Jurnal Ilmiah Foristek Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id DOI : : https://doi.org/10.54757/fs.v10i1.49 pISSN : 2087 – 8729
eISSN : 2087 – 8729 Vol 10, No. 1, Maret 2020

## PERENCANAAN GARDU DISTRIBUSI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TADULAKO
Arifudin 1 , Tribianto 2 , Muhammad Sarjan 3 , Baso Mukhlis 4
2 Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Elektro, Universitas Tadulako Email: tribianto6@gmail.com
1 Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Elektro, Universitas Tadulako Email: ariarifudin94@gmail.com

## Abstract
The  Faculty  of  Teacher  Training  and Education  is  one  of  the  Faculties  that  has  the most buildings in Tadulako University, which of course requires large capacity electrical equipment  facilities  and  also  requires  large electric  power  as  well.  To  provide  optimal services  so  that  lecture,  practicum  and  other activities  are  not  disrupted  due  to  electrical problems.    Electricity  problems  at  the  Faculty of  Teacher  Training  and  Education  are currently caused by excessive loading that is not adjusted  to  the  transformer  capacity  at  the Economic  Substation,  The  distance  that  is served by the Economic Substation is approximately  950  meters  so  that  it  causes losses on the network.
Based  on  the  calculation  of  the  total  load obtained  for  lighting,  room  conditioning  and auxiliary  contact  boxes  of  167,402  kVA  and considering the addition of Loads and Buildings within  the  Faculty  of  Teacher  Training  and Education, the transformer capacity used is 200 kVA and according to SPLN Transformers with capacities  below  200  kVA  must  use  Portal substation construction.
Keywords ‘‘ Portal Substation,
FKIP Substation Planning. ”

