## Jurnal Aplikasi Teknik Sipil ISSN.1907-753X

## Rencana Distribusi dan Operasi Air Bersih dari Embung Kalisat Untuk Masyarakat Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan
Departemen Teknik Infrastruktur Sipil Fakultas Vokasi ITS Didik Harijanto, Dwi Indriyani, Bangkit Widya Aji
Email: didi_hari@ce.its.ac.id
Abstract
Water takes essential role for human being and othercreature on earth. There is no subsistence of life if  there  is nowater.  In  hand  with  the  huge  growth  of  citizen,  should  be  chasedby  the  availability  of health and clean water. Moreover, there aremany supplies of water that can be found, such as ground surfacewater source, under ground water (lake, river) That need to be processed first. In this moment. Kalisat  village  has  built  a  dam  in  order  to  maintaint  production  of  clean  water  for  daily  life  for itscitizens. Unfortunately, There is no good and settle system to distribute and maintaining the stream of water for confinedcitizen. Planners are targeting the projection clean water services onknown 2041 of 251 m 3 /day are met from the dam in the Village of Kalisat district Rembang Pasuruan region. The volume capacity of the dam 57000 m 3 and in this plan, will suplay water for 6084 villager.
Keywords: Distribution, Dam, Water
Abstrak
Air  mempunyai  peranan  penting  dalam  kehidupan  manusia dan  makhluk  lainnya  di  alam  ini. Tidak ada satupun kehidupan di dunia ini yang tidak membutuhkan air. Pertumbuhan penduduk harus diikuti dengan ketersediaan air bersih yang sehat dan cukup. Air tersebut dapat berasal dari atas  permukaan  tanah, bawah, maupun  dari  tanah  (misalnya  air sungai,  air  danau, dan lain sebagainya), dimana sebelum digunakan harus diolah terlebih dahulu. Saat ini di Desa Kalisat telah dibangun  embung  yang  tujuan  awalnya  untuk  memenuhi  kebutuhan  air  bersih  di  Desa  Kalisat. Namun hingga saat ini tidak ada sistem pendistribusian air bersih dari Embung Kalisat tersebut. Perencana  menargetkan  proyeksi  pelayanan  air  bersih  pada tahun  2041  sebesar  251  m 3 /hari terpenuhi  dari  Embung  Kalisat yang  berada  di  Desa  Kalisat  Kecamatan  Rembang  Kabupaten Pasuruan  dengan  volume  kapasitas  embung  sebesar  57.000  m 3 . Dalam  perencanaan  ini, diprediksikan penduduk yang akan mendapatkan layanan 6.084 orang.
Kata Kunci: Distribusi, Embung, Air
Media Informasi & Komunikasi Aplikasi Teknik Sipil Terkini

## 1. Pendahuluan
Air  baku  adalah  air  yang  berasal  dari sumber air permukaan, cekungan air ta- nah, dan/atau air hujan yang memenuhi baku  mutu  tertentu  sebagai  air  baku untuk  air  minum  maupun  Mandi  Cuci Kakus  (MCK).  Kebutuhan  air  baku untuk  berbagai  keperluan  terutama  air bersih  untuk  rumah  tangga,  tempat umum, dan industri akan terus mening- kat  seiring  berjalannya  waktu  dengan lajunya  pembangunan berbagai  sektor dan bidang,  serta  jumlah  penduduk
yang terus bertambah.
Jumlah penyediaan dan prasarana air baku yang ada  saat  ini  masih  relatif  terbatas, sehingga belum dapat memenuhi semua kebutuhan  tersebut  terutama  pada  saat musim kemarau.
Pada  daerah  yang  sulit  air,  contoh  di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Ka- bupaten  Pasuruan.  Dibangun  Embung Kalisat  pada  Agustus  2016  yang  lalu, dengan  tujuan  mengatasi  kekurangan ketersediaan air bersih khususnya MCK di  Desa  Kalisat.  Namun,  masyarakat hanya  disediakan  bak  filter  untuk  me- ngambil  air  bersih  dari  embung  terse- but. Bagi masyarakat sekitar yang jarak nya tidak terlalu jauh hal itu tidak men- jadi masalah, tetapi bagi  masyarakat Desa Kalisat yang jaraknya cukup jauh akan merugikan dan membuat manfaat embung menjadi tidak optimal.
Sebagai salah satu alternatif pemecahan masalah dalam distribusi air, maka akan direncanakan  jaringan  distribusi  baru dengan  sumber  air  Embung  Kalisat dengan  menggunakan  Hidran  Umum atau  dengan  jaringan  pipa  sampai  ke
rumah  penduduk,  pengaturan/jadwal pembagian  air,  serta  rencana  pengem- bangan jaringan di 25 tahun yang akan datang.  Untuk  pemilihan  sistem  distri- busi  menggunakan  Hidran  Umum atau jaringan  pipa  sampai  ke  rumah  pendu- duk,  mempertimbangkan  hasil  dari  2 motode  tersebut,  dibandingkan  dengan kapasitas  embung. Kapasitas  embung yang  ada  harus  memenuhi  permintaan dari pelanggan, diharapkan
dari alternatif  tersebut  dapat membantu menyalurkan  air  bersih  secara  merata dari Embung  Kalisat  ke  rumah-rumah yang ada di Desa Kalisat.

