## RANCANG BANGUN SISTEM MONITORING DAN KONTROL OTOMATIS LAMPU LOBI KANTOR BERBASIS PHOTOCELL DAN TIMER SWITCH DI RSUD IBNU SINA KABUPATEN GRESIK
Masyhadi Irfan 1) , Rini Puji Astutik 2)
1,2) Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Gresik Jl. Sumatra No 101, Gresik 61121, Jawa Timur, Indonesia E-mail: 1) Masyhadi09@gmail.com, 2) astutik_rpa@umg.ac.id,

## ABSTRAK
Teknologi  kendali  otomatis  untuk  penghematan  energi  sudah  tidak  asing  lagi  dalam kehidupan  sehari  hari  dalam  masyarakat.  Kelalaian  dalam  mematikan  lampu  adalah  salah  satu contoh pemborosan listrik yang sering terjadi pada institusi. Oleh karena itu, diperlukan alat kontrol yang dapat menyalakan dan mematikan lampu secara otomatis. Selain alat kontrol diperlukan juga alat monitoring penggunaan energi listrik untuk menghindari pemborosan energi listrik atau untuk menghindari  kecelakaan  karena  penggunaan  daya  listrik  yang  berlebihan.  Dalam  hal  ini menggunakan sensor photocell dan timer switch pada sistem kontrol otomatis lampu dan monitoring penggunaan  daya  listrik  menggunakan  sensor  PZEM-004,  kemudian  diolah  oleh  Node  MCU ESP8266  untuk  dihubungkan  dan  ditampilkan  pada  aplikasi Blynk yang  bebasis  android  di smartphone menggunakan akses wifi. Diharapkan sistem kontrol otomatis dan monitoring tersebut dapat  mengotrol  penggunaan  energi  listrik  listrik  yang  berlebih.  Hasil  dari  pengukuran  sensor PZEM-004T  dapat  disimpulkan  bahwa  sensor  PZEM-004T  sudah  bekerja  dengan  baik.  Hal  itu dapat  dibuktikan  dengan  membandingkan  dengan  menggunakan  alat  ukur clamp  meter atau  tang ampere. Nilai yang terukur oleh sensor PZEM-004T adalah 243 volt dan 3,9 amper sedangkan pada clamp meter adalah 241 volt dan 3,8 amper, yang berarti tingkat kesalahan pada pengukuran sensor arus PZEM-004T dibandingkan dengan clamp meter  adalah 0,8% untuk tegangan (volt) dan 2,6% untuk arus (amper).
Kata kunci : photocell, timer switch , ESP8266, PZEM-004, Blynk

## ABSTRACT
Automatic control technology for energy saving is no stranger to everyday life in society. Failure to turn off the lights is an example of a waste of electricity that often occurs in institutions. Therefore, we need a control device that can turn on and turn off the lights automatically. In addition to the control  device,  it  is  also  necessary  to  monitor  the  use  of  electrical  energy  to  avoid  wasting electrical energy or to avoid accidents due to excessive use of electric power. In this case using the Photocell sensor and Timer Switch in the automatic light control system and monitoring electricity usage using the PZEM-004 sensor, then processed by the ESP8266 NodeMCU to be connected and displayed  on  the  Android-based  blynk  application  on  a  smartphone  using  wifi  access.  It  is  hoped that the automatic control and monitoring system can control the excessive use of electrical energy. The results of measuring the PZEM-004T sensor can be concluded that the PZEM-004T sensor is working  properly.  This  can  be  proven  by  comparing  it  with  a  clamp  meter  or  ampere  pliers.  The value measured by the PZEM-004T sensor  is 243 volts and 3.9 amperes while the clamp meter is 241  volts  and  3.8  amperes,  which  means  that  the  error  rate  in  the  PZEM-004T  current  sensor measurement  compared  to  the  clamp  meter  is  0.8%  for  voltage  (volts)  and  2.6%  for  current (amperes).
Keywords : photocell, timer switch, ESP8266, PZEM-004, Blynk

