## Studi Kelayakan Pemanfaatan Pembangkit Listrik Kincir Air Terapung Di Desa Ella Hilir Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi
Joni Rahmadi 1) , Ismail Yusuf 2) , Hendro Priyatman 3)
1) Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Pontianak
2 & 3) Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Tanjungpura Pontianak e-mail: j0n1.rahmadisyamher@gmail.com
Abstract – Hydroelectric  Power  Plant  (HEPP)  use  a boost  from  the  water  with  a  specific  discharge  and dtransformasikan into electricity by generators.
River  In  Rural  District  of  Ella  Ella  Downstream Downstream  Melawi  has  the  potential  to  be  used  as energy  alternatives,  with  water  flowing  speed  of  1m  /  s to  3  m  /s. Utilization  of  Power  Plant  Feasibility  Study Floating  In  Water  Mill  Village  District  of  Ella  Ella Downstream  Downstream  Melawi  expected  to  provide an overview as well as a reference for the public and the government  about  the  prospects  and  benefits  are obtained  if  done  on  technology  implementation  or iplementasi  floating  waterwheel. Based  on  the  lowest current  1  m  /  s  Watermill  floating  able  to  produce 533.70  Watt,  the  highest  river  currents  capable  of producing  144,409.90  Watt,  a  comparison  is  electricity derived  from  PT.  PLN  with  a  reference  group  of  R1  / 900 where the electricity tariff (TDL) around Rp. 650, - it  is  not  worth  the  investment,  the  comparison  is electricity  derived  from  the  generator,  the  power specification 1 kVA and price premium / liter Rp. 6.600, - (January 2015) it is well worth the investment
Keywords – hydropower, Watermill, Streams, Generator

