Kartika Hapsari Sutantiningrum, Insan Kamal, Safri Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan Volume 8, No 2, 15 April 2022
E-ISSN : 2407 – 3911 P-ISSN : 2686 - 0333

## PENGEMBANGAN DAERAH PELAYANAN AIR MINUM KABUPATEN SERUYAN DENGAN SISTEM ZONASI
Kartika Hapsari Sutantiningrum 1,* , Insan Kamal 2 , Safri 3
1 Jurusan Teknik Sipil; Politeknik Negeri Jakarta; Jl. Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI Depok, 16424
2 Fakultas Teknik Transportasi dan Logistik; Institut Transportasi dan Logistik Trisakti; Jl. IPN Kebon Nanas No.2, DKI Jakarta 13410
3 Jurusan Teknik Sipil; Politeknik Negeri Jakarta; Jl. Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI Depok, 16424 ra.kartikahapsarisutantiningrum@sipil.pnj.ac.id 1 , insankamal2305@gmail.com 2 , safri@sipil.pnj.ac.id 3

## Abstrak
Pada  tahun  2020  cakupan  pelayanan  air  minum SPAM  Perkotaan  di  Kabupaten  Seruyan  masih sebesar  18,87%  dan  pelayanan  SPAM  Perdesaan 30,13%,  pelayanan  air  minum  tersebut  masih  jauh dari  target  MDG’s  sebesar  100%.  Salah  satu kendalanya yaitu masih terbatasnya kapasitas produksi  untuk  pelayanan  air  minum  sehingga  perlu mencari  sumber  air  baku  terdekat  yang  dapat digunakan  untuk  melayani  kecamatan  di  Kabupaten Seruyan.  Maka  pada  penelitian  ini  akan  menghitung kebutuhan air minum hingga 20 tahun mendatang dan menganalisis  prioritas pengembangan  sistem  jaringan perpipaan dengan sistem zonasi untuk memaksimalkan  pelayanan  air  minum.  Penentuan sistem  zonasi  berdasarkan  pertimbangan  wilayah, batas  administrasi,  batas  wilayah  perencanaan, masalah teknis ekonomis yang mempengaruhi sistem, pengembangan  kota,  jarak  terhadap  sumber  air  dan kondisi topografi.
Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  Analisa diskriptif  kuantitatif.  Hasil  analisis  kebutuhan  air minum  pada  tahun  2040  didapatkan  sebesar  1243,4 l/dt  dengan  jumlah  pelayanan  501.154  jiwa  atau 100.230  SR  dengan  kebutuhan  air  rata-rata  sebesar 829  l/dt.  Pembagian  zona  pelayanan  air  minum sebanyak  10  zona.  Dengan  pembagian  prioritas pelayanan  berdasarkan  zonasi  yaitu  prioritas  1  dan  2 (Zona  VIII  Kec.  Seruyan  Raya,  Zona  IX  Kec.  Batu Ampar  dan  Zona  X  Kec.  Suling  Tambun)  dan prioritas 2 dan 3 (Zona I  Kec. Seruyan Hilir,  Zona II Kec. Danau Sembuluh, Zona III Kec. Hanau, Zona IV Kec.  Seruyan  Tengah,  Zona  V  Kec.  Seruyan  Hilir Timur,  Zona  VI  Kec.  Seruyan  Hulu,  Zona  VII  Kec. Danau  Seluluk).  Potensi  sumber  air  baku  yang  dapat digunakan  yaitu  dengan  sumber  air  permukaan
(Sungai  Seruyan)  dan  sumber  air  tanah  dalam  untuk daerah yang tidak terlayani air minum perkotaan.
Kata kunci :
SPAM, sistem zonasi, Kab. Seruyan

## Abstract
In  2020  the  coverage  of  Urban  SPAM drinking  water  services  in  Seruyan  Regency  is  still 18.87%  and  Rural  SPAM  services  30.13%,  drinking water  services  are  still  far from  the MDG's  target  of 100%.  One  of  the  obstacles  is  the  limited  production capacity for  water services, so it is necessary to  find the nearest  air  source that can be used to  serve  sub- districts in Seruyan Regency. So in this study, we will calculate the water demand for the next 20 years and analyze  the  priority  of  developing  a  piping  network system  with  a  zoning  system  to  maximize  drinking water services. Determine the zoning system based on regional  considerations,  administrative  boundaries, planning  area  boundaries,  economic  problems  that affect  the  system,  city  development,  distance  to  air sources and topographic conditions.
This  research  methode  used  quantitative descriptive  analysis.  The  results  of  the  analysis  of drinking  water  needs  in  2040  obtained  1243.4  l/sec with  the  number  of  services  501,154  people  or 100,230  SR  with  an  average  water  demand  of  829 l/sec. The distribution of drinking water service zones is  10  zones.  With  the  division  of  service  priorities based on zoning, namely priorities 1 and 2 (Zone VIII, Seruyan  Raya  district,  Zone  IX,  Batu  Ampar  district and Zone X, Suling Tambun district) and priorities 2 and  3  (Zone  I,  Seruyan  Hilir  district,  Zone  II,  Kec. Sembuluh  Lake,  Zone  III  Hanau  District,  Zone  IV Central Seruyan District, Zone V Seruyan Hilir Timur District,  Zone  VI  Seruyan  Hulu  District,  Zone  VII
Kartika Hapsari Sutantiningrum, Insan Kamal, Safri Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan Volume 8, No 2, 15 April 2022

## E-ISSN : 2407 – 3911
Lake Seluluk District). Potential sources of raw water that  can  be  used  are  surface  water  sources  (Seruyan River)  and  deep  groundwater  sources  for  areas  not served by urban drinking water.
Keywords :
Water supply system, zoning system, Seruyan Regency