## 2. Metodologi
Metodologi dalam penelitian ini sesuai dengan gambar 1.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## Analisis Jumlah Penduduk
Tabel 1. Data Penduduk Desa Kalisat
Tahu n Jumlah Pendudu k AWAL TAHU
N
AKHIR TAHU
N 2006 4695 2007 4724 4695 4724 2008 4750 4724 4750 2009 4790 4750 4790 2010 4805 4790 4805 2011 4816 4805 4816 2012 4841 4816 4841 2013 4909 4841 4909 2014 4950 4909 4950 2015 4978 4950 4978 2016 5050 4978 5050 (Sumber: BPS Kabupaten Pasuruan, 2016)
Media Informasi & Komunikasi Aplikasi Teknik Sipil Terkini

## Jurnal Aplikasi Teknik Sipil
ISSN.1907-753X
Gambar 1. Bagan Alir Penelitian
Dari data pertumbuhan penduduk pada tabel  1,  dapat  direncanakan  jumlah penduduk  tahun yang  akan  datang. Perencanaan  jumlah penduduk  dapat menggunakan dua metode yaitu Metode Aritmatika dan Geometrik. Dari kedua metode akan  dipilih metode  yang mendapatkan nilai korelasi yang paling besar.
Perhitungan pertumbuhan jumlah
penduduk sampai tahun 2041 diguna- kan  untuk  menentukan  kebutuhan air yang akan disuplai  di  setiap  desa, dengan  mengalikan  jumlah  penduduk dengan kebutuhan liter/org/hari.

## Perhitungan Proyeksi Penduduk Me- tode Aritmatika
Perhitungan  perkembangan  penduduk dengan  metode  ini  digunakan  apabila pertumbuhan  penduduk  meningkat  se- cara  konstan,  dan  persamaan  yang digunakan adalah:
Jumlah penduduk Desa Kalisat di tahun 2041  terhitung  dari  tahun  2007  adalah 5937 jiwa.
Perhitungan Proyeksi

## Penduduk

## Metode Geometrik
Metode  ini  digunakan  apabila partum- buhan penduduk meningkat secara ber- ganda dan  persamaan  yang  digunakan adalah :
1
. 100%
Jumlah penduduk Desa Kalisat di tahun 2041  terhitung  dari  tahun  2007  adalah 6084 jiwa.

## Pembagian Zona
Kepadatan  penduduk digunakan  untuk membagi zona untuk distribusi air ber- sih.  Kepadatan  penduduk dihitung menggunakan persamaan:
Gambar pembagian zona distrbusi air di Desa Kalisat dapat dilihat di gambar 2.
Mulai Pengumpulan Data: Penduduk, Hujan, Topografi
Analisa Jumlah Penduduk Metode Geomatrik Metode Aritmatik
Analisa Debit Kebutuhan Kehilangan Air Fluktuasi Penggunaan Air Analisa Debit Kebutuhan Perhitungan Dimensi Pipa Perhitungan Dimensi Pipa Perhitungan Kehilangan Energi Perhitungan Kehilangan Energi Alternatif 1 Alternatif 2 Pengoperasian Pembagian Air Pengoperasian Pembagian Air Hasil Hasil Pengambilan Alternatif Berdasaarkan Perbandingan Pegoperasian Pompa Perencanaan Hidran Umum Penggambaran Rencana Jaringan Kesimpulan Selesai
Media Informasi & Komunikasi Aplikasi Teknik Sipil Terkini
Gambar 2. Pembagian Zona
Berdasarkan hasil perhitungan didapat- kan luas masing-masing zona dan jum- lah  penduduk  untuk  setiap  zona  dapat dilihat di tabel 2.

## Tabel 2. Pembagian Zona dan Jumlah Pen-
duduk
ZONA LUAS JUMLAH PENDUDUK Ha Jiwa 1 16,38 593 2 34,85 1261 3 26,95 975 4 21,03 863 5 19,68 712 6 12,62 457 7 14,02 507 8 7,34 266 9 12,47 451 Jumlah 6048 Sumber: hasil perhitungan

## Perhitungan Kebutuhan Air Bersih
Air  bersih  di  Desa  Kalisat  dicukupi dengan  hidran,  direncanakan  debit Hidran  Umum  (HU)  sebesar  60  l/ha- ri/orang  (petunjuk praktis  perencanaan pembangunan  sistem  penyediaan  air bersih pedesaan).
Kebutuhan air Desa Kalisat pada tahun proyeksi 2041 dapat dilihat di tabel 3.
Kebutuhan  air  total  (Qtotal)  di  Desa Kalisat adalah sebesar 0,0029153 m 3 /dt.
Perhitungan fluktuasi penggunaan air
Pada umumnya kebutuhan air di masya- rakat  relatif  atau tidak  selalu  konstan, karena adanya  kebiasaan  pemakaian debit air yang tidak menentu pada setiap jam.
Debit rata – rata =  diambil  dari  Qtotal kebutuhan air
Pemakaian air =  debit  rata-rata  x
koefisien Hasil  perhitungan  fluktuasi penggunaan air dapat dilihat pada tabel 4.

## Perhitungan  Kapasitas  Reservoir

## Metode Operasional
Perhitungan  kapasitas  reservoir  meng- gunakan  Metode  Operasional Rumus yang digunakan adalah
Debit = inflow - outflow
Outflow (m 3 ) = pemakaian air jam ke X
Inflow (m 3 ) = Debit Rata rata
Setelah  mencari  debit  pada  setiap  jam nya, nilai positif dan negatif  dijum- lahkan semua, maka akan menghasilkan nilai yang sama. Untuk bilangan negatif berubah  tanda  menjadi  positif. Hasil penjumlahan debit selama 24 jam dapat dilihat di tabel 5.