## I. PENDAHULUAN
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  merupakan  salah  satu  Fakultas yang memiliki, tentunya membutuhkan fasilitas  peralatan  listrik  yang  berkapasitas besar  dan  membutuhkan  tenaga  listrik  yang besar  pula.  Untuk  menyediakan  pelayanan yang  optimal  sehingga  kegiatan  perkuliahan, praktikum dan kegiatan lainnya tidak terganggu karena masalah kelistrikan. Adapun permalasahan    yang  terjadi  saat  ini  adalah jatuh  nya  tegangan  pada  fakultas  keguruan dan ilmu pendidikan.
Permasalahan ini disebabkan Panjangnya jarak jaringan dari gardu ekonomi
untuk  menyuplai  fakultas  keguruan  dan  ilmu pendidikan  yang  tidak  mengikuti  prasyaratan, standar  serta  peraturan  ketenagalistrikan. Standar  peraturan  yang  dimaksudkan  yaitu SPLN  sesuai  keputusan  direksi  PT.PLN Persero  No:  475,  605,  474,  473,  606. K/DIR/2010 dan peraturan lain yang menunjang.  [3]  Tujuan  dari  pemberlakuan peraturan  tersebut  adalah  untuk  menjamin keselamatan manusia, ternak dan harta benda, serta  syarat  utama  penyediaan  tenaga  listrik dapat  dilaksanakan  secara  aman,  andal  dan akrab  lingkungan.  Penelitian  yang  pernah dilakukan  sebelumnya  yang  berhubungan dengan  perencaan  gardu  distribusi  fakultas keguruan  dan  ilmu  pendidikan  antara  lain adalah:
1. Penelitian  Ridawati.  (2013),  yang  berjudul “Perencanaan  gardu  distribusi  khusus indoor  tegangan  menengah  20  kV  Iain Imam Bonjol Padang”. [6]
2. Penelitian  Lisma(2013),  penelitian  yang berjudul  “Perencanaan  pemasangan  gardu sisip  P117  di  PT.PLN  Persero  Area Bangka”.
3. penelitian,  Sutanto  Hamad  dan  Riswanda (2017),  yang  berjudul  “Pemasangan  gardu beton  Auditorium  Universitas  Tadulako”.
[4]
Dari  tiga  penelitian  tersebut  memiliki kesamaan  dengan  penelitian  ini,  yaitu  sama  – sama merencanakan gardu distribusi.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  berada  di  Fakultas  Keguruan Dan  Ilmu  Pendidikan    Universitas  Tadulako dan Waktu yang dibutuhkan selama penelitian    ini  selama  ±2  bulan  dari  Bulan Maret – Mei 2018.
Metodelogi  yang  digunakan  dalam penelitian  yang  berjudul  Perencanaan  Gardu
Jurnal Ilmiah Foristek Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id DOI : : https://doi.org/10.54757/fs.v10i1.49 pISSN : 2087 – 8729 eISSN : 2087 – 8729 Vol 10, No. 1, Maret 2020
Portal Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan  Universitas  Tadulako  sebagai berikut:
1. Observasi Untuk  mendapatkan  data  penelitian,  penulis melakukan  Observasi,  dengan  survey  lokasi penelitian  yaitu  Gedung  Dekanat,  Jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Gedung  Serba  Guna,  Sekretariat  Bersama dan Mushola di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako 2. Pengambilan Data
Pengambilan  data  yang  akan  diambil  yakni keadaan  lokasi  penelitian  peta/denah  dan jumlah  penggunaan  listrik  pada  Gedung Dekanat, Jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan  dan  Rekreasi,  Gedung  Serba Guna,  Sekretariat  Bersama  dan  Mushola  di
Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu  Pendidikan Universitas Tadulako.
3. Studi literatur
Studi Literatur, yaitu dengan membaca teori- teori  yang  berkaitan  dengan  topik  Skripsi yang  terdiri  dari  buku-buku  referensi  yang sesuai dengan tugas akhir
Gambar 1 . Diagram Alur Metode Penelitian
Agar  penelitian  ini  dapat  berjalan  dengan baik, maka penyusunan tugas akhir dilaksanakan secara sistematik melalui
tahapan-tahapan  sebagaimana    digambarkan pada diagram alir tersebut di atas. :
a. Studi Literatur/Studi Pustaka Proses  memulai  membaca  buku-buku  dan browsing buku referensi, standar dan jurnal tentang  sistem  distribusi  serta  peralatan listrik tegangan Rendah sehingga mempermudah  dalam  proses  penulisan penelitian selanjutnya. b. Pemilihan Lokasi Penelitian Pada langkah ini penentuan lokasi penelitian  pada  Gedung  Dekanat,  Jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi,  Gedung  Serba  Guna,  Sekretariat Bersama dan Mushola di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako c. Menyiapkan Alat dan Bahan Penelitian Proses  ini  dilakukan  untuk  menyiapkan alat dan bahan penelitian sebelumdilakukannya penelitian. d. Melaksanakan Pengambilan Data Proses  ini  merupakan  pengambilan  data berupa Keadaan peta/denah lokasi penelitian  dan  jumlah  kebutuhan  listrik pada Gedung Dekanat, Jurusan Pendidikan Jasmani  Kesehatan  dan  Rekreasi,  Gedung Serba  Guna,  Sekretariat  Bersama  dan
Mushola  di  Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako
e. Analisa Data Berupa  proses    menganalisa  data  hasil pengambilan  data  yang  kemudian  akan dilaksanakan    proses  perhitungan  jumlah kapasitas  transformator  yang  di  gunakan,
pemilihan jenis kabel, pemilihan pengamanan  listrik  dan  bangunan  gardu yang akan dibuat.
f. Layak Indikator  kelayakan  adalah  apabila  hasil dari  analisa  data  mengalami  permasalahan maka  proses  analisa  akan  dilaksanakan kembali.
g. Kesimpulan Setelah semua proses telah selesai dilaksanakan  barulah  melangkah ke proses kesimpulan  sehingga  akan  mempermudah untuk proses selanjutnya.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu  Pendidikan merupakan salah satu Fakultas  yang memiliki
Survai/Observasi
Mulai
Studi literatur/StudiPusta Melaksanakan Pengambilan Data Menyiapkan Alat Dan Bahan Tidak Analisa Hasil Data lay ak Ya
Selesai
Jurnal Ilmiah Foristek Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id DOI : : https://doi.org/10.54757/fs.v10i1.49 pISSN : 2087 – 8729
eISSN : 2087 – 8729 Vol 10, No. 1, Maret 2020
bangunan  terbanyak  di  Universitas  Tadulako, tentunya  membutuhkan  fasilitas  peralatan listrik yang
berkapasitas besardan membutuhkan  tenaga  listrik  yang  besar  pula. Untuk  menyediakan  pelayanan  yang  optimal sehingga kegiatan perkuliahan, praktikum dan kegiatan  lainnya  tidak  terganggu  karena masalah kelistrikan. Untuk itu sesuai kebutuhannya  baik  untuk  penerangan,  suhu ruangan,  maupun  kotak  kontak  (KKB)  harus didata  sedetail  mungkin  untuk  menentukan besar  kapasitas  Transformator  yang  akan digunakan.

