## PERANAN  AUTOMATIC  VOLTAGE  REGULATOR SEBAGAI  PENGENDALI  TEGANGAN  GENERATOR SINKRON
Alimin Nurdin 1) , Abdul Azis 2) Reri Aresta Rozal 3)
Prodi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas PGRi Palembang Email : aliminnurdin@univpgri-Palembang.@ac.id
ABSTRAK Generator sinkron merupakan mesin-mesin listrik yang berfungsi untuk mengkonversi energi  mekanik  menjadi  energi  listrik.  Generator  sinkron  mempunyai  permasalahan  yaitu ketidakstabilan  tegangan  pada  saat  perubahan  beban,  sehingga  dibuthkan  peralatan  yang  dapat mengendalikan kestabilan tegangan generator sinkron yaitu Automatic Voltage
Regulator (AVR). Automatic  Voltage  Regulator (AVR)    merupakan  sebuah  divais  pengatur tegangan  yang  digunakan  pada  generator  sinkron  untuk  menyetabilkan  tegangan  keluaran  yang dihasilkan dari generator sinkron. Automatic Voltage Regulator (AVR)  bekerja dengan mengatur arus  penguatan  ( excitacy )  pada  eksiter,    apabila    beban  bertambah    maka Automatic  Voltage Regulator (AVR)    akan  memerintahkan  eksiter  untuk    berkerja  dengan  menambah  arus  eksitasi sebaliknya  apabila  beban  berkurang  maka Automatic  Voltage  Regulator (AVR)    akan memerintahkan  eksiter untuk  mengurangi arus eksitasi.
Kata kunci : Generator sinkron, AVR, Eksiter, Eksitasi
ABSTRACT Synchronous generators are electrical machines that function to convert mechanical energy into electrical energy. Synchronous generators have problems that are  voltage instability when the load changes, so it requires equipment that can control the stability of the synchronous generator  voltage,  namely  Automatic  Voltage  Regulator  (AVR).  Automatic  Voltage  Regulator (AVR)  is  a  voltage  regulating  device  used  in  synchronous  generators  to  stabilize  the  output voltage  generated  from  a  synchronous  generator.  Automatic  Voltage  Regulator  (AVR)  works  by regulating the excitacy of the exciter, if the load increases then the Automatic Voltage Regulator (AVR)  will  command  the  exciter  to  work  by  increasing  the  reverse  excitation  current  if  the  load decreases  then  the  Automatic  Voltage  Regulator  (AVR)  will  command  the  exciter  to  reduce excitation flow.
Keywords: Synchronous generator, AVR, Exciter

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Pembangkit  tenaga  listrik  terdiri  dari  peralatan  utama  salah  satunya  adalah  generator sinkron  [6].  Generator  sinkron  memegang  peranan  penting  dalam  pembangkitan  energi  listrik ukuran besar. Sebagian besar energi listrik yang dipergunakan oleh konsumen untuk kebutuhan sehari-hari dihasilkan oleh generator phasa banyak ( polyphase ) yang ada di pusat pembangkit. Secara umum prinsip kerja generator sinkron adalah apabila berputarnya rotor yang diputar oleh penggerak mula ( prime mover ) dan stator yang dieksitasi pada kecepatan sama [8].
Generator sinkron mempunyaipermasalahan yaitu ketidakstabilan tegangan. Ketidakstabilan tegangan  pada  generator  sinkron  akanmenyebabkan  ketidakstabilan  sistem  secara  keseluruhan terutama kualitas sistem, kualitas dan kemampuan transfer daya dari pembangkit ke konsumen, kondisi  terparah  terjadinya  mekanisme  pelepasan  bebandengan  demikian  maka  diperlukan peralatan  yang  dapat  mengendalikan  kestabilan  tegangan  generator  sinkron  yaitu Automatic Voltage Regulator (AVR) [1].
Automatic  Voltage  Regulator (AVR)  adalah  sebuah  divais  pengatur  tegangan  yang digunakan pada generator sinkron untuk menyetabilkan tegangan keluaran yang dihasilkan dari generator  sinkron.  AVR  memegang  peranan  penting  dalam  pembentukan  tegangan  terminal generotor sinkron dalam suatu pembangkit.
Adanya perubahan-perubahan beban akan menyebabkan tegangan output terminal generator berubah-ubah  sehingga  dibutuhkan  alat  penyetabil  tegangan  (AVR)  dengan  melihat  nilai  arus eksitasi  pada  penguat  tegangan  (eksiter).  Persentase  tegangan  jatuh  (drop  tegangan)    yang terjadi  antara  tegangan  yang  dibangkitkan  generator  terhadap  tegangan ouput generator  dapat dilihat  dari  nilai  regulasi  tegangan.  peran  dan  penggunaan  AVR  sebagai  pengendali  tegangan generator sinkron Unit II Meidensha,

