## Analisis Kebutuhan dan Ketersediaan Air Bersih di Kecamatan Samarang Kabupaten Garut
Hafizhuddin Rabbany¹, Sulwan Permana²
Jurnal Konstruksi Institut Teknologi Garut Jl. Mayor Syamsu No. 1 Jayaraga Garut 44151 Indonesia Email : jurnal@itg.ac.id
¹1511028@itg.ac.id ²sulwanpermana@itg.ac.id
Abstrak - Air bersih ialah salah satu kebutuhan mendasar dalam menunjang kehidupan manusia, seiring  dengan  bertumbuhnya  jumlah  penduduk  di  Kecamatan  Samarang  maka  kebutuhan  air bersih juga semakin meningkat, maka untk Dalam beberapa tahun ke depan, kecamatan Samarang membutuhkan  lebih  banyak  air  bersih.  Dalam  penelitian  ini  dilakukan  analisis  ketersedian  air bersih di Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Analisis dilakukan di lingkungan Samarang yang  berasal  dari  Mata  air  Cibitung.  Selain  itu,  studi  ini  juga  akan  mengevaluasi  jaringan Tranmisi  dan  distribusi  air  untuk  mengetahui  kpasitas  jaringan  air  bersih  yang  ada.  Saat menentukan  ukuran  pipa,  peneliti  menggunakan  rumus  Hazen-Williams  yang  diterapkan  pada program  computer  epanet  2.0. Berdasarkan  hasil  analisis  didapatkan  bahwa  volume  air  bersih yang dibutuhkan untuk Kecamatan Samarang dimana air bersih digunakan ialah 22,86 l/s, dan volume  debit  yang  dapat  digunakan  ialah  50  l/s.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa Sumber Cibitung masih dapat memenuhi kebutuhan penduduk hingga tahun 2025. Tetapi untuk kapasitas  reservoar  diperlukan  penambahan  kapastas  dikarenakan  kapasitas  reservoir  saat  ini tidak dapat memenuhi kapasitar reservoir di tahun 2025.
Kata Kunci - Air bersih; Analisis; Distribusi.

## I. PENDAHULUAN
Air ialah sumber daya alam yang sangat penting karena dapat memuaskan kehidupan banyak orang, sehingga perlu dijaga keberadaan air agar dapat memberikan manfaat bagi semua makhluk hidup di muka bumi [1], [2]. Sebagai batasan, air bersih ialah air yang memenuhi persyaratan system penyedian air minum, yang meliputi persyaratan kualitas air, meliputi kualitas fisk, kimiawii, biologis, dan radiologis, sehingga jika diminum maka dalam keadaan murni air tidak menimbulkan efek samping [3].
Meski demikian, masalah penyediaan air bersih masih menjadi perhatian semua pihak, terutama pemerintah. Hal ini disebabkan oleh menurunnya ketersediaan air baku untuk air bersih baik kualitas maupun kuantitasnya yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti cuaca, keterbatasan potensi air baku, kondisi lingkungan, kegiatan industri, dan lain sebagainya. Bersamaan dengan bertambahnya penduduk Indonesia, kebutuhan air bersih semakin meningkat dari tahun ke tahun. Menurut BPS, data terakhir pada tahun 2010 tercatat sebanyak 238.518.800  orang,  kemudian  255.461.700  orang  bertambah  pada  tahun  2015,  dan  diperkirakan  akan meningkat 271.066.400 orang pada tahun 2020 [3].
Kabupaten  Garut  merupakan  daerah  berkembang  di  bidang  perindustrian,  pertanian,  pendidikan,  dan pariwisata  yang  diikuti  dengan  pertumbuhan  penduduk  Kabupaten  Garut.  Hal  tersebut  tentunya  akan
berpengaruh pada kuantitas dan kualitas air bersih di Kabupaten Garut yang salah satunya berada di Kecamatan Samarang.  Sedangkan  untuk  lingkungan  sekitar  yang  masih  asri  dan  terawat  seperti  kawasan  semarang, kuantitas dan kualitas air juga sangat baik, namun kini di kawasan semarang, pembangunan perumahan sudah mulai marak untuk menghindari terciptanya lingkungan yang bersih lingkungan Hidup [4]. Jika terjadi krisis air, diperlukan pengelolaan sumber daya air yang tepat dan optimal agar penyaluran air bersih dapat merata dan dapat digunakan dalam waktu yang lama [5]. Sistem penyediaan air biasanya meliputi: Pengumpulan air, pengolahan air, sistem transmisi dan sistem distribusi. Apabila kualitas air ledeng tidak memenuhi baku mutu air minum maka diperlukan kegiatan pengolahan air agar tujuan pelayanan air minum tetap dapat tercapai [6]. Kegiatan sistem transmisi adalah mengumpulkan dan mendistribusikan air dari sumber pengolahan air. Pada saat yang sama, sistem distribusi akan mendistribusikan air ke pelanggan dengan volume dan tekanan yang cukup [7].

