Abstrak—Surabaya merupakan salah satu kota yang mengalami pengembangan yang cukup pesat dalam pembangunan  perumahan.  Daerah  yang  dulunya  merupakan sawah  ataupun  lahan  kosong  diubah  fungsinya  menjadi perumahan.  Termasuk  perumahan  Mulyosari  dengan  luas  ± 85,397  ha  yang  memiliki  kondisi  geografis  rendah  dan cenderung  datar.  Berdasarkan  hasil  pengamatan  di  lapangan, terjadi permasalahan yaitu adanya genangan di beberapa titik pada daerah perumahan saat musim hujan. Hal ini dapat diatasi dengan  merencanakan  ulang  dimensi  saluran  drainase  serta dengan  penambahan  fasilitas  drainase  seperti  pembangunan kolam tampung, pintu air, ataupun pompa. Perencanaan pada studi  ini  menggunakan  simulasi  dengan  program  bantu  Storm Water  Management  Model  (SWMM)  5.1  yang  diawali  dengan melakukan pengumpulan data, yaitu data hidrologi (data curah hujan),  data  peta  yang  terdiri  dari  peta  topografi  dan  layout perumahan,  dan  data  hidrolika  yang  didapat  dengan  cara tinjauan  langsung  pada  lapangan.  Analisis  yang  dilakukan dengan  program  bantu  SWMM  bertujuan  untuk  mengetahui apakah  saluran  dapat  menampung  debit  banjir  yang  ada. Kemudian  dilakukan  perencanaan  ulang  dimensi  dan perencanaan  fasilitas  drainase  seperti  kolam  tampung  dan pompa. Hasil dari studi ini adalah dengan tinggi hujan periode ulang  10  tahun  sebesar  120,328  mm,  didapatkan  debit  banjir atau  maksimum  pada  sistem  drainase  Perumahan  Mulyosari sebesar  12,04  m 3 /dtk  yaitu  pada  jam  ke-2  setelah  simulasi menggunakan program bantu SWMM  dimulai. Pada  studi ini direncanakan  kolam  tampung  dan  pompa  pada  hilir  dengan debit  masuk  sebesar  2,66  m 3 /dtk,  dan  kolam  tampung direncanakan memiliki luas sebesar 500 m 2 dengan kedalaman 2,5 m dan membutuhkan 4 unit pompa dengan masing-masing berkapasitas 0,65 m 3 /dtk. Untuk spesifikasi pintu air pada hilir sistem  drainase  Perumahan  Mulyosari  berjumlah  2  dengan pilar selebar 0,5 m di antaranya. Dimensi dari pintu air tersebut yaitu lebar 0,85 m; tinggi daun pintu 0,75 m; tebal 0,01 m; dan diameter stang 5,00 cm.
Kata Kunci—Genangan, Kolam Tampung, Perumahan Mulyosari,  Pintu  Air,  Pompa,  Saluran  Drainase,  Storm  Water Management Model.

## I. PENDAHULUAN
AERAH-daerah  di  Surabaya  yang  dulu  merupakan sawah,  tambak,  rawa,  ataupun  lahan  kosong  berubah fungsi  menjadi  perumahan.  Perumahan  Mulyosari  yang berada  di  Surabaya  Timur,  dahulu  merupakan  daerah  rawa yang kini berubah fungsi menjadi lahan perumahan. Dengan terjadinya perubahan tata guna lahan tersebut, maka besarnya koefisien  pengaliran  pun  akan  berubah  karena  fungsi penyerapan  lahan  semakin  kecil  dan  air  yang  mengalir  di permukaan  pun  semakin  besar.  Perumahan  Mulyosari  yang memiliki luas ± 85,397 ha memiliki kondisi geografis yang rendah dan cenderung datar. Dengan kondisi geografis seperti tersebut dan dengan dimensi saluran  eksisting, pada musim penghujan  terjadi  intensitas  hujan  yang  tinggi  dan  terjadi
banjir  pada  saluran  drainase  perumahan  Mulyosari  karena kapasitas  eksisting  yang  tidak  sesuai  dengan  debit  yang terjadi.