## I. P ENDAHULUAN
Pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan  pelayanan  air  minum  yang  merupakan kebutuhan  dasar  dan  menjadi  hak  sosial  ekonomi masyarakat.  Dengan  tersedianya  air  minum  maka dapat  meningkatkan  kesehatan  dan  dapat  mendorong meningkatnya  produktifitas  masyarakat  sehingga terjadi  peningkatan pertumbuhan ekonomi  (Purnomo, 2020).
Kabupaten Seruyan mempunyai sistem penyediaan  air  minum  (SPAM)  perpipaan  perkotaan yang  dikelola  oleh  PDAM  Kabupaten  Seruyan  dan Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang Kabupaten Seruyan. Tahun 2020 jumlah penduduk di Kabupaten  Seruyan  sejumlah  216.644  jiwa  (Badan Pusat  Statistik  Kabupaten  Seruyan,  2020)  dengan cakupan  pelayanan  perkotaan  yang  dikelola  PDAM sebesar  3.639  sambungan  rumah  (SR)  (18.195  jiwa) atau  hanya  8,39  %  (PDAM  Kab.  Seruyan,  2017). Sedangkan  untuk  pelayanan  SPAM  IKK  yang dikelola  oleh  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan Ruang baru mempunyai cakupan pelayanan perkotaan sebesar  4.205  SR  (21.025  jiwa)  atau  hanya  9,7  %, sehingga  jika  dijumlahkan cakupan pelayanan SPAM Perkotaan  hanya  berkisar  18,11  %.  Untuk  Pelayanan SPAM  Pedesaan  yang  dikelola  oleh  Pamsimas mempunyai  cakupan  pelayanan  pedesaan  sebesar 10.050  SR  (50.250  jiwa)  atau  berkisar  23,19  %. Sedangkan  untuk  SPAM  Pedesaan  bukan  jaringan perpipaan  yang  dikelola  oleh  masing-masing  KK mempunyai  cakupan  pelayanan  pedesaan  sebesar 15.030  jiwa  atau  hanya  6,93  %,  (Dinas  PUPR  Kab Seruyan, 2020) sehingga SPAM Perdesaan menyumbang  cakupan  pelayanan  sebesar  30,13  %. Jika  dijumlahkan  antara  pelayanan  Perkotaan  dan Pedesaan  baru  menghasilkan  cakupan  pelayanan SPAM  Kabupaten Seruyan sebesar 48,23 %.  Kondisi ini  masih  jauh  dari  target  nasional  tahun  2020-2024 sebesar  100%  untuk  akses  layak  air  minum  dengan 15%  diantara  akses  aman  air  minum. Selain  masih rendahnya  tingkat  pelayanan  air  minum,  kapasitas produksi  untuk  peningkatan  pelayanan  air  minum juga  belum  memenuhi  sehingga  perlu  penambahan
sumber air baku untuk dapat meningkatkan pelayanan air minum hingga 20 tahun mendatang.
Berdasarkan  uraian  diatas  dan  permasalahan tersebut maka perlu dilakukan rencana pengembangan sistem penyediaan air  minum  (SPAM) dengan sistem zonasi  untuk  dapat  memprioritaskan  pengembangan sistem  jaringan perpipaan agar dapat  mencapai  target nasional  pelayanan  air  minum.  Metode  pada penelitian ini menggunakan analisa deskriptif kuantitatif.  Data  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian meliputi  data  primer  (survey  lapangan,  wawancara) dan data sekunder (data penduduk, data geografi Kab. Seruyan  tingkat  dan  cakupan  pelayanan,  kinerja pelayanan,  kinerja  kelembagaan  dan  potensi  sumber air  baku)  (Sugiyono,  2015).  Data  yang  didapat kemudian dilakukan identifikasi potensi pengembangan  pelayanan  air  minum  dan  air  baku, menghitung proyeksi penduduk, menghitung proyeksi kebutuhan  air  minum  hingga  20  tahun  kedepan berdasarkan  hasil  real  demand  survey,  kriteria  dan standar  pelayanan  hasil  yang  didapatkan  kemudian dibuat  skematis  pemakaian  air  dan  hidrolis  rencana pengembangan  sistem  jaringan  pipa  eksisting  dan perencanaan  jaringan  pipa  pada  SPAM  baru  dengan sistem  zonasi.  Dari  hasil  penelitian  ini  didapatkan rencana pengembangan sistem penyediaan air  minum Kab.  Seruyan  sampai  tahun  2040  yang sustainable dan terarah.

## II. K AJIAN L ITERATUR
Dalam  perencanaan  suatu  sistem  distribusi  air minum,  diperlukan  beberapa  kriteria  sebagai  dasar perencanaan. Tujuan dari pengajuan beberapa kriteria perencanaan  adalah  untuk  mendapatkan  suatu  hasil perencanaan  yang  tepat  dan  terkondisi  untuk  suatu wilayah perencanaan. Untuk meningkatkan pelayanan SPAM  diperlukan  penentuan  daerah  pelayanan dengan  sistem  zonasi  untuk  masing-masing  daerah layanan.  Sistem  zonasi  perlu  dilakukan  dalam perencanaan  pengembangan  SPAM  karena  akan memudahkan  dalam  manajemen  pendistribusian  air minum,  dengan  sistem  zonasi  maka  akan  menjaga kontinuitas ketersedian air, meminimalkan biaya yang dibutuhkan  untuk  sistem  pemompaan,  memudahkan pengaturan  tekanan  air,  dan  pengelolaan  NRW/ Non Revenue  Water (Annisa  A  &  Wahyono  H,  2015) Zona-zona  merupakan  kawasan  bermeter  ( District Meter  Area /  DMA)  yang  merupakan  pembagian serangkaian jaringan perpipaan yang dibagi berdasarkan  struktur  ruang,  pola  pemanfaatan  ruang wilayah  dan  kawasan strategis  Kab. Seruyan, kondisi
Kartika Hapsari Sutantiningrum, Insan Kamal, Safri Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan Volume 8, No 2, 15 April 2022
E-ISSN : 2407 – 3911 P-ISSN : 2686 - 0333
topografi,  letak  dan  kuantitas  potensi  sumber  air, persebaran  penduduk,  dan  rencana  sistem  pelayanan (Azmeri, Fatimah, & Hartati, 2015).
Dalam pengembangan daerah  layanan air minum Kab.  Seruyan  di  rencanakan  sampai  20  tahun mendatang  yaitu  hingga  tahun  2040.  Untuk  itu diperlukan  proyeksi  penduduk  hingga  tahun  yang direncanakan, metode yang digunakan adalah metode geometri.  Proyeksi  dengan  metode  ini  dianggap bahwa  perkembangan  penduduk  secara  otomatis berganda dengan pertambahan penduduk.
Untuk  penentuan  tingkat  pemakaian  air  per  orang  di Kab. Seruyan melihat dari beberapa faktor antara lain standar hidup, aktivitas  sehari-hari, tingkat sosial  dan ekonomi, iklim, pola serta kebiasaan masyarakat pada hari  libur.  Kebutuhan  rata-rata  pemakaian  satu  hari dihitung dari pemakaian air dalam setahun dibagi 365 hari, untuk menghitung kapasitas bangunan penangkap  air,  perpipaan  transmisi  dan  Instalasi Pengolahan  Air  (IPA)  menggunakan  perhitungan kebutuhan air pada hari maksimum dengan faktor hari maksimum  (fm)  antara  1,1  -  1,5  dan  kebutuhan puncak (Q peak) dengan factor jam puncak (fp) antara 1,15  –  3  (Metcalf  &  Eddy,  2014),  pada  perencanaan air minum di Kab. Seruyan fm yang digunakan adalah 1,2 dan fp sebesar 1,5.
Dalam  menghitung  kapasitas  sistem  air  minum perhitungan perencanaan menggunakan kebutuhan air maksimum  yaitu  pada  unit  air  baku  besarnya  130% dari  kebutuhan  rata-rata  dan  unit  produksi  besarnya 120%  dari  kebutuhan  rata,  sedangkan  untuk  jaringan distribusi  sesuai  kebutuhan  pada  jam  puncak  yaitu antara  115%-300%  dari  kebutuhan  rata-rata  (Joko, 2010)

## III. A NALISIS DAN P ERANCANGAN

## III. 1. Analisis Kondisi SPAM Eksisting
Penyediaan  air  bersih  di  Kabupaten  Seruyan dibedakan atas sistem perpipaan dan  non perpipaan. . Sebagian  besar  penduduk  Kabupaten  Seruyan  masih mengandalkan sumur (non-perpipaan), air sungai  dan air danau sebagai sumber penyediaan air bersih rumah tangga sehari-hari. Tingkat konsumsi air per orang per harinya  berdasarkan  data  PDAM  Kabupaten  Seruyan Tahun  2020  adalah  113,45  I/orang/hari  dengan kapasitas  air  terjual  adalah  753.474  L/det  untuk melayani  jumlah  penduduk  sebanyak  18.195  jiwa. Tingkat  kebocoran  air  Jumlah  air  yang  diproduksi oleh  PDAM  Tahun  2020,  telah  menghasilkan  air
sebesar  932.140  m3/tahun  dan  telah  terjual  sebesar 753.474  m3/tahun,  sehingga  terdapat  Non  Revenue Water  (NRW)  produksi  sebesar  178.666  m3/tahun atau  19,44  %.  Adanya  NRW  sebesar  itu  adalah penggunaan  untuk  mencuci  instalasi  pengolahan  air minimal  dua  kali  satu  han  dan  juga  terdapat  NRW distribusi.

