Terbit online pada laman web jurnal: https://journal.isas.or.id/index.php/JAMERE

## JOURNAL OF APPLIED MECHANICAL ENGINEERING AND RENEWABLE ENERGY (JAMERE)
Vol. 3 No. 1 Februari 2023 40 - 44 ISSN: 2775-1031

## Analisis Performansi Sistem Pembekuan Buah Mangga Menggunakan Energi Surya
Yudhy Kurniawan 1 , Bobi Khoirun 2 , Yusup Nur Rohmat 3 , M. Idrus Al Hamid 4 , Ardiyansyah Yatim 5 1,2 Teknik Pendingin dan Tata Udara, Politeknik Negeri Indramayu
3 Teknik Mesin, Politeknik Negeri Indramayu
4,5 Teknik Mesin, Universitas Indonesia
1 yudhy@polindra.ac.id, 2 bobikhoerun@polindra.ac.id, 3 yusupnurrohmat@gmail.com, 4 mamak@eng.ui.ac.id,
5 ardiyansyah@eng.ui.ac.id

## Abstract
The use of steam compression refrigeration systems is growing both domestically and commercially. The impact of electrical energy  consumption  in  this  sector  is  quite  large  compared  to  the  need  for  electrical  energy  in  other  electronic  equipment. Various efforts were made to be able to reduce the consumption of electrical energy for the cooling system. One of the efforts made by utilizing the natural potential of energy around is solar energy as a source of electrical energy in the mango freezing unit. This fruit is one of the main commodities in West Java, especially in Indramayu Regency. This study aims to determine the performance of the use of solar energy and the need for electrical energy for freezing mango fruit. In the process, freezing is carried out at temperatures below the freezing point of the ingredients/food. Good freezing usually ranges from -12 o C to - 24 o C. With this temperature, food can last up to 3 to 12 months. Although for freezing mango fruit, it is necessary to have additional treatment so as not to damage the physical structure and quality of the fruit. The method used is to use solar panels as a source of electrical energy in the mango freezing unit. From the tests carried out with variations in the tilt angle of the solar panels, 0°, 20°, and 40° which then from the calculation analysis it is known the comparative value of performance/efficiency and also the consumption of electrical energy generated from each angle of inclination.
Keywords: Utilization of solar energy, freezer, performance

## Abstrak
Penggunaan refrigerasi sistem kompresi uap semakin berkembang baik skala domestik maupun komersial. Dampaknya konsumsi energi listrik pada sektor ini cukup besar dibandingkan kebutuhan energi listrik pada peralatan elektronik lainnya. Berbagai upaya dilakukan  agar  mampu  menekan  konsumsi  energi  listrik  untuk  sistem  pendingin.  Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  dengan memanfaatkan potensi alam energi yang ada disekitar yaitu energi surya sebagai sumber energi listrik pada unit pembekuan buah mangga. Buah ini merupakan salah satu komoditas utama di Jawa Barat khususnya di Kabupaten Indramayu. Tujuan penelitian ini agar diketahui kinerja dari pemanfaatan energi surya dan kebutuhan energi listrik untuk pembekuan buah Mangga. Dalam prosesnya pembekuan dilakukan pada suhu di bawah titik beku bahan/makanan. Pembekuan yang baik biasanya berkisar antara -12 o C sampai dengan  -24 o C.  Dengan temperatur  tersebut, makanan  dapat awet hingga 3 hingga  12 bulan. Walaupun untuk pembekuan buah mangga perlu adanya perlakuan tambahan agar tidak merusak struktur fisik dan kualitas buahnya. Metode yang digunakan yaitu memanfaatkan panel surya sebagai sumber energi listrik pada unit pembekuan buah mangga. Dari pengujian yang dilakukan dengan variasi sudut kemiringan panel surya, 0°, 20°, dan 40° yang kemudian dari analisa perhitungan diketahui nilai perbandingan performansi / efisiensi dan juga konsumsi energi listrik yang dihasilkan dari masing-masing sudut kemiringan tersebut.
Kata kunci: Pemanfaatan energy surya, freezer, performansi