## 1. Pendahuluan
Energi  merupakan  kebutuhan  dasar  manusia,  yang terus  meningkat  sejalan  dengan  tingkat  kehidupannya. Bahan  bakar  minyak  (BBM)  memegang  posisi  yang sangat  dominan  dalam  pemenuhan  kebutuhan  energi nasional.  Komposisi  konsumsi  energi  nasional  saat  ini adalah    BBM  :  52,50%;  Gas  :  19,04%;    Batu  bara  : 21,52%;  Air  :  3,73%;  Panas  Bumi  :  3,01%;  dan  Energi Baru  :  0,2%.  Kondisi  demikian  terjadi  sebagai  akibat dari  kebijakan  subsidi  masa  lalu  terhadap  bahan  bakar minyak  dalam  upaya  memacu  percepatan  pertumbuhan ekonomi.
Pada  dasarnya  produksi  minyak  bumi  Indonesia mengalami  penurunan  akibat  adanya  penurunan  secara alamiah dan semakin menipisnya cadangan. Menurunnya produksi minyak mentah kita dan tingginya harga  minyak  mentah  dunia  sangat  berpengaruh terhadap  kemampuan  anggaran  pembangunan.  Selama ini  bahan  bakar  minyak  di  Indonesia  masih  disubsidi oleh  negara  (melalui  APBN),  sehingga  menjadi  beban yang  sangat  berat  bagi  pemerintah.  Untuk  mengurangi beban subsidi tersebut pemerintah berusaha mengurangi
ketergantungan  kepada  energi  bahan  bakar  minyak, dengan  mencari  dan  mengembangkan  sumber  energi lain yang murah dan mudah didapat.
Harus  disadari  bahwa  saat  ini  Indonesia  telah mengimpor  minyak  mentah  maupun  BBM    untuk memenuhi  kebutuhan  konsumsi  dalam  negeri.  Hingga saat  ini  sumber  energi  minyak  bumi  masih  menjadi sumber  energi  utama  didalam  penggunaannya  terutama dalam  bidang  kelistrikan,  industri  dan  transportasi. Ditengah  krisis  energi  saat  ini  timbul  pemikiran  untuk penganekaragaman  energi  (diversifikasi  energi)  dengan mengembangkan  sumber  energi  lain  sebagai  energi alternatif untuk penyediaan konsumsi energi domestik. Energi  listrik  sebagai  energi  sekunder  sangat  popular digunakan  diseluruh  sektor  kegiatan.  PT.  Perusahaan Listrik  Negara  (Persero)  sebagai  badan  usaha  milik negara,  menyelenggarakan  tugas  Negara  melakukan penyediaan  dan  pelayanan  tenaga  listrik,  dalam membangkitkan tenaga listrik masih banyak menggunakan  sumber  daya  energi  minyak  bumi.  Suatu kondisi  bahwa,  perkembangan  teknologi  menunjukkan bahwa  hampir  seluruh  peralatan  rumah  tangga, perkantoran,  perhotelan  dan  peralatan-peralatan  lainnya menggunakan  energi  listrik  yang  kesemua  tersebut bergantung  pada  bahan  bakar  minyak.  Sementara teknologi konversi energi untuk pembangkit listrik telah banyak  ditemukan  dengan  berbagai  skala  dan  kapasitas seperti  energi  sumber  daya  air  (PLTA),  energi  sumber daya  nuklir  (PLTN),  energi  sumber  daya  panas  bumi (Geothermal), energi biodiesel dan lain sebagainya.
Ketergantungan pemanfaatan  kepada  minyak  bumi ini tidak dapat dibiarkan, karena kebutuhan energi terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk, meningkatnya industrialisasi dan perkembangan  teknologi  yang  serba  canggih  dan mutakhir  seperti  pada  saat  sekarang  ini.  Komposisi penggunaan  energi  yang  terlalu  bersandar  pada  bahan bakar  minyak  harus  segera  difikirkan  dengan  jalan menganekaragamkan  penggunaan  sumber  daya  energi (diversifikasi  energi)  yang  berbasis  pada  potensi  dan kebutuhan yang ada pada saat ini. Dalam upaya tersebut perlu  diketahui  besaran  penggunaan  energi  persektor kegiatan,  jenis  sumber  daya  energi  yang  dapat digunakan, jenis pemanfaatan dan penggunaan energi, teknologi penggunaan energi, lokasi/penyebaran kegiatan  penggunaan  energi. Pemanfaatan sumber energi  baru  dan  terbarukan  perlu  dikembangkan mengingat  peran  dan  harga  BBM  terus  meningkat  dan
melambung  tinggi  sebagai  pengganti  untuk  penyedia energi  yang  berkesinambungan.  Berbagai  cara  yang dilakukan untuk mengetahui potensi sumber daya energi yang dapat dikembangkan, salah satunya adalah dengan melakukan  pendataan.  Berdasarkan  data  yang  diperoleh dapat ditentukan langkah serta strategi dalam pemanfaatan  dan  pengelolaan  seluruh  potensi  sumber kekayaan  alam  terutama  sumber  daya  energi  yang  ada untuk  penyediaan  kebutuhan  energi  pada  wilayah tertentu  dan  jenis  kegiatan,  sehingga  dapat  ditetapkan strategi pemanfaatannya. Penganekaragaman penggunaan  energi  dengan  memanfaatkan  sumber  daya energi setempat, diharapkan dapat mengurangi ketergantungan  pada  sumber  daya  energi  minyak  bumi, sehingga  dalam  pemanfaatan  dan  pengelolaan  sumber daya  energi  minyak  bumi  harus  benar-benar  kepada yang  membutuhkannya  terutama  yang    menjadi  skala prioritas.