## III. 2. Permasalahan Teknis SPAM Kab. Seruyan
Permasalahan  teknis  sistem  penyediaan  air minum yang ada di Kabupaten Seruyan antara lain:
1) Sistem  pelayanan  belum  efisien  dan  cakupan pelayanan masih rendah
2) Kapasitas produksi terbatas
3) Jaringan pipa terbatas untuk pengembangan
4) Kontinyuitas pelayanan belum maksimal
5) Biaya Operasional Tinggi
6) Sistim  pelayanan  yang  terpisah  antara  satu  dan lainnya
7) Terbatasnya  sumber  air  baku  untuk  daerah  yang jauh  dari  sungai  Seruyan  sehingga  saat  ini  sulit dilakukan pengembangan jaringan
8) Angka Kebocoran yang cukup tinggi
9) Tarif yang masih rendah

## III. 3. Proyeksi Jumlah Penduduk
Kebutuhan  akan  air  bersih  akan  semakin meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah penduduk. Untuk menentukan proyeksi kebutuhan air minum,  terlebih  dahulu  harus  memproyeksikan jumlah penduduk daerah perencanaan sampai dengan akhir perioda desain (tahun 2040). Berikut perhitungan proyeksi penduduk di Kab. Seruyan.
Tabel 1. Proyeksi Penduduk Kab. Seruyan Tahun 2020-2040 Kecamatan 2020 2025 2030 2040 Laju Pertumbuhan Penduduk Seruyan Hilir  42.239  50.327 59.962 85.121 3,57% Seruyan Hilir Timur 9.753  11.631 13.870 19.723 3,58% Danau Sembuluh 15.376  18.562 22.409 32.657 3,84% Seruyan Raya  27.947  33.770 40.806 59.582 3,86% Hanau 31.875  41.354 53.653 90.309 5,34% Danau Seluluk 28.348  36.834 47.859 80.799 5,38%
Kartika Hapsari Sutantiningrum, Insan Kamal, Safri Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan Volume 8, No 2, 15 April 2022
Seruyan Tengah 28.790  34.329 40.933 58.196 3,58% Batu Ampar  10.598  12.637 15.070 21.429 3,58% Seruyan Hulu  15.346  19.493 24.761 39.954 4,90% Suling Tambun 4.351 5.528 7.025 11.343 4,91% Total 216.644 266.491  328.378  501.154 4,25%
Sumber : Analisa Pribadi, 2020
III. 4. Proyeksi Kebutuhan Air

## A. Kebutuhan Air Minum
Perhitungan kebutuhan air minum didasarkan pada jumlah  penduduk,  jumlah  dan  jenis  kegiatan perkotaan  yang  memerlukan  air,  dan  standar pemakaian  air.  Berikut  besar  proyeksi  kebutuhan  air minum Kabupaten Seruyan:
Tabel 2 Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kab.
Seruyan No Kecamatan 2020 2025 2030 2040 1 Seruyan Hilir 106,7 127,1 151,4 215,0 2 Seruyan Hilir Timur 19,3 23,0 27,4 38,9 3 Danau Sembuluh 30,4 36,7 56,6 82,5 4 Seruyan Raya 70,6 85,3 103,1 150,5 5 Hanau 80,5 104,4 135,5 228,1 6 Danau Seluluk 71,6 93,0 120,9 204,1 7 Seruyan Tengah 72,7 86,7 103,4 147,0 8 Batu Ampar 20,9 25,0 29,8 54,1 9 Seruyan Hulu 30,3 38,5 62,5 100,9 10 Suling Tambun 8,6 10,9 13,9 22,4 Kabupaten Seruyan 511,5 630,5 804,4 1243,4
Sumber : Analisa Pribadi, 2020

## B. Kebutuhan Air Domestik
Besarnya  debit  untuk  kebutuhan air domestik di tiap-tiap  zona  didasarkan  pada  proporsional  luas kecamatan  yang  termasuk  pada  tiap-tiap  zona  yang telah ditetapkan.

## Tabel 3 Kebutuhan Air Domestik Kab. Seruyan
No Kecamatan 2020 2025 2030 2040
1 Seruyan Hilir 53,78 64,07 76,34 108,37 2 Seruyan Hilir Timur 9,71 11,58 13,81 19,63 3 Danau Sembuluh 15,31 18,48 28,53 41,58 4 Seruyan Raya 35,58 42,99 51,95 75,86 5 Hanau 40,58 52,65 68,31 114,98 6 Danau Seluluk 36,09 46,9 60,93 102,87 7 Seruyan Tengah 36,65 43,71 52,11 74,09 8 Batu Ampar 10,55 12,58 15 27,28 9 Seruyan Hulu 15,27 19,4 31,52 50,87 10 Suling Tambun 4,33 5,5 6,99 11,29 Kabupaten Seruyan 257,85 317,86 405,49 626,82
Sumber : Analisa Pribadi, 2020

## C. Kebutuhan Air Non Domestik
Debit  non  domestik,  diperhitungkan  dengan perkiraan  jumlah  fasilitas  non  domestik  di  tiap-tiap zona  tersebut.  Kebutuhan  air  non  domestik  yang dipergunakan  sebesar  15  %  dari  kebutuhan  air domestik.
Tabel 4 Kebutuhan Air Non Domestik
Kab. Seruyan No Kecamatan 2020 2025 2030 2040 1 Seruyan Hilir 8,1 9,6 11,5 16,3 2 Seruyan Hilir Timur 1,5 1,7 2,1 2,9 3 Danau Sembuluh 2,3 2,8 4,3 6,2 4 Seruyan Raya 5,3 6,4 7,8 11,4 5 Hanau 6,1 7,9 10,2 17,2 6 Danau Seluluk 5,4 7,4 9,1 15,4 7 Seruyan Tengah 5,5 6,6 7,8 11,1 8 Batu Ampar 1,6 1,9 2,2 4,1 9 Seruyan Hulu 2,3 2,9 4,7 7,6 10 Suling Tambun 0,6 0,8 1 1,7 Kabupaten Seruyan 38,7 48 60,7 93,9
Sumber : Analisa Pribadi, 2020

## III. 5. Tingkat Kehilangan Air
Tingkat  kehilangan  air  yang  dipergunakan sebesar  15  %  dari  kebutuhan  air  domestik  dan  non domestik.

## Tabel 5 Kehilangan Air Kab. Seruyan
No Kecamatan 2020 2025 2030 2040 1 Seruyan Hilir 9,3 11,1 13,2 18,7
Kartika Hapsari Sutantiningrum, Insan Kamal, Safri Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan Volume 8, No 2, 15 April 2022
E-ISSN : 2407 – 3911 P-ISSN : 2686 - 0333
2 Seruyan Hilir Timur 1,7 2 2,4 3,4 3 Danau Sembuluh 2,6 3,2 4,9 7,2 4 Seruyan Raya 6,1 7,4 9 13,1 5 Hanau 7 9,1 11,8 19,8 6 Danau Seluluk 6,2 8,5 10,5 17,7 7 Seruyan Tengah 6,3 7,5 9 12,8 8 Batu Ampar 1,8 2,2 2,6 4,7 9 Seruyan Hulu 2,6 3,3 5,4 8,8 10 Suling Tambun 0,7 0,9 1,2 1,9 Kabupaten Seruyan 44,3 55,2 70 108,1
Sumber : Analisa Pribadi, 2020

## III. 6. Rekapitulasi Kebutuhan Air
Kebutuhan  air  rata-rata  merupakan  rekapitulasi dari  kebutuhan  air  domestik  ditambah  dengan kebutuhan air non domestik dan kehilangan air.