## 1. Pendahuluan
Perkembangan  teknologi  semakin  maju  mendorong manusia  untuk  selalu  mempelajari  ilmu  pengetahuan dan  melakukan  inovasi  agar  dapat  mendapatkan kenyamanan  dalam  segala  hal , perkembangan  dan penerapan  sistem  refrigerasi  pada  sebuah  ruangan mengalami peningkatan yang sangat pesat, salah
satunya  yaitu  bidang  refrigerasi.  Refrigerasi  adalah proses  penurunan  temperatur  dan  menjaga  agar temperatur  ruang  atau  material  tetap  dibawah temperatur lingkungannya.[1]. Untuk penerapan teknologi pada bidang holtikultura terutama pada proses penanganan pasca panen buah-buahan, khususnya buah mangga di Kabupaten Indramayu masih belum dikelola
dengan  baik,  sehingga  sering  mendapat  keluhan  dari konsumen  karena  kualitasnya  tidak  terjaga  dan  sering tidak  tersedia  di  pasar.  Padahal  buah  mangga  ini merupakan salah satu produk unggulan tersendiri yang ada  di  Indramayu,  bahkan  menjadi  sentra  produksi mangga  terbesar  di  Jawa  Barat  [2].  Salah  satu permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan buah mangga  ialah  sifat  buah  yang  mudah  rusak,  umur simpannya  relatif  pendek.  Hal  ini  menyebabkan tingginya kehilangan hasil pascapanen pada saat panen raya  dan  merosotnya  harga  jual  buah  mangga.  Di  sisi lain,  mangga  yang  merupakan  buah  musiman,  sulit dijumpai pada waktu-waktu tertentu, sehingga ketersediaannya  tidak  mencukupi  untuk  bahan  baku industri (seperti sirup, jeli, selai, dan sebagainya). Oleh karena  itu  buah  mangga  harus  diawetkan  untuk memperpanjang  umur  simpannya  melalui  penerapan metode  preservasi,  di  antaranya  menggunakan  teknik pembekuan  [3].  Namun  sebelum  di  bekukan  buah mangga memiliki perlakuan khusus. Irisan buah mangga segar  dengan  kematangan  komersial  (80–90%)  akan dicelupkan ke dalam nitrogen cair selama 40 detik dan disimpan di dalam freezer [4].
Karena  indonesia  sebagai  negara  tropis,  pemerintah Indonesia  saat  ini  sedang  giat  dalam  mengembangkan energi  surya  yang  cukup  besar.  Pembangkit  energi terbarukan  yang  ketersediannya  tidak  terbatas  seperti tenaga surya, tenaga angin, mikrohidro, ombak laut, dan pasang  surut  air  laut  masih  kurang  dimanfaatkan. Pemanfaatan  energi  terbarukan  diantaranya  dengan memanfaatkan tenaga energi matahari dengan menggunakan  sel/panel  surya  sebagai  pengkonversi energi  matahari  menjadi  energi  listrik.  Konversi  ini terjadi  pada panel  surya yang terdiri dari  sel-sel  surya. Energi listrik yang dihasilkan PLTS (pembangkit listrik tenaga  surya)  berbentuk  DC  ( Direct  Current ).  Bentuk DC ini bisa dirubah ke bentuk AC dengan menggunakan inverter [5].
Dalam  hal  memanfaatkan  energi  matahari  dengan penggunaan panel surya untuk supply daya listrik pada unit pembekuan (Freezer) buah mangga yang bertujuan mengurangi kebutuhan konsumsi daya listrik yang terus meningkat  pada  sistem  pembekuan  ini.  Dengan penerapan  instalasi  pembangkit  listrik  tenaga  surya sebagai  sumber  energi,  dalam  langkah  pemanfaatan untuk  penghematan  daya  listrik.  Berdasarkan  latar belakang tersebut diatas, masalah yang akan diselesaikan menitikberatkan pada analisis performansi pendingin  sistem  pembekuan  buah  mangga  yang menggunakan  energi  surya.  Dalam  proses  pembekuan yang  baik  biasanya  berkisar  antara  -12 o C  sampai dengan -24 o C [6]. Penyimpanan beku pada suhu kabin sekitar  -18 o C  dan  dibawahnya  dapat  mencegah kerusakan  mikrobiologi,  dengan  syarat  tidak  terjadi fluktuasi suhu yang terlalu besar [4].