## 1. PENDAHULUAN
Energi  listrik  merupakan  kebutuhan penting  bagi  kehidupan  manusia  dan  untuk penggunaan  energi  listrik  cukup  banyak digunakan di sektor rumah tangga. Penggunaan energi  listrik  tergantung  pada  pemakaiannya, semakin banyak peralatan listrik yang digunakan  maka  daya  yang  terpakai  juga  akan besar  sehingga  dapat  menyebabkan  beban berlebih  [1].  Penerapan  teknologi  tepat  guna dalam  kehidupan  manusia  sehari-hari  sangat dibutuhkan  untuk  menunjang  kualitas  hidup pada  manusia,  karena  dapat  memberikan kemudahan dan efisiensi waktu dalam menjalankan  suatu  pekerjaan  atau  aktifitas sehari-hari [2]. Salah satu dari penerapan energi tepat  guna  adalah  pemanfaatan  sebuah  sistem kendali  otomatis.  Sistem  kendali  otomatis merupakan  suatu  sistem  yang  dapat  diberikan masukan  tertentu  untuk  dapat  menghasilkan suatu  keluaran,  jika  semua  kondisi  masukan telah sesuai dengan yang diharapkan [3].
Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, salah  satunya  faktor  penting  yang  sangat mendukung adalah adanya penerangan, perangkat  listrik  ini  sangatlah  berguna  baik dilingkungan  industri,  perkantoran,  tempat umum  ataupun  rumah  tangga  yang  minim cahaya  terutama  pada  malam  hari  [4].  Untuk saat  ini  menyalakan  lampu  dan  mematikan lampu  di  lobi  kantor  RSUD  Ibnu  Sina Kabupaten  Gresik  masih  menggunakan  cara yang manual yaitu dengan menggunakan saklar, sehingga sering terjadi kelalaian dalam mematikan lampu pada saat pagi hari. Dampak dari kelalaian itu dapat menjadikan pemborosan energi  listrik  dan  pembengkakan  pada  tagihan listrik  bulanan.  Hal  ini  memberikan  dampak kerugian  bagi  konsumen  maupun  pemerintah sebagai pihak penyedia energi listrik [5]. Selain itu  jumlah  pemakaian  energi  listrik  yang  tidak terkendali  memiliki  resiko  kecelakaan  seperti korsleting  karena  adanya  beban  arus  yang berlebihan [6]. Salah satu cara untuk mengatasi suatu  permasalahan  tersebut  adalah  membuat sistem  kendali  otomatis  dan  alat  monitoring untuk pengontrolan beban listrik yang digunakan [7].
Ada  beberapa  penelitian  yang    sudah dilakukan  terkait  sistem  kendali  otomatis  dan alat  monitoring  untuk  pengontrolan  beban listrik  yang  digunakan.  Penelitian  pertama dengan  judul  “Perancangan  sistem  kontrol otomatis  lampu  balai  desa  dan  jalan  berbasis relay  timer  di  Desa  Wotansari  Balong Panggang”  [8].  Perancangan  sistem  kontrol  ini menggunakan  cara  kerja auto dengan relay timer dan manual dengan selector switch untuk lampu balai desa dan jalan di Desa Wotansari.
Penelitian kedua dengan judul “Rancangan  instalasi  lampu  penerangan  jalan umum dengan  sistem kontaktor dan timer”  [9]. Dalam  rancangan  ini    aliran  listrik  dari  KWH meter  menuju  ke  kontaktor  dan  diteruskan  ke timer  switch,  lalu  keluaran timer dikembalikan lagi ke kontaktor sebagai penggerak elektromagnetik  kumparan  koil  kontaktor sehingga  kontaktor  bekerja  yang  keluarannya menuju MCB. Dari MCB ke lampu penerangan jalan  umum  sebagai  pembagi  dan  sekaligus pengaman lampu.
Penelitian  ketiga  dengan  judul  “Sistem kWH  meter  digital  menggunakan  modul PZEM-004T” [10]. Penelitian ini menggunakan modul PZEM-004T adalah sebuah sistem  yang dirancang  dan  dimanfaatkan  untuk  membaca jumlah  pemakaian  energi  listrik  yang  meliputi tegangan, arus, daya aktif dan akumulasi energi. Alat monitoring dikoneksikan pada smartphone android yang digunakan sebagai media interface  user yang  menampilkan  konsumsi energi listrik.
Penelitian keempat dengan judul “Rancang  bangun  alat  pengendali  dan monitoring konsumsi pemakaian listrik berbasis arduino dan aplikasi blynk“ [11]. Penelitian ini membahas  pembuatan  suatu  sistem  monitoring dan  kontrol  secara  jarak  jauh  terhadap penggunaan  daya  listrik  yang  ada  di  rumah tangga  dengan  menggunakan smartphone Android. Hasil pengujian menunjukkan perangkat  monitoring  dan  kontrol  konsumsi listrik  berhasil  dibuat  dengan  menggunakan Arduino dan platform Blynk.
Berdasarkan masalah yang telah disebutkan diatas dan beberapa penelitian  yang sudah  dilakukan  tersebut  yang  keseluruhannya
mengangkat  permasalahan  sistem  kontrol otomatis  dan  monitoring  energi  listrik,  maka penulis  mengangkat  masalah  tersebut  dalam sebuah  artikel  dengan  judul  “Rancang  Bangun Sistem  Monitoring  dan  Kontrol  Otomatis Lampu  Lobi    Kantor  Berbasis  Photocell  dan Timer  Switch  Di  RSUD  Ibnu  Sina  Kabupaten Gresik“.
Dalam
penelitian ini akan
mengkombinasikan antara sistem kontrol otomatis  dan  sistem  monitoring  penggunaan listrik  dalam  satu  alat.  Untuk  pengontrolan otomatis  nyala  dan  mati  lampu  menggunakan timer  switch  dan  LDR  photocell,  sedangkan untuk  monitoring  penggunaan  energi  listrik menggunakan sensor PZEM-004T dan hasilnya dapat  dilihat  pada  aplikasi  Blynk  dengan menggunakan smartphone .  Perlu  diketahui bahwasanya  setiap  alat  ukur  atau  pembacaan sensor  mempunyai  perbandingan  nilai  eror yang berbeda-beda dibandingkan dengan kesesuaian  hasil  pengukuran  dengan clamp meter atau  AVO  meter  [12].  Hal  ini  perlu diketahui  untuk  melihat  seberapa  besar  nilai presentase  kesalahan  atau  error  dari  masing- masing  alat  ukur  sensor  terhadap  alat  ukur clamp  meter  dalam  memonitoring  pemakaian energi listrik yang digunakan [13].