## Tabel 6 Kebutuhan Air Rata-Rata Kab. Seruyan
No Kecamatan 2020 2025 2030 2040 1 Seruyan Hilir 71,1 84,7 101 143,3 2 Seruyan Hilir Timur 12,8 15,3 18,3 26 3 Danau Sembuluh 20,2 24,4 37,7 55 4 Seruyan Raya 47,1 56,9 68,7 100,3 5 Hanau 53,7 59 90,3 152,1 6 Danau Seluluk 47,7 62 80,6 136 7 Seruyan Tengah 48,5 57,8 68,9 98 8 Batu Ampar 14 16,6 19,8 36,1 9 Seruyan Hulu 20,2 24,5 41,7 67,3 10 Suling Tambun 5,7 7,3 9,2 14,9 Kabupaten Seruyan 341 408,5 536,2 829 Sumber : Analisa Pribadi, 2020
Kebutuhan  air  harian  maksimum  merupakan kebutuhan  air  maksimum  yang  dibutuhkan  setiap harinya.  faktor  harian  maksimum  menggunakan faktor 1,1.
Tabel 7 Kebutuhan Air Harian Maksimum Kab.
Seruyan No Kecamatan 2020 2025 2030 2040 1 Seruyan Hilir 78,2 93,2 111,1 157,7 2 Seruyan Hilir Timur 14,1 16,8 20,1 28,6 3 Danau Sembuluh 22,3 26,9 41,5 60,5 4 Seruyan Raya 51,8 62,5 75,6 110,4 5 Hanau 80,5 76,6 99,4 167,3 6 Danau Seluluk 52,5 68,2 88,6 149,6 7 Seruyan Tengah 53,3 63,6 75,8 107,8 8 Batu Ampar 15,3 18,3 21,8 39,7 9 Seruyan Hulu 22,2 26,9 45,9 74 10 Suling Tambun 6,3 8 10,2 16,4 Kabupaten Seruyan 396,5 461 590 912
Sumber : Analisa Pribadi, 2020
Sedangkan  faktor  jam  puncak  menggunakan faktor 1,5. Kebutuhan air saat jam puncak diperlukan karena  menjadi  kebutuhan  air  yang  terbanyak  pada
suatu  perencanaan.  Dengan  tingkat  pelayanan  100  % maka  kebutuhan  air  minum  pada  saat  jam  puncak mencapai  1243,4  L/dt  dengan  jumlah  pelayanan 501.154  Jiwa  atau  100.230  SR  pada  tahun  2040. Pembagian debit di titik sadap distribusi dipertimbangkan dengan melihat kemungkinan penyebaran penduduk sampai akhir tahap perencanaan.  Titik-titik  pengeluaran  air  direncanakan dan diasumsikan berdasarkan :
-  Penyebaran  perumahan  penduduk  dan  ekonomi sebanding  dengan  penyebaran  perumahan  yang telah ada,
-   Pola pengembangan wilayah kota
-  Rencana  pengembangan  wilayah  pelayanan  air minum .
Besarnya    debit  untuk  domestik  di  tiap-tiap  zona didasarkan  pada  proporsional  luas  kecamatan  yang termasuk pada tiap-tiap zona yang telah ditetapkan.

## III. 7. Rencana Zonasi Pengembangan SPAM
Daerah pelayanan (zona pelayanan) untuk sistem penyediaan  air  minum    dengan  sistem  perpipaan, ditentukan  dengan  pertimbangan  wilayah,  batas administrasi,  batas  wilayah  perencanaan  yang  telah ditentukan, masalah teknis ekonomis yang mempengaruhi  sistem,  pengembangan  kota,  jarak terhadap sumber air dan kondisi topografi. Pembagian zona  pelayanan  SPAM  Kabupaten  Seruyan  sebagai berikut:
Kartika Hapsari Sutantiningrum, Insan Kamal, Safri Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan Volume 8, No 2, 15 April 2022
E-ISSN : 2407 – 3911 P-ISSN : 2686 - 0333
Gambar 1. Peta Pembagian Zonasi Pelayanan Air Minum Kab. Seruyan
Dengan  memperhatikan  pada  pola  pelayanan eksisting,  wilayah  pelayanan  sistem    penyediaan  air minum    Kabupaten  Seruyan    secara  umum  terbagi menjadi tiga prioritas pelayanan, yaitu :
a. Prioritas 1
Prioritas  1  dimaksudkan  untuk  daerah  yang belum  terlayani  sistem  air  minum  perpipaan perkotaan  utamanya  untuk  pusat-pusat  IKK. Pengembangan  dan  rencana  pembangunannya diarahkan  untuk  merencanakan  pembangunan instalasi  awal,  yang  meliputi  pembangunan instalasi  pengolahan  air  (IPA)  dengan  bangunan pengambilan  air  bakunya  (intake),  reservoir, jaringan  transmisi/distribusi,  mekanikal  elektrikal dan sarana penunjang lainnya. Daerah yang masuk prioritas  1  antara  lain  Kecamatan  Seruyan  Raya, Kecamatan  Batu  Ampar  dan  Kecamatan  Suling Tambun.
b. Prioritas 2
Prioritas  2  dimaksudkan  untuk  program pengembangan  SPAM  Pedesaan  baik  perpipaan (Pamsimas/DAK)  maupun  non  perpipaan  untuk daerah-daerah yang tidak bisa dilayani
menggunakan  SPAM  IKK.  Daerah  yang  masuk prioritas  2  ini  meliputi  seluruh  Kecamatan  di wilayah  Kabupaten  Seruyan  yang  tidak  dapat dilayani SPAM Perkotaan/SPAM IKK.
c. Prioritas 3
Prioritas  3  dimaksudkan  untuk  daerah-daerah yang sebagian sudah terlayani dan sebagian belum terlayani sistem perpipaan, rencana pengembangan  diarahkan  untuk  mengembangkan cakupan pelayanan, dengan peningkatan
kapasitasinstalasi  pengolahan  air  dan  sarana penunjang lainnya. Daerah yang masuk prioritas 3 antara  lain  Kecamatan  Seruyan  Hilir,  Kecamatan Danau  Sembuluh,  Kecamatan  Hanau,  Kecamatan Seruyan Tengah, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kecamatan  Seruyan  Hulu  dan  Kecamatan  Danau Seluluk.  Daerah-daerah  yang  masuk  dalam prioritas 3 dapat menjadi prioritas pertama apabila memenuhi  beberapa  persyaratan  antara  lain kebutuhan  akan  air  bersih  didaerah  tersebut  tidak mencukupi  atau  kapasitas  sistemnya  sudah  tidak mampu  melayani  kebutuhan  air  masyarakat. Kemudian  persyaratan  lain  adalah  adanya  daerah pelayanan  baru  dan  terdapat  idle  kapasitas  pada sistem eksisting.
Adapun  rencana  prioritas  pelayanan  berdasarkan zonasi di  Kab. Seruyan terlihat pada tabel  8  dibawah ini:
Tabel 8 Rencana Prioritas Pelayanan Tiap Zona Kab. Seruyan
No. Zona Wilayah Pelayanan Prioritas 1 I Kecamatan Seruyan Hilir 2 dan 3 2 II Kecamatan Danau Sembuluh 2 dan 3 3 III Kecamatan Hanau 2 dan 3 4 IV Kecamatan Seruyan Tengah 2 dan 3 5 V Kecamatan Seruyan Hilir Timur 2 dan 3 6 VI Kecamatan Seruyan Hulu 2 dan 3 7 VII Kecamatan Danau Seluluk 2 dan 3 8 VIII Kecamatan Seruyan Raya 1 dan 2 9 IX Kecamatan Batu Ampar 1 dan 2 10 X Kecamatan Suling Tambun 1 dan 2
Kartika Hapsari Sutantiningrum, Insan Kamal, Safri Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan Volume 8, No 2, 15 April 2022
E-ISSN : 2407 – 3911 P-ISSN : 2686 - 0333
Sumber : Analisa Pribadi, 2020

## III. 8. Alternatif Rencana Pengembangan
Rencana  pengembangan  sistem  penyediaan  air minum  Kabupaten  Seruyan  dengan  direncanakan sampai  Tahun  2040  dengan  sistem  interkoneksi dengan  sistem  eksisting.  Terdapat  dua  alternatif sistem  penyediaan  air  minum  Kabupaten  Seruyan  , berdasarkan  sumber  air  permukaan  (S.  Seruyan)  dan air tanah.

