialirkan  melalui  sirip–sirip pengarah  (sudu  tetap)  akan  mendorong  sudu jalan/runner yang terpasang pada turbin
6) Pada  turbin  ,  gaya  jatuh  air  yang  mendorong baling–baling  menyebabkan  turbin  berputar  . Tur-bin  air  kebanyakan  seperti  kincir  angin, dengan menggantikan fungsi dorong angin untuk memutar  baling–baling  digantikan  air  untuk memutar turbin.  Selanjutnya  turbin  merubah  en- ergi  kinetik  yang  disebabkan  gaya  jatuh  air menjadi energi mekanik
7) Generator  dihubungkan  dengan  turbin  melalui gigi–gigi  putar  sehingga  ketika  baling–baling turbin  berputar  maka  generator  ikut  berputar. Generator  selanjutnya  merubah  energi  mekanik dari turbin menjadi energi listrik
8) Air keluar melalui tail race.
9) Tenaga  listrik  yang  dihasilkan  oleh  generator masih  rendah,  maka  dari  itu  tegangan  tersebut terlebih dahulu dinaikan dengan trafo utama
10) Untuk efisiensi penyaluran energi dari pembangkit  ke  pusat  beban  ,  tegangan  tinggi tersebut  kemudian  diatur  dan  dibagi  di  switch
yard.  selanjutnya  disalurkan  /interkoneksi  ke sistem  tena-ga  listrik  melalui  kawat  saluran tegangan tinggi.

## 2.2. Generator Sinkron

## 2.2.1.  Definisi Generator Sinkron
Generator  sinkron  merupakan  salah  satu  jenis generator listrik dimana terjadi proses pengkonversian energi  dari  energi  mekanik  ke  energi  listrik  yang dihasilkan  oleh  putaran  kumparan  rotor  yang memotong  suatu  medan  elektromagnetik  yang dihasilkan  di  stator  sehingga  kemudian  menyebabkan timbulnya energi listrik.
Dikatakan  generator  sinkron  karena  jumlah putaran  rotornya  sama  dengan  jumlah  putaran  medan magnet  pada  stator.  Kecepatan  sinkron  ini  dihasilkan dari  kecepatan  putar  rotor  dengan  ku-tub-kutub magnet  yang  berputar  dengan  kecepatan  yang  sama dengan  medan  putar  pada  stator.  Kumparan  medan pada  generator  sinkron  terletak  pada  rotornya sedangkan kumparan jangkarnya terletak pada stator.
Induksi  elektromagnetik  yang  terjadi  dalam generator  merupakan  bentuk  aplikasi  nyata  dari Hukum  Faraday  yang  menyatakan:  “Jika  sebuah penghantar  memotong  garis-garis  gaya  dari  sebuah medan  magnetik  (flux)  yang  konstan,  maka  pada penghantar tersebut akan timbul tegangan induksi”.

## 2.2.2.  Kontruksi Generator Sinkron
Secara  umum  generator  sinkron  terdiri  atas stator, rotor, dan celah udara. Stator merupakan bagian dari  generator  sinkron  yang  diam  sedangkan  rotor adalah  bagian  yang  berputar  dimana  diletakkan kumparan  medan  yang  disuplai  oleh  arus  searah  dari Eksiter.  Celah  udara  adalah  ruang  antara  stator  dan rotor. Celah udara adalah ruang antara stator dan rotor.

## 1) Rotor
Rotor merupakan bagian berputar yang berfungsi untuk  membangkitkan  medan  magnet  yang menghasilkan  tegangan  dan  akan  di  induksikan ke  stator.  Pada  rotor  terdapat  kutub-kutub magnet  dengan  lilitannya  yang  dialiri  arus searah,  melewati  cincin  geser  dan  si-kat. Generator sinkron memiliki dua tipe rotor, yaitu : a) Rotor yang  berbentuk kutub sepatu (salient pole)
b) Rotor  yang  berbentuk  kutub  dengan  celah udara sama rata (cylindrical)
2) Stator
Stator  adalah  bagian  generator  yang  diam  dan berfungsi  sebagai  tempat  untuk  menerima induksi magnet dari rotor. Arus bolak-balik (AC) yang  menuju  ke  beban  disalurkan  melalui armatur, komponen  ini  berbentuk sebuah rangka silinder  dengan  lilitan  kawat  konduktor  yang sangat  banyak.  Armatur  selalu  diam  (tidak bergerak).  Oleh  karena  itu,  komponen  ini  juga disebut  dengan  stator.  Lilitan  armatur  generator dalam  wye  dan  titik  netral  dihub-ungkan  ke tanah.