Hal ini dapat diatasi dengan menambah ataupun mengubah dimensi saluran drainase serta dengan penambahan fasilitas– fasilitas drainase seperti  pembangunan  kolam  tampung, perencanaan  ulang  saluran,  penambahan  pintu  air  untuk mengontrol air yang mengalir, dan juga penambahan pompa.

## II. METODOLOGI

## A. Diagram Alir Perencanaan
Dalam  Gambar  1  adalah  diagram  alir  dalam  pengerjaan studi ini.

## III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
A. Analisis Curah Hujan
1) Data Curah Hujan Maksimum
Di Kota Surabaya, diketahui terdapat 11 stasiun hujan dan yang berpengaruh terhadap lokasi studi adalah stasiun hujan Larangan dan Keputih.
Dengan  menggunakan Poligon  Thiessen ,  dapat  dihitung curah  hujan  maksimum  selama  20  tahun  yang  dapat  dilihat pada Tabel 1.
2) Analisis Distribusi Frekuensi dan Uji Kesesuaian Analisis yang dilakukan yaitu distribusi frekuensi periode

## Perencanaan Ulang Sistem Drainase Perumahan Mulyosari, Surabaya Timur
Rizaldi Firdaus Ardiyanto, Umboro Lasminto, dan Anak Agung Ngurah Satria Damarnegara Departemen Teknik Sipil, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
e-mail : umboro_hydro@yahoo.com
D
Tabel 1. Data Hujan Maksimum Perumahan Mulyosari No. Tahun R 24 (mm) No. Tahun R 24 (mm) 1 1995 87,44 11 2005 86,46 2 1996 87,44 12 2006 104,69 3 1997 123,70 13 2007 62,91 4 1998 100,82 14 2008 84,98 5 1999 62,97 15 2009 89,30 6 2000 72,18 16 2010 101,77 7 2001 84,39 17 2011 74,93 8 2002 155,75 18 2012 77,32 9 2003 59,37 19 2013 80,00 10 2004 58,00 20 2014 119,16 Tabel 2. Rekapitulasi Cs dan Ck Analisis Distribusi No. Jenis Distribusi Syarat Hasil Analisis Frekuensi Keterangan 1 Normal Cs 0 Cs 1,181 NOT OK Ck 3 Ck 5,148 NOT OK 2 Log Normal Cs 0,171 Cs 0,461 NOT OK Ck 3,052 Ck 3,449 NOT OK 3 Gumbel Cs 1,14 Cs 1,181 NOT OK Ck 5,40 Ck 5,148 NOT OK 4 Log- Pearson III Cs Bebas Cs 0,461 OK Ck Bebas Ck 3,449 OK
ulang 10 tahun dengan menggunakan metode Normal, Log- Normal,  Gumbel,  dan  Log-Pearson  Type  III.  Rekapitulasi nilai  Cs  dan  Ck  untuk  masing-masing  metode  dapat  dilihat pada Tabel 2.
Kemudian  dilakukan  uji  kesesuaian  untuk  menentukan kecocokan  dari  distribusi  frekuensi  untuk  menentukan kesesuaian data yang akan digunakan dengan cara pengujian Chi-Kuadrat  dan  Smirnov  Kolmogorov  pada  metode  Log- Pearson  III.  Rekapitulasi  untuk  uji  kesesuaian  dapat  dilihat pada Tabel 3.

## 3) Perhitungan Tinggi Hujan 1-24 jam
Pada  umumnya,  durasi  hujan  maksimum  yang  terjadi  di Surabaya  sebesar  4  jam  [1].  Untuk  tinggi  hujan  setiap  jam dapat dilihat pada Tabel 4.
Gambar 1. Diagram Alir Perencanaan (a).
Gambar 1. Diagram Alir Perencanaan (b).
Gambar 1. Diagram Alir Perencanaan (c).
Gambar 1. Diagram Alir Perencanaan (d).