## A. Alternatif 1 (Sungai Seruyan)
Sungai Seruyan digunakan sebagai sumber air dengan rencana pengembangan di 10 kecamatan.
Bangunan intake diperlukan untuk menyadap air baku dengan debit sesuai dengan kebutuhan air. Direncanakan  untuk  Sistem  Penyediaan  Air  minum Zona  –  1  sampai  dengan  10,  adalah  membuat  intake baru  yang  letaknya  disamping  bangunan  intake  lama. Bangunan  intake  direncanakan  dengan  konstruksi intake  jembatan  kayu.  Selanjutnya  untuk  sistem pengaliran  dari  sumber  air  baku  ke  bangunan pengolahan, direncanakan dengan pemompaan, karena topografi  sumber  air  lebih  rendah  dibandingkan  letak bangunan pengolahan.

## 1) Sistem Zona I
Sistem  Zona  I  berada  di  Kecamatan  Seruyan Hilir.  Pada  zona  ini  hanya  tersedia  sumber  air baku  dengan  debit  54  L/dt.  Sementara  kebutuhan air  pada  tahun  2020  sebesar  106,7  Lt/dt  sehingga masih  terdapat  kekurangan  52,7  L/dt.  Dan  pada tahun  2040  kebutuhan  air  meningkat  hingga  215 L/dt sehingga terdapat kekurangan air sebesar 161 L/dt.    Untuk  kawasan  yang  dapat  dilayani  oleh SPAM  perkotaan  atau  SPAM  IKK  akan  dilayani menggunakan  IPA  menggunakan  sungai  Seruyan. SPAM  yang  direncanakan  berupa  3  unit  IPA  50 L/dt  dan  kelengkapannya  (Total  150  L/dt)  yang dibangun bertahap sesuai kebutuhan air. Untuk 11 L/dt lainnya dapat dilayani menggunakan Pamsimas.  Pamsimas  dapat dibangun di 11  lokasi yang tidak terjangkau oleh sumber air baku Sungai Seruyan.  Jika  Zona  I  terlayani  maka  dapat melayani  17.024  SR  atau  sekitar  85.121  jiwa. Rencana detail dapat dilihat pada tabel 9.

## Tabel 9 Rencana Detail Sistem Zona I
No. Unit Sistem Keterangan 1. Unit Air Baku Sumber Sungai Seruyan
Intake Intake Jembatan dengan Struktur Kayu 2 Unit Transmisi Pipa Transmisi HDPE diameter 300 mm sepanjang  500  meter  (3  unit yang dibangun bertahap) 3 Unit Produksi IPA IPA kapasitas 50 L/dt (3 unit) Resevoir Reservoir  kapasitas  500  m3  (1 unit) Pompa Pompa  Centrifugal  kapasitas  25 L/dt  (8  unit  dengan  rincian  6 unit operasi dan 2 cadangan) 4 Unit Distribusi Pipa Distribusi -  Pipa  JDU  menggunakan  pipa HDPE diameter 500mm sepanjang 5 km -  Pipa  JDB  menggunakan  pipa eksisting
Sumber : Analisa Pribadi, 2020

## 2) Sistem Zona II
Sistem  Zona  II  berada  di  Kecamatan  Danau Sembuluh.  Pada  zona  ini  hanya  tersedia  sumber air  baku  dengan  debit  23,5  L/dt.  Sementara kebutuhan air pada tahun 2020 adalah sebesar 30,4 Lt/dt  sehingga  masih  terdapat  kekurangan  6,9 L/dt.  Dan  pada  tahun  2040  kebutuhan  air meningkat  hingga  82,5  L/dt  sehingga  terdapat kekurangan  air  sebesar  59  L/dt.    Untuk  kawasan yang  dapat  dilayani  oleh  SPAM  perkotaan  atau SPAM  IKK  akan  dilayani  menggunakan  IPA menggunakan  sungai  Seruyan.  SPAM  yang direncakan  berupa  satu  unit  IPA  50  L/dt  dan kelengkapannya  yang  dibangun  bertahap  sesuai kebutuhan air. Untuk 9 L/dt lainnya dapat dilayani menggunakan Pamsimas. Pamsimas dapat dibangun  di  9  lokasi  yang  tidak  terjangkau  oleh sumber  air  baku  Sungai  Seruyan.  Jika  Zona  II terlayani  maka  dapat  melayani  6.531  SR  atau sekitar  32.657  jiwa.  Rencana  detail  dapat  dilihat pada tabel 10.

## Tabel 10 Rencana Detail Sistem Zona II
No. Unit Sistem Keterangan 1. Unit Air Baku Sumber Sungai Seruyan Intake Intake Jembatan dengan Struktur Kayu Pompa Pompa  Centrifugal  kapasitas  50 L/dt  (2  unit  dengan  rincian  1 unit operasi dan 1 cadangan) 2 Unit Transmisi Pipa Transmisi HDPE diameter 300 mm sepanjang 500 meter 3 Unit Produksi IPA IPA kapasitas 50 L/dt (1 unit)
Kartika Hapsari Sutantiningrum, Insan Kamal, Safri Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan Volume 8, No 2, 15 April 2022
E-ISSN : 2407 – 3911 P-ISSN : 2686 - 0333
Resevoir Reservoir  kapasitas  250  m3  (1 unit) Pompa Pompa  Centrifugal  kapasitas  25 L/dt  (3  unit  dengan  rincian  2 unit operasi dan 1 cadangan) 4 Unit Distribusi Pipa Distribusi -  Pipa  JDU  menggunakan  pipa HDPE diameter 300mm sepanjang 5 km -  Pipa  JDB  menggunakan  pipa eksisting
Sumber : Analisa Pribadi, 2020

## 3) Sistem Zona III
Sistem  Zona III berada di  Kecamatan Hanau. Pada zona ini hanya tersedia air dengan debit 17,5 L/dt.  Sementara  kebutuhan  air  pada  tahun  2020 adalah  sebesar 80,5 Lt/dt sehingga  masih terdapat kekurangan  63  L/dt.  Dan  pada  tahun  2040 kebutuhan  air  meningkat  hingga  228,1  L/dt sehingga  terdapat  kekurangan  air  sebesar  210,6 L/dt.    Untuk  kawasan  yang  dapat  dilayani  oleh SPAM  perkotaan  atau  SPAM  IKK  akan  dilayani menggunakan  IPA  menggunakan  sungai  Seruyan. SPAM yang direncakan berupa empat unit IPA 50 L/dt dan kelengkapannya  yang dibangun  bertahap sesuai  kebutuhan  air.  Untuk  10,6  L/dt  lainnya akan dilayani  menggunakan  Pamsimas.  Pamsimas dapat dibangun di 11  lokasi yang tidak terjangkau oleh  sumber  air  baku  Sungai  Seruyan.  Jika  Zona III terlayani maka dapat melayani 18.061 SR atau sekitar  90.309  jiwa.  Rencana  detail  dapat  dilihat pada tabel 11.

