Perencanaan Reservoir Air Bersih di Wilayah Pelayanan IPA Legong PDAM Tirta Asasta Depok
Aqil Azizi 1* , Delita Emira 2
1,2 Jurusan Teknik Lingkungan, Universitas Bakrie, Jakarta Indonesia * Koresponden email : aqil.azizi@bakrie.ac.id
Diterima: 10 Mei 2023 Disetujui: 17 Mei 2023

## Abstract
The population growth in Depok has an effect on the city's rising need for clean water. To make sure that the customers' water needs are met, PDAM Tirta Asasta, a regional drinking water supplier, must project clean  water  demands  and  determine  reservoir  capacity.  The  purpose  of  this  study  is  to  determine  the predicted demand for clean water and the effective volume of the reservoir for the current and next 20 years at Legong WTP, one of the PDAM Tirta Asasta WTPs with the most processing capacity. Actual conditions are  computed  using  the  tabulation  method,  and  the  20-year  projection  is  computed  using the  projection formula.  The  logarithmic  method  was  utilized  for  non-domestic  water  needs,  whereas  the  least  squares approach was employed for domestic water needs. The Legong WTP reservoir has an effective volume of 4,700 m 3 . Given that Legong WTP now has a 6700 m 3 capacity, the reservoir's capacity is adequate to meet the needs of the client. With an average daily demand of 826.55 liters/second, customers' expected water demand for the next 20 years is 704.64 liters/second. The reservoir's effective volume of 12,854.45 m 3 for the next 20 years requires the PDAM to raise the reservoir's capacity by 6200 m 3 . Keywords: demand, projection, reservoir, volume water, tirta asasta

## Abstrak
Meningkatnya jumlah penduduk di kota Depok setiap tahun berdampak kepada meningkatnya kebutuhan akan air bersih. Sebagai perusahaan air minum daerah, PDAM Tirta Asa perlu merencanakan kebutuhan air  bersih  dan  menghitung  kapasitas  reservoir  untuk  memenuhi  kebutuhan  air  pelanggan.  Tujuan  dari penelitian ini adalah untuk menentukan volume efektif reservoir di IPAL Legong sebagai salah satu IPAL dengan  kapasitas  pengolahan  terbesar,  memproyeksikan  kebutuhan  air  bersih,  dan  menghitung  volume efektif reservoir untuk periode 20 tahun ke depan. Metode tabulasi digunakan untuk menghitung kondisi eksisting, sedangkan rumus proyeksi digunakan untuk memproyeksikan kebutuhan 20 tahun mendatang. Rumus proyeksi yang digunakan adalah aritmetika, geometri, eksponensial, regresi linear, logaritmik, dan least  square yang  kemudian  akan  dipilih  yang  terbaik  untuk  perhitungan proyeksi.  Metode least  square terpilih untuk menghitung proyeksi kebutuhan air domestik, sedangkan logaritmik terpilih untuk kebutuhan air  non  domestik.  Volume  efektif  reservoir  IPA  Legong  berdasarkan  perhitungan  metode  tabulasi berkapasitas  4.700  m 3 .  IPA  Legong  saat  ini  berkapasitas  6700  m 3 ,  sehingga  kapasitas  reservoir  masih mampu  menampung  kebutuhan  air  pelanggan.  Hasil  proyeksi  untuk  20  tahun  ke  depan,  permintaan  air bersih pelanggan adalah 704,64 liter/detik, dan rata-rata kebutuhan air hariannya adalah 826,55 liter/detik. Volume  reservoir  yang  diperlukan  adalah  12.854,45  m 3 ,  sehingga  PDAM  perlu  menambah  kapasitas reservoir sebesar 6200 m 3 .
Kata Kunci: air, kebutuhan, proyeksi, reservoir, volume air, tirta asasta

