Jurnal V-Mac, Vol. 3,  No. 2: 20 - 23, 2018.  ISSN 2528-0112 (online)

## Pengaruh Jumlah Dan Sudut Sudu Vertikal Pada

## Cyclone Turbine Ventilator Terhadap Kenyamanan

## Thermal Ruangan
1 Lailul Karim, 2 Ikhwanul Qiram , 3 Dewi Sartika
1) Alumni Prodi Teknik Mesin Universitas PGRI Banyuwangi
2) Prodi Teknik Mesin Universitas PGRI Banyuwangi, Jl. Ikan Tongkol 22 Banyuwangi Email: ikhwanulqiram@gmail.com

## ABSTRACT
In this study modifications to the cutting knife and rotational speed were carried out. With blade variations of 2mm, 3mm and 4mm and rotational speeds of 300, 900 and 1500 rpm. After the research process is carried out, the noodle product tests include the length of the noodles, thickness, and elongation values. For testing, the length and thickness of the noodles used a measuring  device ruler and calipers and testing the value of elongation was done by tensile tests. The results of the study showed the percentage shrinkage of 0.0% noodle dough  weight.  This  shows  the  test  equipment  is  working  optimally.  The  faster  the  rotation  of  the motor  the difference between long and thick noodles tends to increase. This shows that the rotation speed influences the performance of the flattening machine and noodle dough cutter. The faster the motor rotation, the elongation value of noodles tends to decrease. This is due to the rotation speed of the motor that affects the occurrence of broken noodles. The greater the size of the noodles the risk of breaking up the noodles decreases. The faster the motor rotation, the greater the capacity produced.
Keywords: Cyclone Turbine Ventilator, Exhaust Fan, Circulation, Thermal, Heat Stroke.