## TINJAUAN PUSTAKA Generator sinkron

## 1. Definisi Generator Sinkron
Generator  Sinkron  atau  disebut  juga  alternator  merupakan  mesin  listrik  yang  digunakan untuk  mengkonversi  energi  mekanis(energi  gerak)  menjadi  energi  listrik( electric) melalui prosesinduksi  elektomagnetik  [2].Dikatakangeneratorsinkronkarena  jumlah  putaran  rotornya sama dengan jumlah putaran medan magnet pada stator.
Kecepatan  sinkron  ini  dihasilkan  dari  kecepatan  putar  rotor  dengan  kutub-kutub  magnet yang  berputar  dengan  kecepatan  yangsamadengan  medan  putar  pada  stator.  Kumparan medanpada  generator  sinkron  terletak  pada  rotornya  sedangkan  kumparan  jangkarnya  terletak pada stator [10].

## 2. Konstruksi Generator Sinkron
Generator  sinkronmengkonversienergi  mekanik  menjadi  energi  listrikbolak-baliksecara elektromagnetik. Energi mekanik berasal dari penggerak mula yang  memutar rotor, sedangkan energi  listrik  dihasilkan  dari  proses  induksi  elektromagnetik  yang  terjadi  pada  kumparan- kumparan stator. Padagambar 1 dapat dilihatbentuk sederhana dari sebuah generator sinkron.
Gambar 1. Bentuk generator sinkron
Secara  umum  generator  sinkron  terdiri  atas  stator,  rotor,  dan  celah  udara  bagian  yang berputar.  Celah  udara  adalah  ruang  antara  stator  dan  rotor  Pada  bagian  ini  akan  dibahas mengenai  konstruksi  generator  sinkron  secara  garis  besar.  Bagian-bagian  generator  yang dibahas pada bagian ini antara lain Stator dan Rotor [4].
a. Stator
Stator  ( armature )  adalah  bagian  yang  berfungsi  sebagai  tempat  untuk  menerima  induksi magnet dari rotor.Arus AC yang menuju ke beban disalurkan melalui stator.Komponen ini
berbentuk  sebuah  rangka  silinder  denganlilitan  kawat.Stator  terdiri  dari  beberapa komponen utama, yaitu:
1) Rangka stator
Rangka stator merupakan rumah kerangka yang menyangga inti jangkar generator
2) Inti Stator
Inti  stator  terbuat  dari  laminasi-laminasibajacampuranatau  besi  magnetik  khusus terpasang ke rangka stator
3) Alur ( slot ) dan Gigi
Alur dan  gigi  merupakantempat  meletakkan  kumparan  stator.Ada  3(tiga)  bentuk  alur stator yaitu terbuka, setengah terbuka, dan tertutup.
4) Kumparan Stator (Kumparan Jangkar)
Kumparan  jangkar  biasanya  terbuat  dari  tembaga  kumparan  ini  merupakan  tempat timbulnya ggl induksi.
b. Rotor
Pada rotor generator terdapat kumparan jangkar yang berfungsi membangkitkan gayagerak listrik  yangdisearahkan  melaluikomutator.  Sumber  listrik  yang  dihasilkan  komutator dikeluarkan melalui sikat( brush ). Rotor terdiri dari tiga komponen utama yaitu:
1) Slip Ring
Slip  ring merupakan  cincin  logam  yang  melingkari  porosrotor tetapi  dipisahkan oleh isolasitertentu.Terminal  kumparan  rotor  dipasang  ke slip  ring ini  kemudian dihubungkan  ke  sumber  arus  searah  melalui  sikat  ( brush )yang  letaknya  menempel pada slip ring .
2) Kumparan Rotor (Kumparan Medan)
Kumparan  medan  merupakan  unsur  yang  memegang  peranan  utama  dalam menghasilkan  medan  magnet.  Kumparan  ini  mendapat  arus  searah  dari  sumber eksitasi tertentu
3) Poros Rotor
Poros rotor merupakan tempat meletakkan kumparan medan, dimana pada poros rotor tersebut telah dibentuk slot-slot secara paralel terhadap poros rotor.