## 1. Pendahuluan
Pemenuhan  kebutuhan  domestik  dan  non  domestik  akan  air  bersih  masyarakat  sangat  tergantung kepada  faktor  ketersediaan  air.  Kebutuhan  air  domestik  biasanya  dimanfaatkan  untuk  kegiatan  rumah tangga seperti air minum, masak, mandi, dan cuci, sedangkan kebutuhan air non domestik artinya keperluan umum, institusional (kantor, sekolah, dan instansi pemerintah), komersial dan industri [1].
Meningkatnya  jumlah  penduduk  suatu  kota  berdampak  kepada  meningkatnya  kebutuhan  akan  air bersih. Meskipun saat ini kenyataanya ketersediaan air bersih mulai menurun baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Salah satu kota yang setiap tahunnya mengalami peningkatan pertumbuhan penduduk ialah Kota Depok. Pertumbuhan  penduduk di Kota  Depok  sendiri  menurut  Badan Pusat  Statistik  (BPS) pada  tahun 2019 memiliki laju pertumbuhan penduduk sebesar 6,74%. Data jumlah penduduk tahun 2018 berjumlah 2.330.333 jiwa, sedangkan tahun 2019 mencapai 2.406.826 jiwa [2].
Tingginya pertumbuhan penduduk di Kota Depok, menyebabkan kebutuhan air bersih masyarakat juga  semakin  tinggi.  Kebutuhan  air  bersih  yang  tinggi  harus  diantisipasi  dengan  sistem  penyediaan  air bersih yang memadai. PDAM Tirta Asasta merupakan perusahaan yang menyediakan dan menyalurkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Kota Depok. IPA Legong merupakan salah satu IPA yang ada di PDAM Tirta Asasta yang menyalurkan air bersih untuk Wilayah Pelayanan Timur yang memiliki jumlah  pelanggan  yang  diprediksi  akan  terus  bertambah.  IPA  Legong  saat  ini  memiliki  kapasitas pengolahan sebesar 620 l/s [3] dan total kapasitas reservoir sebesar 6.700 m 3 [4].
Sistem  penyediaan  air  minum  yang  biasanya  terdiri  dari  sistem  pengumpulan  air,  pengolahan  air, transmisi dan distribusi [5] diharapkan mampu memproduksi air yang memadai untuk seluruh kebutuhan suatu  kota. Beberapa  persyaratan  utama  dari  suatu  sistem  penyediaan  air  bersih,  yaitu  syarat  kualitatif, kuantitatif dan kontinyu [6]. Kualitas air adalah perbandingan antara kondisi kualitas air suatu sumber air untuk  periode  tertentu  dengan  ketetapan  standar  mutu  air  yang  menghasilkan  kondisi  air  tercemar  atau kondisi  air  yang  baik  [7]. Menurut  Permenkes  RI  Nomor  492/Menkes/Per/IV/2010  air  bersih  harus terhindar dari beberapa karakteristik berikut: berasa, berbau, berwarna dan tercemar bakteri, pestisida, atau bahan  radioaktif  [8].  Kuantitas  air  bersih  berarti  tersedianya  air  baku  yang  cukup  untuk  memenuhi kebutuhan  kebutuhan  penduduk  dan  wilayah  yang  dilayani.  Sedangkan  kontinuitas  air  bersih  adalah  air yang  mengalir  tanpa  terputus  ke  pelanggan  selama  24  jam  pada  musim  kemarau  atau  hujan,  sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya setiap saat [6].
Agar air bersih dapat selalu tersedia secara kualitatif, kuantitatif, dan kontinuitas, maka PDAM Tirta Asasta perlu menganalisis terkait kebutuhan air bersih dan kapasitas volume efektif reservoir yang sesuai baik untuk kondisi eksisting maupun beberapa tahun ke depan. Analisis terkait jumlah kebutuhan air bersih dan kapasitas reservoir yang efektif ini bertujuan agar dapat meningkatkan pelayanan di IPA Legong dalam memenuhi  kebutuhan  air  bersih.  Sehingga  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  menentukan  volume  efektif reservoir di IPAL Legong sebagai salah satu IPAL dengan kapasitas pengolahan terbesar, memproyeksikan kebutuhan air bersih, dan menghitung volume efektif reservoir untuk periode 20 tahun ke depan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan terkait kebutuhan air bersih dan volume efektif reservoir yang sesuai agar kebutuhan air bersih pelanggan di PDAM Tirta Asasta dapat terpenuhi dengan baik untuk saat ini dan untuk 20 tahun ke depan.