## 3.1. Data Beban Listrik
Beban  listrik  pada  Gedung  Dekanat,  Jurusan Pendidikan  Kesehatan  Jasmani  dan  Rekreasi, Musholah,  Gedung  Serba  Guna,  PPLM  dan Sekretariat  Bersama  terdiri  dari  beban  untuk penerangan  (pencahayaan),  beban  untuk pengkondisian  ruangan  (AC),  dan  kotak Kontak  (KKB).  Jumlah  data  beban  dapat  di lihat pada tabel 1.
Tabel 1 . Data Beban Listrik

## 3.2. Penentuan Kapasitas transformator
Berdasarkan  perhitungan  kebutuhan  daya listrik di wilayah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendindikan Khususnya pada Gedung Dekanat,  Jurusan  Pendidikan  Kesehatan Jasmani  dan  Rekreasi,  Musholah,  Gedung
Serba  Guna,  PPLM  dan  Sekretariat  Bersama sebesar
154,45 kVA. Dikarenakan Perencanaan  Jaringan  distribusi  ini  untuk perioda  jangka  panjang  maka  kapasitas Transformator  yang  digunakan  sebesar  200 kVA  sudah  cukup  mampu  untuk  melayani
kebutuhan  beban  listrik  pada  bangunan tersebut. [2]
Spesifikasi  Transformator  Distribusi  harus sesuai  dengan  Standar  PLN  (SPLN)  50:1997, yang  meliputi  ketentuan-ketentuan  yang  lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan. [1]

## 3.3. Perencanaan gardu portal
Gardu  portal  adalah  gardu  listrik  dengan konstruksi  pada  dua  tiang  atau  lebih. Transformator  dipasang  pada  bagian  atas  dan lemari  panel/PHB ‐ TR  pada  bagian  bawah. Perencanaan  gardu  Portal  ini  mengacu  pada lampiran Keputusan Direksi PT PLN (Persero),  Nomor:  605.K/DIR/2010  Buku  4 tentang  Standar  Konstruksi  Gardu  Distribusi dan Gardu Hubung Tenaga Listrik.

## 3.4. Perencanaan Perlengkapan Hubung Bagi
a. PHB Tegangan Rendah
Perlengkapan    Hubung  Bagi  Tegangan Rendah adalah suatu kombinasi dari satu atau lebih  peralatan  switching  tegangan  rendah dengan peralatan kontrol, ukur, pengaman dan pengaturan yang saling berhubungan.
Keseluruhan  komponen  ini  dirakit  lengkap dengan sistem pengawatan
3.5.  Perencanaan Peralatan Pengaman
a. Pengaman Tegangan Lebih (Arrester)
Tegangan  lebih  biasa  pula  disebut  tegangan surya  yang  terjadi  pada  suatu  sistem  tenaga listrik, disebabkan oleh sejumlah faktor. Besar tegangan ini dapat mencapai nilai yang sangat besar  (umumnya  dalam  satuan  kV),  sehingga akan menghasilkan arus dalam ribuan kiloAmpere.
Hal ini akan membawa akibat buruk tidak saja pada  jaringan  transmisi  dan  distribusi  tenaga listrik  tetapi  juga  pada  peralatan-peralatan listrik  yang  tersambung  dan  disuplai  oleh jaringan tersebut.
b.  Pengaman  Arus  Lebih  Sisi  Tegangan Menengah
Salah  satu  jenis  gangguan yang  umum  terjadi pada  saluran  distribusi  adalah  terjadinya hubung singkat antara fasa maupun antara fasa dengan tanah. Gangguan hubung singkat akan menyebabkan  pengaliran  arus  gangguan  yang besar  yang  dapat  menyebabkan  tidak  hanya
Jurnal Ilmiah Foristek Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id DOI : : https://doi.org/10.54757/fs.v10i1.49 pISSN : 2087 – 8729 eISSN : 2087 – 8729 Vol 10, No. 1, Maret 2020
kerusakan pada transformator distribusi maupun peralatan listrik yang terpasang, tetapi juga  akan  membahayakan  jiwa  serta  kerugian harta benda karena kebakaran.
c.  Pengaman  Arus  Lebih  Sisi  Tegangan Rendah Pengaman  hubung  singkat  untuk  jaringan distribusi sekunder (tegangan rendah) digunakan pelebur dengan kapasitas pemutusan  tinggi  (HRC  fuse),  umumnya menggunakan NT/NH fuse sebagai pengaman kabel jurusan.
Pada  fuse  jenis  ini,  elemen  fuse  (fuse  link) dikelilingi  oleh  suatu  gas  innert  sebagai medium pemadam busur api dan tertutup rapat dalam  wadah  keramik  dengan  ketahanan mekanis  yang  bagus.    Fuse  link  ini  dapat diganti jika sudah putus.
Dalam  bentuk  sederhana,  sebuah  fuse  HRC terdiri  dari  rangka  keramik  berbentuk  bundar yang  biasanya  dari  material  stealite,  elemen perak  murni  atau  elemen  bimetal,  serbuk quartz (kuarsa) murni, ujung penutup metal(brass  end  cup)  dan  pisau  kontak  dari tembaga.
Elemen  fuse  (fuse  link)  diletakkan  di  dalam rangka  keramik dan  ruang  antara  elemen  fuse ini  dengan  permukaan  bagian  dalam  tabung keramik  di  isi  dengan  serbuk  quartz  murni. Ujung  dari  fuse  link  disambung  dengan  tutup metal  yang  dibaut  ke  tabung  keramik.
Sedangkan  ujung  dari  pisau  kontak  dilas dengan  penutup  metal  tersebut.  Pisau  kontak dibaut  atau  disipkan  pada  kontak  stasioner yang terpasang pada panel listrik.