## 2. METODE PENELITIAN
Perencanaan,  perakitan,  penerapan  dan pengujian alat kendali otomatis dan monitoring perlu  disusun  dalam  skema  penelitian  secara lengkap  dan  jelas.  Proses  perencanaan  tersebut meliputi  proses  pemilihan  komponen  alat  yang dibutuhkan,  pembuatan  desain  rangkaian, perancangan  bentuk  fisik  alat hardware maupun software , serta pembuatan sistem antar muka  pada  aplikasi  blynk  [14].  Alur  dari metodologi  penyelesaian  tersebut  bisa  dilihat pada Gambar 1.

## 2.1.Studi Literatur
Dalam tahap ini peneliti menggunakan metodologi  penelitian  yang  dimulai  dari  study literatur  dari  referensi  yang  sudah  ada.  Juga dari  komponen-komponen  yang  dibutuhkan dalam  pembuatan  sistem  kendali  otomatis lampu  dan  monitoring  daya  listrik  melalui aplikasi blynk [15].
Gambar 1. Flow Chart
Berikut komponen yang telah didapatkan.
1. Modul Mikrokontroler ESP 8266
2. Sensor Arus PZEM-004
3. Aplikasi Blynk
4. Internet of Things
5. Sensor LDR Photocell
6. Timer Switch