## 2. Metode Penelitian
Pada  metode  penelitian  ini  dilakukan  secara  teori maupun dengan pengujian. Secara teori diawali dengan
menentukan komponen yang akan digunakan pada unit pendinginan beku ( freezing ) dan juga panel surya yang akan dijadikan sebagai sumber energy listrik. Setelah itu unit  yang  sudah  dibuat  akan  diuji  dan  datanya  akan diambil untuk dianalisa kinerja sistemnya. Untuk lebih jelasnya  tahapan  penelitian  ini,  dapat  disusun  dalam bentuk diagram alir penelitian di bawah ini:

## Gambar 1. Diagram Alir Penelitian
Tahapan  awal  sebelum  dilakukan  pengujian  adalah dengan studi literatur sebagai dasar kajian teoritis yang relevan untuk mendukung analisis dari hasil pengujian. Kemudian mencari komponen-komponen yang dibutuhkan sesuai spesifikasi untuk kemudian dilakukan instalasi sistem sesuai skema rangkaian panel surya dan Pembekuan ( freezing) unit (lihat gambar 2). Untuk data spesifikasi yang dirancang adalah sebagai berikut :
1. Unit pembekuan ( freezing ) buah mangga kapasitas 5 kg, daya 360 watt (1/2 PK), refrijeran R404a;
2. Kabin penyimpanan beku ukuran 0,46 m x 0,47 m x 0,47 m;
3. Inverter PSW 850 VA/12V DC, tegangan 230V;
4. Baterai jenis VRLA 200 Ah, tegangan 13,38V;
5. SSC ( Solar Charger Controller ) tipe PWM;
6. Modul  panel  surya  100  Wp  berjumlah  4  buah, terhubung secara paralel.
Dari  skema  instalasi  kemudian  dirakit  menjadi  sebuah sistem instalasi Freezer Tenaga Surya (lihat gambar 3).
Gambar 3. Sistem Instalasi Freezer Tenaga Surya (a. Unit Freezer; b. Panel Surya )
Setelah  dirangkai  komponen-komponen  sesuai  skema, kemudian  dilakukan  pengoperasian  sistem  apakah berjalan  dengan  baik.  Jika  kondisi  unit  baik,  maka dilakukan  pengujian  sistem  dan  pengambilan  data. Namun  terlebih  dahulu  dipasang  peralatan  ukur  pada titik-titik pengukuran. Variabel data yang diambil antara lain: daya output panel surya, intensitas cahaya, arus dan tegangan panel  surya,  temperatur refrijeran masuk dan keluar  kondensor,  temperatur  refrijeran  masuk  dan keluar  evaporator,  temperatur  kabin,  tekanan suction , dan  tekanan discharge .  Pengambilan  data  dilakukan setiap 5 menit sekali selama 180 menit atau 3 jam untuk setiap  variasi  sudut  kemiringan  panel  surya.  Dimana pengambilan  data  dilakukan  pada  3  variasi  sudut kemiringan  panel  surya  yaitu  sudut  0 o ,  sudut  20 o ,  dan sudut 40 o .
Dari data yang diperoleh dapat diketahui hasil pengujian tersebut  kemudian  diolah  dengan  melakukan  analisis data,  baik  dengan  perhitungan,  maupun  dengan  grafik untuk  diketahui  perbandingan  kinerja  pada  tiap-tiap variasi kemiringan sudut panel surya. Pada perhitungan kinerja unit freezing , dibantu dengan diagram p-h untuk dicari nilai entalpi yang nantinya dapat memperhitungkan nilai COP  dan Efisiensi  pembekuan. Untuk efisiensi pembekuan diperoleh dari perbandingan antara COP actual dengan COP carnot pada temperatur kerja yang  sama.  COP  merupakan  perbandingan  antara besarnya kalor dari lingkungan yang dapat diambil oleh evaporator dengan kerja kompresor [7].