## 2. Metode Penelitian
Data  primer  dan  data  sekunder  digunakan  dalam  penelitian  ini  dengan  pendekatan  deskriptif kuantitatif. Data primer meliputi pemakaian air pelanggan yang dilakukan pencatatan secara langsung pada meteran induk dan jumlah air produksi. Pencatatan dilakukan setiap jamnya selama 7 hari. Sedangkan untuk data  sekunder  meliputi  data  pelanggan  dan  pemakaian  air  5  tahun  terakhir  (2015-2019),  kehilangan  air, serta jumlah dan kapasitas reservoir untuk kondisi eksisting.
Tahapan dalam perhitungan meliputi:
1. Perhitungan proyeksi pelanggan (Domestik dan Non Domestik)
Proyeksi  pelanggan  merupakan  suatu  perhitungan  yang  digunakan  untuk  memperkirakan  jumlah pelanggan di masa yang akan datang. Metode yang digunakan untuk proyeksi yaitu:
a. Metode Aritmatik
Metode  ini  didasarkan  anggapan  bahwa  laju  perubahan  populasi  tetap,  sehingga  diasumsikan berpenduduk tetap setiap tahun [9]. Rumus untuk perhitungan sebagai berikut:
Pn = Pt + (g ∗ x) g = (Pt−Po) (Tt−To) Dimana:
Pn: jumlah penduduk tahun ke-n, Pt: jumlah penduduk pada tahun akhir, Po: jumlah penduduk pada tahun awal, t: periode tahun data dan n: periode tahun proyeksi.
b. Metode Geometrik
Metode ini diasumsikan bahwa pertumbuhan penduduk yang menggunakan dasar bunga majemuk, dimana setiap tahun angka pertumbuhan dianggap sama [9]. Rumus untuk perhitungan sebagai berikut:
Pn  =  Pt (1 + r) 𝑥 , r = ( 𝑃𝑡 𝑃𝑜 ) 1 𝑡 − 1
Dimana :
Pn: jumlah penduduk tahun ke-n, Pt: jumlah penduduk pada tahun akhir, Po: jumlah penduduk pada tahun awal, r: ratio kenaikan penduduk rata-rata pertahun, x: periode waktu antara tahun dasar dan tahun t (tahun), dan t: interval waktu tahun data (n-1).
c. Metode Eksponensial
Metode eksponensial merupakan pertumbuhan populasi terus menerus dengan laju pertumbuhan konstan [10]. Rumus untuk perhitungan sebagai berikut:
Pn = P o e rx
Dimana :
Pn: jumlah penduduk tahun ke-n, Pt: jumlah penduduk pada tahun akhir, Po: jumlah penduduk pada tahun awal,  r:  angka  pertumbuhan  penduduk,  x:  periode  waktu  antara  tahun  dasar,  dan  e:  bilangan  logaritma (2,71828).
d. Metode Regresi Linear
Regresi linier adalah penggunaan garis lurus untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel atau  lebih.  Variabel  ini  terbagi  menjadi  dua  jenis,  yait u dependen  dan  independen  [11].  Rumus  untuk perhitungan sebagai berikut:
y = a + bx , a = Σy Σx 2 −ΣxΣ(xy) NΣx 2 −(Σx) 2 ,
b = NΣ(xy)−ΣxΣy
NΣx 2 −(Σx) 2 Dimana: y: jumlah penduduk proyeksi pada tahun ke-n (jiwa), x: tahun prediksi, y: jumlah penduduk tahun ke-x, a,b : konstanta regresi linear, dan n: jumlah data.
e. Metode Logaritmik
Metode logaritma dapat digunakan dalam perhitungan proyeksi penduduk. Rumus untuk perhitungan sebagai berikut:
Y (t) = a ln x + b,    a = ( 1 𝑁 ) [𝛴𝑦 − (ln 𝑥)]
b = 𝑁 𝛴 (𝑦 ln 𝑥)−(𝛴𝑦𝛴 ln 𝑥)
𝑁 𝛴(ln 𝑥) 2 −(𝛴 ln 𝑥) Dimana:
Y(t): prediksi penduduk tahun ke-x dihitung dari tahun terakhir data, x: tahun prediksi, y: jumlah penduduk tahun ke-x, a,b: konstanta, dan n: jumlah data.
f. Metode Least Square
Metode least square merupakan metode regresi untuk mencari hubungan antara sumbu y dan sumbu x, dimana y adalah jumlah penduduk dan x adalah tahun. Rumus untuk perhitungan sebagai berikut:
Y(t) = a + bx  , a : ΣY N ,     b : ΣYx ΣX 2 Dimana: Y(t): variabel yang dicari trendnya, X: variabel waktu (tahun), dan n: jumlah data.
Dasar  penentuan  metode  proyeksi  yang  akan  digunakan  dalam  proyeksi  pelanggan  yaitu  dengan melihat nilai dari faktor korelasi dan standar deviasi. Nilai korelasi yang terpilih yaitu sebesar 1 atau -1 atau mendekati keduanya. Sedangkan untuk standar deviasi yaitu memiliki nilai yang paling kecil. Rumus untuk perhitungan nilai R dan STD sebagai berikut:
R 2 = 1 − 𝑆𝑆𝐸 𝑆𝑆𝑇 , R 2 = 1 − 𝛴(𝑃𝑛−𝑃) 2 𝛴(𝑃𝑛−𝑃𝑟) 2
STD = [ Σ(Pn−P) 2 −[Σ (Pn−P)2 n ] n ] 1 2
2. Perhitungan proyeksi kebutuhan air bersih (Domestik & Non Domestik)
Perhitungan kebutuhan air bersih didapatkan dari hasil proyeksi jumlah pelanggan dikalikan dengan angka konsumsi air bersih. Rumus untuk perhitungan sebagai berikut:
a) Domestik
Qd = Yt. Rk
Dimana:
Qd:  Kebutuhan  air  domestik  (liter/hari),  Yt:  proyeksi  pertumbuhan  tahun  ke-n  (jiwa),  dan  Rk:  angka konsumsi air bersih (liter/jiwa/hari)
b) Non Domestik Qn = Fn. Rs Dimana:
Qn: Kebutuhan air non domestik (liter/hari), Fn: jumlah pelanggan non domestik, dan Rs: angka konsumsi air bersih (liter/pelanggan/hari).