## 2.2. Perancangan Alat
Dalam  tahap  ini  dilakukan  perancangan alat  sistem  kontrol  otomatis  lampu  lobi  kantor berbasis photocell dan timer  switch dengan monitoring  daya,  tegangan  dan  arus  di  RSUD Ibnu Sina,
Kabupaten Gresik.
Pada perancangan alat ini sumber listrik dihubungkan  ke  MCB,  kemudian  dihubungkan ke timer  switch dan  sensor  LDR photocell . Ketika timer switch atau sensor LDR photocell bekerja akan mengontak kontaktor yang semula NO  (Normally  open)  menjadi  NC  (Normally close)  dan  lampu  akan  menyala.  Untuk perancangan  sistem  monitoring  arus  dan tegangan  yaitu meletakkan CT dari sensor arus PZEM-004T  pada  output  MCB,  PZEM-004T kemudian  dihubungkan  ke  mikrokontroler ESP8266 untuk pengolahan data yang diperoleh dari  hasil  pengukuran  sensor  arus,  setelah  itu diteruskan  ke  aplikasi  Blynk.  Gambaran  dari
sistem  perancangan  alat  tersebut  bisa  dilihat pada Gambar 2.

## Gambar 2. Diagram Hardware
Keterangan :
1. Miniatur Circuit Breaker
2. Timer Switch
3. Sensor LDR Photocell
4. Kontaktor
5. Lampu
6. Sesor arus PZEM-004T
7. Microkontroler ESP8266
8. Aplikasi Blynk

## 2.3. Perencanan Software
Pada  tahap  ini  dilakukan  perencanaan software  untuk  menjalankan  perintah  pada mikrokontroler tersebut. Pada pukul 06.00 WIB sampai  pukul  17.00  WIB timer  switch akan bekerja  memutus  aliran  listrik  ke  lampu,  dan mengalirkan listrik pada jam 17.00 WIB sampai 06.00  WIB.  Tetapi  pada  saat  kondisi  mendung (saat  timer  memutus  aliran  listrik)  sensor  LDR pada photocell akan bekerja untuk  menyalakan lampu.  Pada  saat  adanya  aliran  listrik  yang masuk  sensor  PZEM-004  akan  mengukur tegangan, arus dan daya listrik tersebut. Setelah pengukuran  tersebut  terbaca  oleh  sensor, kemudian diolah oleh mikrokontroler ESP8266 dan  diteruskan  ke  aplikasi  Blynk.  Gambaran dari perencanaan software tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3. Perencanaan Software

## 3. HASIL DAN DISKUSI
Tahap terakhir yaitu pembahasan tentang  hasil  dan  diskusi  setelah  penulis melakukan uji coba pada alat tersebut.
3.1. Pemrograman Software Menggunakan Aplikasi Arduino IDE
Proses  pertama    dalam  pembuatan  alat monitoring
ini yaitu memprogram mikrokontroler ESP8266 menggunakan aplikasi Arduino  IDE untuk proses coding . Pada proses ini yaitu untuk memprogram sensor PZEM-004 agar  dapat  menampilkan  hasil  pada  aplikasi Blynk  yang  telah  disiapkan.  Seperti  yang terlihat pada Gambar 4.

## 3.2. Pengujian Monitoring Blynk
Pada  tahap  ini  pastikan  internet  atau Wi-Fi yang digunakan pada Blynk dan program pada ESP8266 sama. Seperti yang terlihat pada Gambar  5  dan  6.  Pada  Gambar  5  pemrogaman pada mikrokontroler ESP8266 SSID untuk wifi yaitu  Redmi  Note  9  Pro,  begitu  pula  pada Gambar  6  untuk  wifi  yang  terhubung  pada perangkat Handphone adalah Redmi Note 9 Pro.
Gambar 5. Pemrogaman Wi-Fi pada Mikrokontroler ESP8266
Gambar 6. Penyambungan Wi-fi di

## Handphone
Untuk  tampilan  pembacaan  nilai  pada aplikasi blynk dapat dilihat pada Gambar 7.
Gambar 7. Tampilan Blynk
Pada  Gambar  8  menampilkan  tampilan pada  aplikasi  Blynk  yang  didapat  dari  sensor PZEM-004  untuk  pengukuran  daya,  tegangan dan  arus  pada  lampu  lobi  RSUD  Ibnu  Sina Kabupaten Gresik.
Gambar 8. Pembacaan Hasil PZEM-004 dengan Beban Lampu
Pada  Gambar  9  tampilan  pada  aplikasi blynk  hanya  menampilkan  nilai  dari  tegangan, karena  pada  saat  mengambilan  data  tersebut timer  switch dan  sensor  LDR photocell tidak
bekerja,  sehigga  tidak  ada  daya  dan  arus  yang terbaca oleh sensor PZEM-004T.
Gambar 9. Pembacaan Hasil PZEM-004 Tanpa Beban Lampu