## Perhitungan Kapasitas Reservoir Metode Kurva S
Untuk perhitungan menggunakan
Metode  Kurva  S maka  pemakaian  air per jam dan produksi air per jam semua nilai dikomulatifkan.
Komulatif  pemakaian  jam  ke  X  = komulatif  pemakaian  jam  X-1  + pemakaian air jam ke X.
Komulatif produksi  jam  ke  X  = komulatif  produksi  jam  ke  X-1  + produksi jam ke X.
ZONA 7 ZONA 2 ZONA 6 ZONA 8 ZONA 4 ZONA 9 ZONA 1 ZONA 5 ZONA 3

## Jurnal Aplikasi Teknik Sipil
ISSN.1907-753X
Deposit didapatkan  dari  produksi
dikurangi komulatif pemakaian. Kapasitas  reservoir  didapatkan  dari nilai maksimum deposit dikurangi nilai
minimum deposit
= 28.4 -( -9.79 ) =38.22 m 3 .
Kapasitas  reservoir  metode kurva S dapat dilihat di tabel 6.

## Tabel 3. Kebutuhan Air Bersih
Zona Jumlah penduduk %  pelayanan Penduduk terlayani Σhu Kebutuhan air hu jiwa jiwa buah m 3 /dt 1 HU 1 593 100% 593 1 0.0002 2 HU 2A 1261 60% 757 2 0.0003 HU 2B 40% 504 0.0002 3 HU 3 975 100% 975 1 0.0003 4 HU 4A 863 60% 518 2 0.0002 HU 4B 40% 345 0.0001 5 HU 5A 712 60% 427 2 0.0001 HU 5B 40% 285 0.0001 6 HU 6A 457 60% 274 2 0.0001 HU 6B 40% 183 0.00007 7 HU 7A 507 60% 304 2 0.0001 HU 7B 40% 203 0.00008 8 HU 8 266 100% 266 1 0.0001 9 HU 9A 451 60% 271 2 0.0001 HU 9B 40% 180 0.000071 Sumber : hasil perhitungan

## Tabel 4. Fluktuasi Penggunaan Air
JAM KE- Waktu Koefisien Debit rata-rata Pemakaian Air Pemakaian Air Komulatif m³/jam m³/jam m³/jam 1 00.00 - 01.00 0.53 8.75 4.64 4.64 2 01.00 - 02.00 0.45 8.75 3.94 8.57 3 02.00 - 03.00 0.40 8.75 3.50 12.07 4 03.00 - 04.00 0.40 8.75 3.50 15.57 5 04.00 - 05.00 0.45 8.75 3.94 19.50 6 05.00 - 06.00 0.62 8.75 5.42 24.93 7 06.00 - 07.00 0.90 8.75 7.87 32.80 8 07.00 - 08.00 1.40 8.75 12.24 45.04 9 08.00 - 09.00 1.30 8.75 11.37 56.41 10 09.00 - 10.00 1.25 8.75 10.93 67.34 11 10.00 - 11.00 1.20 8.75 10.49 77.84 12 11.00 - 12.00 1.20 8.75 10.49 88.33 13 12.00 - 13.00 1.20 8.75 10.49 98.83 14 13.00 - 14.00 1.25 8.75 10.93 109.76 15 14.00 - 15.00 1.30 8.75 11.37 121.13 16 15.00 - 16.00 1.30 8.75 11.37 132.50 17 16.00 - 17.00 1.42 8.75 12.42 144.92 18 17.00 - 18.00 1.50 8.75 13.12 158.04 19 18.00 - 19.00 1.55 8.75 13.56 171.59 20 19.00 - 20.00 1.40 8.75 12.24 183.84 21 20.00 - 21.00 1.10 8.75 9.62 193.46 22 21.00 - 22.00 0.75 8.75 6.56 200.02 23 22.00 - 23.00 0.60 8.75 5.25 205.26 24 23.00 - 24.00 0.53 8.75 4.64 209.90 Jumlah 24.00 209.90 209.90 Sumber : hasil perhitungan
Media Informasi & Komunikasi Aplikasi Teknik Sipil Terkini

## Perhitungan Hidran Umum
Perhitungan  dimensi  hidran  umum dipengaruhi oleh jumlah kebutuhan air dan  lama  waktu  layanan. Mengguna- kan  Hidran  Umum  persegi  panjang. Direncanakan  T  =  1  m,  P:L  =  1  :  1.
Kapasitas mati 0.5 m dan tinggi ruang udara 0.5 m
V HU = PxLxT 10.22 = L 2 x2
10.22 = L 2 L
= 3.20 m
P = L P = 3.20 m Tabel 5. Metode Operasional No. Waktu
A B Debit Outflow (m³/jam) Inflow (m³/jam) 1 00.00-01.00 4.64 8.75 4.11 2 01.00-02.00 3.94 8.75 4.81 3 02.00-03.00 3.50 8.75 5.25 4 03.00-04.00 3.50 8.75 5.25 5 04.00-05.00 3.94 8.75 4.81 6 05.00-06.00 5.42 8.75 3.32 7 06.00-07.00 7.87 8.75 0.87 8 07.00-08.00 12.24 8.75 -3.50 9 08.00-09.00 11.37 8.75 -2.62 10 09.00-10.00 10.93 8.75 -2.19 11 10.00-11.00 10.49 8.75 -1.75 12 11.00-12.00 10.49 8.75 -1.75 13 12.00-13.00 10.49 8.75 -1.75 14 13.00-14.00 10.93 8.75 -2.19 15 14.00-15.00 11.37 8.75 -2.62 16 15.00-16.00 11.37 8.75 -2.62 17 16.00-17.00 12.42 8.75 -3.67 18 17.00-18.00 13.12 8.75 -4.37 19 18.00-19.00 13.56 8.75 -4.81 20 19.00-20.00 12.24 8.75 -3.50 21 20.00-21.00 9.62 8.75 -0.87 22 21.00-22.00 6.56 8.75 2.19 23 22.00-23.00 5.25 8.75 3.50 24 23.00-24.00 4.64 8.75 4.11 Jumlah : 38.22 Sumber : Hasil Perhitungan