## Tabel 11 Rencana Detail Sistem Zona III
No. Unit Sistem Keterangan 1. Unit Air Baku Sumber Sungai Seruyan Intake Intake Jembatan dengan Struktur Kayu Pompa Pompa  Centrifugal  kapasitas  50 L/dt  (5  unit  dengan  rincian  4 unit operasi dan 1 cadangan) 2 Unit Transmisi Pipa Transmisi HDPE diameter 300 mm sepanjang 500 meter 3 Unit Produksi IPA IPA kapasitas 50 L/dt (4 unit) Resevoir Reservoir  kapasitas  500  m3  (1 unit) Pompa Pompa  Centrifugal  kapasitas  25 L/dt  (10  unit  dengan  rincian  8 unit operasi dan 2 cadangan) 4 Unit Distribusi Pipa Distribusi -  Pipa  JDU  menggunakan  pipa HDPE  diameter 500 mm sepanjang 5 km
-  Pipa  JDB  menggunakan  pipa eksisting
Sumber : Analisa Pribadi, 2020

## 4) Sistem Zona IV
Sistem Zona IV berada di Kecamatan Seruyan Tengah.  Pada  zona  ini  hanya  tersedia  sumber  air baku  dengan  debit  49,03  L/dt.  Sementara kebutuhan air pada tahun 2020 adalah sebesar 72,7 Lt/dt  sehingga  masih  terdapat  kekurangan  23,67 L/dt.  Dan  pada  tahun  2040  kebutuhan  air meningkat  hingga  147  L/dt  sehingga  terdapat kekurangan  air  sebesar  97,97  L/dt.    Untuk kawasan  yang  dapat  dilayani  oleh  SPAM perkotaan  atau  SPAM  IKK  akan  dilayani menggunakan  IPA  menggunakan  sungai  Seruyan. SPAM  yang  direncakan  berupa  satu  IPA  50  L/dt dan  satu  unit  IPA  25  L/dt  serta  kelengkapannya yang  dibangun  bertahap  sesuai  kebutuhan  air. Untuk 23 L/dt lainnya akan dilayani menggunakan Pamsimas.  Pamsimas  dapat dibangun di  23  lokasi yang tidak terjangkau oleh sumber air baku Sungai Seruyan.  Jika  Zona  IV  terlayani  maka  dapat melayani  11.639  SR  atau  sekitar  58.196  jiwa. Rencana detail dapat dilihat pada tabel 12.
Tabel 12 Rencana Detail Sistem Zona IV
No. Unit Sistem Keterangan 1. Unit Air Baku Sumber Sungai Seruyan Intake Intake Jembatan dengan Struktur Kayu Pompa Pompa  Centrifugal  kapasitas  25 L/dt  (4  unit  dengan  rincian  3 unit operasi dan 1 cadangan) 2 Unit Transmisi Pipa Transmisi HDPE diameter 300 mm sepanjang 500 meter 3 Unit Produksi IPA IPA  kapasitas  50  L/dt  (1  unit) dan 25 L/dt (1 unit) Resevoir Reservoir  kapasitas  250  m3  (1 unit) Pompa Pompa  Centrifugal  kapasitas  25 L/dt  (4  unit  dengan  rincian  3 unit operasi dan 1 cadangan) 4 Unit Distribusi Pipa Distribusi
-  Pipa  JDU  menggunakan  pipa HDPE  diameter  500 mm
sepanjang 5 km
-  Pipa  JDB  menggunakan  pipa eksisting
Sumber : Analisa Pribadi, 2020
5) Sistem Zona V
Kartika Hapsari Sutantiningrum, Insan Kamal, Safri Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan Volume 8, No 2, 15 April 2022
E-ISSN : 2407 – 3911 P-ISSN : 2686 - 0333
Sistem Zona V berada di Kecamatan Seruyan Hilir  Timur.  Pada  zona  ini  hanya  tersedia  air dengan  debit  17,5  L/dt.  Sementara  kebutuhan  air pada  tahun  2020  adalah  sebesar  19,3  Lt/dt sehingga masih terdapat kekurangan 1,8 L/dt. Dan pada  tahun  2040  kebutuhan  air  meningkat  hingga 38,9 L/dt sehingga terdapat kekurangan air sebesar 21,4  L/dt.    Untuk  kawasan  yang  dapat  dilayani oleh  SPAM  perkotaan  atau  SPAM  IKK  akan dilayani  menggunakan  IPA  menggunakan  sungai Seruyan. SPAM yang direncakan berupa satu unit IPA 25  L/dt serta kelengkapannya  yang dibangun bertahap  sesuai  kebutuhan  air.  Jika  Zona  V terlayani  maka  dapat  melayani  3.944  SR  atau sekitar  19.723  jiwa.  Rencana  detail  dapat  dilihat pada tabel 13.

## Tabel 13 Rencana Detail Sistem Zona V
No. Unit Sistem Keterangan 1. Unit Air Baku Sumber Sungai Seruyan Intake Intake Jembatan dengan Struktur Kayu Pompa Pompa  Centrifugal  kapasitas  25 L/dt  (2  unit  dengan  rincian  1 unit operasi dan 1 cadangan) 2 Unit Transmisi Pipa Transmisi HDPE diameter 200 mm sepanjang 500 meter 3 Unit Produksi IPA IPA kapasitas 25 L/dt (1 unit) Resevoir Reservoir  kapasitas  200  m3  (1 unit) Pompa Pompa  Centrifugal  kapasitas  25 L/dt  (2  unit  dengan  rincian  1 unit operasi dan 1 cadangan) 4 Unit Distribusi Pipa Distribusi -  Pipa  JDU  menggunakan  pipa HDPE  diameter 300 mm sepanjang 5 km -  Pipa  JDB  menggunakan  pipa eksisting
Sumber : Analisa Pribadi, 2020

## 6) Sistem Zona VI
Sistem Zona VI berada di Kecamatan Seruyan Hulu.  Pada  zona  ini  hanya  tersedia  sumber  air baku dengan debit 9,5 L/dt. Sementara kebutuhan air  pada  tahun  2020  adalah  sebesar  30,3  Lt/dt sehingga  masih  terdapat  kekurangan  20,8  L/dt. Dan  pada  tahun  2040  kebutuhan  air  meningkat hingga  100,9  L/dt  sehingga  terdapat  kekurangan air sebesar 91,4 L/dt.  Untuk kawasan  yang dapat dilayani  oleh  SPAM  perkotaan  atau  SPAM  IKK akan  dilayani  menggunakan  IPA  menggunakan
sungai  Seruyan.  SPAM  yang  direncakan  berupa satu  IPA  50  L/dt  dan  satu  unit  IPA  25  L/dt  serta kelengkapannya  yang  dibangun  bertahap  sesuai kebutuhan  air.  Untuk  16,4  L/dt  lainnya  akan dilayani menggunakan Pamsimas. Rencana pembangunan  pamsimas  di  bangun  di  17  lokasi yaitu  pada  daerah  yang  tidak  terjangkau  oleh pelayanan  sistem  IKK.  Jika  Zona  VI  terlayani maka dapat melayani 7.990 SR atau sekitar 39.954 jiwa. Rencana detail dapat dilihat pada tabel 14.
Tabel 14 Rencana Detail Sistem Zona VI
No. Unit Sistem Keterangan 1. Unit Air Baku Sumber Sungai Seruyan Intake Intake Jembatan dengan Struktur Kayu Pompa Pompa  Centrifugal  kapasitas  25 L/dt  (4  unit  dengan  rincian  3 unit operasi dan 1 cadangan) 2 Unit Transmisi Pipa Transmisi HDPE diameter 300 mm sepanjang 500 meter 3 Unit Produksi IPA IPA  kapasitas  50  L/dt  (1  unit) dan 25 l/dt (1 unit) Resevoir Reservoir  kapasitas  250  m3  (1 unit) Pompa Pompa  Centrifugal  kapasitas  25 L/dt  (4  unit  dengan  rincian  3 unit operasi dan 1 cadangan) 4 Unit Distribusi Pipa Distribusi -  Pipa  JDU  menggunakan  pipa HDPE  diameter  500 mm sepanjang 5 km
-  Pipa  JDB  menggunakan  pipa eksisting Sumber : Analisa Pribadi, 2020

## 7) Sistem Zona VII
Sistem Zona VII berada di Kecamatan Danau Seluluk.  Pada  zona  ini  hanya  tersedia  air  dengan debit  15,5  L/dt.  Sementara  kebutuhan  air  pada tahun  2020  adalah  sebesar  71,6  Lt/dt  sehingga masih  terdapat  kekurangan  56,1  L/dt.  Dan  pada tahun 2040 kebutuhan air meningkat hingga 204,1 L/dt  sehingga  terdapat  kekurangan  air  sebesar 188,6  L/dt.    Untuk  kawasan  yang  dapat  dilayani oleh  SPAM  perkotaan  atau  SPAM  IKK  akan dilayani  menggunakan  IPA  menggunakan  sungai Seruyan. SPAM  yang direncakan  berupa tiga unit IPA  50  L/dt  dan  satu  unit  IPA  25  L/dt  serta kelengkapannya  yang  dibangun  bertahap  sesuai kebutuhan  air.  Untuk  13,6  L/dt  lainnya  akan dilayani  menggunakan  Pamsimas.  Rencana  akan
Kartika Hapsari Sutantiningrum, Insan Kamal, Safri Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan Volume 8, No 2, 15 April 2022
E-ISSN : 2407 – 3911 P-ISSN : 2686 - 0333
dibangun  di  14  lokasi  pada  daerah  yang  tidak terjangkau  sistem  IKK.  Jika  Zona  VII  terlayani maka  dapat  melayani  16.159  SR  atau  sekitar 80.799  jiwa.  Rencana  detail  dapat  dilihat  pada tabel 15.