## 3.3. Hasil dan Pembahasan
Tujuan  dari  pengujian  yaitu  untuk mengetahui  apakah  sistem  yang  diterapkan pada alat telah berhasil dan sesuai dengan yang telah  diharapkan.  Pengujian  alat  ini  juga berguna  untuk  mengetahui  tingkat  kinerja  dari perintah-perintah  tersebut.  Pengujian  ini  untuk mengetahui  apakah timer  switch bekerja sesuai yang  diinginkan  penulis  pada  jam  17.00  sore lampu  lobi  menyala  dan  ketika  jam  06.00  pagi lampu  lobi  mati,  begitu  pula  pada  pengujian LDR photocell apakah  dapat  bekerja  dengan baik  yaitu  pada  saat timer  switch mati  dan kondisi  intesitas  cahaya  berkurang.  Untuk pemantauan  daya  listrik  menggunakan  sensor PZEM-004T  yang  dihubungkan  ke  perangkat yang  berbasis  Blynk  IoT  telah  berhasil.  Dari rangkaian  tersebut  telah  berhasil  mendapatkan data-data  yang  diinginkan  sesuai  dengan  yang penulis  harapkan  yaitu  data  dari timer  switch pada sore dan malam, maupun data dari sensor LDR photocell yang menyala di siang atau sore hari pada saat intensitas cahaya berkurang  atau mendung.
Dalam  pengujian  alat  monitoring  ini dilakukan  perbandingan  pengukuran  sensor PZEM-004T  dengan clamp  meter atau  tang ampere. Hasil dari pengujian alat dengan sensor photocell  dapat  dilihat  pada  Tabel  1,  hasil  dari volt,  watt  dan  ampere  tersebut  diperoleh  dari sensor  PZEM-004T  dan  alat  ukur clamp  meter antara pukul 06.00 pagi sampai 17.00 sore hari, yaitu  ketika  lampu  menyala  pada  saat  kondisi cuaca mendung atau intesitas cahaya berkurang. Ketika sensor photocell tidak bekerja data yang diperoleh hanya nilai volt.
Tabel  1 .  Data  Rangkaian  Otomatis  Lampu dengan Sensor Photocell Waktu Kondisi lampu Sensor PZEM-004 Clamp meter Volt Watt Amp Volt Amp 11/02/2023 15.24 Sore Menyala 243 876 3,6 242 3,5 12/02/2023 15.39 Sore Menyala 240 889 3,7 239 3,7 12/02/2023 16.34 Sore Menyala 241 965 4,0 241 3,9 13/02/2023 14.46 Sore Menyala 239 932 3,9 238 3,8 13/02/2023 15.55 Sore Menyala 237 868 3,6 236 3,6 13/02/2023 16.13 Sore Menyala 239 887 3,7 238 3,7 16/02/2023 09.43 Pagi Padam 238 - - 237 - 16/02/2023 09.51 Pagi Padam 242 - - 241 - 20/04/2023 12.16 Siang Padam 241 - - 239 - 20/04/2023 15.23 Pagi Padam 242 - - 240 -
Pada  Tabel  2  ini  adalah  hasil  dari pengujian dengan timer switch . Nilai volt, watt dan ampere yang diperoleh tersebut didapatkan dari  sensor  PZEM-004T  dan  alat  ukur  clamp meter  ketika timer  switch bekerja  menyalakan lampu  pada  jam  17.00  sore  sampai  06.00  pagi hari.  Ketika timer  switch atau photocell tidak bekerja data yang diperoleh hanya nilai volt.
Tabel  2 .  Data  Rangkaian  Otomatis  Lampu dengan Timer Switch
Waktu Kondisi lampu Sensor PZEM-004T Clamp meter Volt Watt Amp Volt Amp 11/02/2023 18.39 Malam Menyala 242 899 3,7 241 3,7 12/02/2023 17.34 Sore Menyala 239 965 4,0 238 3,8 12/02/2023 18.46 Malam Menyala 240 932 3,9 239 3,8 12/02/2023 18.55 Malam Menyala 241 878 3,6 240 3,5 13/02/2023 19.13 Malam Menyala 239 889 3,7 237 3,7 16/02/2023 09.43 Pagi Padam 238 - - 237 - 16/02/2023 09.51 Siang Padam 242 - - 241 - 16/02/2023 12.10 Siang Padam 240 - - 239 - 20/04/2023 21.04 Malam Menyala 243 908 3,9 241 3,8 21/04/2023 05.05 Pagi Menyala 242 899 3,9 240 3,7