## Tabel 6. Metode Kurva S
No Waktu Pem. Air Per Jam Prod. Air Bersih Kom. Pemakaian Produksi Deposit (m³) (m³/jam) (m³) (m³) (m³) 1 00.00-01.00 4.64 8.75 4.64 8.75 4.11 2 01.00-02.00 3.94 8.75 8.57 17.49 8.92 3 02.00-03.00 3.50 8.75 12.07 26.24 14.17 4 03.00-04.00 3.50 8.75 15.57 34.98 19.42 5 04.00-05.00 3.94 8.75 19.50 43.73 24.23 6 05.00-06.00 5.42 8.75 24.93 52.47 27.55 7 06.00-07.00 7.87 8.75 32.80 61.22 28.42 8 07.00-08.00 12.24 8.75 45.04 69.97 24.93 9 08.00-09.00 11.37 8.75 56.41 78.71 22.30 10 09.00-10.00 10.93 8.75 67.34 87.46 20.12 11 10.00-11.00 10.49 8.75 77.84 96.20 18.37 12 11.00-12.00 10.49 8.75 88.33 104.95 16.62 13 12.00-13.00 10.49 8.75 98.83 113.69 14.87 14 13.00-14.00 10.93 8.75 109.76 122.44 12.68 15 14.00-15.00 11.37 8.75 121.13 131.19 10.06 16 15.00-16.00 11.37 8.75 132.50 139.93 7.43 17 16.00-17.00 12.42 8.75 144.92 148.68 3.76 18 17.00-18.00 13.12 8.75 158.04 157.42 -0.61 19 18.00-19.00 13.56 8.75 171.59 166.17 -5.42 20 19.00-20.00 12.24 8.75 183.84 174.92 -8.92 21 20.00-21.00 9.62 8.75 193.46 183.66 -9.80 22 21.00-22.00 6.56 8.75 200.02 192.41 -7.61 23 22.00-23.00 5.25 8.75 205.26 201.15 -4.11 24 23.00-24.00 4.64 8.75 209.90 209.90 0.00 Sumber : hasil perhitungan

## Jurnal Aplikasi Teknik Sipil ISSN.1907-753X
Didapatkan  dimensi  HU  1  P=3.20  m, L=3.20  m,  T=2m.  Gambar  hidran umum  dapat  dilihat  pada  gambar 3. Rekapitulasi  dimensi  Hidran  Umum dapat dilihat di tabel 7.
Rencana jaringan pipa alternatif 1
Gambar  rencana  jaringan  pipa  alter- natif 1 dapat dilihat pada gambar 4

## Gambar 3. Dimensi Hidran Umum

## Tabel 7. Rekapitulasi Dimensi Hidran
Umum
Hidran Q V Hu Dimensi Hu (m) m 3 /jam m 3 p
l T
HU 1 0.85 10.22 3.20 3.20 2 HU 2A 1.09 13.05 3.61 3.61 2 HU 2B 0.73 8.70 2.95 2.95 2 HU 3 1.40 16.82 4.10 4.10 2 HU 4A 0.74 8.93 2.99 2.99 2 HU 4B 0.50 5.95 2.44 2.44 2 HU 5A 0.61 7.37 2.71 2.71 2 HU 5B 0.41 4.91 2.22 2.22 2 HU 6A 0.39 4.73 2.17 2.17 2 HU 6B 0.26 3.15 1.78 1.78 2 HU 7A 0.44 5.25 2.29 2.29 2 HU 7B 0.29 3.50 1.87 1.87 2 HU 8 0.38 4.58 2.14 2.14 2 HU 9A 0.39 4.67 2.16 2.16 2 HU 9B 0.26 3.11 1.76 1.76 2
Sumber : hasil perhitungan