## II. METODE PENELITIAN

## A. Tahap Penelitian
Berikut ini ialah tahapan penelitian dalam menganalisis ketersediaan dan kebutuhan air bersih di Kecamatan Samarang Kab. Garut yang dapat dilihat pada Gambar 2.1.

## B. Lokasi Penelitian
PDAM  cabang Samarang merupakan salah satu cabang dari PDAM TIRTA INTAN di wilayah Kabupaten Garut yang sumber airnya berasal dari mata air Cisitu, mata air Cimanganteun dan mata air Cirantun. Lokasi PDAM cabang Samarang berada di jalan raya Samarang, Kec. Samarang, Kab. Garut. Berikut dapat dilihat pada Gambar 2 [8].
Gambar 2: Lokasi Penelitian Sumber: (Google Maps, 2020).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Analisis Jumlah Penduduk Dan Kebutuhan Air Bersih
Permintaan  air  dibagi  menjadi  domestik  dan  non-domestik.  Air  rumah  tangga  digunakan  untuk  keperluan rumah tangga yaitu untuk minum, memasak, mandi, mencuci pakaian dan keperluan lainnya, sedangkan air non rumah tangga digunakan untuk keperluan perkantoran, tempat ibadah, perdagangan, dll [9].

## B. Prediksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pelanggan
Prediksi jumlah penduduk pada tahun 2025 dihitung dengan mengacu pada hasil prediksi pertambahan masing-masing jenis pelanggan [10].
• Domestik
S.1   = R2. + R3. + MBR.
S.I   = 2035 + 3 +  1007
S.I   = 3045 S.I   = 3045 x 5
S.1   = 15225  jiwa
• Non Domestik K.n   = perdagangan + Sekolah + BANK
K.n   = 33 + 21 + 3 K.n  = 57 K.n   = 57 x 6 K.n  = 342 jiwa
• Pelanggan Sosial ( Sb ) S.b   = Sosial umum + Hidran Umum
S.b   = 58+ 3
S.b   = ((58 x 50) + (3 x 25))
S.b   = 2975 Jiwa
• Total jumlah pelanggan sampai tahun 2025 P.n.  = S1. + Kn. + Sb. = 15225 + 342 + 2975
= 18542 jiwa
C. Prediksi Kebutuhan Air Bersih Tahun 2025 Berdasarkan Prediksi Masing-Masing Jenis Pelanggan
Prakiraan kebutuhan air bersih tahun 2025 Dihitung dengan mengacu pada hasil prakiraan pertumbuhan jumlah konsumen masing-masing jenis [11].
a. Pelanggan Domestik ( SI ) S.I   = R.2 + R.3 + MBR. S.I   = 2035 + 3 +  1007 S.I   = 3045 S.R S.I   = 3045 x 5 x 100 l/h S.I   = 1.522.500 l/h S.I   = 17,62152778 l/s
b. Pelanggan Non Domestik ( K.n )
K.n  = Perdagangan + Sekolah + BANK K.n  = 33 + 21 + 3 K.n  = 57 S.R K.n  = 57 x 6 x 100 l/h K.n  = 34200 l/h K.n  = 0,39583333 l/s
c. Pelanggan Sosial ( S.b ) S.b   = Sosial umum + Hidran Umum
S.b   = 58+ 3
S.b   = ((58 x 50) + (3 x 25)) x 30 l/h S.b   = 89.250 l/h S.b   = 1,032986111 l/s
Proyeksi total kebutuhan air bersih pada tahun 2025 P.r   = 𝑆.𝐼+𝐾.𝑛+𝑆.𝑏 0,8 P.r   = 17,62152778 +0,39583333 + 1,032986111 0,8 P.r   = 19,05034722 l/s
d. Kehilangan Air ( L.o )
L.o   = 0.2 x P.r L.o   = 0.2 x 19, l/s L.o  = 3,810069444 l/s
e. KebutuhanHarian Maksimem
S.s   = f.1 x P.r
S.s   = 1.2 x 19,05034722 l/s
Ss   = 22,86041667 l/s
f. Penggunaan air di Waktu Jam Puncak Debit wakt puncak = f.2 x P.r
= 1.6 x 19,05034722 l/s = 30,48055555 l/s
Kebutuhan Air  Bersih  Menurut Jumlah  Jenis  Pelanggan  Kebutuhan air  bersih Kecamatan  Samarang tahun 2025 menurut analisis masingmasing  jenis  pelanggan  ialah  19,05034722 l/s,  kebutuhan  harian  maksimum 22,86041667 l/s, dan debit pada jam puncak 30,48055555 l/s.