## 2.2.3 Prinsip Kerja Generator Sinkron
Ketika  kumparan  medan  yang  terdapat  pada rotor  dihubungkan  dengan  sumber  eksitasi  tertentu yang  akan  mensuplai  arus  searah  terhadap  kumparan medan.  Dengan  adan-ya  arus  searah  yang  mengalir melalui  kumparan  medan  maka  akan  menimbulkan fluksi  yang  besarnya  terhadap  waktu  adalah  tetap. Penggerak  awal  (Prime  Mover)  yang  sudah  terkopel dengan  rotor  segera  dioperasikan  sehingga  memutar rotor pada kecepatan nominalnya.
Perputaran  rotor  tersebut  sekaligus  akan memutar  medan  magnet  yang  dihasilkan  oleh kumparan  medan.  Medan  putar  yang  dihasilkan  pada rotor,  akan  diinduksikan  pada  kumparan  jangkar sehingga  pada  kumparan  jangkar  yang  terletak  di stator  akan  dihasilkan  fluks  magnetik  yang  berubah- ubah besarnya terhadap waktu.
Untuk generator sinkron tiga phasa, digunakan  tiga  kumparan  jangkar  yang  ditem-patkan di stator yang disusun dalam bentuk tertentu, sehingga susunan  kumparan  jangkar  yang  sedemikian  akan membangkitkan tegangan induksi pada ketiga kumparan  jangkar  yang  besarnya  sama  tapi  berbeda fasa  1200  satu  sama  lain.  Setelah  itu  ketiga  terminal kumparan jangkar siap dioperasikan untuk menghasilkan energi listrik.

## 2.3.  Sistem Eksitasi
Eksitasi  pada  generator  sinkron  adalah  proses penguatan  medan  magnet  dangan  cara  memberikan arus  searah  pada  belitan  medan  yang  terdapat  pada rotor.  Sesuai  dengan  prinsip  el-ektromagnet  yaitu apabila  suatu  konduktor  berupa  kumparan  dialiri listrik  arus  searah  maka  kumparan  tersebut  akan menjadi  magnet  shingga  akan  menghasilkan  fluks- fluks  magnet.  Apabi-la  kumparan  medan  yang  telah diberi arus eksitasi diputar dengan kecepatan tertentu, maka kumparan medan yang telah diberi arus eksitasi diputar  dengan  kecepatan  tertentu,  maka  kumparan jangkar yang terdapat pada stator akan terinduksi oleh fluks-fluks  magnet  yang  dihasilkan  oleh  kumparan medan  sehingga  dihasilkan  tegangan  listrik  bolak- balik. Besarnya te-gangan  yang dihasilkan tergantung kepada  besarnya  arus  eksitasi  dan  putaran  yang diberikan pa-da rotor, semakin besar arus eksitasi dan putaran, maka akan semakin besar tegangan yang akan dihasilkan oleh sebuah generator.
Berdasarkan  cara  penyaluran  arus  searah  pada  rotor generator sinkron, sistem eksitasi terdiri dari dua jenis yaitu  sistem  eksitasi  dengan  menggunakan  sikat (brush  excitation)  yang  terdiri  dari  sistem  eksitasi konvensional  dan  eksitasi  statis  dan  sistem  eksitasi tanpa  menggunakan  sikat  (brushless  ecxitation)  yaitu menggunakan sistem permanen magnet generator.