Desa  Nanga  Ella  Hilir  Kecamatan  Ella  Hilir Kabupaten  Melawi  merupakan  desa  yang  belumlah terjangkauakan  pasokan  energi  listrik  dari  perusahaan listrik  Negara  (PLN),  sehingga  dalam  pemenuhan kebutuhan  listrik  kedepannya  di  desa  tersebut  perlulah dilakukan  kajian-kajian,  mengingat  setiap  manusia memiliki  hak  akan  terpenuhi  kebutuhannya  termasuk kebutuhan  akan  energi  listrik.  Secara  geografis  desa Nanga  Ella  Hilir  Kecamatan  Ella  Hilir  Kabupaten Melawi  memiliki  potensi  sumber  energi  cukup  besar dengan  jarak  yang  dekat  pemukiman  penduduk,  yaitu energi  arus  aliran  sungai.  Berdasarkan  hasil  penelitian yang  pernah  dilakukan  sebelumnya,  aliran  sungai tersebut  mempunyai  kecepatan  terendah  1  m/dt  dan tertinggi  3 m/det.
Berdasarkan  hasil  penelitian  Galla  (2012)  dengan besar  debit  air  sungai  sebesar  0,104  m³  dengan  head 25,28 meter, maka dapat menghasilkan daya listrik yang dibangkitkan  sebesar  14,263  kW.  Kemudian,  hasil penelitian  menunjukkan  bahwa,  dengan  debit  sebesar 0,80  m³/detik  dan  beda  ketinggian (head) sebesar  4 meter,  diperoleh  daya  listrik  sebesar  27,31  kW. Selanjutnya, juga  memberikan  informasi  lain  dengan menggunakan debit rata-rata 0,45 m³/dt dapat menghasilkan listrik sebesar 16,4 kW.
2. Teori Dasar
a. Pembangkit Listrik Tenaga Air 2)
Pembangkit  Listrik  Tenaga  Air  (PLTA)  adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga (aliran)air sebagai  sumber  penghasil  energi.  PLTA  termasuk sumber  energi  terbarukan  dan  layak  disebut clean energy karena  ramah  lingkungan.  Dari  segi  teknologi, PLTA  dipilih  karena  konstruksinya  sederhana,  mudah dioperasikan,  serta  mudah  dalam  perawatan  dan penyediaan suku cadang. Secara ekonomi, biaya operasi dan  perawatannya  relatif  murah,  tenaga  air  yang digunakan  dapat  berupa  aliran  air  pada  sistem irigasi,sungai yang dibendung atau air terjun. b. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro PLT  Mikrohidro  pada  prinsipnya  memanfaatkan beda ketinggian dan jumlah debit air per detik yang ada pada  aliran  air  saluran  irigasi,  sungai  atau  air  terjun.
Aliran  air  ini  akan  memutar  poros  turbin  sehingga menghasilkan  energi  mekanik.  Energi  ini  selanjutnya menggerakkan  generator  dan  menghasilkan  listrik. Skema prinsip kerja PLTMH terlihat pada gambar.
Gambar 1. Prinsip Kerja PLTMH 3)
Pembangunan  PLTMH  perlu  diawali  dengan pembangunan  bendungan  untuk  mengatur  aliran  air yang  akan  dimanfaatkan  sebagai  tenaga  penggerak PLTMH.  Bendungan  ini  dapat  berupa  bendungan  beton atau bendungan beronjong. Bendungan perlu dilengkapi dengan  pintu  air  dan  saringan  sampah  untuk  mencegah masuknya  kotoran  atau  endapan  lumpur.  Bendungan sebaiknya  dibangun  pada  dasar  sungai  yang  stabil  dan aman terhadap banjir.
c. Kincir Air
- Pengertian Umum Kincir Air
Kincir  air  merupakan  suatu  alat  yang  berputar karena  adanya  aliran  air.  Perputaran  kincir  ini dimanfaatkan  untuk  menggerakkan  generator  listrik. Dengan  demikian  akan  dihasilkan  aliran  listrik  yang dapat di  pakai  untuk  berbagai  kebutuhan.  yang pembuatannya  paling  banyak  di  tiru,  yang  bekerja memanfaatkanya,  tinggi  air  jatuh  H  dan  kapsitas  air  V. Tenaga  air  yang  mengalir  akan  menumbuk  sudu-sudu dari  kincir,  sehingga  kincir  menerima  sejumlah  gaya yang bekerja menyebabkan kincir begerak.
Pada  proses  kerja  kincir  air  pembangkit  listrik sampai  pada  pemakaian  listrik  terjadi  beberapa perubahan  energi.  Pertama  adalah  perubahan  energi potensial  yang  ada  didalam  aliran  air  menjadi  energi mekanik  (gerak)  oleh  kincir. Kedua  energi  mekanik  ini akan  memutar  generator,  akibat  perputaran  generator terjadilah lompatan elektron. Hal inilah yang menghasilkan arus listrik. Proses selanjutnya arus listrik didistribusikan  kerumah-rumah,  ruang-ruang,  pabrik- pabrik,  atau  apa  saja yang  membutuhkan.  Disini  arus listrik diubah tergantung keperluan dapat menjadi energi cahaya  untuk  lampu  atau  penerangan  diubah  menjadi panas  seperti  pada  setrika  atau  oven,  maupun  diubah menjadi  tenaga  penggerak  kipas,  mesin,  atau  yang sejenisnya perubahan energi tersebut.
- Kincir Air  Dan sejarah  Perkembangannya
Kincir air adalah  yang pembuatannya paling banyak di tiru, yang bekerja memanfaatkanya, tinggi air jatuh H dan  kapsitas  air V.  Tenaga  air  yang  mengalir  akan menumbuk  sudu-sudu  dari  kincir,  sehingga  kincir menerima  sejumlah  gaya  yang  bekerja  menyebabkan kincir begerak.
Pada awal pekerbangan telah tercipta kincir air yang terbuat  dari  bahan  kayu  yang  tahan  air  dengan pemanfaatan air terjun ( energi Potensial ) dan aliran air ( energi kinetik ).
Bedasarkan aliran yang masuk ke kincir, kincir air dapat disebabkan menjadi 3 macam yaitu:

