## Panel Kontrol ATS SCADA
Yoice R. Putung * , Sukandar Sawidin * , Tracy M. Kereh # , Herry S. Langi # , Muchdar Dg. Patabo * , Maruto S. Loegimin *
 Teknik Listrik, Teknik Elektro, Politeknik Negeri Manado, Jl. Raya Politeknik, Buha, Kec. Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara
# Teknik Informatika, Teknik Elektro, Politeknik Negeri Manado Jl. Raya Politeknik, Buha, Kec. Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara
E-mail: : sukandarsawidin@gmail.com

## Abstrak
Sistem kontrol Panel Automatic Transfer Switch (ATS) berperan penting dalam mengatur aliran daya antara sumber listrik utama dan sumber cadangan dalam rangka memastikan pasokan listrik yang terus menerus ke beban. Dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi dan kehandalan operasi ATS, menggabungkan teknologi Supervisory Control and  Data  Acquisition  (SCADA).  Perancangan  sistem  kontrol  Panel  ATS  berbasis  SCADA  bertujuan  untuk membuat panel ATS dengan kontrol SCADA. Data yang terkumpul dari perangkat ini akan diproses dan dianalisis oleh sistem SCADA untuk mengawasi dan mengontrol kinerja ATS. Dengan perancangan ini, diharapkan bahwa sistem kontrol panel ATS berbasis SCADA dapat meningkatkan kemampuan untuk memantau kondisi ATS secara real-time. Selain itu, dalam situasi di mana terdeteksi gangguan atau kegagalan pada sumber listrik utama, sistem SCADA  akan  secara  otomatis  mengaktifkan  ATS  untuk  melakukan  peralihan  ke  sumber  cadangan,  yang mengurangi waktu pemulihan dan memastikan kelangsungan pasokan listrik yang tidak terputus ke beban .
Kata kunci: ATS, SCADA, Panel kontrol

## Abstract
To guarantee a steady supply of electricity to the load, the Automatic Transfer Switch (ATS) panel management system is crucial in controlling the power flow between the primary and backup electricity sources. It integrates Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) technologies to improve the effectiveness and dependability of ATS  operations.  The  goal  of  designing  an  ATS  panel  with  SCADA  control  is  to  establish  an  ATS  panel  control system based on SCADA. The SCADA system will handle and evaluate the data gathered from this device in order to track  and  manage  the  functioning  of  the  ATS.  Additionally,  in  the  event  that  the  primary  power  source  has  an interruption  or  breakdown,  the  SCADA  system  will  automatically  trigger  the  ATS  to  switch  to a  backup  source, minimizing recovery time and guaranteeing that the load will always have access to uninterrupted power.
Keywords : ATS, SCADA, Control Panel