## 3.     METODOLOGI
Penelitian ini diperlukan metode yang dipergunakan  untuk  melakukan  penelitian  agar mampu menjawab masalah yang sedang diteliti. Suatu penelitian biasanya dimulai dengan suatu perencanaan yang  seksama  dengan  mengikuti  rangkaian  deretan petunjuk  yang  disusun  secara  logis  dan  sistematis,
sehingga  hasilnya  dapat  mewakili  kondisi  sebenarnya dan dapat dipertanggung jawabkan .
Agar  menghasilkan  hasil  penelitian  yang  baik dan  memenuhi  tujuan  penelitian,  maka  proses penelitian  akan  dirumuskan  sesuai  dengan  judul penelitian  dan  mencakup  langkah-langkah  yang dilakukan dalam penelitian tersebut.
Berikut langkah-langkah penelitian yang dijelaskan penulis melalui proses penelitian yaitu :

## Sumber : Miftah Farhan, 2020

## Gambar 1. Alur Penelitian

## 1) Identifikasi Masalah
Identifikasi  Masalah  merupakan  langkah  awal yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini.  Pada  tahap mengidentifikasi  masalah  dimaksudkan  agar  dapat memahami masalah yang akan diteliti, sehingga dalam tahap  analisis  dan  perancangan  tidak  keluar  dari permasalahan yang diteliti.

## 2) Studi Literatur
Pada tahap penelitian sastra, penulis mempelajari dan  memahami  teori-teori  yang  diperoleh  dari berbagai  buku,  jurnal  dan  internet  sebagai  pedoman dan  referensi  untuk  melengkapi  kosakata  konsep  dan teori,  sehingga  memberikan  landasan  yang  baik  dan dasar ilmiah untuk pemecahan masalah.
Artikel  ini  Mendiskusikan  dan  mempelajari penelitian  yang  berhubungan  dengan  pertanyaan penelitian.

## 3) Pengumpulan Data
Sebagai  bahan  pendukung  yang  sangat  berguna bagi  penulis  untuk  mencari  atau  mengumpulkan  data yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini,  penulis menggunakan beberapa cara, yaitu : a. Dokumen Kerja (hard document)
b. Pengamatan (observation)
c. Wawancara (Interview)
Untuk  menyelesaikan  masalah  pengaruh  pembebanan terhadap arus eksitasi generator unit 2 PLTMH curug maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
a. Mengumpulkan  data  teknis  dilapangan  yaitu  data beban dan data suplai daya.
b. Menganalisa kapasitas suplai daya.
c. Mengelompokkan jenis pembebanan
d. Melakukan perencanaan analisa pada eksitasi daya dengan pengaturan injeksi pada beban Penelitian ini dilaksanakan di PLTA Mini Hydro Curug  unit  2.  Dengan  jenis  penelitian  Survey Research  (penelitian  survei),  dimana  tidak  dilakukan perubahan  atau  tidak  ada  perlakuan  khusus  terhadap variabel  yang  diteliti.  Pengambilan  data  dilakukan selama 03 Februari 2020

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1.  Sistem Eksitasi PLTMH Curug
Sistem  eksitasi  merupakan  sistem  penguatan generator  yang  menginjeksikan  arus  searah  pa-da generator.  Sistem  eksitasi  di  PLTMH  Curug menggunakasn sitem eksitasi tanpa sikat (brash-less). Sistem  pengoperasian  Unit  PLTMH  Curug  dapat dilakukan  dengan  cara  manual,  program,  dan  remote. Adapun  pengoperasian  secara  manual  ialah  proses pelaksanaannya  dilakukan  di  pow-er  house  dengan sistem  step  by  step  dari  panel  komando.  Lalu  ada pengoperasian dengan program yaitu proses pelaksanaannya  di  power  house  dengan  sistem otomatis dari panel komando. Se-dangkan pengoperasian dengan remote ialah proses pelaksanaannya dengan cara otomatis yang dikendalikan di ruang kontrol building.
Adapun  Sistem  eksitasi  memiliki  fungsi  –  fungsi antara lain :
1) Mempertahankan tegangan ouput generator
2) Menjaga kesetabilan aliran daya reaktif
3) Menjaga stabilitas fackor daya
4) Menjaga kesetabilan sudut rotor
5) Membatasi  generator  sedemikian  hingga  tetap beroperasi pada daerah aman.