## 1) Kincir air saluran Atas

## Gambar 2. Kincir air Saluran Atas 21)
Air Mengenai kincir pada pada bagian atas dari pada kincir  yang  kemudian  mengisi  sudu-sudu  yang  berada sekeliling  kincir.  Dengan  terisi  air,  sudu  tersebut  akan bergerak  turun  karena  gaya  berat  air.  Bergeraknya mangkok akan mengakibatkan berputarnya kincir.

## 2) Kincir Air Saluran Menengah
Gambar 3. Kincir Air saliuran Menengah 21)
Energi  air  yang  memutar  kincir  berupa  energi potensial  dan  energi  kinetik  dari  air.  Lantai  di  bawah kincir dibuat melengkung dan berjajar 1-2 cm dari ujung kincir,  ini  dibuat  dengan  maksud  agar  air  yang  tidak mengenai kincir sedikit mungkit.
3) Kincir Air Saluran Bawah.
Gambar 4. Kincir Air Saluran Bawah 21)
Kincir  air  ini  berputar    karena  energi  kinetik  yang tersimpan dalam aliran air. Energi potensial air berubah menjadi energi dan membantu energi kinetik air semula. Perencanaan secara teoritis pertama kali di lakukan oleh PECOLET di  inggris  pada  abad  ke-19  dan  selanjut seorang  bangsa  Francis  pada  tahun  1824  yang  bernama BOURDIN  telah  membuat  kincir  air  radial  yang mengunakan sudu pengarah.
Selama  abad  ke-7  di  jepang,  kincir  air  MIZUUSU merupakan  suatu  alat  penggiling  padi,  tetapi alat  ini
tidak  dapt  berkembang  terus  dikarenakan  makanan orang  jepang  kebutuhan  pokok  bukan  beras.  Barulah sejak  masa  modern  air  mulai  digunakan  sebagai  suatu sumber tenaga.
Pemanfaatan  air  menjadi  lebih  penting  pada  akhir masa  Edo  (1603-1867)  hingga  permula  masa  Meiji (1868-1912).  Dengan  menyalurkan  air  ke  kincir  air, maka suatu gerak putaran dapat diciptakan. Selanjutnya kincir air itu dapat langsung dihubungkan ke bermacam- macam  mesin  modern,  sehingga  kincir  air  memaikan peran  yang  vital  dalam  mensuplai tenaga  penggerak selama  abad  pertumbuhan  industri  di  jepang  hingga tahun 1887.
- Prinsip Kerja Kincir Air
Kincir  dengan  tenaga  air  adalah  suatu  bentuk perubahan  dorongan  dari  tenaga  air  dan  debit  tertentu menjadi  tenaga  listrik,  dengan  menggunakan  kincir  air dan  generator.  Daya  (power)  yang  dihasilkan  dapat dihitung dengan rumus:
= 0,593 0,5 (Watt) ……………. (1) Dengan : 0.593 = adalah besaran efisiensi berdasarkan ketetapan Betz (Betz law) 0,5 = merupakan  konstanta  yang  menjelaskan dimensi  kincir  yang  terkena  arus  sungai hanya  setengah  bagian  luas    penampang kincir
= adalah density air (Kg/m 3 ) A = luasan penampang piringan turbin (m 2 )
V = besaran kecepatan arus (m/det)
Prinsip  kerja  PLTA  yang  paling  utama  adalah memanfaatkan semaksimal  mungkin  energi  air  yang dapat  ditangkap  oleh  peralatan  utamanya  yang  disebut turbin/kincir  air.  Efisiensi  kincir  air  yang  dipilih  untuk menangkap  energi  air  tersebut  menentukan  besarnya energi  mekanik  atau  energi  poros  guna  memutar generator listrik.
b. Perhitungan Daya Efektif 2) Daya efektif merupakan daya dari sebuah pembangkit yang berdasarkan nilai effesiensi pembangkit  berdasarkan  tingkat  akumulasi  ketelitian dan  keakuratan  sebuah  system  yang  direncanakan. Besaran  daya  efektif  biasanya  sangat tergantung  dari efektifitas/effesiensi  alat  yang  merujuk  akan  keakuratan dan  ketelitian  yang  dilambangkan  atau  dinotasikan dalam  tingkat  prosentase.  Tingkat  prosentase  sangatlah bervariasi  pada  berbagai  alat,  namun  biasanya  berkisar dari 70% sampai 90% dari tinjauan teknisnya.
Besaran  daya  efektif  dapat  kita  buat  dalam  sebuah persamaan sebagai berikut :
= . ……………………………………. (2)
c. Perhitungan Daya Generator
Setelah  daya  kincir  air  diketahui  maka  daya generator dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:
= .
………………….………………… (3) Dengan :
Pg = Daya generator
Pe = Daya efektif
= Efisiensi transmisi (70%, 75%, 80% dan 90%) - Analisis Ekonomi