## I. PENDAULUAN
Kenyamanan  bangunan  erat  hubungannya  dengan kondisi  alam  atau  lingkungan  disekitarnya  dan  upaya pengkondisian  atau  pengaturan  ruang  dalam  suatu bangunan.  Kenyamanan  termal  dipengaruhi  oleh lingkungan  fisik,  antara  lain  temperatur  udara, kelembaban  relatif,  kecepatan  angin,  dan  dipengaruhi oleh  lingkungan  non  fisik,  antara  lain  jenis  kelamin, umur, pakaian yang digunakan dan jenis aktifitas yang sedang dikerjakan (Sukawi. et al, 2013). Permasalahan yang  dihadapi  dalam  penerapan  aspek  kenyamanan pada bangunan tergantung pada obyek, bangunan yang dihadapi.  Untuk  bangunan  yang  menghendaki  kualitas hunian  yang  sempurna  maka  persyaratan  tersebut mutlak  harus  diadopsi  dan  diterapkan.  Penerapan  ini akan lebih efisien bila dikaitkan dengan masalah hemat energi  dalam  bangunan  yang  bersangkutan  (Awbi, 2003).
Cyclone turbine ventilator adalah sejenis exhaust fan atau roof  fan ,  dimana  fungsi cyclone  turbin  ventilator adalah menghisap udara panas, debu, dan juga berfungsi sebagai  alat  ventilasi  atau  sirkulasi  udara.  Fluida  yang mengalir  melewati  ruangan  sebuah  lokasi  disebut dengan daerah aliran  masuk ( enstrance region ). Udara biasanya  memasuki  dengan  kecepatan  yang  hampir sama  pada  tiap  bagian,  pada  saat  udara  bergerak melewati  pipa,  efek  viskos  menyebabkan  tetap menempel pada dinding pipa. Aliran udara secara alami dapat  diketahui  dalam  beberapa  macam  antara  lain, udara akan mengalir dari kondisi bertemperatur rendah
ke  temperature  tinggi  atau  panas,  udara  akan  lebih banyak  mengalir  melalui  jalur-jalur  ventilasi  yang memberikan  tahanan  yang  lebih  kecil  dibandingkan dengan jalur bertahanan yang lebih besar (Kurniawan N, et  al,  2016). Cyclone  turbin  ventilator otomatis  akan berputar  hanya  dengan  hembusan  angin  yang  lemah sekalipun,  tetapi  juga  mampu  menahan  angin  yang berkecapatan  tinggi.  Berputarnya Cyclone  turbin ventilator juga  disebabkan  karena  adanya  perbadaan tekanan  udara  di  dalam  dan  di  luar  ruangan,  dimana secara  alamiah  udara  panas  didalam  ruangan  akan mengalir dan menekan keluar melalui sirip-sirip turbin dan  membuat cyclone  turbine  ventilator otomatis berputar.
Fungsi  dari cyclone  turbin  ventilator adalah  untuk membuat  udara  di  dalam  ruangan  dapat  bersirkulasi, cyclone  turbin  ventilator  dapat  menjadikan  udara  di dalam  ruangan  menjadi  nyaman,  dan  sehat. Cyclone turbin  ventilator juga  dapat  menghemat  penggunaan listrik,  karena  dengan  tersirkulasinya  udara  di  dalam ruangan  menjadikan  kenyamanan  di  dalam  ruangan. Dengan demikian ada atau tidak adanya angin  cyclone turbine  ventilator otomatis  akan  selalu  berputar menghisap udara panas didalam ruangan.
Suhu  udara  yang  meningkat  atau  terasa  panas memang  kadang  tidak  menyebabkan  penyakit  yang biasa  muncul  seperti  infeksi  bakteri  atau  virus.  Tapi kondisi  ini  tetap  bisa  mempengaruhi  bagaimana  tubuh bekerja.  Udara  yang  panas  maupun  dingin  dapat mempengaruhi  fisiologi,  suhu  udara  yang  panas  tetap
berpengaruh terhadap tubuh seseorang. Suhu merupakan  faktor  fisik  yang  dapat  menimbulkan masalah kesehatan dan keselamatan pada pekerja (Indra M, et al, 2014 ).
Penyakit  yang  terkait  dengan  udara  panas  seperti kram  yang  biasanya  mungkin  terjadi  ketika  seseorang berolahraga  di  udara  panas,  edema  panas  yaitu pembengkakan karena suhu tinggi serta serangan panas yang berakibat fatal atau fatal heat stroke . Secara umum tubuh  manusia  mampu  melakukan  pekerjaan  yang cukup  baik  dalam  menyesuaikan  diri  terhadap  iklim panas,  tapi  tentunya  harus  diberi  kesempatan  terlebih dahulu  untuk  beradaptasi.  Sementara  itu  keringat merupakan salah satu cara tubuh melakukan pendinginan.  Orang  yang  sangat  muda  dan  sangat  tua lebih rentan terhadap fluktuasi temperatur yang ekstrim sehingga  lebih  mungkin  memiliki risiko tinggi terkena penyakit yang berhubungan dengan udara panas.
Penelitian  terkait  pemanfaatan cyclone  turbin ventilator telah  banyak  dilakukan  diantaranya  adalah desain  perbaikan  paparan  panas  dilakukan  dengan penggunaan turbin  ventilator sebuah  perusahaan manufaktur pembuatan spare part dan perakitan mesin screw press dan digester yang  digunakan  pada  pabrik kelapa  sawit  (Mukti  I  F,  et  al,  2013).  Pemanfaatan cyclone turbine ventilator sebagai sumber tenaga listrik untuk  penerangan  lampu  rumah  (Delly  J,  Likupadang W, 2012). Analisis perancangan sistem ventilasi dalam meningkatkan  kenyamanan  termal  pekerja  di  ruangan formulasi  PT.  XYZ  (Kristoffel  Colbert  Pandiangan, 2013).
Sistem  ventilasi  pada cyclone turbin ventilator dirancang  untuk  meningkatkan  kenyamanan  termal suatu  ruangan  dalam  beraktifitas.  Unjuk  kerja  dari cyclone turbin ventilator dimulai dari pengkajian sistem cyclone turbin ventilator secara  nyata  di  lapangan. Unjuk  kerja  semua  komponen  sistem cyclone turbin ventilator dianggap perlu untuk dilakukan pengamatan. Pengamatan  mencakup  jumlah  dan  posisi  penempatan komponen sistem cyclone turbin ventilator dalam hal ini adalah  sudu  turbin.  Sehingga  tahap  selanjutnya  dapat memberikan  gambaran  unjuk  kerja cyclone turbin ventilator terhadap kenyamanan thermal suatu ruangan. Tujuan  penelitian  ini  adalah  mendapatkan  pengaruh jumlah  dan  sudut  sudu  vertikal  pada cyclone turbin ventilator terhadap  kenyamanan thermal ruangan. Sehingga Dapat mengetahui unjuk kerja cyclone turbin ventilator terhadap jumlah dan sudut sudu, memberikan kajian  tentang  uji  kenyamanan thermal suatu  ruangan dengan  menambahkan  perangkat cyclone turbin ventilator , dan dapat meminimalisir penggunaan energi listrik.
Tingkat  kenyamanan thermal pada  ruangan  yang telah  diberi cyclone turbin ventilator adalah  dengan melakukan  pengukuran  temperatur  udara,  kecepatan angin  dan  kelembapan  udara.  Dengan  penggunaan cyclone turbin ventilator ini dapat menimbulkan tingkat kenyamanan thermal bagi  manusia  yang  berada  di dalam ruangan