## 3. Prinsip Kerja Generator Sinkron
Adapun prinsip kerja dari generator sinkron secara umum adalah [3]:
a. Kumparan  medan  yang  terdapat  pada  rotor  dihubungkan  dengan  sumber  eksitasi  tertentu yang  akan  mensuplai  arus  searah  terhadap  kumparan  medan.  Dengan  adanya  arus  searah yang  mengalir  melalui  kumparan  medan  maka  akan  menimbulkan  fluks  yang  besarnya terhadap waktu adalah tetap.
b. Penggerak  mula  ( Prime  Mover )  yang  sudah  terkopel  dengan  rotor  segera  dioperasikan sehingga rotor akan berputar pada kecepatan nominalnya.
c. Perputaran  rotor  tersebut  sekaligus  akan  memutar  medan  magnet  yang  dihasilkan  oleh kumparan  medan.  Medan  putar  yang  dihasilkan  pada  rotor,  akan  diinduksikan  pada kumparan jangkar sehingga pada kumparan jangkar yang terletak di stator akan dihasilkan fluks magnetik yang berubah-ubah besarnya terhadap waktu.
Adanya  perubahan  fluks  magnetik  yang  melingkupi  suatu  kumparan  akan  menimbulkan ggl induksi pada ujung-ujung kumparan tersebut.
E-ISSN : 2622-2981
Untuk generator sinkron tiga phasa, digunakan tiga kumparan jangkar yang ditempatkan di stator  yang  disusun  dalam  bentuk  tertentu,  sehingga  susunan  kumparan  jangkar  yang sedemikian  akan  membangkitkan  tegangan  induksi  pada  ketiga  kumparan  jangkar  yang besarnya  sama  tapi  berbeda  fasa  120°  satu  sama  lain.  Setelah  itu  ketiga  terminal  kumparan jangkar siap dioperasikan untuk menghasilkan energi listrik [4].

## 4. Generator Sinkron Tanpa Beban
Pada  generator  sinkron  keadaaan  beroperasi  tanpa  beban  mengandung  arti  bahwa  arus generator I a = 0. Dengan demikian besar tegangan terminal adalah [4]:
(1)

## 5. Generator Berbeban
Dengan adanya beban yang terpasang pada output generator sinkron, maka segera mengalir arus armatur I a , dengan adanya arus armatur ini, pada kumparan armatur atau kumparan jangkar timbul flux putar jangkar. Flux putar jangkar ini bersifat mengurangi atau menambah flux putar yang dihasilkan oleh kumparan rotor. Hal ini tergantung pada faktor daya beban [4].

## 6. Rangkaian Ekivalen Generator Sinkron
Tegangan  induksi  E a dibangkitkan  pada  phasa  generator  sinkron.  Tegangan  ini  biasanya tidak  sama  dengan  tegangan  yang  muncul  pada  terminal  generator.  Tegangan  induksi  sama dengan  tegangan output ,  hanya  ketika  tidak  ada  arus  jangkar  yang  mengalir  pada  mesin. Beberapa  faktor  yang  menyebabkan  perbedaan  antara  tegangan  induksi  dengan  tegangan terminal adalah [8]:
a. Distorsimedanmagnet  pada  cela  udara  oleh  mengalirnya  arus  pada  stator,  disebut  reaksi jangkar.
b. Induktansi sendiri kompuran jangkar.
c. Resistansi kumparan jangkar.
d. Efek permukaan rotor kutub sepatu.
Gambar 2. Rangkaian ekuivalen generator sinkron perphasa
Hubungan yang terjadi antara tegangan terminal dengan tegangan adalah:
(2) Sehingga saat tanpa beban,besarnya , dan