## Analisis Biaya Investasi
Biaya investasi dapat dikelompokan menjadi dua yaitu : biaya  modal    (capital  coast)  dan  biaya bunga tahunan (annual coast).
 Biaya Modal (capital coast)
Didefinisikan sebagai  jumlah  semua  pengeluaran yang dibutuhkan mulai dari pra studi sampai proyak selesai  dibangun,  terbagi  atas  dua  bagian,  yaitu  : biaya langsung (capital cost) dan biaya tak langsung (indirect cost).
 Biaya bunga Tahunan (annual cost) Didefenisikan  sebagai biaya  yang  harus  ditanggung oleh  pemilik  atau  investor  selama  umur  proyek. Biaya bunga tahunan  ini  meliputi  tiga  komponen yaitu: bunga  (interest), defresiasidan  biaya  operasi dan pemeliharaan.
Selanjutnya  untuk  mengetahui  layak  atau  tidaknya suatu  proyek  dari  aspek  ekonomi,  ada  beberapa parameter  yang  dapat  digunakan: [1]  metode Net Present  Value  (NPV),  [2]  metode  perbandingan manfaat dan biaya (benefit/cost atau B/C ratio)
 Intangible Benefit
Keuntungan  yang  tidak  dapat  dinilai  dengan uang, misalnya,  dengan  adanya  heater  akan  dapat meningkatkan
produktifitas
perusahaan, kesejahteraan  karyawan    semakin  meningkat, terjadinya  pemanfaatan  akan  sumber  energi  yang tidak terpakai, dan lain sebagainya.

## 3. Metodologi Penelitian
Metode  penelitian  yang  dilakukan  dalam  Studi Kelayakan  Pemanfaatan  Pembangkit  Listrik  Kincir  Air Terapung  Di  Desa  Ella  Hilir  Kecamatan  Ella  Hilir Kabupaten  Melawi,  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah penelitian survey,dilakukan dengan melakukan  pengamatan  untuk mendapatkan  keterangan keterangan  yang  jelas  terhadap  suatu  masalah  tertentu dalam  suatu  penelitian.  Penelitian  dilakukan  secara meluas  dan  berusaha  mencari  hasil  yang  segera  dapat digunakan untuk suatu tindakan yang sifatnya deskriptif yaitu  melukiskan  hal-hal  yang  mengandung  fakta  yang fungsinya merumuskan dan melukiskan apa yang terjadi adalah sebagai berikut:
1) Studi  literatur  yang  dilakukan  antara  lain  :  kajian pustaka  tentang  berbagai  penelitian  alat  penukar kalor  dilakukan  sebelum  pengambilan  data,  teori- teori  pendukung  serta  kemungkinan  asumsi  yang digunakan  dan  berperan  sebagai  referensi  dalam mencari pendekatan secara teoritis dari permasalahan yang bersumber dari buku atau bahan pustaka, karya ilmiah atau website.
2) Observasi  lapangan,  yaitu  pengamatan  langsung  ke tempat  penelitian  di  sungai  Desa  Ella  Hilir Kecamatan  Ella  Hilir  Kabupaten  Melawi,  guna memperoleh  data-data  yang  berhubungan  atau  yang terkait  dengan  Studi  Kelayakan  Pemanfaatan
Pembangkit  Listrik  Kincir  Air  Terapung.  Adapaun data yang akan dijadikan parameter yaitu : kecepatan arus  air  sungai  yang  terendah  dan  tertinggi, Pengukuran kecepatan arus dengan pelampung, Stop watch dan Curren Meter.
3) Analisis teknik untuk menghitung daya mampu, daya efektif  dan  daya  generator,  beserta  analisis  ekonomi untuk melalui konsep Net Present Value dan Benefit Cost/BC Ratio).

## 4. Variabel Penelitian
Berdasarkan  survei  lapangan  kondisi  Sungai  Ella sama seperti sungai pada umumnya, dimana alur sungai yang  berbelok – belok  dan  kedalam  sungai  pada  setiap titik    yang tidak  sama  sehingga  hal  mengakibatkan kecepatan arus berpariasi pada setiap sisi sungai, hal ini juga  menjadi  pertimbangan  bagi  masyarakat  dalam bermukim  (lanting)  terapung  cenderung  lokasi  yang dipilih adalah arus sungai relative lebih rendah.
Berdasarkan hasil pengukuran pada beberapa sisi sungai yang telah di lakukan, didapat :
a) Kecepatan arus sungai terendah : 1 Meter/detik b) Kecepatan arus sungai tertinggi : 3 Meter/detik