## 3. Perhitungan kapasitas volume efektif reservoir
Kriteria desain reservoir dapat ditentukan dari fluktuasi pemakaian air bersih. Setelah itu baru dapat dilakukan perhitungan untuk prediksi kebutuhan kapasitas reservoir yang sesuai.
a) Fluktuasi kebutuhan air
Fluktuasi  air  bersih  terdiri  dari  kebutuhan  air  rata-rata  harian,  air  harian  maksimum,  dan  air  jam puncak [12].
- Kebutuhan Air Rata-Rata Harian
Kebutuhan air rata-rata harian adalah rata-rata pemakaian air dalam satu hari baik untuk keperluan domestik dan non domestik.
Qav = Qt + Qs Dimana:
Qav: Kebutuhan air rata-rata harian (liter/hari), Qt: Total kebutuhan air (liter/hari), dan Qs: Kehilangan air (liter/hari)
- Kebutuhan Air Harian Maksimum
Kebutuhan air harian maksimum adalah kebutuhan air  dalam satu hari yang terbesar dalam waktu kurun satu tahun.
Qhm = Qav x fhm Dimana:
Qhm: Kebutuhan air hari maksimum (liter/detik), fhm: Faktor harian maksimum, dan Qav: Kebutuhan air rata-rata harian (liter/detik).
- Kebutuhan Air Jam Puncak
Kebutuhan air jam puncak adalah jumlah maksimum air yang dibutuhkan selama jam tertentu di bawah kondisi permintaan air tertinggi pada hari itu.
Qjp = Qav x fjp Dimana:
Qjp: Kebutuhan air jam puncak (liter/detik), fjp: Faktor jam puncak, dan Qav: Kebutuhan air rata-rata harian (liter/detik).
b) Perhitungan kapasitas reservoir
Pada  instalasi  pengolahan  air,  kapasitas  reservoir  dirancang  berdasarkan  permintaan  air  harian maksimum, sedangkan sistem distribusi dirancang berdasarkan debit puncak per jam.  Adanya perbedaan yang  timbul  perlu  diantisipasi  dengan  menggunakan  reservoir  distribusi  [13].  Dimensi  reservoir  harus sesuai  dengan  ketentuan  dari  Departemen  Permukiman  dan  Prasarana  Wilayah  [14].  Sedangkan  metode persentase  digunakan  untuk  perhitungan  kapasitas  reservoir  [15]  dengan  ketentuan  minimum  15%  dari kebutuhan air maksimum per hari. Rumus perhitungan sebagai berikut:
Kapasitas = Qhm x 15% Dimana:
Kapasitas: Volume efektif reservoir (m 3 ) dan Qhm: Kebutuhan air hari maksimum (liter/detik).