Gambar 1. Diagram Alir Perencanaan (e).
Gambar 1. Diagram Alir Perencanaan (f).

## B. Storm Water Management Model
1) Rain Gage
Stasiun hujan dalam program bantu SWMM berisikan data presipitasi  yang  diolah  untuk  satu  atau  lebih subcatchment dalam perencanaan dengan mendefinisikan parameternya [2].
Pada  perencanaan  ini  format  curah  hujan  didefinisikan dengan volume dengan satuan mm, dengan sumber data hujan stasiun menggunakan Time  Series berdasarkan  tinggi  hujan pada jam ke t (R’t) pada Tabel 4.
2) Junction dan Outfall Node
Junction  Node merupakan  salah  satu  dari  fitur  pada program bantu SWMM yang berfungsi untuk menyambungkan  saluran,  serta  dapat  berfungsi  sebagai penerima aliran subcatchment atau disebut outlet.
Outfall Node memiliki fungsi sebagai node titik akhir dari suatu saluran sistem drainase.
3) Conduit
Conduit adalah  salah  satu tools yang  berfungsi  untuk menghubungkan antar junction dan membentuk saluran yang membawa  limpasan  air  hujan  yang  diterima  dari subcatchment dan  akan  dibuang  ke outfall dengan  dimensi sesuai dengan saluran eksisting pada perumahan Mulyosari. 4) Subcatchment Subcatchment merupakan daerah tangkapan air yang pada perencanaan  simulasi  akan  disesuaikan  dengan  kondisi lapangan.  Hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam  penentuan daerah tangkapan air ini adalah tata guna lahan, karakteristik tanah, serta topografi lahan [3].
Layout DAS  Perumahan  Mulyosari  telah  disesuaikan dengan  kontur  yang  didapat  dari  data  DEM  dan  outlet  dari setiap subcatchment .  Berdasarkan  Badan  Pendidikan  dan Pelatihan  Keuangan,  tata  guna  lahan  Kota  Surabaya  telah diklasifikasikan  lahan  dengan  luasan  tertentu  berdasarkan fungsinya hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 2 [4].
Parameter yang diperlukan pada bagian Subcatchment ini adalah:
a. Width (W)
Lebar  dari subcatchment, yaitu  tegak  lurus  terhadap panjang aliran subcatchment menuju outlet. Apabila terdapat beberapa sub-Area dalam  satu subcatchment ,  maka diambil rata-ratanya dengan rumus:
𝑊 = 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑢𝑏𝑐𝑎𝑡𝑐ℎ𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑎𝑙𝑖𝑟𝑎𝑛 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 (1)
b. % Slope Kemiringan  dari subcatchment dari  titik  terjauh  sampai
outlet.  Kemiringan  dideskripsikan  sebagai  jarak  vertikal dibagi  dengan  jarak  horizontal.  Apabila  terdapat  beberapa sub-Area dalam  satu subcatchment ,  maka  diambil  rata- ratanya dengan rumus:
% 𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒 = ∆𝐻 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑎𝑙𝑖𝑟𝑎𝑛 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑎𝑙𝑖𝑟𝑎𝑛 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎
(2)
c. % Impervious Merupakan  persentase  lahan impervious dalam  sebuah subcatchment . Apabila  terdapat  beberapa sub-Area dalam satu subcatchment , maka diambil rata-ratanya dengan rumus:
% 𝑖𝑚𝑝𝑒𝑟𝑣 = ∑(%𝑖𝑚𝑝𝑒𝑟𝑣. 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑥 𝑙𝑎𝑛𝑑 𝑢𝑠𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑎) 𝐴 𝑠𝑢𝑏𝑐𝑎𝑡𝑐ℎ𝑚𝑒𝑛𝑡
(3)
d. N-Impervvious