## 3.6. Perhitungan KHA dan Diameter Kabel
Pemilihan  diameter  kabel  yang  menyuplai listrik dari gardu portal ke Panelbangunan,berdasarkan SNI-04-0225- 2000  tentang  Persyaratan  Umum  Instalsi Listrik. [5] Melihat dari jumlah bangunan yang ada, maka dalam  perencanaan  ini  penulis  merencanakan PHB  TR  dengan  3  jurusan.  Jurusan  1 menyuplai  Gedung  Dekanat,      Mushola  dan Sekber.  Jurusan  2  menyupali  Gedung  Jurusan Pendidikan  Jasmani  Kesehatan  dan  Rekreasi dan  Gedung  Serba   Guna. Sedangkan  Jurusan 3  Menyuplai  Gedung  PPLM  dan  PKM.  Dari perhitungan  KHA  rumus  yang  digunakan adalah
I sekunder =  Daya Tersambung/ √3x 380 Volt
I sekunder =    123564  W  /  √3x  380  Volt  = 187,95 Ampere
Berdasarkan  hasil  didapatkan,  maka pemilihan  diameter  kabel,  berdasarkan tabel 3. tentang jenis dan KHA kabel
Tabel 3 . Jenis dan KHA Kabel

## 3.7. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Perencanaan  Gardu  Portal  ini  dibutuhkan biaya  yang  cukup  besar  yaitu  sejak  dari
survey,  perencanaan  (Gambar  &  perhitungan analisa  biaya),  bangunan,  pembelian  material dan peralatan sekaligus dengan jasa pemasangannya. Untuk  pelaksanaan  pekerjaan  pembangunan Gardu  Portal  Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu Pendidikan dan peralatannya meliputi biaya : 1. Material/Peralatan
2. Biaya Pemasangan
Jurnal Ilmiah Foristek Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id DOI : : https://doi.org/10.54757/fs.v10i1.49 pISSN : 2087 – 8729
eISSN : 2087 – 8729 Vol 10, No. 1, Maret 2020
IV. KESIMPULAN 1. Sesuai  kebutuhan  yang  didapatkan, dengan perhitungan analisa perkiraan  beban  yang  digunakan kurang lebih 167,402 kVA sehingga harus
menggunakan
Gardu  Portal  dengan  kapasitas Transformator yaitu 200 kVA 2. Dalam  Perencanaan  ini,  untuk menentukan peralatam yang digunakan  harus  mengacu  kepada standar  teknis  yang  dikeluarkan oleh  PT.  PLN  (Persero)  sehingga keamanannya dapat terjamin.
3. Rencana  Anggaran  Biaya  (RAB) yang diperoleh dari perencanaan ini sebesar  Rp.744.390.000,00    (tujuh ratus  empat  puluh  empat  juta  tiga ratus sembilan puluh ribu).

## DAFTAR PUSTAKA
[1]. Anonym,1996,SPLN118-3-I:1996 “Spesifikasi  Perangkat  Hubung  Bagi
Tegangan  Rendah  Gardu  Distribusi”. Direksi PT. PLN (Persero), Jakarta
[2]. Anonym,  2010,  Buku1“Kriteria  Disain Enjinering  Kontruksi  Jaringan  Ditribusi
Tenaga Listrik”.Direksi PT. PLN
(Persero), Jakarta.
[3]. Anonym,2010,Buku4“StandarKonstruksi Gardu  Distribusi  dan  Gardu  Hubung Tenaga Listrik”.Direksi PT. PLN
(Persero), Jakarta.
[4]. Hamad S ., Riswanda, 2017 ,
“Perencanaan  Gardu  Beton  Auditorium
Universitas Tadulako, Skripsi, Palu. ”
[5]. Panitia  Revisi  PUIL  2000,  Persyaratan Umum  Instalasi  Listrik  2000  (PUIL 2000) SNI 04-0225-2000, Yayasan PUIL, Jakarta.
[6]. Ridawati,  2013,  Perencanaan  Gardu Distribusi  Khusus  Indoor  Tegangan
Menengah  20kV  IAIN  Imam  Bonjol
Padang.
[7]. Suswanto ., D, 2009 , “Sistem Distribusi
Tenaga  Listrik,  Edisi  Pertama,    untuk Teknik Elektro Universitas Negeri Padang.