## Automatic Voltage Regulator
1. Definisi Automatic Voltage Regulator (AVR)
Automatic  Voltage  Regulator (AVR)  adalah  sebuah  divais  pengatur  tegangan  yang digunakan pada generator sinkron untuk menyetabilkan tegangan keluaran yang dihasilkan.
2. Konstruksi Automatic Voltage Regulator (AVR)
Bagian AVR dibagi menjadi dua bagian utama yaitu [1]:
a. Bagian  penyearah( rectifier )  yang  berfungsi  mengubah  energi  AC  menjadi  DC  yang dibutuhkan  oleh  generator  sinkron  dalam  proses  eksitasi.  Pada  bagian  ini  yang  lebih diutamakan adalah kontrol sinyal yang untuk menyalakan transistor.
b. Bagian  pengatur  tegangan  yang  berfungsi  sebagai  pengontrol  tegangan  DC  generator sinkron. Voltage  regulator merupakan  bagian  terpenting  dalam  proses  eksitasi  pada generator  sinkron.  Pada  bagian  ini  terdapat  kontrol  PI  yang  berfungsi  untuk  mengatur tegangan DC yangakandiinjeksikan pada medan generator sinkron. Masukan dari pengatur tegangan  merupakan  tegangan  DC  yang  berasal  dari  penyearah  serta  tegangan  refrensi yang diinginkan dengan kontrol PI yang digunakan maka didapat keluaran berupa tegangan eksitasi yang menjadi masukan generator sinkron.

## 3. Fungsi Automatic Voltage Regulator (AVR)
a. Menjaga kesetabilan tegangan output generator
b. Mengatur pembagian daya semu rektif saat kerja paralel
c. Memberikan  pengaturan  arus  esitasi  dalam  kondisi  gangguan  supaya  tidak  keluar  dari sinkronisasi
d. Menurunkan  tegangan  dengan  cepat  apabila  generator  terlepas  dari  beban  yang  akan mengakibatkan terjadinya over voltage [9].

## 4. Prinsip kerja Automatic Voltage Regulator (AVR)
Apabila  tegangan  output  generator  dibawah  tegangan  normal  tegangan  generator,  maka AVRakan  memperbesar  arus  pengutan  ( exitacy )  pada  exiter.  Dengan  demikian  apabila  terjadi perubahan  tegangan  output  generator  akan  dapat  distabilkan  oleh  AVR  secara  otomatis dikerenakan  dilengkapi  dengan  peralataan  seperti  alat  yang  digunakan  untuk  pembatasan minimum ataupun maksimum yang bekerja secara otomati.Tiga keadaan AVR, yaitu [9]:
a. Jika  tegangan  output  tinggi  maka error  signal (+)  AVR  akan  memberian  perintah  untuk mengurangi arus eksitasi
b. Jika  tegangan  cocok  dengan  harga set  point (0)  maka  AVR  tidak  akan  memberikan perintah apapun
c. Jika tegangan output rendah maka error signal akan (-) maka AVR akan memberi perintah agar menambahkan arus eksitasi [9].

## Sistem eksitasi
Sistem  eksitasi  adalah  sistem  mengalirnya  pasokan  listrik  arus  searah  sebagai  penguatan pada  generator  listrik,sehingga  menghasilkan  tenagalistrik  dan  besar  tegangan  keluaran bergantung  pada  besarnya  arus    eksitasi.  Kontrolsystemeksitasimenghasilkantegangan  emf generator.  Oleh  karena  itu,  kontrol  tersebut  tidak  hanya  untuk  mengontrol power faktor,  arus, dan perbaikan variabel lain. Sistem eksitasi pada generator listrik terdiri dari 2 macam, yaitu [9]:
1. Sistem eksitsi menggunakan sikat
Sistem  eksitasi  menggunakan  sikat( brush  excitation ),  sumber  tenaga  listrik  berasal  dari sumber  listrik  yang  berasal  dari  generator  arus  searah  (DC)  atau  generator  arus  bolak- balik(AC)  yang  disearahkan  terlebih  dahulu  dengan  menggunakan rectifier .  Jika menggunakan  sumber  listrik  yang  berasal  dari  generator  AC  atau  permanent  Magnet
E-ISSN : 2622-2981
Generator  (PMG)  medanmagnetnya  adalah  magnet  permanent.  Dalam  lemari  penyearah tegangan  listrik  arus  bolakbalik  diubah  atau  di  searahkan  menjadi  tegangan  arus  searah untuk  mengontrol  kumparan  medan exciter utama  ( main  exciter ).  Untuk  mengalirkan  arus eksitasi  dari  main  eksiter  kerotor  generator  menggunakan slip  ring dan  sikat  arang, demikian juga penyaluran arus yang berasal dari pilot exciter ke main exciter .
2. Sistem eksitasi tanpa menggunakan sikat Penggunaan sikatatau slip ring untuk menyalurkan arus eksitasi kerotor generator eksitasi tanpa  menggunakan  sikat  ( brushless  excitation ).Keuntungan  sistem  eksitasi  tanpa menggunakan sikat, antara lain adalah:
a. Energi  yang  diperlukan  untuk  eksitasi  diperoleh  dari  poros  utama  ( main  shaft ), sehingga keandalannya tinggi.
b. Biaya  perawatan  berkurang  karena  pada  sistem  eksitasi  tanpa  sikat  ( brushless excitation ) tidak terdapat sikat, komutator dan slip ring.
Pada  sistem  eksitasi  tanpa  sikat  ( brushless  excitation )  tidak  terjadi  kerusakan isolasikarenamelekatnya  debu  karbon  pada farnish akibat  sikat  arang.Mengurangi kerusakan ( trouble )akibat udara buruk ( bad atmosfere ) sebab semua peralatan ditempatkan pada  ruang  tertutup.Selama  operasi  tidak  diperlukan  pengganti  sikat,  sehingga meningkatkan  keandalan  operasi  dapat  berlangsung  kontinupada  waktu  yang  lama. Pemutus  medan    generator  ( generator  field  breaker ),  field  generator  dan bus  exciter atau kabel  tidak  diperlukan  lagi.Biaya  pondasi  berkurang,  sebab  aluran  udara  dan bus  exciter atau kabel tidak memerlukan pondasi.