## 4.2.  Cara Kerja Sistem Eksitasi PLTMH Curug
PLTMH  Curug  memiliki  sistem  eksitasi  tanpa sikat (brashless) sehingga dalam menginjeksikan arus DC menuju main exciter dihasilkan dari generaror AC utama  yang  telah  disearahkan  oleh  rotating  dioda sehingga dapat menginjeksikan arus DC menuju main exciter . Besarnya arus DC  yang di  injeksikan  menuju main  exciter dapat  diatur  dengan  mengatur gate thyristor baik  diatur  secara  manual  melalui  potensio ataupun secara kontrol dengan ABB UNITROL 1020.
Untuk  mengatur  besarnya  arus  eksitasi  yang  di injeksikan  ke main  exciter diatur  oleh  ABB UNITROL  1020.  ABB  UNITROL  1020  akan mengontrol jalannya proses eksitasi ketika menginjeksikan arus DC dari order pertama yaitu field flashing dengan  sumber  utama battery 125  VDC ketika generator belum mampu menghasilkan tegangan.  Dengan  adanya  arus  ini,  maka  generator akan menghasilkan tegangan keluaran. Proses ini akan di kntrol oleh ABB UNITROL 1020 dengan menutup kontaktor  dan  merubah  sumber  tegangan  dan  arus eksitasi ke generator utama ketika pada saat tegangan keluaran generator telah  mencapai 20% dari tegangan nominalnya  sebesar  6,6  kV  dan  pada  saat  bersamaan thyristor  mulai  beroperasi  dan  menaikan  tegangan hingga nilai nominalnya.
Keluaran  tegangan  AC  tiga  fasa  generator  yang sebesar  6,6  kV  diturunkan  terlebih  dahulu  oleh  trafo eksitasi  menjadi  400  V  yang  kemudian  disearahkan oleh  thyristor  rectifier  menjadi  tegangan  DC.  Untuk mengontrol  besarnya  arus  eksitasi  yang  di  injeksikan pada  rotor  generator  dilakukan  oleh Automatic Voltage  Regulator  (AVR) ABB  UNITROL  1020 dengan  cara  mengatur  besarnya  tegangan  atau  arus yang  di  injeksikan  pada  terminal gate  thyristor rectifier .  Ketika  kaki  gate  diberi  tegangan  positif, maka  thyrstor  akan  menghantar-kan  arus  listrik  dari anoda ke katoda dari thyristor tersebut, sehingga arus eksitasi  akan  di  teruskan  menuju main  exciter yang selanjutnya  arus  yang  keluar  dari  generator  main exciter  akan  diteruskan  dan  disearahkan  oleh  rotation diode  menuju ke rotor generator utama. AVR  bekerja bergantung kepada pembebanan terhadap generator itu senndiri.
Keluaran  dari  AVR  atau  ABB  UNITROL  ini  berupa tegangan analog sehingga harus dikonversikan terlebih dahulu  menjadi  tegangan PWM  (pulse  width modulation) oleh pulse generator  lalu  dikuatkan  oleh PAM (Pulse  Amplifier  Module) sehingga  dapat mengatur switching thyristor.
ABB  UNITROL  ini  diatur  dalam  mode  VAR karena  kapasitas  generator  yang  kecil  dan  terhubung dengan  sistem/grid  yang  jauh  dan  akan  selalu mengikuti  teganangan  jaringan  karena  patokannya ialah VAR.

## 4.2.1  Pengaturan  Sistem  Eksitasi  Dalam  Kondisi Berbeban
Saat  generator  sinkron  bekerja  pada  beban  nol tidak  ada  arus  yang  mengalir  melalui  kumparan jangkar  (stator),  sehingga  yang  ada  pada  celah  udara hanya fluksi arus medan ro-tor. Namun jika generator sinkron  diberi  beban,  arus  jangkar  Ia  akan  mengalir dan  memben-tuk  fluksi  jangkar.  Fluksi  jangkar  ini kemudian  mempengaruhi  fluksi  arus  medan  dan akhirnya  menyebabkan  berubahnya  harga  tegangan terminal  generator  sinkron.  Reaksi  ini  kemudian dikenal sebagai reaksi jangkar.
Pengaruh yang ditimbulkan oleh fluksi jangkar dapat  berupa  distorsi,  penguatan  (magnetising), maupun pelemahan (demagnetising) fluksi arus medan pada  celah  udara.  Perbedaan  pengaruh  yang ditimbulkan  fluksi  jangkar  tergantung  kepada  beban dan faktor daya beban.