## 1. Introduction
Supervisory  Control  and  Data  Acquisition  (SCADA) adalah  suatu  sistem  pengendalian  industri  yang mencakup antarmuka manusia-mesin (HMI), pemantauan  sistem  komputer,  pengumpulan  dan
pemrosesan  data,  dan  representasi  visual  yang  dapat diakses  dari  berbagai  sudut  pandang.  Sistem  SCADA mengumpulkan  data  dari  fasilitas  dan  kemudian mengirimkannya  ke  pusat  pengendalian  atau  ruang kontrol.  Data  ini  berisi  data  tentang  status  peralatan
e -ISSN: 2548-9828
yang  dipantau  oleh  SCADA.Untuk  memastikan pasokan  listrik  yang  terus  menerus  ke  beban,  sistem kontrol  panel  Automatic  Transfer  Switch  (ATS) bertanggung jawab untuk mengatur aliran daya antara sumber listrik utama dan sumber listrik cadangan. Alat  yang disebut Automatic  Transfers Switch (ATS) dapat menggunakan genset  untuk  melakukan back  up sumber  listrik  ketika  PLN  diputuskan.  Diharapkan penerapan  sistem  SCADA  pada  ATS  271  akan memudahkan  perawatan  dan  otomasi  dari  jarak  jauh, karena  ATS  yang  ada  di  Laboratorium  Otomasi Industri  Politeknik  Negeri  Manado  masih  beroperasi secara  manual  dan  membutuhkan  operator  untuk mengoperasikannya.
Pada  tahun  2019,  Reksa  Pandu  Wibawa  Putra, Muhammad  Mukhsim  dan  Faqih  Rofii  menggunakan Arduino Nano sebagai kontroler dan perangkat Internet of  Things  (IoT)  NodeMCU  mereka  membuat  sistem ATS  dengan  menggunakan  perangkat  Android  dan modul  ATS.  Mereka  menggunakan  PZEM  004-t sebagai  sensor  tegangan  dan  arus,  modul  relai  DC sebagai  switch  antara  beban,  PLN,  atau  generator cadangan, dan menggunakan Blynk sebagai antarmuka untuk menampilkan hasil pemantauan dan sebagai alat pemandu.  Kekurangannya  adalah  bahwa  perangkat Internet  of  Things  (IoT)  dan  aplikasi  Blynk membutuhkan koneksi Internet.
Pada  tahun  2016,  Andi  Wawan  Indrawan  dan rekan-rekannya mengembangkan perangkat Automatic Transfer Switch/Automatic Main Failure (ATS/AMF), yang  dioperasikan  dengan  mikrokontroler  AVR ATmega16  sebagai  pusat  kontrol.  Menggunakan modul YS1020UB di jaringan nirkabel dan kabel LAN dan  internet,  operator  dapat  memantau  konsumsi energi  secara  real-time  di  sistem  ini.  Kelemahannya, bagaimanapun, terletak pada kebutuhan untuk jaringan LAN dan komputer yang terhubung ke Internet.

## 2. Research Methods
Analisis  sistem  kontrol  adalah  cara  penelitian dilakukan untuk memahami proses pembuatan kontrol panel  ATS.  Perancangan  Kontrol  Panel  ATS, pembuatan  blok  diagram  sistem  kontrol,  pembuatan
diagram alir, perancangan daya supply, pengembangan driver  relay,  integrasi  lampu  indikator,  pembuatan program  PLC,  desain  antarmuka  SCADA,  dan pengujian  sistem  kontrol  ATS  secara  menyeluruh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat panel Kontrol ATS berbasis SCADA.

## 2.1. Diagram Blok Sistem ATS Berbasis SCADA
Gambar 1. Diagram Blok Sistem
Keterangan Gambar 1:
1.  Sumber  energi  listrik  dari  PLN  untuk  melayani
beban  listrik  dengan  aktif  Relai  3  yang  dihubungkan dengan relai 1.
2.  PC  untuk  monitoring  SCADA  dengan  kontrol menggunakan PLC.
3. Jika Listrik PLN mengalami gangguan maka relai 1 Off dan Relai 2 On yang mendapat suplai dari genset untuk  mengaktifkan  rangkaian  kontrol  dengan  PLC yang  dimonitoring  dengan  PC  berbasis  SCADA  dan mengaktifkan relai 3 untuk melayani beban.
4. Bila listrik PLN aktif lagi maka relai 2 akan Off dan Relai  1  serta  Relai  3  akan  On  untuk  melayani  beban yang dimonitoring dari PC.