## Pengatur Tegangan Generator
Karena  tegangan  terminal  generator  AC  banyak  berubah  dengan  berubahnyabeban,  maka untuk operasi hampersemua peralatan listrik diperlukan usaha untuk menjaga agar tegangannya konstan. Cara yang biasa dilakukan untuk ini adalah menggunakan alat pembantu yang disebut pengatur  tegangan( voltageregulator )  untuk  mengendalikan  besarnya  eksitasi  medanDC  yang dicatukan  pada  generator.    Bila  tegangan  terminal  generator  turunkarena  perubahanbeban, pengatur  tegangan  secaraotomatis  menaikkan  pembangkitan  medan  sehinggategangan  kembali normal. Sama halnyabilategangan terminal naikkarenaperubahan beban,pengatur mengembalikan nilai tegangannormalnya dengan mengurangi eksitasimedan.
Hampir  semua  pemgatur  teganganmengendalikan  eksitasi  medangeneratorsecara  tak langsung yaitu dengan mengoperasikan rangkaian pegeksitasi medan. Arus yang harus ditangani oleh  pengatur  jauh  lebih  kecil  dalam  rangkaianmedan  pengeksitasi  daripada  dalam  rangkaian medangenerator.  Salah  satu  tipe  pengatur  tegangan  generator  adalah  jenis  tahanan  geser  kerja langsung.  Pada  dasarnya  pengatur  ini  terdiri  dari  tahanan  variabel  yang  dikendalikan  secara otomatis  dalam  rangkaianmedan  pengeksitasi.  Elemen  tahanangeser  yang  dihubungankan  seri dengan pengeksitasi medan  terdiri dari tumpukan  blok  tahanan  atau wafer bukan  logam, ditumpuk  sehingga  tahanan    dari    tumpukan  dapat  diubah  jika  dimiringkan  kedepan  atau kebelakang  oleh  elemen  kopel.  Prinsip    kerja    pengatur    tegangan    statik    sama    seperti   jenis tahanan  geser kerja langsung,  yaitu  tegangan  generator  ac diatur  dengan  megubah  tahanan efektif dalam rangkaian medan pengeksitasi, yang selanjutnya megubah keluaran tegangan dari pengeksitasi tersebut.

## METODE PENELITIAN Menentukan Kecepatan Putaran Generator
Nilaikecepatan  putaran  generator  dapat  ditentukan  dengan  menggunakan  persamaan sebagai berikut[3]:
(3)

## Menentukan Tahanan Generator Eksiter
Tahanan  generator  eksiter  dapat  ditentukan  dengan  menggunakan  persamaan  sebagai berikut [3]:
(4)

## Menentukan Tegangan Eksitasi Pada Eksiter Per Jam
Teganganeksitasi  pada  eksiter  per  jam  dapat  ditentukan  dengan  menggunakan  persamaan sebagai berikut [2]:
(5)
Menentukan Arus Eksitasi Pada Eksiter Per Jam
Aruseksitasi  pada  eksiter  per  jam  dapat  ditentukan  dengan  menggunakan  persamaan sebagai berikut [2]:
(6)

## Menentukan Tegangan Generator Tanpa Beban
Regulasi  tegangan  merupakan  perubahan  tegangan  jepit  atau  tegangan  terminal  pada generator sinkron dalam keadaan tanpa beban dan beban penuh.Tegangan generator tanpa beban dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut [2]:
(7)