## 3. Hasil dan Pembahasan

## Volume Efektif Reservoir Kondisi Eksisting
Volume efektif reservoir untuk kondisi eksisting dihitung dengan metode tabulasi. Hal ini bertujuan agar  diketahui  kondisi  real  dari  kebutuhan  air  dan  kapasitas  reservoir  yang  dibutuhkan.  Perhitungan kapasitas volume efektif reservoir menggunakan data pemakaian air pelanggan dan data air yang diproduksi tiap jamnya. Jumlah pemakaian air pelanggan diperoleh dari pencatatan pemakaian air tiap jam selama 7 hari  berturut-turut  pada  meteran  induk.  Sedangkan  data  air  produksi  diperoleh  dari  pencatatan  tiap  jam dengan melihat tinggi air pada bangunan Thomson untuk pengolahan IPA Konvensional dan pada monitor pemantauan.
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
Hasil  perhitungan  volume  efektif  reservoir  untuk  kondisi  eksisting  dengan  metode  tabulasi ditampilkan  pada Tabel  1 .  Hasil  perhitungan  menunjukkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  air  bersih pelanggan, IPA Legong membutuhkan volume efektif reservoir sebesar 4.654,75 m 3 atau sekitar 4.700 m 3 . Saat ini IPA Legong telah memiliki kapasitas sebesar 6.700 m 3 . Hal ini dapat diartikan bahwa kapasitas reservoir yang ada saat ini masih memenuhi kebutuhan air pelanggan, bahkan memiliki kelebihan air yang dapat dijadikan sebagai cadangan air.
Tabel 1. Perhitungan volume efektif reservoir dengan metode tabulasi
Jam Pemakaian (m 3 ) Akumulasi Pemakaian (m 3 ) Debit Inflow (m 3 ) Akumulasi Debit Inflow (m 3 ) Debit Inflow- Pemakaian (m 3 ) 08.00 2410,43 2410,43 2122,93 2122,93 - 287,50 09.00 2405,43 4815,86 2161,18 4284,10 - 531,75 10.00 2331,29 7147,14 2160,44 6444,55 - 702,60 11.00 2338,00 9485,14 2160,44 8604,99 - 880,16 12.00 1882,00 11367,14 2164,06 10769,05 - 598,09 13.00 1961,71 13328,86 2164,06 12933,11 - 395,74 14.00 2020,43 15349,29 2164,06 15097,18 - 252,11 15.00 2169,86 17519,14 2141,14 17238,31 - 280,83 16.00 2072,86 19592,00 2122,54 19360,85 - 231,15 17.00 2164,43 21756,43 2122,54 21483,39 - 273,04 18.00 2265,14 24021,57 2098,70 23582,09 - 439,48 19.00 2120,43 26142,00 2098,82 25680,91 - 461,09 20.00 1926,29 28068,29 2098,82 27779,73 - 288,56 21.00 1798,57 29866,86 2019,22 29798,95 -67,91 22.00 1220,86 31087,71 1990,29 31789,23 701,52 23.00 1270,57 32358,29 1990,29 33779,52 1421,23 24.00 1229,43 33587,71 1990,29 35769,81 2182,09 01.00 1370,43 34958,14 1998,21 37768,01 2809,87 02.00 1661,00 36619,14 2021,97 39789,98 3170,83 03.00 1689,00 38308,14 2045,09 41835,07 3526,93 04.00 1797,43 40105,57 2045,09 43880,16 3774,59 05.00 2251,00 42356,57 2120,24 46000,40 3643,83 06.00 2305,71 44662,29 2120,24 48120,64 3458,36 07.00 2464,61 47126,90 2120,24 50240,89 3113,99 Min -880,16 Max 3774,59 Akumulasi min + max 4654,75

## Proyeksi Pelanggan
Proyeksi  pelanggan  yang  dilakukan  pada  penelitian  ini  menghitung  proyeksi  20  tahun  yang  akan datang yaitu tahun 2020-2039. Perhitungan menggunakan enam metode proyeksi yaitu metode artimatik, geometrik, eksponensial, regresi linear, logaritmik, dan least square. Dari enam metode tersebut kemudian dipilih  satu  metode proyeksi  terbaik.  Perhitungan proyeksi  dilakukan  pada  pelanggan  domestik  dan  non domestik.  Data  yang  digunakan  untuk  perhitungan  proyeksi  menggunakan  data  pelanggan  lima  tahun terakhir yaitu tahun 2015-2019 yang bersumber dari PDAM IPA Legong. Data pelanggan domestik dan non domestik tahun 2015-2019 ditampilkan pada Tabel 2 .
Tabel 2 . Data pelanggan wilayah pelayanan IPA Legong 2015-2019 Pelanggan Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 Domestik 54699 57331 55351 58357 62306 Non Domestik 2178 2306 1883 2004 2126 Total 56877 59637 57234 60361 64432 Sumber: PDAM IPA Legong (2020)

## 1. Domestik
Perhitungan proyeksi pelanggan dilakukan pada masing-masing jenis pelanggan yaitu domestik dan non  domestik.  Perhitungan  proyeksi  untuk  pelanggan  domestik  didapatkan  persamaan  matematis  yang ditampilkan pada Tabel 3 .
Tabel 3 Persamaan matematis proyeksi pelanggan domestik Metode Persamaan Matematis Aritmatik y (t) = 62306 + 1901,75x Geometri y (t) = 62306 * (1 + 0,003) x Regresi Linear y (t) = 1624x + 57608 Exponensial y (t) = 54699e 0,0325x Logaritmik y (t) = 3667ln(x) + 54098 Least Square y (t) = 57608,8 + 1624x
Dari  persamaan  matematis  yang  sudah  didapatkan  kemudian  dilakukan  perhitungan  nilai  faktor korelasi  (R)  dan  nilai  standar  deviasi  (STD)  untuk  menentukan  metode  yang  akan  digunakan  pada perhitungan proyeksi pelanggan. Hasil perhitungan nilai R dan STD dari keenam metode ditampilkan pada Tabel 4 .
Tabel 4. Nilai R dan STD setiap metode Metode Kriteria R 2 R STD Aritmatik 0,60 0,77 1531,35 Geometri 0,62 0,79 1478,31 Regresi Linear 0,73 0,85 3165,14 Exponensial 0,73 0,85 1474,53 Logaritmik 0,60 0,77 1873,12 Least Square 0,73 0,85 1258,03
Hasil  dari  perhitungan  nilai  R  dan  STD  yang  didapatkan  pada Tabel  3 ,  metode  terpilih  untuk perhitungan proyeksi pelanggan domestik yaitu metode least square . Metode tersebut memiliki nilai R yang terbesar dan nilai STD yang paling kecil diantara lima metode lainnya. Nilai R yaitu sebesar 0,85 dan nilai STD  yaitu  1258,03.  Hasil  proyeksi  pelanggan  domestik  dengan  metode least  square ditampilkan  pada Tabel 5 .
Tabel 5 . Proyeksi pelanggan domestik metode least square Tahun Pelanggan Jiwa 2020 62481 249923 2021 64105 256419 2025 70601 282403 2030 78721 314883 2035 86841 347363 2039 93337 373347
Hasil proyeksi pelanggan domestik yang didapatkan setiap tahunnya mengalami peningkatan kurang lebih 2%. Terlihat pada Tabel 5 tahun 2020 sebesar 62.481 pelanggan dan 2039 sebesar 93.337 pelanggan. Jumlah  jiwa  dalam  1  sambungan  pelanggan  diasumsikan  terdiri  dari  4  jiwa.  Oleh  karena  itu  hasil  dari
jumlah  pelanggan  dikalikan  4  dan  didapatkan  jumlah  jiwa  dalam  pemakaian  air  domestik  tahun  2020 sebesar 249.923 jiwa dan tahun 2039 sebesar 373.347 jiwa.