## 4. KESIMPULAN
Pada  penelitian  ini  uji  coba  sistem kontrol  lampu  otomatis  dengan  menggunakan timer switch dengan pengaturan nyala pada jam 17.00  sore  dan  mati  pada  jam  06.00  pagi berhasil  berjalan  sesuai  rencana,  begitupun sensor photocell yang  bekerja  pada  saat timer switch mati antara jam 06.00 pagi sampai 17.00 sore dengan kodisi intensitas cahaya berkurang pada  penggunaan  lampu  di  lobi  RSUD  Ibnu Sina  Kabupaten  Gresik  telah  bekerja  dengan baik    sesuai  rencana  yang  dibuat  dalam  tahap metode  penelitian.  Dalam  pembacaan  sensor PZEM-004  untuk  monitoring  arus,  daya,  dan tegangan  yang dihubungkan ke perangkat  yang berbasis  Blynk  IoT  telah  berhasil  dan menampilkan  beberapa  hasil.  Pada  pagi  hari atau  siang  hari  saat timer  switch dan  sensor LDR photocell memutus  aliran  listrik.  Sensor PZEM-004  hanya  akan  membaca  tegangan
listrik  tanpa  arus  dan  daya,  begitu  pula  pada tampilan  aplikasi  Blynk  yang  terbaca  hanya nilai tegangan listrik, seperti yang terlihat pada Gambar 9. Pada saat sore, malam atau pagi dini hari sesuai dengan setting -an waktu pada timer switch untuk menghubungkan aliran listrik atau ketika sensor LDR photocell bekerja. Dari hasil pengukuran  pada  Tabel  1  dan  2  dapat disimpulkan  bahwa  sensor  PZEM-004T  sudah bekerja  dengan  baik.  Hal  itu  dapat  dibuktikan dengan  membandingkan  dengan  menggunakan alat ukur clamp meter atau tang  ampere. Misal di  Tabel  2  pada  tanggal  20/04/2023  jam  21.04 yang  terukur  pada  sensor  PZEM-004T  adalah 243  volt  dan  3,9  amper  sedangkan  pada  clamp meter  adalah  241  volt  dan  3,8  amper,  yang berarti  tingkat  kesalahan  pada  pengukuran sensor  arus  PZEM-004T  dibandingkan  dengan clamp meter adalah 0,8% untuk tegangan (volt) dan 2,6% untuk arus (amper).