## Menentukan Persentase Regulasi Tegangan
Persentaseregulasi  tegangan  dapat  ditentukan  dengan  menggunakan  persamaan  sebagai berikut [3]:
( )   ( )
(8)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
PLTGU  Gunung  Megang  adalah  perusahan  yang  dimiliki  oleh  PT  MEPPO-GEN  dan  di operasikan  oleh  PT  Sumberdaya  sewatama,  yang  beralamatkan  di  Jalan  Lintas  Palembang  - Muara  Enim,  Desa  Panang  Jaya,  Kecamatan  Gunung  Megang,  Kabupaten  Muara  Enim, Provinsi Sumatera Selatan.
PLTGU Gunung Megang yang dimiliki oleh PTMeppo-Gen dioperasikan pada tahun 2007. Pengoperasi  PLTGU  Gunung  Megang  dilakukan  langsung  oleh  karyawan  PTMeppo-Gen. PLTGU Gunung Megang yang berkafasitas 110 MW pada awal beroperasinya PLTGU Gunung Megang memiliki kapasitas 80 MW yang terdiri dari 2 GTG (gas turbin generator).
Dengan  bertambahnya  kebutuhan  masyarakat  dalam  bidang  ketenaga listrikan  pada tahun 2014  PLTGU  Gunung  Megang  menambah  satu  buah  unit  generator  berdaya  30  MW  (STG) dengan  memanfaatkan  gas  buang  dari  dua  Unit  GTG  dengan  demikian  maka  bertambah  juga kapasitas daya yang dihasilkan oleh PLTGU Gunung Megang menjadi 110 MW.
Tabel 2. Data Beban Harian Generator Utama Dan Eksiter
Jam Generator Utama (Hz) (kV) (kA) (MW) (MVAR) Cos  01:00 50,26 34,34 5,353 35,09 4,54 0,99 02:00 49,79 34,40 5,330 34,91 5,05 0,99 03:00 50,24 34,40 5,334 35,05 4,49 0,99 04:00 50,24 34,39 5,321 34,91 4,77 0,99 05:00 50,04 34,24 5,350 34,91 4,77 0,99 06:00 49,92 33,99 5,394 35,00 4,63 0,99 07:00 50,18 33,98 5,425 35,09 5,23 0,99 08:00 50,24 34,05 5,323 34,59 4,68 0,99 09:00 50,26 33,90 5,187 33,53 4,72 0,99 10:00 50,05 33,79 5,153 33,11 5,14 0,99 11:00 50,46 33,66 5,097 32,65 4,86 0,99 12:00 50,09 33,53 5,145 32,84 4,95 0,99 13:00 50,12 33,53 5,036 32,01 5,55 0,99 14:00 50,24 33,41 5,071 32,28 4,68 0,99 15:00 50,07 33,44 5,039 32,14 4,12 0,99 16:00 50,36 33,69 5,001 32,24 3,66 0,99 17:00 50,25 33,73 5,083 32,74 3,71 0,99 18:00 50,00 33,92 5,185 33,52 4,86 0,99 19:00 49,81 33,77 5,209 33,90 3,76 0,99 20:00 50,04 33,89 5,276 33,76 6,75 0,99 21:00 50,02 33,86 5,309 34,08 6,01 0,99 22:00 50,30 33,78 5,238 33,71 4,86 0,99 23:00 50,24 33,92 5,211 33,71 4,63 0,99 24:00 50,32 34,16 5,257 34,31 4,45 0,99 Tabel 1.Data Generator Utama Merek Meidensa Syncrhronous Generator Output 63.000 kVA Putaran 3.000 Rpm Frekuensi 50 Hz Tegangan 1 phasa 11.500 V Tegangan 3 phasa 34.500 V Tegangan eksitasi 321 V Phasa 3 Pule 2 Power faktor 80% Field ampere 529 A Date 2005

## Tabel 3.Hasil PerhitunganKecepatanGenerator
Jam Jam 01:00 3.016 13:00 3.007 02:00 2.987 14:00 3.014 03:00 3.014 15:00 3.004
04:00 3.014 16:00 3.022 05:00 3.002 17:00 3.015 06:00 2.995 18:00 3.000 07:00 3.011 19:00 2.989 08:00 3.014 20:00 3.002 09:00 3.016 21:00 3.001 10:00 3.003 22:00 3.018 11:00 3.028 23:00 3.014 12:00 3.005 24:00 3.019 nilai tahanan pada generator eksiter ,