Menggambarkan  kekasaran  dari  permukaan  lahan impervious yang  menyebabkan  limpasan  air  mengalir  lebih lama.  Apabila  terdapat  beberapa sub-Area dalam  satu subcatchment ,  maka  N  manning  untuk  aliran  pada  lahan impervious dapat dihitung menggunakan rumus:
𝑁 − 𝐼𝑚𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑜𝑢𝑠 = ∑(𝑁 𝑥 𝐴) ∑ 𝐴 (4)
e. N-Pervious
Menggambarkan kekasaran dari permukaan lahan pervious yang  menyebabkan  limpasan  air  mengalir  lebih  lama. Apabila terdapat beberapa sub-Area dalam satu subcatchment ,  maka  N  manning  untuk  aliran  pada  lahan impervious dapat dihitung dengan rumus:
𝑁 − 𝑃𝑒𝑟𝑣𝑖𝑜𝑢𝑠 = ∑(𝑁 𝑥 𝐴) ∑ 𝐴 (5)
f. Infiltration Data
Infiltration  Data menggunakan  metode curve  number untuk  mengestimasikan  limpasan  air  dengan  mengasumsi total kapasitas infiltrasi tanah dapat diukur berdasarkan angka curve number tanah. Infiltration Data membutuhkan drying time (Tdry) dan curve number. Drying Time ( T dry ) merupakan
Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Uji Kesesuaian
Persamaan Distribusi Uji Kecocokan Chi Kuadrat Smirnov Kolmogorov Xh 2 < Xh 2 cr Ket Dmax < Do Ket
Log Pearson III
4 < 7,815 OK 0,107 < 0,27 OK Tabel 4. Tinggi Hujan Setiap Jam t (jam)
Rt (mm) R't (mm) 0 0 0 1 56.067 56.067 2 35.320 14.573 3 26.954 10.223 4 22.250 8.138
Gambar 2. Peta Tata Guna Lahan Perumahan Mulyosari.
waktu yang dibutuhkan tanah untuk benar-benar kering untuk regenerasi konstan (K r ), dimana T dry dapat diketahui dengan rumus:
𝑇 𝑑𝑟𝑦 = 3.125 √𝐾𝑠 (6)
g. Dstore -Perv Kedalaman dari depression storage di atas lahan Pervious sama dengan Initial Abstraction (Ia) yaitu:
Ia = 0,2 x 1000 𝐶𝑁 − 10 (7)
5) Flow Routing
a. Flow Routing Awal
Flow  routing awal  bertujuan  untuk  mengecek  apakah sistem  drainase  eksisting  dapat  memenuhi  dengan  kondisi tinggi curah hujan yang ada. Untuk flow routing pada studi ini  menggunakan  metode Dynamic  Wave  Analysis. Hasil yang  didapatkan  yaitu  terjadi  banjir  sebesar  32.855×10 6 m 3 seperti pada Gambar 3.
Berdasarkan hasil tersebut, perlu dilakukan evaluasi pada sistem  drainase  perumahan  Mulyosari  dan  kemudian dilakukan Flow Routing lagi. b. Flow Routing Evaluasi I Flow routing evaluasi I bertujuan untuk mengecek apakah saluran  drainase  yang  telah  direncanakan  ulang  dapat memenuhi  dengan  kondisi  tinggi  curah  hujan  yang  ada. Untuk flow  routing pada  studi  ini  menggunakan  metode Dynamic  Wave  Analysis dan  perencanaan  ulang  saluran drainase menggunakan metode Trial and Error. Hasil yang didapatkan yaitu masih terjadi banjir sebesar 12.906×10 6 m 3 seperti pada Gambar 4. c. Flow Routing Evaluasi II Flow routing evaluasi II bertujuan untuk mengecek apakah saluran drainase yang telah direncanakan ulang dan fasilitas drainase  yang  telah  direncanakan  dapat  memenuhi  kondisi tinggi curah hujan yang ada.
Fasilitas  drainase  yang  direncanakan  adalah  Kolam Tampung  sebesar  25  m  x  20  m  x  2,5  m  pada  hilir  sistem drainase  perumahan  Mulyosari,  dengan  debit  masuk  pada Kolam Tampung sebesar 2,66 m 3 /dtk pompa air sebanyak 4 unit berkapasitas 0,65 m 3 /dtk. Untuk flow routing pada studi ini  menggunakan  metode Dynamic  Wave  Analysis dan
perencanaan  ulang  saluran  drainase  menggunakan  metode Trial  and  Error. Hasil  yang  didapatkan  yaitu  tidak  terjadi banjir yang dapat dilihat pada Gambar 5.