## Rencana jaringan pipa alternatif 2
Gambar  rencana  jaringan  pipa  alter- natif 2 dapat dilihat pada gambar 5.

## Perhitungan Dimensi Pipa
Dimensi pipa  sangat  penting  untuk diperhitungkan  karena  dalam  perenca- naan  distribusi  jaringan perpipaan membutuhkan biaya yang sangat besar. Walaupun  dalam penelitian ini  tidak
membahas  tentang  anggaran  biaya.
Perhitungan dimensi pipa dimaksudkan untuk  menentukan  dimensi  pipa  yang efektif dan efisien.
Perhitungan  dimensi  pipa  menggu- nakan rumus :
=
Rekapitulasi Dimensi pipa dapat dilihat di tabel 8 dan tabel 9.
Gambar 4. Rencana Jaringan Pipa Alternatif 1
Gambar 5. Rencana Jaringan Pipa Alternatif 2
2 M 3.20 M 3.20 M ZONA 4 ZONA 5 ZONA 7 ZONA 6 P 1 T 5A T 5B T 7a T 7b T 4a T 4b T 9B T 9A T6B HU 4A HU 4B HU 5B HU 5A T6A HU 6A HU 6B HU 7A HU 7B ZONA 8 T8 HU 8 ZONA 9 HU 9A HU 9B ZONA 1 ZONA 3 ZONA 2 T 2b S 2 S1 T 1 H1 HU 3 P2 T3 HU 2A HU 2B T 2a P3 S 9 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 S 10 ZONA 1 ZONA 3 ZONA 2 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 7 ZONA 6 T 2b S 2 S1 T 1 H1 HU 3 P2 P 1 T 5A T 5B T 7a T 7b T 4a T 4b T 9B T 9A T6B T3 HU 2A HU 2B HU 4A HU 4B HU 5B HU 5A T6A HU 6A HU 6B HU 7A HU 7B ZONA 8 HU 8 ZONA 9 HU 9A HU 9B T 2a REGIONAL A REGIONAL B S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 S 9 S 10 S 11 T 8
Media Informasi & Komunikasi Aplikasi Teknik Sipil Terkini
Tabel 8. Dimensi Pipa Alternatif 1
PIPA PANJANG D pipa Q rencana Fp Q pipa V pipa m mm m 3 /dt m 3 /dt m/s T1 278.2 42 0.0002 1.5 0.00035502 0.3 T 2A 401.2 48 0.0003 1.5 0.00045314 0.3 T2B 438.8 42 0.0002 1.5 0.00030209 0.3 T3 252 48 0.0003 1.5 0.00058402 0.4 T 4A 352.6 42 0.0002 1.5 0.00030999 0.3 T 4B 340.2 32 0.0001 1.5 0.00020666 0.3 T 9A 276.5 32 0.0001 1.5 0.00016216 0.3 T 9B 225.9 26 0.00007 1.5 0.00010810 0.3 S1 90.4 76 0.0006 1.5 0.00093904 0.3 S2 252.7 60 0.0005 1.5 0.00075523 0.3 S9 858.0 36 0.0001 1.5 0.00027026 0.3 S10 560.5 60 0.0005 1.5 0.00078691 0.3 P2 697.6 89 0.001 1.5 0.00169427 0.3 P3 130.1 114 0.001 1.5 0.00248118 0.3 T 5A 81.2 36 0.0001 1.5 0.00025587 0.3 T 5B 32.2 32 0.0001 1.5 0.00017058 0.3 T 6A 25.7 32 0.0001 1.5 0.00016411 0.3 T 6B 55.2 26 0.00007 1.5 0.00010941 0.3 T 7A 104.8 32 0.0001 1.5 0.00018229 0.3 T 7B 89.78 26 0.00008 1.5 0.00012153 0.3 T 8 474.81 26 0.0001 1.5 0.00015909 0.3 S3 740.9 76 0.0007 1.5 0.00116288 0.3 S4 212.5 60 0.0006 1.5 0.00090702 0.4 S5 100.6 60 0.0004 1.5 0.00072472 0.3 S6 118.5 48 0.0003 1.5 0.00055414 0.4 S7 223.5 48 0.0002 1.5 0.00043261 0.3 S8 215.7 36 0.0001 1.5 0.00026850 0.3 P1 423.5 89 0.0009 1.5 0.00141875 0.3 Sumber : hasil perhitungan

## Tabel 9. Dimensi Pipa Alternatif 2
PIPA PANJANG D pipa Q rencana Fp Q pipa V pipa m mm m 3 /dt m 3 /dt m/s T1 278.2 42 0.000237 1.5 0.00035502 0.3 T 2A 401.2 42 0.000302 1.5 0.00045314 0.4 T2B 438.8 42 0.000201 1.5 0.00030209 0.3 T3 252.0 60 0.000389 1.5 0.00058402 0.3 S1 90.4 60 0.000626 1.5 0.00093904 0.4 S2 252.7 60 0.000503 1.5 0.00075523 0.3 P2 827.6 89 0.001088 1.5 0.00163166 0.3 T 4A 258.1 42 0.000207 1.5 0.00030999 0.3 T 4B 311.1 32 0.000138 1.5 0.00020666 0.3 T 5A 81.2 36 0.000171 1.5 0.00025587 0.3 T 5B 32.2 32 0.000114 1.5 0.00017058 0.3 T 6A 25.7 32 0.000109 1.5 0.00016411 0.3 T 6B 55.2 26 0.000073 1.5 0.00010941 0.3 T 7A 102.1 32 0.000122 1.5 0.00018229 0.3 T 7B 81.5 26 0.000081 1.5 0.00012153 0.3 T 8 474.9 26 0.000106 1.5 0.00015909 0.3 T 9A 276.5 32 0.000108 1.5 0.00016216 0.3 T 9B 226.0 26 0.000072 1.5 0.00010810 0.3 S3 79.1 89 0.001129 1.5 0.00169392 0.3 S4 316.1 48 0.000344 1.5 0.00051665 0.3 S5 117.1 76 0.000785 1.5 0.00117727 0.3 S6 117.1 76 0.000663 1.5 0.00099498 0.3 S7 112.3 60 0.000550 1.5 0.00082440 0.3 S8 228.0 60 0.000469 1.5 0.00070287 0.3 S9 68.1 48 0.000359 1.5 0.00053876 0.3 S10 1103.9 32 0.000180 1.5 0.00027026 0.4 S11 147.5 32 0.000179 1.5 0.00026850 0.4 P1 1212.0 89 0.001300 1.5 0.00194979 0.4 Sumber : hasil perhitungan