## II. METODOLOGI PENELITIAN 1. Variabel bebas pada penelitian ini yaitu:
a. Sudut cyclone (50°, 60°, dan70°).
b. Jumlah sudu cyclone (3, 6, dan 9).
2. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah :
a. Suhu thermal ruangan dan suhu di dekat cyclone . b. Kecepatan putaran cyclone (rpm).
Gambar 1. Skema Alat Penelitian

## II. ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN
TABEL 1 VARIASI SUHU RUANGAN 60˚ C DENGAN JUMLAH SUDU 3,
6, 9 DENGAN VARIASI SUDUT 50˚, 60˚, DAN 70˚
TABEL 2 VARIASI SUHU RUANGAN 30˚, 35˚, 40˚, 50˚, 60˚ C DARI BALING-BALING VERTIKAL DENGAN JUMLAH SUDU 3, 6, DAN 9 PADA VARIASI SUDUT SUDU 60˚
Gambar  2.  Grafik  kinerja  dari  baling-baling  vertikal dengan  3  sudu  dengan  variasi  suhu  ruangan 60˚C
Grafik  pada  gambar  2  menunjukkan  kecepatan putaran cyclone vertikal tertinggi yaitu sebesar 144 rpm, dan sudut 70˚ memiliki nilai kecepatan putaran terendah yaitu  sebesar  132 rpm.  Untuk  nilai  beda  suhu  terbesar pada  suhu  ruangan  60˚C  dengan  jumlah  sudu  3  yaitu sebesar 23,3˚C terdapat pada sudut 60˚, dan beda suhu terkecil terdapat pada sudut 50˚ yaitu sebesar 22,5˚C.
Gambar  3.  Grafik  kinerja  dari  baling-baling  vertikal dengan  6  sudu  dengan  variasi  suhu  ruangan 60˚C
Grafik  pada  gambar  3  menunjukkan  kecepatan putaran cyclone vertikal tertinggi yaitu sebesar 282 rpm, dan sudut 50˚ memiliki nilai kecepatan putaran terendah yaitu  sebesar  246 rpm.  Untuk  nilai  beda  suhu  terbesar pada  suhu  ruangan  60˚C  dengan  jumlah  sudu  6  yaitu sebesar 23,2˚C terdapat pada sudut 60˚, dan beda suhu terkecil terdapat pada sudut 70˚ yaitu sebesar 22,7˚C.
Gambar  4.  Grafik  kinerja  dari  baling-baling  vertikal dengan  9  sudu  dengan  variasi  suhu  ruangan 60˚C
Grafik  pada  gambar  4    di  atas  menunjukkan kecepatan  putaran cyclone vertikal  tertinggi  yaitu sebesar 300 rpm, dan sudut 50˚ memiliki nilai kecepatan putaran  terendah  yaitu  sebesar  258  rpm.  Untuk  nilai beda  suhu  terbesar  pada  suhu  ruangan  60˚C  dengan jumlah sudu 9 yaitu sebesar 23,1˚C terdapat pada sudut 50˚, dan beda suhu terkecil terdapat pada sudut 70˚ yaitu sebesar 22,6˚C.
Gambar 5. Grafik kinerja variasi suhu ruangan 30˚, 35˚, 40˚,  50˚,  60˚C  dari  baling-baling  vertikal dengan jumlah sudu 3, 6, dan 9 pada variasi sudut sudu 60˚
Grafik pada gambar 5 di atas menggambarkan  nilai rpm  tertinggi  berada  pada  suhu  ruangan  60˚C  yaitu sebesar 300 rpm pada jumlah sudu 9. Sedangkan untuk kecepatan  putar  baling-baling  vertikal  terkecil  pada suhu ruangan maksimal 60˚C terletak pada jumlah sudu 3dengan sudut sudu 60˚ yaitu 144 rpm. Jadi dari semua data yang diambil dapat di simpulkan bahwa sudut yang terbaik dari variasi sudut penelelitian adalah sudut 60˚, sedangkan untuk jumlah sudu pada penelitian ini adalah dengan sudu 9.
III. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat karakteristik unjuk kerja  yang berbeda pada variasi jumlah dan sudut sudu vertikal pada cyclone turbine ventilor yang dipengaruhi oleh beda suhu, kecepatan putaran  baling  –  baling  vertikal  (rpm)  dan  variasi suhu ruangan.
2. Variasi  jumlah  sudu  3  pada  baling–baling
menunjukkan  hasil  yang  paling  kecil  dari  pada jumlah  variasi  baling-baling  6,  dan  9.  Nilai maksimal pada jumlah sudu 3 adalah nilai beda suhu 23,3˚C dengan kecepatan putaran (rpm) sebesar 144 pada sudut 60˚ dan suhu ruangan 60˚C.
3. Variasi  jumlah  sudu  9  pada  baling–baling menunjukkan  hasil  unjuk  kerja  yang  paling  besar dari  jumlah  variasi  baling-baling  3,  dan  6.  Nilai unjuk  kerja  maksimal  pada  jumlah  sudu  9  adalah nilai  beda  suhu  23˚C  dengan  kecepatan  putaran  ( rpm) sebesar 300 pada sudut 60˚ dan suhu ruangan 60˚C.
4. Unjuk kerja paling besar dari variasi sudut sudu pada baling – baling vertikal 50˚, 60˚, dan 70˚ adalah pada sudut  sudu  60˚.  Hal  ini  dapat  dapat  dilihat  dari pengambilan data pada sudut 60˚ dari variasi jumlah sudu 3, 6, dan 9. Nilai unjuk kerja pada jumlah sudu 3, 6, 9 dengan sudut sudu 60˚ adalah nilai maksimal pada setiap variasi sudut sudu.