## 2.2. Flowchart Sistem ATS

## Gambar 2. Flowchart system ATS
Keterangan Gambar 2:
Pada  diagram  alir  sistem,  PLN  adalah  sumber  utama energi. Beban dapat diidentifikasi oleh sensor tegangan yang mengukur besaran tegangan yang diberikan PLN kepadanya.  Jika  sensor  mendeteksi  adanya  tegangan dari  PLN,  beban  akan  secara  otomatis  mendapatkan pasokan listrik dari PLN sebesar 220 Vac. Sebaliknya, jika  sensor  tidak  mendeteksi  adanya  tegangan  dari PLN, Genset bertindak sebagai penyedia listrik untuk memberikan pasokan listrik kepada beban.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Panel  Automatic  Transfer  Switch  (ATS)  berbasis SCADA  memudahkan  operator  untuk  melihat, mengontrol,  dan  mengakusisi  data  untuk  kontrol otomatis,
genset,
dan
perbaikan. mengawasi  dan  mengontrol  dan  mengakusisi  data. Untuk kontrol yang dibuat yaitu Otomatis,
Genset dan Repair.
I
Gambar 3. Panel Kontrol ATS . a. (Tampak Depan Panel) b. (Tampak Dalam Panel)
3.1. Pengujian Kontrol ATS berbasis SCADA
Mengawasi, mengontrol dan mengakusisi data. Untuk kontrol  yang  dibuat  yaitu  Otomatis,  Genset  dan Repair. Alat CX-Supervisor versi 3.1 digunakan untuk menguji pemrograman kontrol ATS berbasis SCADA.
a.
b.
- Posisi AUTO
Gambar 4. Pangujian menggunakan Sumber PLN.
1. Seperti  yang  ditunjukkan  pada  gambar  4, lampu  indikator  PLN  akan  menyala  saat tombol auto ditekan dan PLN dalam keadaan aktif.
2. Jika  sumber  PLN  padam,  lampu  indikator PLN akan mati, dan genset akan menyala dan menggantikan suplay beban sampai waktu T3 (T003)  berakhir  pada  gambar  5.  Jika  PLN menyala  kembali,  Genset  akan  padam,  dan PLN  akan  menggantikan  suplay  beban kembali,  seperti  yang  ditunjukkan  pada gambar 7. Siklus posisi auto akan berlanjut.
Gambar 5. Pengujian Sumber PLN padam dan
Indikator ATS menyala.
- Posisi Genset
1. Seperti  yang  ditunjukkan  pada  gambar  5 ketika  tombol  Start  Genset  (W0.05)  ditekan, anak kontak R5 (10.04) NC berubah menjadi NO.  Ini  memutuskan  rangkaian  suplai  PLN, dan genset akan menyala dan memulai suplai beban.
2. Setelah genset dipanaskan cukup lama, Anda dapat  mematikan  genset  kembali  dengan menekan  tombol  Stop  Genset  (W0.04). Genset  akan  padam  dan  anak  kontak  R5 (10.04) akan berubah menjadi NC, menyuplai beban  kembali  ke  PLN.  Posisi  genset  ini digunakan  untuk  melakukan  pemeliharaan
pada  mesin  genset  ketika  PLN  tidak  mati terlalu lama.
Gambar 6. Pengujian Genset di Akifkan dan Menyuplai Beban.
- Posisi Repair
Saat  tombol  perbaikan  (W0.03)  ditekan,  anak  kontak R4 (10.03) yang sebelumnya NC berubah menjadi NO, memutuskan  rangkaian  untuk  menyalakan  genset. Lampu  indikator  perbaikan  menyala,  menandakan bahwa  genset  sedang  diperbaiki.  Apabila  perbaikan selesai,  tekan  kembali  tombol  perbaikan  (posisi perbaikan  digunakan  apabila  genset  akan  diperbaiki dan beban hanya dapat disuplai melalui PLN).
Gambar 7. Pengujian Posisi Repair dan Indikator pada Panel ATS.
3.2. Pengujian Trend Grasik untuk  menunjukkan  pergerakan  suatu  peralatan  dan waktu saat peralatan berada dalam kondisi bekerja atau tidak bekerja. Menekan tombol data akan memungkinkan  Anda  menyimpan  data  grafik  dan waktu pada lembar Excel.
Gambar 8. Pengujian Trend Grafik

## Tabel 1. Data Trend Grafik
Uji  coba  pada  Tabel  1.  Data  Trend  Grafik  terlihat angka “1” indikator pada tampilan SCADA bekerja dan angka “0” tidak bekerja.