## D. Analisis Kapasitas Reservoir
Kapasitas  resarvoir  adalah  200  m3.  Untuk  memenuhi  kebutuhan  air  pada  tahun  2025,  perkiraan  kapasitas reservoir pada tahun 2025 adalah sebagai berikut: [12]
Berdasarkan jumlah koneksi saat ini
Konsumsi air harian ratarata = 19,05 l/s Jumlah Sambungan = 3163 S.R Kehilangan Air (  L.o) = 20.% x Konsumsi air harian ratarata = 20.% x 19,05 l/s = 3,81 l/s Kebutuhan rata-rata = Konsumsi air harian ratarata + L.o = 19,05 + 3,81 = 22,86 l/s Kebutuhan air harian = 22,86 l/s = 1975,104 m3 Kebutuhan reservoir = 1975,104 x 0.2 = 395,02 m3
Kekurangan kapasitas reservoir  = 395,02 m3 - 200 m3
= 195,02 m3

## E. Analisa Pipa Jaringan Tranmisi dan Distribusi Air Bersih Tahun 2025 Menggunakan Epanet 2.0
Gambar lokasi link dan node serta hasil analisis simulasi jaringan distribusi Epanet 2.0 eksisting berupa gambar disajikan pada Gambar 3 dan Gambar 4 berikut ini.
Gambar 3: Menggunakan software EPANET 2.0 untuk membangun model sistem jaringan distribusi air bersih di Samaran pada tahun 2025.
Gambar 4: Menggunakan software EPANET 2.0 untuk membuat model sistem jaringan transmisi air bersih
di Samaran pada tahun 2025
Tabel 1: Link Node Jaringan Air Bersih PDAM CABANG SAMARANG Tahun 2025
Node ID Elevation Base Demand Demand Head Pressure m LPS LPS m m Junc J1                  954 0 0 954.56 0.56 Junc J2                  950 0.25 0.25 953.07 3.07 Junc J3                  938 0.5 0.5 949.87 11.87 Junc J4                  952 0.05 0.05 954.08 2.08 Junc J5                  939 1 1 952.59 13.59 Junc J6                  937 0.5 0.5 952.4 15.4 Junc J7                  937 0 0 949.81 12.81 Junc J8                  937 0.5 0.5 949.77 12.77 Junc J9                  940 0.7 0.7 949.74 9.74 Junc J10                 941 0.2 0.2 949.74 8.74 Junc J11                 940 0.1 0.1 949.74 9.74 Junc J12                 931 0 0 949.87 18.87 Junc J13                 924 0.2 0.2 949.79 25.79 Junc J14                 924 0 0 949.79 25.79 Junc J15                 925 0.01 0.01 949.79 24.79 Junc J16                 932 0.5 0.5 949.74 17.74 Junc J17                 936 0.5 0.5 949.73 13.73 Junc J18                 940 0.7 0.7 948.56 8.56 Junc J19                 937 0.1 0.1 947.66 10.66 Junc J20                 936 0 0 947.66 11.66 Junc J21                 926 0.1 0.1 947.32 21.32 Junc J22                 920 0.1 0.1 947.15 27.15 Junc J23                 916 0.75 0.75 947.03 31.03 Junc J24                 926 0.05 0.05 946.88 20.88 Junc J25                 929 0.1 0.1 946.88 17.88