## 3. Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan  hasil  pengambilan  data  pada  alat pembekuan  buah  mangga  ini  didapat  grafik  seperti terlihat pada Gambar 4. Dari pengukuran diperoleh data nilai  intenitas cahaya dari  setiap kemiringan dilakukan selama 3 jam. Maka diperoleh nilai rata-rata yaitu sudut 0°  sebesar  961,7  W/M 2 ,  sudut  20°  751,6  W/M 2 dan sudut 40° sebesar 921,4  W/M 2 . Data temperatur kabin untuk sudut kemiringan panel surya 0° sebesar -13 °C. Untuk sudut 20° temperatur kabin sebesar -12 °C. Dan untuk sudut 40° temperatur kabin sebesar -11 °C.
Gambar. 4 Grafik hubungan intensitas cahaya panel surya terhadap waktu
Dari  Gambar  4.  Grafik  hubungan  intensitas  cahaya panel  surya  terhadap  waktu  pada  setiap  sudut kemiringan  di  atas  menunjukan,  bahwa  intensitas cahaya paling tinggi pada menit ke-5 hingga menit ke- 75  terdapat  pada  sudut  ke  40°,  dan  intensitas  cahaya paling rendah terdapat pada sudut 20°. Namun pada ke- 85,  untuk  sudut  kemiringan  panel  20 o terjadi  kenaikan nilai  intensitas  cahaya  sedangkan  sudut  0 o cenderung stabil  nilai  intensitas  cahayanya  pada  kisaran  1000 W/m 2 .  Dan  untuk  sudut  40 o nilai  intensitas  cahaya cenderung menurun.

## Gambar 5. Grafik hubungan efisiensi cahaya panel surya terhadap waktu
Dari  Gambar 5. Grafik  hubungan efisiensi  panel surya terhadap waktu, menunjukan bahwa nilai efisiensi dari masing-masing sudut kemiringan panel surya mengalami keadaan fluktuatif atau naik dan turun nilai efisiensi terhadap waktunya. Efisiensi panel surya rata- rata paling tinggi terdapat pada sudut 20° hal ini karena intensitas cahaya pada sudut 20° tersebut memiliki nilai yang kecil sehingga menghasilkan efisiensi paling tinggi terutama pada menit ke-5 hingga menit ke-75 yang pada waktu pengambilan data diambil pada pukul 10.00 pagi, dimana  matahari  belum  terlalu  panas.  Hal  ini  selain dipengaruhi  temperatur  sekitar,  panel  surya  dirancang memiliki STC ( Standar Test Condition ) yaitu 25ºC oleh karena itu ketika temperatur mengalami kenaikan lebih dari  25ºC  akan  berkurang  0,5%  pada  efisiensi  panel tersebut [8].
Hubungan intensitas  cahaya  matahari  yang  mampu dikonversi  oleh  sel  surya  menjadi  energi  listrik,  serta kapan  energi  tertinggi  yang  dapat  dihasilkan  oleh  sel surya. Adapun yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah  kinerja  dari  unit  Pendinginan  beku  ( Freezing ) buah mangga dengan daya 360 watt.
Untuk menghitung kinerja sistem pada alat pembekuan buah  mangga  dapat  dicari  dengan  menggunakan diagram p-h dengan cara diplot dari data temperatur dan tekanan untuk dicari nilai entalpi dari titik masukan dan keluaran  pada  kondenser  dan  evaporator  yang
(a) (b)
kemudian  dihitung  nilai  COP aktual dan  COP carnot ,  dari kedua  COP  ini  kemudian  dihitung  nilai  efisiensi pendinginan beku dengan membagi  COP aktual terhadap COP carnot .  Sehingga  rumus  efisiensi  pendingin  beku adalah
η R = COPaktual COP𝑐𝑎𝑟𝑛𝑜𝑡 x 100% (1) Dimana:Ƞ R
= Efisiensi refrigerasi  (%) COP aktual = Coefficient of performance aktual COP carnot = Coefficient of performance carnot
Untuk  menentukan  nilai  kinerja  atau  efisiensi pendinginan beku untuk kemiringan sudut panel surya 0 o dengan  refrijeran  R404a,  diperoleh  data  sebagai berikut:
1. Temperatur in kondensor   = 57 °C = 330 K
2. Temperatur out kondensor = 35 o C = 308 K 3. Temperatur in evaporator   = -24 °C = 249 K
4. Temperatur out evaporator = -9 o C = 264 K
5. Pressure Discharge (abs)    = 16,87 Bar
6. Pressure Suction (abs)       = 2,04 Bar
Gambar 6. Diagram p-h freezer dengan sudut kemiringan panel 0 o
Nilai entalpi diperoleh sebagai berikut :
- h1 = 363 kJ/kg
- h2 = 407 kJ/kg
- h3 = h4 = 254 kJ/kg
- Menentukan kerja kompresi (q w )
Yaitu jumlah kerja kompresi per satuan massa, dapat diperhitungkan dengan persamaan :
q w = h 2 – h 1 (2)
=  407 – 363 = 44 kJ/kg
- Menentukan kalor yang dilepas (q c )
Yaitu  jumlah  panas  refrijeran  yang  dilepas  dari condenser dapat diperoleh dengan persamaan :
q c = h 2 – h 3 (3)
= 407 – 254 = 153 kJ/kg
- Menentukan efek refrigerasi (q e )
Yaitu  jumlah  panas  yang  diserap  oleh  evaporator, dapat diperoleh dengan persamaan :
q e = h 1 – h 4 (4)
= 363 – 254 = 109 kJ/kg
- Menentukan coefficient of performance (COP R ) dapat dibagi menjadi :
o COP aktual Jumlah COP aktual yaitu perbandingan antara efek refrigerasi dan kerja kompresi :
COP actual = qe qw = 109 44 = 2,47 (5)