Berdasarkan  hasil  analisis flow  routing dengan  metode Dynamic Wave didapatkan bahwa pada jam ke 2 saat simulasi dimulai  atau 1  jam  setelah hujan  turun dengan  tinggi  hujan ( precipitation )  sebesar  14,57  mm,  debit  limpasan  air  hujan ( runoff ) tertinggi sebesar 12,04 m 3 /dtk untuk seluruh sistem drainase perumahan Mulyosari.
C. Perencanaan Pintu Air
Backwater disebabkan  oleh  elevasi  muka  air  dari pembuangan akhir lebih tinggi dari elevasi saluran saat terjadi pasang air laut. Oleh karena itu perlu direncanakan pintu air dengan  dimensi  yang  sesuai  sehingga  dapat  mencegah terjadinya backwater tersebut.
Dalam  menentukan  dimensi  pintu  dibutuhkan  data  debit yang akan melewati pintu tersebut. Total Inflow terbesar pada Storage Unit Rencana digunakan sebagai debit rencana yang akan melewati pintu.
• Q Rencana  = 2,66 m 3 /dtk
• b saluran    = 2,2 m
• h saluran    = 2,5 m
Karena b saluran terlalu lebar, sehingga perlu adanya pilar di antara pintu.
• n pilar      = 1 buah
• Lebar pilar  = 0,5 m
• b pintu  = 𝑏 𝑆𝑎𝑙𝑢𝑟𝑎𝑛 − 𝐿𝑒𝑏𝑎𝑟 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟 𝑛 𝑃𝑖𝑙𝑎𝑟 + 1 = 2,2−0,5𝑥1 1+1 = 0,85 m
• n pintu  = 𝑏 𝑆𝑎𝑙𝑢𝑟𝑎𝑛 −(𝑛 𝑥 𝐿𝑒𝑏𝑎𝑟 𝑃𝑖𝑙𝑎𝑟) 𝑛 𝑃𝑖𝑛𝑡𝑢 = 2,2−(1𝑥0,5) 0,85 = 2 • a (tinggi bukaan pintu)
a = 𝑄 𝑛 𝑝𝑖𝑛𝑡𝑢 𝜇𝑏√2𝑔𝑧 = 2,67 2
0,8𝑥0,85𝑥√2𝑥9,806𝑥0,5 = 0,65 m
• h pintu = a + 0,1 = 0,75 m
1) Dimensi Pintu Air
Pintu  air  yang  digunakan  direncanakan  menggunakan pintu air dari pelat baja. Untuk mendapatkan tebal pintu air menggunakan  rumus  gaya  hidrostatis  akibat  air  dan menghitung Momen maksimum pada daun pintu.
•  air        = 1000 kg/m 3 = 1 t/m 3 • h air (h a )    = 1,1 m
Gambar 3. Hasil Flow Routing Awal.
Gambar 4. Hasil Flow Routing Evaluasi I.