## 2. Non Domestik
Proyeksi  pelanggan  non  domestik  memiliki  langkah  perhitungan  yang  sama  dengan  proyeksi domestik.  Data  5  tahun  terakhir  pelanggan  dilakukan  perhitungan  dengan  menggunakan  enam  metode proyeksi untuk didapatkan persamaan matematis dari masing-masing metode. Hasil persamaan matematis dari keenam metode ditampilkan pada Tabel 6 .
Tabel 6 . Persamaan matematis proyeksi pelanggan non domestik
Metode Persamaan Matematis Aritmatik y (t) = 2126 + (-13)x Geometri y (t) = 2126 * (1+(-0,006)) x Regresi Linear y (t) = -40,6x + 2099,4 Exponensial y (t) = 2178e- 0,006x Logaritmik y (t) =-113,9ln(x) + 2208,4 Least Square y (t) = 2099,4 + (-40,6)x
Hasil pada Tabel 6 selanjutnya dilakukan perhitungan untuk mengetahui nilai faktor korelasi (R) dan nilai standar deviasi (STD). Nilai R dan STD dari keenam metode ditampilkan pada Tabel 7 .
Tabel 7. Nilai R dan STD setiap metode Metode Kriteria R 2 R STD Aritmatik -0,047 - 132,95 Geometri -0,046 - 132,90 Regresi Linear 0,156 0,395 139,70 Exponensial 0,147 0,383 132,89 Logaritmik 0,199 0,446 114,72 Least Square 0,156 0,395 119,34
Nilai R dan STD yang didapatkan pada Tabel 7 menunjukkan metode logaritmik merupakan metode yang terpilih untuk digunakan dalam perhitungan proyeksi pelanggan non domestik. Walaupun nilai R yang didapatkan dari keenam metode memiliki nilai yang jauh dari satu, bahkan terdapat nilai yang dibawah 0 sehingga tidak diketahui angkanya. Akan tetapi metode logaritmik memiliki nilai R yang terbesar dan nilai STD  yang  paling  kecil  diantara  lima  metode  lainnya.  Nilai  R  yaitu  sebesar  0,446  dan  nilai  STD  yaitu 114,72. Hasil proyeksi pelanggan non domestik dengan metode logaritmik ditampilkan Tabel 8 .
Tabel 8 . Proyeksi pelanggan non domestik metode logaritmik Tahun Pelanggan 2020 2025 2021 2004 2025 1946 2030 1900 2035 1867 2039 1846
Hasil proyeksi pelanggan non domestik pada Tabel 8 dapat terlihat mengalami penurunan, pelanggan tahun 2020 sebesar 2025 pelanggan dan 2039 sebesar 1846 pelanggan. Hal tersebut dikarenakan pengaruh dari pengolahan data lima tahun sebelumnya yang memiliki data berfluktuatif. Berdasarkan informasi dari pihak  PDAM  Depok,  data  pelanggan  yang  berfluktuatif  biasanya  dikarenakan  pelanggan  tidak menggunakan  PDAM  lagi  dan  beralih  kembali  ke  sumur  bor.  Hal  tersebut  dikarenakan  pelanggan mempertimbangkan  tarif  yang  diberikan  masih  tergolong  tinggi  dan  kualitas  air  tanah  di  Depok  masih tergolong bersih. Selain itu juga dilakukan penyegelan dan pemutusan sambungan oleh pihak PDAM jika rumah kosong dalam waktu lama atau pelanggan yang mengalami penunggakan dalam pembayaran yang telah ditentukan.