## Jurnal Aplikasi Teknik Sipil ISSN.1907-753X

## Perhitungan kehilangan energi akibat mayor losses
Kehilangan energi akibat kekasaran pipa dapat dihitung sebagai berikut :
= ( . . ) . Perhitungan Kehilangan Akibat Belokan Pipa (Minor Losses) Kehilangan tekanan akibat adanya
belokan, percabangan, dan aksesoris pipa (10% dari mayor loses) disebut minor
losses.
= .
K = koefisien akibat belokan pipa ( tabel 10)
Tabel 10. Koefisien akibat belokan pipa α 5 10 15 30 45 60 90 k 0.0 2 0.0 4 0.0 5 0.1 5 0.28 0.5 5 1.2 (Sumber : Bambang. 2008) Contoh : α = 77° α1 = 60° α2 = 90° k1 = 0.55 k2 = 1.2 = 0.55 + 1.2
0.55 77 − 60
= 0.918
Perhitungan Kehilangan energi total
Rekapitulasi  perhitungan kehilangan energi total dapat dilihat pada tabel 11 dan tabel 12.

## Perhitungan Head Pompa
Head
total pompa yang harus disediakan untuk mengalirkan sejumlah air seperti yang direncanakan dapat  ditentukan  berdasarkan  kondisi instalasi  yang  akan  dilayani  pompa.
Perhitungan total  head pompa  dapat dihitung berdasarkan
persamaan berikut :
= ℎ +

## + 2
Tabel 11. Rekapitulasi  Hasil  Perhitungan Hf alternatif 1
No Pipa Jenis pipa Mayor losses Minor losses Hf total 1 T1 Tersier 0.58 0.58 2 T 2a Tersier 0.69 0.69 3 T2b Tersier 0.68 0.68 4 T3 Tersier 0.69 0.69 5 T 4a Tersier 0.57 0.57 6 T 4b Tersier 0.98 0.98 7 T 9a Tersier 0.51 0.51 8 T 9b Tersier 0.54 0.54 9 S1 Sekunder 0.06 0.06 10 S2 Sekunder 0.37 0.37 11 S9 Sekunder 2.28 0.01 2.29 12 S10 Sekunder 0.90 0.90 13 P2 Primer 0.68 0.68 14 P3 Primer 0.08 0.08 Hf regional a 9.60 9.60 15 T 5a Tersier 0.20 0.20 16 T 5b Tersier 0.06 0.00 0.07 17 T 6a Tersier 0.05 0.05 18 T 6b Tersier 0.13 0.13 19 T 7a Tersier 0.24 0.24 20 T 7b Tersier 0.27 0.27 21 T 8 Tersier 2.31 2.31 22 S3 Sekunder 0.77 0.77 23 S4 Sekunder 0.44 0.44 24 S5 Sekunder 0.14 0.14 25 S6 Sekunder 0.29 0.29 26 S7 Sekunder 0.35 0.35 27 S8 Sekunder 0.57 0.57 28 P1 Primer 0.30 0.00 0.30 Hf regional b 6.12 6.12
sumber : hasil perhitungan

## Tabel  12. Rekapitulasi  Hasil  Perhitungan
Hf alternatif 2
No Pipa Jenis pipa Mayor losses Minor losses Hf 1 T1 Tersier 0.58 0.58 2 T 2a Tersier 1.31 1.31 3 T2b Tersier 0.68 0.68 4 T3 Tersier 0.23 0.23 5 S1 Sekunder 0.20 0.20 6 S2 Sekunder 0.37 0.37 7 P2 Primer 0.75 0.75 Hf regional A 4.13 4.13 8 T 4a Tersier 0.42 0.42 9 T 4b Tersier 0.89 0.89 10 T 5a Tersier 0.20 0.20 11 T 5b Tersier 0.06 0.06 12 T 6a Tersier 0.05 0.05 13 T 6b Tersier 0.13 0.13 14 T 7a Tersier 0.23 0.23 15 T 7b Tersier 0.24 0.24 16 T 8 Tersier 2.31 0.00 2.31 17 T 9a Tersier 0.51 0.51 18 T 9b Tersier 0.54 0.00 0.54 19 S3 Sekunder 0.08 0.08 20 S4 Sekunder 0.69 0.69 21 S5 Sekunder 0.13 0.13 22 S6 Sekunder 0.09 0.09 23 S7 Sekunder 0.20 0.20 24 S8 Sekunder 0.30 0.30 25 S9 Sekunder 0.16 0.16 26 S10 Sekunder 5.21 5.21 27 S11 Sekunder 0.69 0.69 28 P1 Primer 1.53 1.53 Hf regional B 14.64 14.6
Media Informasi & Komunikasi Aplikasi Teknik Sipil Terkini

## Jurnal Aplikasi Teknik Sipil
Sumber : hasil perhitungan Rekapitulasi perhitungan head pompa dapat dilihat di tabel 13 dan tabel 14. Keterangan :
Hf =  kehilangan  energi  pada  pipa (m)
Zb =  beda  elevasi  antara  pompa
dengan HU (m)
V = kecepatan rata rata pada pipa
(m/s)
H = head pompa (m)