## Kesimpulan
Sistem  SCADA  yang  terhubung  ke  komputer memungkinkan panel transfer otomatis (ATS) untuk diawasi dan dikendalikan. Sistem kontrol ATS dapat mengatur  secara  otomatis  menggunakan  catu  daya utama  PLN  dan  Genset  sebagai  sumber  daya cadangan  tambahan  dengan  penundaan  selama  5 detik  (waktu  yang  disetting  untuk  menyalakan Genset  hingga  mencapai  kondisi  normal).  Saat Genset berada di posisinya, panel ATS memutuskan rangkaian suplai PLN dan genset.

## References
[1] Farah  Azizah,  Muldi  Yuhendri  (2022), Solar Panel Monitoring and Control System Using Human Machine Interface, Andalasian International Journal Vol 02, No 3 November 2022, pp. 149-158.
[2] Dido  D.  Dewangga,  Suhanto,  Lady  S.
Moonlight (2019), Rancang Bangun Prototype Kontrol Dan Monitoring Automatic  Transfer  Switch  (ATS)  Pada PLN Dan Solar Sel Berbasis Programmable Logic Controller (PLC), Prosiding Seminar
Nasional  Inovasi  Teknologi  Penerbangan (SNITP), pp.1-7.
[3] Pratama, Muhammad Syafii Wahyu.(2019).
“Monitoring  Renewable  Energy  Dengan Konsep Mini SCADA Menggunakan IoT”. Prosiding  Seminar  Nasional  Teknologi Industri,  Lingkungan  dan  Infrastruktur (SENTIKUIN)  Vol  2  No.  1  Nopember 2019.
[4] Sahar,  Muzni  (2022).  “Sistem  Monitoring Lingkungan  Pada  Pembangkit  Listrik Tenaga Surya Berbasis Supervisory Control
And  Data  Acquisition  (SCADA)”.  Jurnal Karya  Ilmiah  Multidisiplin  (JURKIM) Vol.2, No. 1, pp. 106-115.
[5] Reksa  P.W.  Putra,  Muhammad  Mukhsim, Faqih Rofii (2019), Sistem Pemantauan dan Pengendalian  Modul  Automatic  Transfer Switch  (ATS)  Melalui  Android  Berbasis Arduino, Jurnal Telekomunikasi, Elektronika, Komputasi dan Kontrol (TELKA) Vol.5, No.1 pp.43-54.
[6] Sumardi  Sadi,  Sri  Mulyati  (2019),  ATS (Automatic  Transfer  Switch)  Berbasis Programmablle  Logic  Controller  CPM1A, Jurnal Teknik: Universitas Muhammadiyah Tangerang,  Vol.  8,  No.  1,  Januari  –  Juni, hlm. 84-89.
[7] Andika  Wisnu,  Adam  Kristanto  (2022), Pemodelan  Automatic  Transfer  Switch (ATS) Pada System Smartgrid Pembangkit
Photovoltaic Dan PLN Berbasis Internet of Things (IoT) Untuk Monitoring
Penggunaan  Daya  Listrik,  Jurnal  Teknik Elektro. Volume 11 Nomor 02 pp. 351- 360.
[8] Yohandri.  Bow,  Kurniawan.  Achmad,  dan Taqwa. Ahmad. (2019). PLC Application as an  Automatic  Transfer  Switch  for  on-grid PV  System;  Case  Study  Jakabaring  Solar Power Plant Palembang. Journal of Physics: Conference  Series,  Volume  1167,  2nd Forum in Research, Science, and Technology, IOP Publishing, 1-9.
[9] Suratman, I Gusti Ngurah, Wirahadi Wijaya, A.  Surya  Lesmana  (2021),  Control  and Monitoring  System  of  Automatic  Transfer Switch  Panel  Through  Interne  Network Based on Android Interface, Jurnal Teknik Elektro dan Komputer vol.10 no.1 January-April, pp. 69 – 78.
[10] Yohandri.  Bow,  Kurniawan.  Achmad,  dan Taqwa. Ahmad (2019), PLC Application as an  Automatic  Transfer  Switch  for  on-grid PV  System;  Case  Study  Jakabaring  Solar Power Plant Palembang. Journal of Physics: Conference  Series,  Volume  1167,  2nd
Forum in Research, Science, and Technology, IOP Publishing, 1-9