## 4.3    Analisa Data Operasi  Harian PLTMH  Curug Unit 2
Sebagaimana yang terdapat pada bab sebelumnya dimana saya memfokuskan pada pengaruh  pembebanan  tehadap  terhadap  tegangan output generator PLTMH Curug Unit 2. Dimana untuk melihat  hal  tersebut  dibutuhkan  data  operasi  harian dari  PLTMH  Curug  Unit  2.  Berikut  data  operasi harian  PLTMH  Curug  Unit  2  tanggal  03  Februari 2020.
Jam (WIB) If (ADC) Vf (VDC) Irata. Gen (kA)
Vout.Gen (kV)
Beban
P (MW) Q (MVAR) S (MVA) 00.00 3,4 41 1,74 6,33 1,71 0,79 1,75 01.00 3,1 49 1,57 6,38 1,56 0,71 1,61 02.00 3,1 49 1,55 6,41 1,57 0,74 1,64 03.00 3,1 49 1,56 6,41 1,57 0,74 1,64 04.00 3,1 49 1,58 6,39 1,56 0,73 1,63 05.00 3,1 49 1,60 6,33 1,57 0,72 1,63 06.00 3,7 33 1,07 6,30 1,07 0,56 1,15 Tabel 1. Data Operasi Harian

## Sumber : Miftah Farhan, 2020
Dari  data  tabel  1  dapat  terlihat  bahwa  arus eksitasi  dan  tegangan  output  generator  tidak  ter-lihat berubah  signifikan  ini  disebabkan  karena  beban sendiri  sudah  ditetapkan  tidak  menekan  atau menyesuaikan  kebutuhan  beban  diliar/  jaringan  dan pengaturan bebaban sendiri diatur secara manual.

## 4.3.1   Pengaruh Pembebanan Daya Aktf (P) tehadap  Tegangan Output Generator
Dari data tabel 1 dapat diketahui bahwa dengan terjadinya perubahan beban, tegangan output generator  juga  akan  ikut  berubah.  Ketika  beban  naik, maka  yang  terjadi  adalah  membuat  tegangan  output generator  juga  menjadi  turun  sehingga  memaksa generator un-tuk menaikkan tegangan output generator agar  tetap  dalam  kondisi  nominalnya.  Tegangan output  generator  ini  dapat  dijaga  pada  kondisi nominalnya  dengan  cara  menambah  besarnya  arus eksitasi yang diinjeksikan ke rotor generator.Sedangkan  pada  saat  terjadi  penurunan beban  tegangan  output  generator  juga  akan  naik melebihi tegangan nominalnya.

## Sumber : Miftah Farhan, 2020

## Gambar 2. Grafik Pembebanan Terhadap Teganan Output  Generator
Untuk  menjaga  agar  tegangan  output  tetap  pada kondisi nominalnya maka besarnya arus eksitasi yang diinjeksikan  pada  rotor  generator  harus  diku-rangi. Hal  ini  dibuktikan  pada  grafik  tegangan  keluar generator  terhadap  arus  eksitasi  dan  pengaruh pembebanan  terhadap  tegangan  keluar.  Grafik  dapat dilihat pada gambar 2.
4.3.2.  Pengaruh  Pembebanan  Daya  Aktif  (P) Terhadap Arus Eksitasi
Pada dasarnya tegangan output dan arus eksitasi memiliki  hubungan  yang  saling  berkaitan  terhadap
pembebanan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ketika pem-bebanan naik, maka tegangan jaringan dan tegangan output generator akan turun.