## Proyeksi Kebutuhan Air
Perhitungan kebutuhan air domestik  ditentukan dengan metode perkalian antara jumlah jiwa yang terlayani  dengan  standar  kebutuhan  air  domestik  yaitu  sebesar  150  liter/jiwa/hari.  Sedangkan  untuk perhitungan  proyeksi  kebutuhan  air  non  domestik  dihitung  berdasarkan  jumlah pelanggan  non  domestik dikalikan dengan rata-rata pemakaian air dari tahun sebelumnya pada masing-masing golongan pelanggan non  domestik.  Berikut  hasil  perhitungan  proyeksi  kebutuhan  air  domestik  dan  non  domestik  yang ditampilkan pada Tabel 9 .
Tabel 9 . Proyeksi kebutuhan air bersih pelanggan IPA Legong
Tahun Kebutuhan Air Domestik (l/s) Kebutuhan Air Non Domestik (l/s) Total (l/s) 2020 433,89 61,92 495,82 2021 445,17 61,29 506,46 2025 490,28 59,51 549,80 2030 546,67 58,10 604,78 2035 603,06 57,10 660,17 2039 648,17 56,47 704,64
Hasil  perhitungan  total  kebutuhan  air  domestik  dan  non  domestik  pada Tabel  9 mengalami peningkatan jumlah kebutuhan air terlihat bahwa proyeksi total  kebutuhan air untuk tahun 2020 sebesar 495,82 l/s dan untuk tahun 2039 sebesar 704,64 l/s.

## Volume Efektif Reservoir untuk Proyeksi 20 Tahun
Volume efektif reservoir ditentukan dari hasil kebutuhan air rata-rata harian (Qav). Kebutuhan air rata-rata  harian  didapatkan  dari  penjumlahan  kebutuhan  air  total  dengan  kehilangan  air.  Penurunan persentase kehilangan air  setiap tahun proyeksi dalam penelitian ini sebesar 0,65, angka ini berdasarkan dari rata-rata persentase penurunan kehilangan air di PDAM dari tahun sebelumnya. Kebutuhan air rata- rata harian yang didapatkan kemudian dihitung kebutuhan air harian maksimum (Qhm) dan kebutuhan air jam puncak (Qjp).
Kebutuhan  air  harian  maksimum  (Qhm)  didapatkan  dari  perkalian  Qav  dengan  faktor  harian maksimum yaitu sebesar 1,2. Sedangkan kebutuhan air jam puncak (Qjp) didapatkan dari perkalian Qav dengan faktor jam puncak yaitu sebesar 1,75. Hasil perhitungan volume efektif reservoir untuk proyeksi 20 tahun mendatang ditampilkan pada Tabel 10 .
Tabel 10. Proyeksi kebutuhan air bersih pelanggan IPA Legong Tahun Qav (l/s) Qhm (l/s) Qjp (l/s) Kapasitas (m 3 ) 2020 642,82 771,39 1124,9 9997,2 2021 653,33 783,99 1143,3 10160,6 2025 694,94 833,93 1216,1 10807,7 2030 744,78 893,74 1303,3 11582,8 2035 791,54 949,85 1385,0 12310,0 2039 826,55 991,86 1446,4 12854,4
Hasil  pada Tabel  10 terlihat  bahwa  kapasitas  reservoir  yang  dibutuhkan  dari  total  hasil  proyeksi kebutuhan air pelanggan pada tahun 2020 sebesar 9.997,2 m 3 . Kemudian untuk 5 tahun mendatang yaitu tahun 2025 sebesar 10.807,7 m 3 , dan pada tahun akhir proyeksi yaitu 2039 dibutuhkan kapasitas reservoir sebesar 12.854,4 m 3 . Maka agar dapat terpenuhi kebutuhan air pelanggan sampai 20 tahun mendatang, IPA Legong perlu menambahkan volume reservoir sekitar 6.200 m 3 . Perencanaan desain reservoir untuk hasil proyeksi kebutuhan air 20 tahun mendatang dapat terlihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Gambaran Rencana Water Tank 6.200 m 3

## 4. Kesimpulan
Volume  efektif  reservoir  untuk  kondisi  eksisting  saat  ini  masih  mampu  memenuhi  kebutuhan  air bersih  pelanggan.  Kapasitas  reservoir  yang  dapat  memenuhi  kebutuhan  air  pelanggan  berdasarkan perhitungan dengan  metode  tabulasi  adalah  sebesar  4.700  m 3 ,  sedangkan  saat  ini  IPA  Legong  memiliki kapasitas reservoir total sebesar 6.700 m 3 . Hasil proyeksi kebutuhan air bersih pelanggan untuk 20 tahun mendatang  didapatkan  kebutuhan  air  total  sebesar  495,82  liter/detik  dan  kebutuhan  air  rata-rata  harian sebesar 642,82 liter/detik. Volume efektif reservoir yang dibutuhkan untuk proyeksi 20 tahun mendatang agar dapat tetap memenuhi kebutuhan air bersih pelanggan sebesar 12.854,45 m 3 sehingga PDAM perlu melakukan penambahan kapasitas reservoir untuk kebutuhan air 20 tahun mendatang kurang lebih sebesar 6.200 m 3

## 5. Ucapan Terimakasih
Penulis menyampaikan terimakasih kepada PDAM Tirta Asasta atas akses data dan juga masukan dalam analisa maupun dalam penulisan naskah ini.