## Tabel 4.Hasil Perhitungan TeganganEksitasi DanArus Eksitasi Pada Eksiter
Jam Generator eksiter Jam Generator eksiter V(V) I (A) V(V) I (A) 01:00 322,712 531,8216 13:00 321,749 530,2346 02:00 319,609 526,7079 14:00 322,498 531,4689 03:00 322,498 531,4689 15:00 321,428 529,7056 04:00 322,498 531,4689 16:00 323,354 532,8796 05:00 321,214 529,3529 17:00 322,605 531,6453 06:00 320,465 528,1186 18:00 321,000 529,0003 07:00 322,177 530,9399 19:00 319,823 527,0606 08:00 322,498 531,4689 20:00 321,214 529,3529 09:00 322,712 531,8216 21:00 321,107 529,1766 10:00 321,321 529,5293 22:00 322,926 532,1743 11:00 323,996 533,9376 23:00 322,498 531,4689 12:00 321,535 529,8819 24:00 323,033 532,3506

## Perhitungan Persentase Regulasi Tegangan
Untuk  mengetahui  regulasi  tegangan output generator  selama  24  jam,  nilai  konstanta generator utama
(     )  (   )
Tabel  5.Hasil  Perhitungan  Tegangan  Generator  Tanpa  Beban  Dan  Persentase  Regulasi Tegangan
Jam E 0 (V) ∆V (%) Jam E 0 (V) ∆V (%) 01:00 34.806,2346 1,36 13:00 34.598,8151 3,18 02:00 34.140.0910 -0,76 14:00 34.760,0856 4,04 03:00 34.760,0856 1,05 15:00 34.529,8130 3,26 04:00 34.760,0856 1,08 16:00 34.944,8587 3,73 05:00 34.483,8477 0,71 17:00 34.783,1510 3,12 06:00 34.323,2110 0,98 18:00 34.437,9110 1,53 07:00 34.690,9228 2,09 19:00 34.185,8357 1,23 08:00 34.760,0856 2,09 20:00 34.483,8477 1,75 09:00 34.806,2346 2,67 21:00 34.460,8798 1,78 10:00 34.506,8297 2,12 22:00 34.852,4142 3,18 11:00 35.083,7583 4,23 23:00 34.760,0856 2,48 12:00 34.552,8039 3,05 24:00 34.875,5122 2,10
E-ISSN : 2622-2981
Dari  data  perhitungan  nilai  arus  eksitasi  diatas  dapat  diketahui  bahwa  besarnya  nilai  arus eksitasi  dipengaruhi  oleh  besarnya  tegangan  keluar  generator,  jumlah  putaran  generator  dan beban  generator.  Semakin  besar  putaran  generator  semakin  besar  nilai  tegangan  dan  arus eksitasi  pada  generator  eksiter,  seperti  pada  jam  02:00dengan  kecepatan  putaran  2.987  Rpm, tegangan keluar 34,40 kV dan beban 34,91 MW dengan nilai arus eksitasi sebesar  526,7079 A sedangkan pada jam 11:00dengan kecepatan putaran 3028 Rpm, tegangan keluar 33,66  kV dan beban 32.65 MW dengan nilai arus eksitasi 533,9376 A
Dari  data  perhitungan  nilai  persentase  regulasi  tegangan  diatas  dapat  diketahui  bahwa besarnya persentase regulasi tegangan dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya yaitu besarnya nilai  arus  eksitasi  dan  frekuensi  generator.  Semakin  besar  frekuensi  generator  maka  semakin besar  kecepatan generator. Semakin besar nilai kecepatan generator dan nilai arus eksitasi maka semakin  besar  tegangan  generator  tanpa  beban  selain  itu  persentase  regulasi  tegangan  juga dipengaruhi  oleh  tegangan  terminal.  Apabila  tegangan  generator  tanpa  beban  tinggi  dan tegangan  terminal  kecil  maka  semakin  besar  nilai  pesentase  regulasi  tegangan  sebaliknya apabila  tegangan  generator  tanpa  beban  kecil  dan  tegangan  terminal  makin  besar  maka  nilai persentasenya  semakin  kecil,  seperti  pada  jam  02:00  dengan    frekuensi  49,79  Hz,  nilai  arus eksitasi  526,7079,  kecepatan  putaran  generator  2.987,tegangan  generator  tanpa  beban 34.140,0910  V  dan  tegangan  terminal  generator  34.400  V  dengan  nilai  persentase  regulasi tegangan -0,76% sedangkan pada jam 11:00 dengan  frekuensi 50,46 Hz, arus eksitasi 533,9376, kecepatan  putaran  generator  3.028  Rpm,tegangan  generator  tanpa  beban  35.083,7583  V  dan tegangan terminal generator 33.660 V dengan nilai persentase regulasi  4,23%
Nilai  persentase  regulasi  tegangan  tidak  boleh  melebihi  batas  nilai  persentase  regulasi tegangan 20%.Dengan  melihat  nilai  terendah  dan  nilai  tertinggi  dari  persentase  regulasi tegangan  generator  Unit  II  Meidensha  tersebut  maka  nilai  regulasi  tidak  melebihi  batas persentase regulasi tegangan generator yang di izinkan perusahaan.Dari nilai persentase regulasi tegangan  tersebut  maka  berarti autometic  voltage  regulator (AVR)  bekerja  dengan  baik  dan automatic  voltage  regulator (AVR)  berperan  dalam  pengendalian  tegangan  generator  Unit  II Meidensha.
Nilai  arus  eksitasi  tertinggi  terjadi  pada  jam  11:00dengan  kecepatan  putaran  3.028  Rpm, tegangan  keluar  33,66    kV  dan  beban  32,65  MW  dengan  nilai  arus  eksitasi  533,9376  A.Nilai arus  eksitasi  terendah  02:00  dengan  kecepatan  putaran  2.987  Rpm,  tegangan  keluar  34,40  kV dan beban 34,91 MW dengan nilai arus eksitasi sebesar 526,7079 A.