## 5. Analisis Data
5.1. Bagan alir penelitian seperti di bawah ini

## Gambar  5 Bagan alir penelitian seperti di bawah ini
5.2. Perhitungan Dan Analisis
1) Daya  untuk  dimensi  kincir  ;  panjang  x  kedalaman (100 cm x 60 cm) dan daya efektif :
a) Daya kincir air pada kecepatan (V) = 1 m/dt : P = 0,593 x 0,5 x ρ x A x V 3 Watt b) Daya efektif untuk effesiensi : P e = P x c) Daya generator
P g = . P e
Namun  pada  perencanaan  pembangkit  listrik  tenaga air  daya  yang  menjadi  tolak  ukur  pertimbangan  adalah daya  efektif,  dimana  daya  efektif  sebuah  kincir  adalah merupakan  daya  dari  sebuah  pembangkit  yang berdasarkan  nilai  effesiensi  pembangkit  berdasarkan tingkat  akumulasi  ketelitian  dan  keakuratan  sebuah system  yang  direncanakan.  Besaran  daya  efektif biasanya sangat tergantung dari efektifitas/effesiensi alat yang  merujuk  akan  keakuratan  dan  ketelitian  yang dilambangkan atau dinotasikan dalam tingkat prosentase. Tingkat prosentase sangatlah bervariasi pada berbagai alat, namun biasanya berkisar dari 70% sampai 90% dari tinjauan teknisnya.
Tabel. 1. Daya dimensi kincir ; 100 cm x 60 cm dan daya efektif Kec.air (m/dt) P (kW) P efektif (kW) 75% 80% 85% 90% 1 0,18 0,13 0,14 0,15 0,16 2 1,42 1,07 1,14 1,21 1,28 3 4,80 3,60 3,84 4,08 4,32 Tabel. 2. Daya generator terhadap daya efektif 75% Kec.air (m/dt) P e (kW) P generator (kW) 75% 80% 85% 90% 1 0,13 0,10 0,11 0,11 0,12 2 1,07 0,80 0,85 0,91 0,96 3 3,60 2,70 2,88 3,06 3,24
2) Daya  untuk  dimensi  kincir  ;  panjang  x  kedalaman (150 cm x 60 cm) dan daya efektif :
Tabel. 3. Daya kincir dimensi 150 cm x 60 cm dan daya efektif Kec.air (m/dt) P (kW) P efektif (kW) 75% 80% 85% 90% 1 0,27 0,20 0,21 0,23 0,24 2 2,13 1,60 1,71 1,81 1,92 3 7,20 5,40 5,76 6,12 6,48 Tabel. 4. Daya generator terhadap daya efektif 75% Kec.air (m/dt) P e (kW) P generator (kW) 75% 80% 85% 90% 1 0,20 0,15 0,16 0,17 0,18 2 1,60 1,20 1,28 1,36 1,44 3 5,40 4,05 4,32 4,59 4,86
3) Daya  untuk  dimensi  kincir  ;  panjang  x  kedalaman (200 cm x 60 cm) dan daya efektif :
Tabel. 5. Daya kincir dimensi 200 cm x 60 cm dan daya efektif Kec.air (m/dt) P (kW) P efektif (kW) 75% 80% 85% 90% 1 0,36 0,27 0,28 0,30 0,32 2 2,85 2,13 2,28 2,42 2,56 3 9,61 7,20 7,69 8,16 8,64
Tabel. 6. Daya generator terhadap daya efektif 75% Kec.air (m/dt) P e (kW) P generator (kW) 75% 80% 85% 90% 1 0,27 0,20 0,21 0,23 0,24 2 2,13 1,60 1,71 1,81 1,92 3 7,20 5,76 5,76 6,12 6,48 4) Daya  untuk  dimensi  kincir  ;  panjang  x  kedalaman
(250 cm x 60 cm) dan daya efektif :
Tabel. 7. Daya kincir dimensi 250 cm x 60 cm dan daya efektif Kec.air (m/dt) P (kW) P efektif (kW) 75% 80% 85% 90% 1 0,44 0,33 0,36 0,39 0,40 2 3,56 2,67 2,85 3,02 3,20 3 12,01 9,01 9,61 10,21 10,81 Tabel. 8. Daya generator terhadap daya efektif 75% Kec.air (m/dt) P e (kW) P generator (kW) 75% 80% 85% 90% 1 0,33 0,25 0,27 0,28 0,30 2 2,67 2,00 2,13 2,27 2,40 3 9,01 6,75 7,20 7,66 8,11
5) Daya  untuk  dimensi kincir ;  panjang  x  kedalaman (300 cm x 60 cm) dan daya efektif :
Tabel. 9. Daya kincir dimensi 300 cm x 60 cm dan daya efektif Kec.air (m/dt) P (kW) P efektif (kW) 75% 80% 85% 90% 1 0,53 0,40 0,43 0,45 0,48 2 4,27 3,20 3,42 3,63 3,84 3 14,41 10,81 11,53 12,25 12,97 Tabel. 10. Daya generator terhadap daya efektif 75% Kec.air (m/dt) P e (kW) P generator (kW) 75% 80% 85% 90% 1 0,40 0,30 0,32 0,34 0,36 2 3,20 2,40 2,56 2,72 2,88 3 10,81 8,11 8,65 9,19 9,73