## Tabel 15 Rencana Detail Sistem Zona VII
No. Unit Sistem Keterangan 1. Unit Air Baku Sumber Sungai Seruyan Intake Intake Jembatan dengan Struktur Kayu Pompa Pompa  Centrifugal  kapasitas  50 L/dt  (5  unit  dengan  rincian  4 unit operasi dan 1 cadangan) 2 Unit Transmisi Pipa Transmisi HDPE diameter 300 mm sepanjang  500  meter  (4  unit yang dibangun bertahap) 3 Unit Produksi IPA IPA  kapasitas  50  L/dt  (3  unit) dan 25 l/dt (1 unit) Resevoir Reservoir  kapasitas  250  m3  (1 unit) Pompa Pompa  Centrifugal  kapasitas  25 L/dt  (10  unit  dengan  rincian  7 unit operasi dan 3 cadangan) 4 Unit Distribusi Pipa Distribusi - Pipa JDU menggunakan 2 unit pipa  HDPE  diameter  500  mm sepanjang 5 km -  Pipa  JDB  menggunakan  pipa eksisting
Sumber : Analisa Pribadi, 2020

## 8) Sistem Zona VIII
Sistem  Zona  VIII  berada  di  Kecamatan Seruyan  Raya.  Pada  zona  ini  hanya  tersedia sumber  air  baku  dengan  debit  17,53  L/dt. Sementara  kebutuhan  air  pada  tahun  2020  adalah sebesar  70,6  Lt/dt  sehingga  masih  terdapat kekurangan  53,07  L/dt.  Dan  pada  tahun  2040 kebutuhan  air  meningkat  hingga  150,5  L/dt sehingga  terdapat  kekurangan  air  sebesar  132,97 L/dt.    Untuk  kawasan  yang  dapat  dilayani  oleh SPAM  perkotaan  atau  SPAM  IKK  akan  dilayani menggunakan  IPA  menggunakan  sungai  Seruyan. SPAM  yang  direncakan  berupa  dua  unit    IPA  50 L/dt  dan  satu  unit  IPA  25  L/dt  serta kelengkapannya  yang  dibangun  bertahap  sesuai kebutuhan  air.  Untuk  7,97  L/dt  lainnya  akan dilayani  menggunakan  Pamsimas.  Rencana  akan dibangun  di  8  lokasi  pada  daerah  yang  tidak terjangkau  sistem  IKK.  Jika  Zona  VIII  terlayani maka  dapat  melayani  11.916  SR  atau  sekitar
59.582  jiwa.  Rencana  detail  dapat  dilihat  pada tabel 16.
Tabel 16 Rencana Detail Sistem Zona VIII
No. Unit Sistem Keterangan 1. Unit Air Baku Sumber Sungai Seruyan Intake Intake Jembatan dengan Struktur Kayu Pompa Pompa  Centrifugal  kapasitas  50 L/dt  (4  unit  dengan  rincian  3 unit operasi dan 1 cadangan) 2 Unit Transmisi Pipa Transmisi HDPE diameter 300 mm sepanjang  500  meter  (3  unit yang dibangun bertahap) 3 Unit Produksi IPA IPA  kapasitas  50  L/dt  (2  unit) dan 25 l/dt (1 unit) Resevoir Reservoir  kapasitas  500  m3  (1 unit) Pompa Pompa  Centrifugal  kapasitas  25 L/dt  (8  unit  dengan  rincian  5 unit operasi dan 3 cadangan) 4 Unit Distribusi Pipa Distribusi - Pipa JDU menggunakan 2 unit pipa  HDPE  diameter  500  mm sepanjang 5 km -  Pipa  JDB  menggunakan  pipa eksisting
Sumber : Analisa Pribadi, 2020

## 9) Sistem Zona IX
Sistem  Zona  IX  berada  di  Kecamatan  Batu Ampar.  Pada  zona  ini  hanya  tersedia  air  dengan debit  10,5  L/dt.  Sementara  kebutuhan  air  pada tahun  2020  adalah  sebesar  20,9  Lt/dt  sehingga masih  terdapat  kekurangan  10,4  L/dt.  Dan  pada tahun  2040  kebutuhan  air  meningkat  hingga  54,1 L/dt sehingga terdapat kekurangan air sebesar 43,6 L/dt.    Untuk  kawasan  yang  dapat  dilayani  oleh SPAM  perkotaan  atau  SPAM  IKK  akan  dilayani menggunakan  IPA  menggunakan  sungai  Seruyan. SPAM  yang  direncakan  berupa  satu  unit    IPA  25 L/dt serta kelengkapannya yang dibangun bertahap  sesuai  kebutuhan  air.  Untuk  18,6  L/dt lainnya  akan  dilayani  menggunakan  Pamsimas. Rencana  akan  dibangun  di  19  lokasi  pada  daerah yang  tidak  terjangkau  sistem  IKK.  Jika  Zona  IX terlayani  maka  dapat  melayani  4.285  SR  atau sekitar  21.429  jiwa.  Rencana  detail  dapat  dilihat pada tabel 17.
Tabel 17 Rencana Detail Sistem Zona IX
No. Unit Sistem Keterangan 1. Unit Air Baku
Kartika Hapsari Sutantiningrum, Insan Kamal, Safri Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan Volume 8, No 2, 15 April 2022
E-ISSN : 2407 – 3911 P-ISSN : 2686 - 0333
Sumber Sungai Seruyan Intake Intake Jembatan dengan Struktur Kayu Pompa Pompa  Centrifugal  kapasitas  25 L/dt  (2  unit  dengan  rincian  1 unit operasi dan 1 cadangan) 2 Unit Transmisi Pipa Transmisi HDPE diameter 200 mm sepanjang 500 meter 3 Unit Produksi IPA IPA kapasitas 25 L/dt (1 unit) Resevoir Reservoir  kapasitas  100  m3  (1 unit) Pompa Pompa  Centrifugal  kapasitas  25 L/dt  (2  unit  dengan  rincian  1 unit operasi dan 1 cadangan) 4 Unit Distribusi Pipa Distribusi -  Pipa  JDU  menggunakan  pipa HDPE  diameter 300 mm sepanjang 5 km -  Pipa  JDB  menggunakan  pipa eksisting
Sumber : Analisa Pribadi, 2020

## 10) Sistem Zona X
Sistem  Zona  X  berada  di  Kecamatan  Suling Tambun.  Pada  zona  ini  hanya  tersedia  air  dengan debit 6 L/dt. Sementara kebutuhan air pada tahun 2020  adalah  sebesar  8,6  Lt/dt  sehingga  masih terdapat  kekurangan  2,6  L/dt.  Dan  pada  tahun 2040  kebutuhan  air  meningkat  hingga  22,4  L/dt sehingga  terdapat  kekurangan  air  sebesar  16,4 L/dt.    Untuk  kawasan  yang  dapat  dilayani  oleh SPAM  perkotaan  atau  SPAM  IKK  akan  dilayani menggunakan  IPA  menggunakan  sungai  Seruyan. SPAM  yang  direncakan  berupa  satu  unit    IPA  10 L/dt serta kelengkapannya yang dibangun bertahap  sesuai  kebutuhan  air.  Untuk  6,4  L/dt lainnya  akan  dilayani  menggunakan  Pamsimas. Rencana  akan  dibangun  di  7  lokasi  pada  daerah yang  tidak  terjangkau  sistem  IKK.    Jika  Zona  X terlayani  maka  dapat  melayani  2.268  SR  atau sekitar  11.343  jiwa.  Rencana  detail  dapat  dilihat pada tabel 18.