## Saran
1. Dapat dilakukan  pengembangan  penelitian dengan cara  mencari  sirkulasi  udara  di  dalam  ruangan, bertujuan agar suhu ruangan tidak mengalami proses kenaikan dan menurun pada suhu ruangan.
2. Perlu adanya penelitian lanjutan dengan menambah variasi  sudut  dan  model  dari cyclone  turbine ventilor.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Awbi, Hazim B, 2003. Ventilation of Building , Spon Press, London.
[2] A.  Bamban  Y,  2007. Pengaruh  Orientasi Bangunan  Terhadap  Kemampuan  Menahan Panas  Pada  Rumah  Tinggal  Di  Perumahan
Wonorejo  Surakarta .  Program  Pascasarjana Magister  Teknik Arsitektur, Universitas Diponegoro, Semarang.
[3] V.  Totok  Noerwasito,  Mas  Santosa,  2006. Pengaruh  “Thermal  Properties”  Material Bata  Merah  Dan  Batako  Sebagai  Dinding, Terhadap  Efisien  Energi  Dalam  Ruang  Di Surabaya , Dimensi Teknik Arsitektur Vol. 34.
[4] Delly  J,  Likupadang  W,  2012. Pemanfaatan Cyclone  Turbine  Ventilator  Sebagai  Sumber Tenaga  Listrik  Untuk  Penerangan  Lampu
Rumah .  DINAMIKA  –  Jurnal  Ilmiah  Teknik
Mesin, Universitas Negeri Mataram.
[5] Jeumpa  K,  Hadibroto  B,  2013. Aspek Perancangan  Kenikmatan  Fisik  Bangunan Terhadap  Pengaruh  Iklim ,  Majalah  Ilmiah
Bina Teknik Fakultas Teknik, Unimed.
[6] Sukawi, Dwiyanto A, Haryanto, 2013 . Potensi Ventilasi  Atap  terhadap  Pendinginan  Pasif Ruangan pada Pengembangan Rumah Sederhana ,  Prosiding  Temu  Ilmiah,  Ikatan
Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia.
[7] Pandiangan  K  C,  Huda  L  N,  Rambe  A  J  M,
2013. Analisis  Perancangan  Sistem  Ventilasi
Dalam  Meningkatkan  Kenyamanan  Termal
Pekerja  Di  Ruangan  Formulasi  Pt  XYZ .  e- Jurnal Teknik Industri FT USU Vol 1, No.1.
[8] Kurniawan N, Priangkoso T, Darmanto, 2016. Analisis  Pengaruh  Kecepatan  Aliran  Udara Terhadap  Kerugian  Tekanan  Pada  Saluran Udara . Universitas Wahid Hasyim.
[9] Indra,  Naiem  M  F,  Wahyuni  A,  2014. Determinants of Complaint due to Heat Stress on  the  Kitchen  Workers  at  Hospita  lin Makassar .  Fakultas  Kesehatan  Masyarakat Universitas Hasanuddin.