## 6. Analisis Kelayakan Ekonomi
6.1. Analisis Biaya Investasi
Besarnya  biaya  investasi  yang  dibutuhkan  adalah Rp. 19.160.800,- (sembilan  belas  juta  seratus  enam  puluh ribu delapan ratus rupiah).
6.2. Analisis Biaya Tahunan Hasil  analisis  biaya  tahunan  didapat  sebesar Rp. 22.669.7.44,- (dua  puluh  dua    juta  enam  ratus  enam puluh  sembilan  ribu  tujuh  ratus  empat  puluh  empat rupiah).
6.3. Analisis Manfaat/Keuntungan (benefit)
 Penggunaan  listrik  sebagai  pelanggan  PT.  PLN dengan jenis skala rumah tangga (R1/900)
 Harga  tariff  dasar  (TDL)  PT.  PLN  setiap  kWh sebesar Rp. 650,- sehigga besarnya keuntungan (benefit) yang didapat adalah :
Jika  asumsi  pemakaian  peeranan  dengan  daya  rata- rata  pemakaian  sebesar  500  Watt  dan  dipakai  selama rata-rata 8 jam ; maka :
Benefit= (30 x 500 x 8) x Rp. 650,- (perbulan) Benefit= Rp. 78.000,-
Maka benefit dalam pertahun adalah : Benefit= Rp. 78.000,- x 12 Benefit= Rp. 936.000,-  Diperkirakan  setelah  10  tahun  pemakaian  kincir  air masih  memiliki  harga  berkisar
Rp.
1.000.000,- (satu juta rupiah)
6.4. Analisa  Ekonomi  (Perbandingan Investasi  Kincir Air Terhadap Pemakaian PLN)
a) Net Present Value (NPV)
Metode ini digunakan untuk menilai layak atau tidaknya suatu  investasi  dengan  cara  membandingkan  antara biaya yang dikeluarkan dengan dengan keuntungan yang didapat  dari  tahun  ke  tahun. Asumsi  yang  digunakan pada perhitungan ini adalah:
1. Suku Bunga = 18 % 2. Pendapatan tiap tahun tetap 3. Biaya operasi dan perawatan tiap tahun tetap Maka :

## = ( )
Dari  hasil  analisis  untuk  100%  investasi  dibiayai dengan pinjaman bank dengan tingkat suku bunga (i) 18 %  pada  akhir  umur  proyek  didapt  nilai  NPVnya adalahRp. -13.889.273,- (Rp. -13.889.237,- < 0), hal  ini  menunjukkan  bahwa  investasi  ini  secara ekonomis tidak layak dan tidak dapat direkomendasikan. 6.5. Analisa  Ekonomi  (Perbandingan  Investasi  Kincir Air Terhadap Pemakaian GENSET)

## a) Tangible Benefit
Tangible  benefit  adalah  keuntungan  yang  dapat  dinilai dengan uang, besarnya tangible benefit untuk pemakaian kincir  terapung  ini  dianalisis  dengan  asumsi  sebagai berikut :
1. Penggunaan genset dengan daya 1 kVA
2. Harga  premium  dalam  1  liter  Rp.  6.600,- (Januari 2015)
Sehingga  besarnya  keuntungan  (benefit)  yang  didapat adalah :
Jika asumsi pemakaian genset rata-rata dalam 1 hari dan dipakai  selama  rata-rata  8  jam  ;  dan  1  jam  operasi membutuhkan  pemakaian  premium  rata-rata  0,18625 liter, maka :
Benefit= (30 x 0,18625 x 8 x Rp. 6.600,-) perbulan Benefit= Rp. 295.020,- Maka benefit dala pertahun adalah : Benefit= Rp. 295.000,- x 12 Benefit= Rp. 3.540.000,- b) Net Present Value (NPV)
Metode ini digunakan untuk menilai layak atau tidaknya suatu  investasi  dengan  cara  membandingkan  antara biaya yang dikeluarkan dengan dengan keuntungan yang didapat  dari  tahun  ke  tahun.  Asumsi  yang  digunakan pada perhitungan ini adalah:
1. Suku Bunga = 18 %
2. Pendapatan tiap tahun tetap
3. Biaya operasi dan perawatan tiap tahun tetap Maka :
=

## ( )

## c) Analisis  Perbandingan  Keuntungan  Dan  Biaya
(Benefit Cost Atau BC Ratio)
Pada analisis dengan perbandingan keuntungan (benfit) dengan biaya (cost) menggunakan asumsi yang sama pada analisis NPV yaitu: 1. Suku Bunga = 18%
2. Pendapatan tiap Tahun tetap
3. Biaya Operasi dan Perawatan tiap tahun tetap 100% biaya investasi dibiaya dengan pinjaman bank, besar nilai perbandingan antara biaya dengan keuntungan pada akhir umur proyek adalah: Benefit = Rp.35.400.000,- Cost     = Rp. 19.760.800,- Maka :
B/C = Rp. 35.400.000,-/ Rp. 19.760.800,-
B/C = 1,79
Hasil B/C ratio mempelihatkan 1,79 > 1, sehingga menunjukkan secara ekonomi proyek dikatakan layak (feasible)