## 5. DAFTAR PUSTAKA
[1] A.  Anantama,  A.  Apriyantina,  S. Samsugi,  dan  F.  Rossi,  “Alat  Pantau Jumlah  Pemakaian  Daya  Listrik  Pada Alat Elektronik Berbasis Arduino UNO,”
Jurnal  Teknologi  Dan  Sistem  Tertanam , vol. 1, no. 1, hlm. 29–34, 2020.
[2] I.  W.  Y.  Widiana,  I.  Agung,  dan  P. Rahardjo,  “Rancang  bangun  kendali otomatis  lampu  dan  pendingin  ruangan pada ruang perkuliahan berbasis mikrokontroler arduino nano,” J. Spektrum Vol , vol. 6, no. 2, 2019.
[3] R. Romadhoni, M. T. Alawiy, dan B. M. Basuki,  “Prototype  Kendali  Semi
Otomatis  Penerangan,  Proyektor  Dan Pendingin Ruangan Sebagai Kenyamanan Kegiatan Belajar Mengajar Berbasis  Iot,” Science  Electro ,  vol.  13, no. 3, 2021.
[4] D.  P.  Buwana,  S.  Setiawidayat,  dan  M. Mukhsin,  “Sistem  Pengendalian  Lampu Penerangan  Jalan  Umum  (PJU)  Melalui Jaringan  Internet  Berbasis  Android,”
JOINTECS  (Journal  of  Information Technology and Computer Science) , vol.
3, no. 3, hlm. 149–154, 2018.
[5] R.  Fetra  dan  H.  Hambali,  “Sistem
Otomasi  Penyalaan  Lampu  dan  AC  (Air Conditioner) pada Ruang Dosen
Berbasis  Arduino  UNO,” JTEV  (Jurnal
Teknik  Elektro  dan  Vokasional) ,  vol.  6, no.  1,  hlm.  145,  Jan  2020,  doi: 10.24036/jtev.v6i1.107800.
[6] A. R. Tama dan S. Winardi, “Monitoring Arus Listrik Dan Kontrol Circuit Breaker Untuk  Arus  Lebih  Berbasis  Internet  Of Things  (Iot),” Jurnal  Teknologi  Dan Ilmu Komputer Prima (JUTIKOMP) , vol. 5, no. 2, hlm. 87–93, 2022.
[7] T.  Nusa,  S.  R.  U.  A.  Sompie,  dan  M. Rumbayan, “Sistem monitoring
konsumsi  energi  listrik  secara  real  time berbasis  mikrokontroler,” Jurnal  Teknik Elektro dan Komputer , vol. 4, no. 5, hlm. 19–26, 2015.
[8] Y.  A.  Suryo,  “Perancangan  Sistem
Kontrol  Otomatis  Lampu  Balai  Desa Dan Jalan Berbasis Relay Timer Di Desa Wotansari Balong Panggang,” DedikasiMU(Journal of Community Service) ,  vol.  2,  no.  1,  hlm.  189,  Mar
2020, doi: 10.30587/dedikasimu.v2i1.1203.
[9] E. Gunawan dan E. Wahyono, “Rancangan Instalasi Lampu Penerangan Jalan  Umum  Dengan  Sistem  Kontaktor Dan Timer,” Cahaya  Bagaskara:  Jurnal Ilmiah  Teknik  Elektronika ,  vol.  1,  no.  1,
hlm. 36–44, 2017.
[10]  A.  Andriana,  Z.  Zuklarnain,  dan  H. Baehaqi,  “Sistem  kWH  Meter  Digital Menggunakan Modul PZEM-004T,”
Jurnal Tiarsie , vol. 16, no. 1, hlm. 29–34,
2019.
[11]  F.  Istighfar,  “Rancang  bangun  alat pengendali  dan  monitoring  konsumsi
pemakaian  listrik  berbasis  arduino  dan aplikasi blynk,” Teknik Elektro, Universitas  Bangka  Belitung,  Bangka Belitung, 2019.
[12]  R.  H.  Prasetyo  dan  S.  Hidayatulloh,
“Rancang Bangun Alat Monitoring Daya Listrik  Berbasis  Internet  Of  Things Menggunakan Aplikasi BLYNK,” eProsiding Teknik Informatika
(PROTEKTIF) ,  vol.  3,  no.  2,  hlm.  275– 286, 2022.
[13]  I.  W.  A.  Suteja  dan  M.  A.  S.  Antara, “Sistem  Pencatatan  Pemakaian  Listrik Menggunakan Aplikasi Arduino,” Jurnal PROtek Volume , vol. 6, no. 2, 2019.
[14]  M.  F.  Pela  dan  R.  Pramudita,  “Sistem Monitoring  Penggunaan  Daya  Listrik Berbasis Internet Of Things Pada Rumah Dengan  Menggunakan  Aplikasi  Blynk,”
Infotech:
Journal of Technology
Information ,  vol.  7,  no.  1,  hlm.  47–54, Jun 2021, doi: 10.37365/jti.v7i1.106.
[15]  J.  W.  Jokanan,  A.  Widodo,  N.  Kholis, dan  L.  Rakhmawati,  “Rancang  Bangun Alat  Monitoring  Daya  Listrik  Berbasis IoT Menggunakan Firebase Dan
Aplikasi,” JURNAL TEKNIK ELEKTRO , vol. 11, no. 1, hlm. 47–55, 2022.