## KESIMPULAN
1. Besarnya nilai arus eksitasidipengaruhi oleh kecepatan putaran dan beban generator Unit II Meidensha.
2. Nilai  toleransi  persentase  regulasi  tegangan  yang  ditetapkan  perusahaan  adalah  ±  20%, dengan  melihat  nilai  persentasi  regulasi  tegangan  terendah  dan  tertinggi  disimpulkan bahwa nilai persentase regulasi tegangan masih dalam keadaan normal dan tidak melebihi nilai  toleransi  yang  ditetapkan  perusahaan  sehingga AutomaticVoltage  Regulator (AVR) bekerja dengan baik sebagai pengendalian tegangan generator Unit II Meidensha.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Alam, Abd. Ashal., Syahrial, Nandang Taryana. 2015. Pemodelan dan Simulasi Automatic Voltage Regulator untuk Generator Sinkron 3 kVA Berbasis Proportional Integral . Jurnal Reka Elkomika, Vol.3, No.2,Juli 2015, hlm. 97-110, ISSN: 2337-439X.
[2] Chapman, S.J. 1985. Electric Machinery Fundamentals . Singapore: McGraw-Hill, Inc.
[3] Fitzgerald, A.E. et al. 1997. Mesin-Mesin Listrik. Jakarta:Erlangga.
[4] Lister, Eugene C. 1998. Mesin dan Rangkaian Listrik , Edisi Keenam.  Jakarta: Erlangga.
[5] Marsudi, Djiteng.2005. Pembangkitan Energi Listrik. Jakarta:Erlangga.
[6] Meppo-gen.2012. Buku Paduan Operasi dan Pemeliharaan. PTMeppo-Gen.
[7] Meidensha Corporation.2004. Manual Book . Tokyo:Meidensha Coorporation.
[8] Priyadi,  Irnanda.  2012. Analisis  Pengaruh  Eksitasi  Terhadap  Efek  Harmonisa  Pada Hubungan  Belitan  Generator  Sinkron  Dengan  Behan  LHE .  Jurnal  Ilmiah  Bidang  Teknik Elektro  dan  Komputer  AMPLIFIER,  Volume  2  Nomor  1,  Mei  2012,  hlm.  40-44,  ISSN: 2089-2020.
[9] Robandi,Imam.2009. Modern Power System Control . Yogyakarta: Andi Offset.
[10] Simanjuntak, Basofi.,Syamsul Amien. 2014. Studi Pengaruh Arus Eksitasi Pada Generator Sinkron Yang Bekerja Paralel Terhadap Perubahan Faktor Daya . Jurnal Singuda Ensikom Vol. 7, No. 1, April 2014, hlm. 8-15, ISSN: 2337-3237 .