• h pintu (h p )  = 0,75 m
• b pintu (b p )  = 0,85 m
• H1       = h air – h pintu = 1,10 – 0,75 = 0,35 m
2) Perhitungan gaya hidrostatis akibat air
•  air = 1 t/m 3
• P1 =  air x h air = 1 x 1,10 = 1,10 t/m 2 • P2 =  air x H1 = 1 x 0,35 = 0,35 t/m 2
• Gaya yang bekerja = F = 𝑃1+𝑃2 2 𝑥 ℎ 𝑝 = 1,1+ 0,35 2 𝑥 0,75 = 0,544 t/m
3) Perhitungan gaya akibat endapan
• e   =  e x hp
= 1,6 t/m x 0,75 m
= 1,2 t/m 2
• Fe = 0,5 x e x hp = 0,5 x 1,2 x 0,75
= 0,45 t/m
4) Perhitungan Mmax pada daun pintu
• q      = F + Fe = 0,544 + 0,45 = 0,994 t/m
• Mmax  = 1 8 𝑥 𝑞 𝑥 𝑏𝑝 2 𝑥 1000 𝑥 100 = 1 8 𝑥 0,994 𝑥 0,85 2 𝑥 1000 𝑥 100
= 8977,063 kg.cm
5) Perhitungan tebal daun pintu
 = 𝑀𝑚𝑎𝑥 𝑊 w ≥ 𝑀𝑚𝑎𝑥  → w ≥ 8977,063 𝑘𝑔.𝑐𝑚
1600 w ≥ 5,611 cm 3  = tegangan ijin baja (1600 kg/cm 2 ) 𝑡 = √ 6 𝑥 𝑤 𝑏 =   √ 6 𝑥 5,611 0,85 x 100 = 0,63 cm. Gunakan t = 1 cm.
6) Perhitungan Stang Pintu
• h pintu      = 0,75 m
• b pintu      = 0,85 m
• t pintu      = 0,01 m
• w pintu     = 0,75 x 0,85 x 0,01 x 7850 kg/m 3 = 50,044 kg
• w tambahan  = 25% x w pintu    = 12,511 kg
• w total      = 50,044 + 12,511    = 62,555 kg
a. Saat Pintu Dinaikkan
• Gaya Gesek
= 0,4 x q x b p x 1000 = 0,4 x 0,994 x 0,85 x 1000
= 337,96 kg • Beban yang Bekerja = w total + Gaya Gesek = 62,555 + 337,96 = 400,515 kg. Str = 400,515 kg. • Diameter setang naik = Str = F x  tr F (A) = 𝑆𝑡𝑟  𝑡𝑟
¼ ᴫ D 2
= 400,515 𝑘𝑔 1600 𝑘𝑔/𝑐𝑚 2 D = √ 4 𝑥 400,515 ᴫ 𝑥 1600 D = 0,565 cm ≈ 0,6 cm b. Saat Pintu Diturunkan • Gaya Tekuk (Pk) = W Total + Gaya Gesek =  62,555  (↓)  +  (-  337,96) (↑) = 275,405 kg (↑) • Panjang Stang (L) = h saluran – h pintu + 1 = 2,5 – 0,75 + 1 = 2,75 m • Panjang Tekuk (Lk) = ½ √2 x L = ½ √2 x 275
= 194,454 cm
Pk = ᴫ 2 𝑥𝐸𝑥𝐼 𝐿𝑘 2 I = 𝑃𝑘 𝑥 𝐿𝑘 2 ᴫ 2 𝑥 𝐸 = 275,405 𝑥 194,454 2 ᴫ 2 𝑥 2.1 𝑥 10 6 = 0,502 kg.cm 2
• Diameter stang turun
I = 1/64 x ᴫ x D 4 D = √ 𝐼 𝑥 64 ᴫ 4 D = √ 0,502  𝑥 64 ᴫ 4 D
= 1,79 cm ≈ 2,0 cm
c. Diameter Stang Pakai
Kementerian  Pekerjaan  Umum  Direktorat  Jenderal Sumber  Daya  Air  Direktorat  Irigasi  Dan  Rawa [5] menjelaskan  diameter  stang  minimum  =  5,0  cm.  Maka digunakan diameter stang = 5,0 cm.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Kesimpulan  dari  Perencanaan  Ulang  Sistem Drainase Perumahan  Mulyosari,  Surabaya  Timur  berdasarkan  hasil Flow  Routing Evaluasi  II  dengan  hasil  sebagai  berikut:  (1) Dengan tinggi hujan periode ulang 10 tahun sebesar 120,328 mm,  didapatkan  debit  banjir  atau  debit  limpasan  air  hujan maksimum  pada  sistem  drainase  Perumahan  Mulyosari keseluruhan sebesar 12,04 m 3 /dtk yaitu pada jam ke-2 setelah simulasi menggunakan program bantu SWMM dimulai atau 1  jam  setelah  hujan  berlangsung;  (2)  Pada  studi  ini direncanakan kolam tampung dan pompa serta pintu dengan penjelasan sebagai berikut: (a) Kolam Tampung 1 pada hilir sebelum outfall Z1 memiliki luas penampang sebesar 500 m 2 dengan kedalaman 2,5 m. Debit yang masuk ke dalam Kolam Tampung  adalah  sebesar  2,66  m 3 /dtk,  direncanakan  pompa yang  digunakan  sejumlah  4  unit  dengan  masing-masing berkapasitas  0,65  m 3 /dtk,  menghasilkan  sisa  tampungan sebesar 864 m 3 pada menit ke 314,697 dengan tinggi muka air 1,728 m pada kolam tampung. Hal tersebut terjadi karena
Gambar 5. Hasil Flow Routing Evaluasi II.