## o COP carnot
COP  secara  teoritis  untuk  sistem  refrigerasi yang  dinyatakan  oleh  teorema  Carnot  yang direduksi menjadi persamaan :
COP carnot = Te Tc− Te = 249
308−249 = 4.22 (6)
- Menentukan Efisiensi refrigerasi dari sistem freezer buah mangga ( ɳ R )
ȠR   = COPaktual COPcarnot X 100 %
= 2,47 4,22 𝑥 100%
= 0,58 x 100% = 58%
Konsumsi daya listrik untuk freezer tenaga surya
Untuk  pemakaian freezer buah  mangga  biasanya konsumsi  daya  tergantung  dari  daya  yang  dinyalakan selama 3 jam sehingga untuk menghitung konsumsi daya listrik yang di pakai adalah [9]:
P  = V x I x Cosφ (7)
Untuk freezer dengan sudut kemiringan panel surya 0 o Diketahui : V = 219 Volt
I = 2,8 A
Cosφ = 0,7
P  = V x I x Cosφ
=219 V x 2,8 A x 0,7 = 613,2 Watt
Untuk  konsumsi  daya  listrik  setiap  hari  dapat  dihitung dengan rumus:
Pemakaian / hari : ( P/1000 ) x waktu pemakaian       (8)
Diketahui : P = 613,2 Watt
Pemakaian per hari = P 1000 x waktu pemakaian
= 613,2 1000 x 3 jam
= 1,84 kWh
Untuk  hasil  perhitungan  yang  lain  dengan  perhitungan yang sama dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini:
Tabel 1. Perbandingan kinerja sistem pembekuan buah mangga untuk berbagai sudut kemiringan panel surya Variabel Perhitungan Sudut Kemiringan Panel Surya 0 o 20 o 40 o Intensitas Cahaya (W/m 2 ) 961,7 751,6 921,4 Daya Input Panel surya (watt) 336,5 373,7 336,5 Efisiensi panel surya (%) 12 20 12 Kerja kompresi (Kj/kg) 44 51 30 Efek refrigerasi (Kj/kg) 109 106 108 COP actual 2,47 2,07 3,6 COP carnot 4,22 3,65 4,11 Efisiensi pembekuan (%) 58 57 59 Konsumsi daya per hari (kWh) 1,84 1,22 1,62
Dari tabel 1 diatas dapat kita lihat kinerja pada masing- masing  variasi  sudut  kemiringan  panel  surya.  Dimana nilai  efisiensi  panel  surya  yang  paling  besar  diperoleh pada sudut kemiringan 20 o yaitu 20%, sedangkan untuk nilai  efisiensi  pendinginan  beku  hampir  tidak  ada perbedaan yang signifikan, hanya pada sudut 20 o nilainya cukup rendah dibanding dengan yang lain yaitu 57%, hal ini dikarenakan kerja  kompresi  yang  dibutuhkan  cukup besar,  sementara  efek  refrigerasi  yang  dihasilkan  kecil. Dari tabel diatas juga dapat dilihat konsumsi daya listrik yang paling besar pada freezer dengan sudut kemiringan panel  surya  0 o ,  dan  yang  paling  rendah  pada  sudut kemiringan panel surya 20 o .