## Sumber : Miftah Farhan, 2020

## Gambar 3. Pengaruh Pembebanan Daya Aktif (P) Terhadap Arus Eksitasi
Oleh  karenanya  dibutuhkan  penambahan  arus eksitasi  untuk  menjaga  tegangan  output  gen-erator tetap  pada  kondisi  nominalnya.  Berikut  ini  grafik pengaruh  pembebanan  terhadap  arus  eksitasi.  Grafik dilihat pada gambar 3.
4.3.3 Pengaruh Pembebanan Daya Reaktif (Q)
Terhadap Arus Eksitasi
Seperti telah di bahas sebelumnya Pembebanan daya reaktif mampu menyebabkan reaksi jangkar  yang  dapat  mempengaruhi  arus  medan. Dimana  di  dalam  dapat  terlihat  bahwa  arus  eksitasi yang  di  injeksikan  pada  rotor  generator  di  gunakan untuk  mengatur  besar  daya  reaktif  (Q).  daya  reaktif tersebut  di  atur  untuk  menjaga  tegangan  generator agar tetap pada tegangan nominalnya, ini membuktikan  bahwa  arus  eksitasi  berguna  untuk mengatur  daya  reaktif  yang  diinginkan  dan  menjaga tegangan  generator  agar  da-lam  batas  nominalnya. Grafik dapat dilihat pada gambar 4.

## Sumber : Miftah Farhan, 2020
Gambar 4.Pengaruh Pembebanan Daya Reaktif (Q) Terhadap Arus Eksitasi
5. PENUTUP
5.1.   Kesimpulan
Dari  pembahasan  yang  telah  dilakukan,  dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu :
1) Jenis  sistem  eksitasi  pada  generator  PLTMH Curug adalah sistem eksitasi tanpa menggunakan sikat (brashless).
2) Pembebanan  pada  generator  PLTMH  Curug diatur secara manual menggunakan po- tensiometer  dan  diatur  mengikuti  kebutuhan beban  di  jaringan  sehingga  perubahan  beban pada  generator  PLTMH  Curug  tidak  terlalu signifikan  dan  tidak  terpengaruh  beban  di jaringan/grid.
3) Ketika  beban  naik  maka  tegangan  output generator  akan  turun  maka  dibutuhkan  in-jeksi penambahan arus eksitasi
4) semakin  besar  pembebana  maka,  maka  arus eksitasi yang diinjeksikan akan semakin besar.

## 5.2.   Saran
Pada  saat  penelitian  sebaiknya  lebih  banyak bertanya ketika ada data yang keliru dan kurang jelas, dikarnakan  data  masih  ditulis  tangan  atau  manual kadang tidak terbaca.

## DAFTAR PUSTAKA
Sebayang,  F.  R.,  &  Hasibuan,  A.  R.,  2013 .  Analisis Perbaikan  Faktor  Daya  Beban  Resistif, Induktif,  Kapasitif  Generator  Sinkron  3  Fasa Menggunakan Metode Pottier. vol, 3, 6. Hardiansyah,  R.,  2016 .  Sistem  Pengendalian  Eksitasi Dengan  Abb  Unitrol  1020  Pada  Generator  Di Plta  Ir.  H.  Djuanda  Jatiluhur .  Bandung: Politeknik Negeri Bandung Ilham.,  2017. Karakteristik  Perubahan  Pembebanan Puncak  Grid  System  500  Kv  Terhadap  Arus Eksitasi  Generator  Unit  3  Plta  Cirata . Purwakarta: Politeknik Enjnering Indorama Rompas,  P.  T.,  2011. Analisis  pembangkit  listrik tenaga mikrohidro  (pltmh) pada daerah aliran sungai  ongkak  mongondow  di  desa  muntoi kabupaten bolaang mongondow. Jurnal Penelitian Saintek, 16(2), 160-171. Ridzki,  I.,  2017. Analisis  Pengaruh  Perubahan
Eksitasi  Terhadap  Daya  Reaktif  Generator. JURNAL ELTEK, 11(2), 31-41.
Azis,  H.,  Pawenary,  P.,  &  Sitorus,  M.  T.  B.,  2019.
Simulasi  Pemodelan  Sistem  Eksitasi  Statis pada  Generator  Sinkron  terhadap  Perubahan Beban . Energi & Kelistrikan, 11(2), 46-54.