keterbatasan lahan yang tersedia untuk kolam tampung; (b) Pintu  air  memiliki  jumlah  2  dengan  pilar  selebar  0,5  m  di antaranya.  Dimensi  dari  masing-masing  pintu  air  tersebut yaitu lebar 0,85 m; tinggi daun pintu 0,75 m; tebal 0,01 m; dan  diameter  stang  5,00  cm;  (3)  Pengoperasian  pompa berdasarkan  elevasi  muka  air  saluran  yaitu  mengeluarkan debit  2,6  m 3 /dtk  pada  elevasi  0,5  –  2,5  m.  Sedangkan pengoperasian  pompa  berdasarkan  waktu  yaitu  pada  menit ke-30  dinyalakan  1  pompa,  kemudian  pada  menit  40-50 dinyalakan  2  pompa,  lalu  pada  menit  60-90  dinyalakan  3 pompa,  dan  pada  menit  100-250  dinyalakan  4  pompa. Selanjutnya  pada  menit  260  satu  pompa  dimatikan,  pada menit  290  dua  pompa  dimatikan,  dan  pada  menit  310 keempat pompa dimatikan.

## B. Saran
Saran  yang  dapat  diberikan  dalam  studi  ini  berdasarkan analisis  perhitungan  sistem  drainase  Perumahan  Mulyosari yaitu  kehilangan  energi  akibat  evaporasi  lebih  baik diperhitungkan  karena  Kota  Surabaya  memiliki  temperatur suhu yang relatif tinggi, diperlukan data elevasi Perumahan
Mulyosari  yang  terbaru  dan  tepat  agar  dalam  perencanaan kemiringan  sesuai  dengan  yang  dibutuhkan  di  lapangan, diperlukan perencanaan pengoperasian pompa yang optimal agar  menghemat  biaya  di  lapangan,  serta  diperlukan penghitungan  pasang  surut  air  laut  yang  tepat  untuk menghitung ketinggian pintu air yang optimal.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  M. G. Pitaloka and U. Lasminto, “Perencanaan sistem drainase Kebon Agung Kota Surabaya, Jawa Timur,” J. Tek. ITS , vol. 6, no. 1, pp. C1- -C6, 2017.
[2]  L.  A.  Rossman,  T.  Schade,  D.  Sullivan,  and  et.al, Storm  Water Management  Model  User’s  Manual,  Version  5.0 .  Cincinnati  Ohio: National Risk Management Research Laboratory, Office of Research and Development U.S. Environmental Protection Agency, 2010.
[3]  L. Rossman and W. Huber, “Storm water management model reference manual  volume  I,  hydrology.  US  EPA  Office  of  Research  and Development, Washington, DC,” 2015.
[4]  B. P. P. K. Surabaya, “Rencana  Tata Ruang Wilayah  Kota Surabaya Tahun  2010-2030  (Peta  Letak/Lokasi  Perencanaan),” Surabaya: BAPPEKO Surabaya , 2010.
[5]  D. P. Umum, “Standar Perencanaan Irigasi,” DPU, Jakarta , 1986.