## Operasi Pompa Plan A
Pompa  dengan  plan  A  dijalankan  1 pompa, untuk melayani HU 1, HU 2A, HU 2B dan HU 3. Sementara untuk HU 4A,  HU  4B,  HU  9A,  HU  9B  dan regional B menggunakan gravitasi.
Pola operasi untuk regional A, bergan- tian dengan SISTEM buka tutup katup yang  ditempatkan  pada  pipa  S10  dan pipa P2. Katup pada pipa P2 dibuka dan katup  pada  S10  dibuka  pada  pagi  hari saat  pompa  diaktifkan  untuk  melayani HU 1, HU 2A, HU 2B dan HU 3 mulai pukul  05.00  dan  15.00.  Sementara, katup pada S10 dibuka dan katup pada P2 ditutup saat pompa tidak beroperasi untuk  melayani  HU  4A,  HU  4B,  HU 9A,  dan  HU  9B.  Asumsi  bahwa  pipa selalu  terisi  air,  sehingga  waktu  untuk mengisi sepanjang pipa diabaikan.
Operasi  untuk  regional  B  menggu- nakan  gravitasi, langsung  diambil  dari reservoir.  Waktu  pengaliran  adalah  12 jam terhitung mulai pukul 06.00-18.00. Waktu  operasi  pompa  untuk  melayani HU 1, HU 2A, HU 2B dan HU 3 adalah
2 jam.

## Tabel 13. Rekapitulasi  Hasil  Perhitungan
Head Alternatif 1
Dari Ke Hf V Zb H Over head 15% m m/s m m m R e se rvoi r HU 1 1.40 0.30 9.50 10.90 12.54
Regional A HU 2A 1.81 0.30 -1.50 0.32 0.37 HU 2B 1.81 0.30 9.50 11.31 13.01 HU 3 1.51 0.30 -5.50 -3.99 -4.59 HU 4A 1.55 0.30 -14.50 -12.95 -14.89 HU 4B 1.95 0.30 -20.50 -18.54 -21.33 HU 5A 1.27 0.30 -15.50 -14.23 -16.36
Regional
B
HU 5B 1.72 0.30 -22.50 -20.77 -23.89 HU 6A 2.34 0.30 -25.50 -23.15 -26.62 HU 6B 3.00 0.30 -26.50 -23.50 -27.02 HU 7A 1.75 0.30 -19.50 -17.74 -20.40 HU 7B 2.21 0.30 -21.50 -19.28 -22.18 HU 8 5.17 0.30 -28.50 -23.32 -26.82 HU 9A 3.77 0.30 -17.50 -13.72 -15.78 Regional A HU 9B 4.08 0.30 -17.00 -12.91 -14.85
Sumber : hasil perhitungan

## Plan B
Pompa  dengan  plan  B  dijalankan  1 pompa, untuk melayani HU 1, HU 2A, HU 2B dan HU 3. Untuk melayani HU 4A,  HU  4B,  HU  9A,  HU  9B  dan regional B dengan gravitasi.
Pola  operasi  regional  A,  bergantian dengan buka tutup katup yang ditempatkan  pada  pipa  S10  dan  pipa P2. Untuk pagi hari katup pada pipa P2 ditutup  dan  katup  pada  S10  dibuka untuk melayani HU 1, HU 2A, HU 2B dan HU 3 mulai pukul 05.00 dan 11.00. saat  sore  hari,  katup  pada  pipa  S10 dibuka dan katup pada P2 ditutup untuk melayani HU 4A, HU 4B, HU 9A, HU 9B.
Pola  operasi  untuk  regional  B  meng- gunakan  gravitasi,  langsung  diambil dari reservoir. Waktu pengaliran adalah 12  jam  terhitung  mulai  pukul  06.00- 18.00.  Waktu  operasi  pompa  untuk regional A 2 jam.

## Jurnal Aplikasi Teknik Sipil ISSN.1907-753X
Tabel  14.  Rekapitulasi  Hasil  Perhitungan

## Head Alternatif 2
Dari Ke Hf V Zb H Over head 15% m m/ s m m m R e se rvoi r HU 1 1.53 0.3 9.5 11.03 12.69 Regional A HU 2A 2.44 0.3 -1.5 0.94 1.08 HU 2B 1.80 0.3 9.5 11.31 13.00 HU 3 1.18 0.3 -5.5 -4.31 -4.96 HU 4A 2.71 0.3 -14.5 -11.79 -13.55 Regional B HU 4B 3.18 0.3 -20.5 -17.31 -19.91 HU 5A 1.72 0.3 -15.5 -13.77 -15.84 HU 5B 1.88 0.3 -22.5 -20.61 -23.70 HU 6A 2.36 0.3 -25.5 -23.14 -26.61 HU 6B 4.13 0.3 -26.5 -22.36 -25.72 HU 7A 1.96 0.3 -19.5 -17.53 -20.17 HU 7B 2.26 0.3 -21.5 -19.24 -22.12 HU 8 6.31 0.3 -28.5 -22.18 -25.51 HU 9A 8.19 0.3 -17.5 -9.31 -10.70 HU 9B 8.22 0.3 -17 -8.77 -10.09

## Sumber : hasil perhitungan

## Kapasitas Pompa
Kapasitas pompa untuk alternatif 1 dan alternatif  2  adalah  sama. Debit yang digunakan dalam  jam  pengoperasian pompa adalah debit efektif. Debit pada perencanaan jaringan alternatif 1 untuk melayani  HU  1,  HU  2A,  HU  2B  dan HU 3.