## 6. Referensi
[1] I. Hendriyani, M. Kencanawati, A.N. Salam, "Analisis Kebutuhan Air Bersih IPA PDAM Samboja Kutai Kartanegara," Media Ilmiah Teknik Sipil ., vol. 7 (2): 87-97, 2019,
doi: https://doi.org/10.33084/mits.v7i2.841
[2] Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok. Kota Depok dalam Angka . Depok, 2020.
[3]     C.N. Akhirina, N.A. Gumilar, C. Sianturi, R.A. Surya, M.I. Wistyani, F. Baknur, Y. Kristina, E. D. Larasati, "PDAM Sehat dan Mandiri Melalui Kerjasama Investasi," Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat , 2018.
[4] Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Asasta. Depok, 2020.
[5] Y. Kusumawardani, W. Astuti, "Evaluasi Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Bersih di PDAM Kota Madiun." Jurnal Neo Teknika , 4, 1-10, 2018, doi: https://doi.org/10.37760/neoteknika.v4i1.1061
[6]      H.N. Gunawan, E.M. Wuisan, L.Tanudjaja, "Perencanaan Sistem Penyediaan Air Bersih di Desa Lanut Kecamatan Modayag Bolaang Mongondow Timur," Jurnal Sipil Statik, vol. 6 (10): 801-812, 2018.
[7] H.P.H. Putro, D. Ferdian, "Efektivitas Biaya Konsumsi Air Bersih di Daerah yang Belum Terlayani PDAM di Kota Bandung," Jurnal Plano Madani , 5, 103-113, 2016,
doi: https://doi.org/10.24252/planomadani.5.2.1
[8] N.  Zamaruddin,  "Monitoring  dan  Evaluasi  Kualitas  Air  Pada  Perusahaan  Daerah  Air  Minum (PDAM) Area Aceh Besar Bulan April dan Juli," J of Aceh Phys. Soc. , 7, 39-42, 2018.
[9]    A.  Suheri,  C.  Kusmana,  M.Y.  Purwanto,  Y.  Setiawan,  "Model  Prediksi  Kebutuhan  Air  Bersih Berdasarkan Jumlah Penduduk di Kawasam Perkotaan Sentul City." Jurnal Teknik dan Lingkungan , vol. 4: 207-218, 2019, doi: https://doi.org/10.29244/jsil.4.3.207-218
[10]  L.  Afrianto,  D.  Rohmat,  Jupri,  “Proyeksi  Kebutuhan Air  Bersih  Penduduk  Kecamatan  Indramayu Kabupaten Indramayu Sampai Tahun 2035." Antologi Geografi , 2, 1-12, 2015.
[11]  Purwadi,  P.S.  Ramadhan,  N.  Safitri,  "Penerapan  Data  Mining  Untuk  Mengestimasi  Laju Pertumbuhan Penduduk Menggunakan Metode Regresi Linier Berganda pada BPS Deli Serdang," Sains dan Komputer, vol. 18: 55-61, 2019, doi: https://doi.org/10.53513/jis.v18i1.104
[12]   R. Hadisoebroto, W. Astono, R.A.W. Putra, "Kajian Pola Pemakaian Air Bersih di Tiga Apartemen di Jakarta," Jurnal Teknologi Lingkungan Universitas Trisakti , 4(1) 19-23, 2007.
[13]  U.  Zalzilah,  Perencanaan  Reservoar  Air  Bersih  Pada  Zona  4  PDAM  Tirta  Daroy  Banda  Aceh [skripsi]. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
[14]  S.B.  Lesmana,  R.  Saragih,  "Analisis  Sistem  Penyediaan  Air  Bersih  di  PDAM  Tirta  Silau  Piasa, Kisaran  Barat,  Asahan,  Sumatra  Utara," Jurnal  Ilmiah  Semesta  Teknika ,  16,  83-90,  2013, doi: https://doi.org/10.18196/st.v16i1.436
[15]  Standarisasi Nasional Indonesia (SNI) 7509, "Tata Cara Perencanaan Teknik Jaringan Distribusi dan Unit Pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum," Jakarta, 2011.