Node ID Elevation Base Demand Demand Head Pressure m LPS LPS m m Junc J26                 927 0 0 946.82 19.82 Junc J27                 927 0 0 946.79 19.79 Junc J28                 930 0.5 0.5 946.79 16.79 Junc J29                 929 0.2 0.2 946.78 17.78 Junc J30                 931 1 1 946.76 15.76 Junc J31                 928 0.15 0.15 947.63 19.63 Junc J32                 936 0.1 0.1 947.63 11.63 Junc J33                 936 0.1 0.1 947.63 11.63 Junc J34                 925 0.5 0.5 947.27 22.27 Junc J35                 918 0.5 0.5 947.03 29.03 Junc J36                 924 0.2 0.2 947.03 23.03 Junc J37                 929 0.75 0.75 946.85 17.85 Junc J38                 924 0.75 0.75 946.67 22.67 Junc J39                 932 1 1 945.81 13.81 Junc J40                 922 0 0 946.67 24.67 Junc J41                 918 0.1 0.1 946.67 28.67 Junc J42                 915 0 0 946.67 31.67 Junc J43                 910 0.1 0.1 946.67 36.67 Junc J44                 924 0.75 0.75 948.69 24.69 Junc J45                 920 0 0 948.41 28.41 Junc J46                 914 0 0 948.01 34.01 Junc J47                 914 1 1 947.57 33.57 Junc J48                 900 0 0 947.08 47.08 Junc J49                 900 0.75 0.75 946.51 46.51 Junc J50                 900 0 0 946.51 46.51 Junc J51                 898 1 1 946.49 48.49 Junc J52                 909 0.75 0.75 945.93 36.93 Junc J53                 908 0.6 0.6 945.73 37.73 Junc J54                 903 0.1 0.1 945.33 42.33 Junc J55                 909 1 1 944.74 35.74 Junc J56                 902 0.6 0.6 944.8 42.8 Junc J57                 902 0.75 0.75 944.9 42.9 Junc J58                 889 1.5 1.5 945.05 56.05 Junc J59                 896 0.7 0.7 945.1 49.1 Junc J60                 896 0 0 945.13 49.13 Junc J61                 885 0.4 0.4 945.13 60.13 Junc J62                 880 0.1 0.1 945.13 65.13 Resvr R1 955 #N/A              -22.86 955 0

## Sumber: Software Epanet 2.0
Tabel 2: Link Parameter Jaringan Air Bersih PDAM CABANG SAMARANG Tahun 2025
Link ID Length Diameter Roughnes Flow  Velocity  Unit Headloss Friction Factor m mm LPS m/s m/km Pipe 1 35.44 150 120 21.31 1.21 12.45 0.025 Pipe 2 119.64 150 120 21.31 1.21 12.45 0.025 Pipe 3 262.94 150 120 21.06 1.19 12.18 0.025 Pipe 4 383.47 150 120 10 0.57 3.07 0.028 Pipe 5 137.93 63 120 1.55 0.5 6.64 0.033
Link ID Length Diameter Roughnes Flow  Velocity  Unit Headloss Friction Factor m mm LPS m/s m/km Pipe 6 238.89 63 120 1.5 0.48 6.25 0.033 Pipe 7 229.86 63 120 0.5 0.16 0.82 0.039 Pipe 8 133.96 110 120 1.5 0.16 0.41 0.036 Pipe 9 88.41 110 120 1.5 0.16 0.41 0.036 Pipe 10 163.25 110 120 1 0.11 0.2 0.038 Pipe 11 124.31 110 120 0.3 0.03 0.02 0.045 Pipe 12 269.07 110 120 0.1 0.01 0 0.054 Pipe 13 257.58 110 120 1.21 0.13 0.28 0.037 Pipe 14 11.31 110 120 0.01 0 0 0 Pipe 15 272.68 110 120 1 0.11 0.2 0.038 Pipe 16 126.63 110 120 0.5 0.05 0.05 0.042 Pipe 17 147.03 110 120 7.85 0.83 8.87 0.028 Pipe 18 120.27 110 120 7.15 0.75 7.46 0.028 Pipe 19 14.42 110 120 3.66 0.39 2.16 0.032 Pipe 20 185.62 110 120 3.39 0.36 1.87 0.032 Pipe 21 93.83 110 120 3.29 0.35 1.77 0.032 Pipe 22 74.06 110 120 3.19 0.34 1.67 0.035 Pipe 23 8.54 110 120 0.59 0.06 0.07 0.039 Pipe 24 236.68 110 