## =
Debit  untuk  melayani HU  1,  HU  2A, HU 2B dan HU 3 adalah 0.0011 m 3 /dt = 4.06 m 3 /jam.
Direncanakan waktu pelayanan adalah 12 jam, sehingga kebutuhan HU 1, HU 2A,  HU  2B  dan  HU  3 selama  12  jam adalah 48.79 m 3 .
Untuk memenuhi kebutuhan air sebesar 48.79  m 3 dan  pompa  di  operasikan selama  2  jam,  kapasitas  pompa  yang digunakan adalah
= . = 24 m 3 /jam = 0.4 m 3 / mnt

## Debit Efektif Pompa
Debit  efektif  pompa  alternatir  1  dan alternatif 2 adalah sama.
Bahwa  debit  pompa  dapat  diketahui dengan  cara  membagi  debit  yang dibutuhkan  (debit  efektif)  dengan jumlah  pompa  yang  akan  dipakai (Sualrso, 2004)
=

## Debit efektif untuk regional A
= . = 0.4 m 3 / mnt.
Daya Pompa Perhitungan daya pompa (D) menggunakan diagram pemilihan pompa  umum  Sularso  dan  Tahara seperti Gambar 6 dan gambar 7 dengan total kehilangan energi pada pompa (h) alternatif  1 adalah  13.01  m dan alternatif 2 adalah 13.00 m.
Media Informasi & Komunikasi Aplikasi Teknik Sipil Terkini
Gambar 6. Diagram pemilihan pompa alternatif 1
Dari  hasil  perhitungan  didapatkan spesifikasinya  pompa sama untuk alternatif 1 dan alternatif 2. Dari gambar  6, diagram  pemilihan pompa, diperoleh  spesifikasi  pompa yang  digunakan  adalah  65  x  50A 2 - 5 2.2 dan kapasitas pompa 0.4 m 3 /menit =  6.6  liter/detik  dengan  spesifikasinya sebagai berikut: Diameter isap = 0,065 m
Diameter keluar = 0,050 m
Jumlah katup = 2 Katup
Daya Motor
= 2.2 kW = 2200 Watt
Rekapitulasi  operasi  pompa  dapat dilihat pada tabel 15.
Media Informasi & Komunikasi Aplikasi Teknik Sipil Terkini

## Jurnal Aplikasi Teknik Sipil ISSN.1907-753X
Gambar 7. Diagram pemilihan pompa alternatif 2
Tabel 15. Rekapitulasi Perhitungan Operasi Pompa
PIPA PLAN REG Head Q POLA OPERASI WAKTU OPERASI m m 3 /mnt Alternatif 1 A A 13.01 0.4 Pompa dinyalakan pada pagi dan sore, dengan sistem buka tutup katup untuk melayani HU 1, HU 2A, HU 2B dan HU 3 2 B A 13.01 0.4 Pompa dinyalakan pada pagi hari, pada pukul 05.00 dan pukul 11.00 2 Alternatif 2 A A 13.00 0.4 Pompa dinyalakan pada pagi dan sore, dengan sistem buka tutup katup untuk melayani HU 1, HU 2A, HU 2B dan HU 3 2 B A 13.00 0.4 Pompa dinyalakan pada pagi hari, pada pukul 05.00 dan pukul 14.00 2
Sumber : hasil perhitungan
Dari table 15, rekapitulasi pola operasi, dipilih pipa dengan alternatif 1 Plan A. Karena,  kehilangan  energi  total  lebih kecil daripada alternatif 2.

## 4. Simpulan
Dalam penelitian ini dapat disimpulkan adalah:
 Jumlah  penduduk  proyeksi tahun
2041  sebesar  6084 orang  dengan
Media Informasi & Komunikasi Aplikasi Teknik Sipil Terkini
ISSN.1907-753
kebutuhan  per  orang  20 l/hari  dan kebutuhan total 1 desa adalah 152.1 m 3 /hari.
 Metode  yang  digunakan  adalah metode  geometrik,  karena  nilai korelasi  nya  mendekati  1  yaitu sebesar 0.999.
 Pelayanan distribusi air menggunakan alternatif 1 dan pola operasi  menggunakan  Plan  A
dengan kebutuhan air Untuk
regional  A  sebesar  103.5 m 3 /hari
dan 48.5 m 3 /hari untuk regional B.
 Pola operasi yang digunakan adalah dengan  masing  masing  regional dilayani  1  pompa  dan  dijalankan bersama  sama  dengan  sistem  buka tutup  katup.  Untuk  regional  A dengan  debit  sebesar  0.4 m 3 /mnt pompa  dinyalakan  selama  2  jam pagi dan sore.

## Daftar Pustaka
Badan  Pusat  Statistik.  2016. Desa
Kalisat  Dalam  Angka.  Pasu- ruan: BPS
Mangkudiharjo,
Sarwoko.
1985. Penyediaan  Air  Bersih.  Sura- baya Menteri  Kesehatan  Republik Indone- sia.  1990.  Syarat-syarat  dan Pengawasan Kualitas Air Peraturan  Menteri  Kesehatan
Republik  Indonesia No:416-
/MENKES/PER/IX/1990. Jakarta.
Menteri  Pekerjaan  Umum.  2007.
Penyelenggaraan Pengemba- ngan Sistem  Penyediaan  Air
Bersih Permen PU No: 18/PRT/M/2007. Jakarta. Purnamasari,  Indah.  2015. Kriteria
Perencanaan  Teknis  Sistem
Distribusi Air Bersih.
Triatmodjo,  Bambang.  2008.  Hidrau- lika II. Yogyakarta: Beta
Offset.