## Tabel 18 Rencana Detail Sistem Zona X
No. Unit Sistem Keterangan 1. Unit Air Baku Sumber Sungai Seruyan Intake Intake Jembatan dengan Struktur Kayu Pompa Pompa  Centrifugal  kapasitas  10 L/dt  (2  unit  dengan  rincian  1 unit operasi dan 1 cadangan) 2 Unit Transmisi Pipa Transmisi HDPE diameter 100 mm sepanjang 500 meter
3 Unit Produksi IPA IPA kapasitas 10 L/dt (1 unit) Resevoir Reservoir  kapasitas  100  m3  (1 unit) Pompa Pompa  Centrifugal  kapasitas  10 L/dt  (2  unit  dengan  rincian  1 unit operasi dan 1 cadangan) 4 Unit Distribusi Pipa Distribusi -  Pipa  JDU  menggunakan  pipa HDPE diameter  200 mm sepanjang 5 km
-  Pipa  JDB  menggunakan  pipa eksisting
Sumber : Analisa Pribadi, 2020

## B. Alternatif 2 (Air Tanah)
Sistem  penyediaan  air  minum  yang  dirancang untuk  penduduk  yang  tidak  terlayani  air  minum perkotaan dengan usulan sistem di atas, akan dipenuhi dengan  alternatif  sistem  lain  yang  dapat  dipakai seperti pengolahan air dengan sumber air tanah dalam.
Pertimbangan  pemilihan  bangunan  pengambilan air tanah adalah sebagai berikut :
 Secara umum kebutuhan air di daerah perencanaan cukup besar
 Di daerah perencanaan potensi sumur dalam dapat memenuhi  untuk  mencukupi  kebutuhan  air minum,  sedangkan  kapasitas  air  tanah  dangkal tidak memenuhi.
 Tidak seimbangnya antara biaya investasi pengadaan  dan  pemasangan  jaringan  perpipaan, instalasi  pengolahan  air  dan  sistem  produksi jumlah pelanggan yang ada.
Rencana  implementasi  pembangunan  sistem penyediaan air minum  dengan sumber air tanah dapat diatur  bersamaan  dengan  pembangunan  sistem perpipaan  perkotaan  atau  pembangunan  ”mandiri”, artinya sistem dengan air tanah dapat dibangun tanpa melihat  kapan  waktu  pembangunan  sistem  perpipaan perkotaan dilaksanakan.

## IV. K ESIMPULAN DAN S ARAN
Rencana  pengembangan  sistem  penyediaan  air minum Kabupaten Seruyan dengan horizon perencanaan  sampai  Tahun  2040,  didasarkan  pada Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Seruyan, kebutuhan  air  minum,  penyebaran  permukiman, kondisi  topografi  serta  ketersediaan  sumber  air. Terdapat  alternatif  sumber  air  yang  dapat  digunakan untuk  pengembangan  adalah  Sungai  Seruyan  yang
Kartika Hapsari Sutantiningrum, Insan Kamal, Safri Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan Volume 8, No 2, 15 April 2022
E-ISSN : 2407 – 3911 P-ISSN : 2686 - 0333
sangat  besar  walaupun  belum  teramati  sepanjang tahun.  Sistem  yang  ada  (eksisting)  akan  tetap digunakan dan diinterkoneksikan dengan sistem  yang direncanakan. Rencana pengembangan dengan  sistem perpipaan  secara  umum  akan  mengikuti  pedoman- pedoman yang sudah ada, tetapi penggunaan pedoman tersebut  tidak  akan  secara  langsung  diterapkan  tanpa melalui evaluasi terlebih dahulu.
Dalam  bidang  Teknik,  langkah-langkah  yang dapat  dilaksanakan  untuk  meningkatkan  kinerja PDAM dalam rencana jangka pendek adalah:
a. Pengadaan dan kalibrasi meter air wm pelanggan dan wm distribusi plus katup.
b. Perbaikan  atau  pergantian  genset  untuk  setiap sistem.
c. Pembangunan  clear  well  Kodeco  min  150  m3 interlink dengan yang lama.
d. Melengkapi as built drawings di setiap Kecamatan.
e. Pemasangan  meter  air  induk  dan  distribusi lengkap dengan ruang katup (box culvert).
f. Perencanaan zona distribusi daerah lainnya
g. Pelatihan  pemeriksaan  kualitas  air  baku,  post klorinasi  dan  peningkatan  kualitas  air  bersih menjadi air minum.
h. Peningkatan  kapasitas  pelayanan  SPAM  dengan cara  pembangunan  IPA  baru  pada  wilayah  atau zona  yang  telah  memiliki  SPAM  IKK  namun pelayanannya  tidak  dapat  ditingkatkan  karena kurangnya
produksi. Seperti SPAM Perkotaan/SPAM IKK Kuala Pembuang

## R EFERENSI
Annisa,  A.  N.  &  W.  H.  (2015).  Studi  Literatur Perencanaan dan Algoritma Pembentukan DMA (District  Metered  Area). Jurnal  Teknik  ITS , 4 , 93–98.
Azmeri,  Fatimah,  E.,  &  Hartati,  S.  (2015).  Kajian prioritas  daerah  layanan  untuk  pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM)
Kabupaten  Pidie-Provinsi  Aceh. Pertemuan Ilmiah Tahunan PIT
HATHI XXXII , (November), 438–447.
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Seruyan.  (2020). Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Seruyan . Kabupaten  Seruyan:  Badan  Pusat  Statistik Kabupaten Seruyan.
Retrieved
from https://seruyankab.bps.go.id/publication/downlo
ad.html?nrbvfeve=ZTgxNWVmODY3ODkwO GUyMjY3YWMyOTZh&xzmn=aHR0cHM6Ly 9zZXJ1eWFua2FiLmJwcy5nby5pZC9wdWJsa WNhdGlvbi8yMDIwLzEwLzIzL2U4MTVlZjg 2Nzg5MDhlMjI2N2FjMjk2YS9zdGF0aXN0a WstZGFlcmFoLWthYnVwYXRlbi1zZXJ1eWF uLTIwM
Dinas  PUPR  Kab  Seruyan,  D.  (2020). Dokumen AMPL Kab Seruyan .
Joko,  T.  (2010). Unit  produksi  dalam  sistem penyediaan  air  minum .  Yogyakarta:  Graha Ilmu.
Kabupaten,  P.  S.  (2017). Business  Plan  PDAM Kabupaten Seruyan 2017-2021 .
Metcalf & Eddy, I. and G. T. and H. S. and R. T. and F. B. (2014). Wastewater Engineering Treatment  and  Resource  Recovery  5th  Edition (5th ed.). New York :McGraw-Hill Education.
Purnomo,  H.  (2020).  Kajian  Sistem  Distribusi  Air Bersih Di Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan  Ilir  Kota  Samarinda. jurnal  kacapuri , 3 , 30–43.
Sugiyono.  (2015). Metode  Penelitian  Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitiatif, dan R&D) .
Bandung: Alfabeta.