## 4.   Kesimpulan
Berdasarkan  pengujian  dan  perhitungan  data  yang  di peroleh,  maka  dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan sebagai berikut:
1. Dari  hasil  analisis  kinerja  sistem freezer buah mangga tenaga surya yaitu:
a. Nilai  efisiensi  panel  surya  yang  paling  tinggi diperoleh  pada  sudut  kemiringan  panel  0°  di peroleh  sebesar  20%  sedangkan  yang  lain diperoleh cukup rendah dengan nilai sama pada sudut kemiringan panel 0 o dan 40 o sebesar 12%;
b. Nilai  efisiensi  pendinginan  beku  (freezing) hampir  tidak  ada  perbedaan  yang  signifikan, hanya  pada  sudut  20 o nilainya  cukup  rendah dibanding dengan yang lain yaitu 57%.
2. Sistem freezer buah  mangga  tenaga  surya  untuk pengoperasian  selama  3  jam  dalam  sehari  yang membutuhkan konsumsi energi listrik paling rendah sebesar  1,219  kWh  yaitu  pada  sudut  kemiringan panel surya 20 o .

## Ucapan Terimakasih
Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Politeknik Negeri  Indramayu  (Polindra)  yang  dalam  hal  ini  telah mendanai  dan  memfasilitasi  kegiatan  penelitian  ini khususnya  kepada  Unit  P3M  (Penelitian  Pengabdian Kepada  Masyarakat)  sebagai  unit  koordinator  untuk menangani  semua  kegiatan  penelitian  dan  pengabdian masyarakat  ini  di  lingkungan  internal  kampus.  Kepada rekan-rekan dosen dan mahasiswa khususnya di Jurusan Teknik Pendingin dan Tata Udara Program Studi Teknik Pendingin dan Tata Udara yang telah banyak membantu mulai  dari  pembuatan  alat  pengering  padi  sampai selesainya dalam penelitian ini.
Daftar Rujukan
[1] Dossat,  R.,  J.  1981. Principles  of  Refrigeration  Second Edition SI Version. Canada: Jhon Wiley and Sons, Inc.
[2] Rasmikayati,  E.,  dkk.  2018. Kajian  Potensi  dan  Kendala dalam  Proses  Usaha  Tani  dan  Pemasaran  Mangga  di Kabupaten Indramayu ,  Jurnal  Ilmu-ilmu  Sosial  dan Humaniora, Vol. 20, No. 3, Hal. 215 – 221, ISSN 1411 - 0903
[3] Setyadjit,  W.  dan  Sulusi,  P.  2005, Agroindustri  puree mangga:  mengatasi  panen  berlimpah ,  Warta  Penelitian  dan Pengembangan Pertanian, vol. 27, no. 5, hal. 4-5.
[4] Amiarsi,  D  dan  Mulyawanti,  I.  2013. Pengaruh  Metode Pembekuan  Terhadap  Karakteristik  Irisan  Buah  Mangga Beku Selama Penyimpanan, J. Hort. 23(3) hal.255-262.
[5] Roza, E. dan Mujirudin, M. 2019: Perancangan Pembangkit Tenaga  Surya  Fakultas Teknik  UHAMKA, JKTE,  Vol.4,
No.1 , Universitas 17 Agustus, Jakarta, EISSN : 2502-8464 [6] Kurniawan,  Y.,  dkk.  2022.  Analisis  Pemanfaatan  Energi Surya  Sistem  Hibrid  Untuk  Pembekuan  ( Freezing )  Buah Mangga.
[7] Kurniawan,  Y.,  et  al.  2020. Development  of  Hot  Water Storage in Hybrid-Solar Thermal Air Conditioning Sistem , J. Phys.: Conf. Ser. 1511 012123, IOP Publishing.
[8] Kurniawan,  Y.,  dkk.  2020, Analisis  Kinerja  Pemanfaatan Tenaga  Surya  pada  AC  Split  dengan  Refrijeran  R22 , Prosiding  Seminar  Nasional  NCIET  Vo.1  B29-B35, Semarang, E-ISSN: 2746-0975
[9] Esye,  Y.,  dan  Lesmana,  S.  2021, Analisa  Perbaikan  Faktor Daya  Sistem  Kelistrikan ,  Jurnal  Sains  &  Teknologi,  FT Universitas Darma Persada, Vol.11, No.1, ISSN: 2088-060X, Hal.103-113
[10]       Teach Integration, 2008. Diagram p-h R404A , (Update: 2010), [Online]. Available at: https://teachintegration.files.wordpress.com/2010/ [Accessed 19 January 2023]