120 1.85 0.19 0.61 0.058 Pipe 25 74.67 110 120 0.1 0.01 0 0.035 Pipe 26 110.02 110 120 1.7 0.18 0.52 0.035 Pipe 27 55.95 110 120 1.7 0.18 0.52 0.042 Pipe 28 72.01 110 120 0.5 0.05 0.05 0.037 Pipe 29 59.48 110 120 1.2 0.13 0.27 0.038 Pipe 30 120.21 110 120 1 0.11 0.19 0.032 Pipe 31 204.5 110 120 3.31 0.35 1.79 0.033 Pipe 32 181.46 110 120 2.81 0.3 1.32 Pipe 33 146.33 110 120 2.7 0.28 1.23 0.033 Pipe 34 260.54 110 120 1.95 0.21 0.67 0.035 Pipe 35 290.26 63 120 1 0.32 2.95 0.035 Pipe 36 118.98 110 120 0.2 0.02 0.01 0.046 Pipe 37 83.23 110 120 0.01 0 0 0 Pipe 38 259.12 150 120 0.1 0.01 0 0.079 Pipe 39 278 110 120 0.1 0.01 0 0.052 Pipe 40 103.71 150 120 9.25 0.52 2.65 0.029 Pipe 41 152.97 150 120 9.25 0.52 2.65 0.029 Pipe 42 166.17 150 120 9.25 0.52 2.65 0.029 Pipe 43 228.93 150 120 8.25 0.47 2.15 0.029 Pipe 44 264.81 150 120 8.25 0.47 2.15 0.029 Pipe 45 9.43 110 120 1 0.11 0.19 0.037 Pipe 46 69.78 110 120 1 0.11 0.2 0.038 Pipe 47 418.66 150 120 6.5 0.37 1.38 0.03 Pipe 48 185.56 150 120 5.75 0.33 1.1 0.031 Pipe 49 443.64 150 120 5.15 0.29 0.9 0.031 Pipe 50 225.85 150 120 5.05 0.29 0.87 0.031 Pipe 51 292.26 110 120 1 0.11 0.2 0.038 Pipe 52 218.29 110 120 1.6 0.17 0.47 0.036 Pipe 53 210.71 110 120 2.35 0.25 0.95 0.034 Pipe 54 134.53 110 120 1.5 0.16 0.41 0.036 Pipe 55 8.6 110 120 4.55 0.48 3.23 0.03
Link ID Length Diameter Roughnes Flow  Velocity  Unit Headloss Friction Factor m mm LPS m/s m/km Pipe 56 258.79 150 120 0.5 0.03 0.01 0.044 Pipe 57 95.13 110 120 0.1 0.01 0 0.046 Valve v1 #N/A             110 #N/A 1.21 0.13 0 0 Valve V2 #N/A             110 #N/A 3.39 0.36 0 0 Valve V3 #N/A             110 #N/A 3.41 0.36 0 0 Valve V4 #N/A             110 #N/A 0.2 0.02 0 0 Valve V6 #N/A             110 #N/A 2.9 0.31 0 0 Valve V7 #N/A             110 #N/A 0.15 0.02 0 0
Sumber: Software Epanet 2.0
Di bawah ini merupakan contoh penghitungan kecepatan aliran pipa (v) dan kehilangan tekanan (H.f) secara manual. Pipa (P1) mengalirkan air dari reservoir pada ketinggian 955 m ke persimpangan (J1) pada ketinggian 954 m, dengan data:
• Panjang pipa 1 (L)  = 35,44 m = 0,03544 km
• Debit (Q)
= 0,02131 m3/s • Chw
= 120
Perhitungan dilakukan dengan persamaan Hazen williams : [10] Coba : D =  150 mm = 0,15 m
• Luas (A)
A   = πD² 4 = 0,01766 m²
• Hitung headloss (hf)
ℎ 𝑓 = 10,675 x 𝑄 1,852 CHW 1,852 𝑥 D 4,87 x L
= 10,675 x 0,02131 1,852
120 1,852 𝑥 0,15 4,87 x 35,44 = 0.4407 m Headloss (hf) per km = 0,2729 𝑚 0,03544 𝑘𝑚 = 12.44 m/km
• Hitung kecepatan aliran
V  = Q / A = 0,02131 / 0,01766
= 1.21 m/s

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
Berdasarkan hasi perhitungan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Potensi ketersediaan sumber Cibitung yang masih mampu memenuhi kebutuhan air bersih di wilayah pelayanan pada tahun 2025. Hal ini dibuktikan dengan debit sumber (Qs = 50 l/s) > debit kebutuhan (Qb = 22,86 l/s).
2. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan air bersih, sistem jaringan perpipaan PDAM Samarang masih dapat menyalurkan air bersih hingga tahun 2025, namun kapasitas tangki perlu ditingkatkan karena kuantitas kebutuhan air bersih pada tahun 2025 lebih besar dari volume tangki saat ini.

## B. Saran
Berdasarkan analisis tersebut maka saran yang dapat dibuat adalah sebagai berikut:
1. Penambahan kapasitas tangki diperlukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun.
2. Selain itu, masyarakat diharapkan dapat berkontribusi dalam pemeliharaan jaringan air bersih di dalam dan sekitar Kabupaten Samarang.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] J. T.  Sipil,  F. Teknik,  and  U.  Mataram,  “Analisis  kebutuhan  dan  ketersediaan air  bersih  di  wilayah kecamatan sukamulia kabupaten lombok timur,” 2016.
[2] Y. Kusumawardinani and W. Astuti, “Jurnal Neo Teknika,” Eval. PENGELOLAAN Sist. PENYEDIAAN AIR BERSIH DI PDAM KOTA MADIUN , vol. 4, no. 1, pp. 1–10, 2018.
[3] M. Hilmi, R. Sutanto, and Y. A. Padang, “ANALISA SISTEM DISTRIBUSI AIR PDAM,” Anal. Sist. Distrib. AIR PDAM DI DESA PEMONGKONG KEC. JEROWARU KAB. Lomb. TIMUR , vol. 3, no. 2, pp. 111–120, 2013.
[4] D. H. Santoso, J. D. Prasetya, and D. Rahman, “Analisis Daya Dukung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa  Ekosistem  Penyediaan  Air  Bersih  Di  Pulau  Karimunjawa,” J.  Ilmu  Lingkung. ,  2020,  doi: 10.14710/jil.18.2.290-296.
[5] B.  R.  Putra,  T.  Taqyuddin,  and  K.  Kuswantoro,  “POLA  SPASIAL  KETERSEDIAAN  DAN KEBUTUHAN AIR DI KABUPATEN SLEMAN DAN KOTA YOGYAKARTA DALAM RANGKA KESIAPAN  MEMASUKI  ERA  HABITAT  3,” Semin.  Nas.  Geomatika ,  2019,  doi: 10.24895/sng.2018.3-0.971.
[6] V.  Noperissa  and  R.  S.  B.  Waspodo,  “Analisis  Kebutuhan  dan  Ketersediaan  Air  Domestik Menggunakan Metode Regresi di Kota Bogor,” J. Tek. Sipil dan Lingkung. , vol. 3, no. 3, pp. 121–132, 2018, doi: 10.29244/jsil.3.3.121-132.
[7] E. A. Juhana, S. Permana, and I. Farida, “ANALISIS KEBUTUHAN AIR IRIGASI PADA DAERAH IRIGASI  BANGBAYANG  UPTD  SDAP  LELES  DINAS  SUMBER  DAYA  AIR  DAN PERTAMBANGAN KABUPATEN GARUT,” J. Konstr. , 2016, doi: 10.33364/konstruksi/v.13-1.285.
[8] F. Istiqomah, Hafidudin, and S. Aulia, “Sistem Informasi Pelayanan Data Pelanggan PDAM Tirta Intan Kabupaten Garut Berbasis Website dan Sms Gateway,” e-Proceeding Appl. Sci. , 2015.
[9] D. T. Y.  Gaib,  L. Tanudjaja,  and  L. A.  Hendratta, “Perencanaan  peningkatan  kapasitas  produksi  air bersih ibukota Kecamatan Nuangan,” J. Sipil Statik , 2016.
[10]  H.  I.  Johari,  R.  M.  Ansori,  and  A.  P.  Hadi,  “Studi  Ketersediaan  Sumber  Air  Untuk  Pemenuhan Kebutuhan  Rumah  Tangga  di  Desa  Ranggagata  Kecamatan  Praya  Barat  Daya  Kabupaten  Lombok Tengah,” J. Planoearth , 2020, doi: 10.31764/jpe.v5i2.3248.
[11]  W. Nur Harjanti and S. Darsono, “Analisis Distribusi Sedimen pada Waduk Raknamo dengan Metode Empiris Pengurangan Luas,” J. Tek. Media Pengemb. Ilmu dan Apl. Tek. , 2020.
[12]  A.  R.  Ramli,  “ANALISIS  KAPASITAS  RESERVOIR  DAN  SALURAN  TRANSMISI  DI KECAMATAN MARUSU,” Ekp , 2017.