## 7. Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  mengenai  Studi  Kelayakan Pemanfaatan  Pembangkit  Listrik  Kincir  Air  Terapung Di  Desa  Ella  Hilir  Kecamatan  Ella  Hilir  Kabupaten Melawi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai bahwa  jika  diambil perbandingan  keuntungan (benfit) dengan  biaya (cost) menggunakan  pembanding  adalah penggunaan  genset, maka  secara  ekonomi  proyek  ini layak untuk dilaksanakan (feasible) karena B/C rationya adalah 1,79 > 1

## Referensi
[1] Arismunandar, Wiranto. 2004).Penggerak MulaTurbin, Penerbit, ITB.Bandung.
[2] Arter  ,  A.  Meier,  U.  sunarto,  M  ,  1991. Pedoman Rekayasa  Tenaga Air., The Mini HydroPower Group, Niedermann St. Gallen, Swizerland.
[3] Anonim; 2010 Laporan Studi Kelayakan Pembangunan  PLTA  Koko  Putih,PT.Nusantara  Indo Energi, Jakarta.Internet
[4] Chow, V. T. dan Rosalina, E. V. N. (1997), Hidrolika Saluran  Terbuka,  Erlangga.  Ciracas,  Jakarta  13740, p609
[5] Dandeker, M. M., Sharman, K. N. (1991),  Pembangkit Listrik Tenaga Air, UI Press. Jakarta.
[6] Dietzel,  Fritz  .  Sriyono.  Dasko.  1980.Turbin  Pompa dan Kompresor. Penerbit. Erlangga. Jakarta.
[7] Drs.  M.  Giatman,  M.Si,  “Ekonomi  Teknik”  PT.  Raja Grafindo Persada Jakarata.
[8] Havendri,  Hendro.  2009. Perancangan  Dan  Realisasi Model  Prototipe  Turbin  Airtype  Screw  (Archimedean Turbine) Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro Dengan Head Rendah Diindonesia
[9] Harvey  Adam.  (1993),    Mikro-Hydro  Design  Manual, Replika Press Pvt. Ltd. Arickhire CV 239QZ, UK, p374
[10] https://pltal.wordpress.com (5-januari-2014 ; 14:22 Wib)
[11] Inversen,R, A.,1990.Micro Hydropower Book,International Fondation, Washington,DC
[12] JICA.  2003.Panduan  Untuk  pembangunan  pembangkit tenaga  Listrik    Mikro-Hidro. Tokyo  Elektric  Power Services Co. LTD
[13] Linsey, R. K., Franzini, J. B. dan Sasongko, D. (1996), Teknik Sumber Daya Air, Erlangga. Ciracas, Jakarta 13740, p572
[14] May, L. W. (2005), Water Reources Engineering, Jhon Wiley & Sons, Inc. Hoboken, NJ, USA, p841
[15] Sharma, R. K. Dan Sharma, T. K. (2003), A Text Book of  Water  Power  Engineering,  S.  Chand  &  Company Ltd. New Delhi, India, p480.
[16] Sularso.  Suga,  Kiyokatsu  (1994), Dasar  Perencanaan Dan  Pemilihan  Elemen  Mesin, Penerbit,  Pradnya paramita, Jakarta.
[17] Triatmojo,  B.,  1995, Hidrolika  I,  Beta  Ofset, Yogyakarta.
[18] Triatmojo,  B.,  1995, Hidrolika  II,  Beta  Ofset, Yogyakarta.
[19] Anonim; 2010 Laporan Studi Kelayakan Pembangunan PLTA  Koko  Putih,PT.  Nusantara  Indo  Energi, Jakarta.Internet
[20] Ramdhani,  dkk,  Studi  Perencanaan  PLTMH  1x12  kW sebagai  Desa  Mandiri  Energi  di  Desa  Karangsewu, Cisewu,  Garut,  Jawa  Baratm,  Institut  Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya
[21] Wibowo  Paryatmo,  2007,  Edisi  Pertama,  Turbin  Air, Graha Ilmu

## Biografi
Joni  Rahmadi 1) , Lahir Tayan, 04  Januari 1984.Strata (S1)  Teknik  Mesin  Univ.  Unmuh  Pontianak  2009, Staf Jurusan  Teknik  Mesin  Fakultas  Teknik  UnMuh Pontianak