INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 11089-11101 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Rancang Bangun Incinerator Pembakaran Sabut Dan Tempurung Kelapa Di UD. Nadi Utama Sebagai Pembangkit Listrik Menggunakan Peltier TEG SP1848

## 27145SA
Kadek Widipratama 1 ✉ , I Wayan Arta Wijaya 2 , I Gusti Ngurah Janardana 3
Fakultas Teknik, Universitas Udayana
Email: kadekwidipratama@student.unud.ac.id

## Abstrak
UD. Nadi Utama merupakan salah satu produsen sekaligus distributor jajan tradisional berlokasi di Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng yang berdiri sejak tahun 2021. UD Nadi Utama memasang listrik PLN dengan kapasitas 2.200 VA dengan rata – rata pembayaran listrik sebesar Rp 750.000 perbulan yang dianggap terlalu membebani biaya produksi. Berdasarkan hal tersebut, UD. Nadi Utama memohonkan sebuah produk inovasi yang dapat menghemat pembayaran listrik. Setelah melakukan observasi, tim capstone project menemukan bahwa UD, Nadi Utama menghasilkan sabut dan tempurung kelapa sebanyak 25 kg perhari. Sabut dan tempurung kelapa tersebut merupakan hasil dari buah kelapa yang digunakan sebagai bahan baku produksi. Biasanya sabut dan tempurung kelapa  tersebut  dimanfaatkan  sebagai  bahan  bakar  tungku,  namun  dikarenakan  kapasitas  tungku hanya dapat menampung kurang dari 2 kg untuk 1 kali pembakaran, masih banyak sabut dan juga tempurung kelapa yang belum termanfaatkan dan terus menumpuk setiap harinya. Dari permasalahan dan  potensi  yang  ditemukan  di  UD  Nadi  Utama,  tim  capstone  project  memberikan  solusi  berupa sebuah incinerator  pembakaran  sabut  dan  tempurung  kelapa  di  UD.  Nadi  Utama.  Incinerator  ini memiliki  perangkat  konverter  yang  dapat  mengkonversi  panas  yang  dihasilkan  dari  pembakaran tersebut menjadi energi listrik menggunakan efek seebeck melalui modul peltier TEG SP 1848 27145 SA. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Dengan adanya inovasi ini, pengeluaran  untuk pembayaran  listrik di  UD. Nadi  Utama yang  dapat  dihemat  adalah  sebesar  Rp 25.080,00 atau sebesar 3,34% dari rata – rata pembayaran listrik perbulannya Kata kunci : Incinerator, Peltier,  Pembakaran, Sabut Kelapa, Tempurung Kelapa

## Abstract
UD. Nadi Utama is one of the manufacturers and distributors of traditional snacks located in Temukus Village, Banjar District, Buleleng Regency, which has been operating since 2021. UD Nadi Utama has installed PLN electricity with a capacity of 2,200 VA, with an average monthly electricity payment of Rp 750,000, which is considered to be too burdensome on production costs. Based on this, UD. Nadi Utama is requesting an innovative product that can save on electricity payments. After conducting observations, the capstone project team found that UD Nadi Utama produces 25 kg of coconut husks and shells per day. These coconut husks and shells are the byproducts of coconut used as raw materials for production. Usually, these coconut husks and shells are utilized as fuel for stoves, but due to the stove's capacity being able to hold less than 2 kg for one burning session, a significant amount of coconut husks and shells remains unused and continues to accumulate every day. From the issues and potential identified at UD Nadi Utama, the capstone project team proposes a solution in the form of a coconut husk and shell incinerator at UD Nadi Utama. This incinerator is equipped with a converter device that can convert the heat generated from the burning process into electrical energy using the Seebeck effect through a Peltier module TEG SP 1848 27145 SA. This research was conducted using a quantitative descriptive method. With this innovation, the expenses for electricity payment at UD Nadi Utama  that  can  be  saved  amount  to  Rp  25,080.00,  or  3.34%  of  the  average  monthly  electricity payment.
Keyword: Incinerator, Peltier, Combustion, Coconut Husks, Coconut Shells

## PENDAHULUAN
UD.  Nadi  Utama  merupakan  salah  satu  produsen  sekaligus  distributor  jajan  tradisional berlokasi di Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng yang berdiri sejak tahun 2021. Sebagai produsen jajan, UD Nadi Utama menyuplai 5 minimarket setiap harinya. Untuk mendukung  usahanya,  UD  Nadi  Utama  memasang  listrik  PLN  dengan  kapasitas  2.200  VA dengan  rata – rata  pembayaran  listrik  sebesar  Rp  750.000  perbulan  yang  dianggap  terlalu membebani biaya produksi. Berdasarkan hal tersebut, UD. Nadi Utama memohonkan sebuah produk inovasi yang dapat menghemat pembayaran listrik.
Setelah melakukan observasi, tim capstone project menemukan bahwa UD, Nadi Utama menghasilkan  sabut  dan  tempurung  kelapa  sebanyak  25  kg  perhari.  Sabut  dan  tempurung kelapa  tersebut  merupakan  hasil  dari  buah  kelapa  yang  digunakan  sebagai  bahan  baku produksi. Biasanya sabut dan tempurung kelapa tersebut dimanfaatkan sebagai bahan bakar tungku, namun dikarenakan kapasitas tungku hanya dapat menampung kurang dari 2 kg untuk 1 kali pembakaran, masih banyak sabut dan juga tempurung kelapa yang belum termanfaatkan dan terus menumpuk setiap harinya.
Dari permasalahan dan potensi yang ditemukan di UD Nadi Utama, tim capstone project memberikan solusi berupa sebuah incinerator pembakaran sabut dan tempurung kelapa di UD. Nadi Utama. Incinerator ini memiliki perangkat konverter yang dapat mengkonversi panas yang dihasilkan dari pembakaran tersebut menjadi energi listrik menggunakan efek seebeck melalui modul  peltier  TEG  SP  1848  27145  SA.  Inovasi  ini  diperkirakan  mampu  membangkitkan  daya sebesar 80 watt selama 1 jam dan dapat mengisi baterai 12V dengan kapasitas 20Ah selama 3 jam.
Pada  penelitian  “Rancang  Bangun  Pembangkit  Listrik  Alternatif  Menggunakan Termoelektrik  dengan  Memanfaatkan  pada  Tungku  Pemanas” menyatakan  bahwa  dengan generator  termoelektrik  dan  memanfaatkan  panas  buang  dari  tungku  pembakaran  dapat menghasilkan tegangan sebesar 25,52V, arus bernilai 0,55 A dan daya 4,84 W pada temperatur maksimal 82°C. Penelitian serupa yang berjudul “Rancang bangun kompor biomassa penghasil energi  listrik  untuk  mengisi  baterai  12  V“ menyatakan  bahwa  kompor  biomassa  dapat membangkitkan  energi  listrik  dengan  tegangan  mula – mula  13,00  V  sampai  13,03  V.  Pada penelitian yang berjudul “ Rancang Bangun Sistem Konversi Energi Panas Api Menjadi Energi Listrik Sebagai Alat Charger Baterai Menggunakan Termoelektrik” menyatakan b ahwa dengan memanfaatkan energi dari api pembakaran dapat dikonversi menjadi energi listrik, pengujian dilakukan dalam waktu 4 menit dengan perbedaan 78°C menghasilkan output TEG sebesar 6,32 volt dan output regulator 4,93 volt.
Adapun  yang  menjadi  perbedaan  penelitian  ini  dengan  penelitian  sebelumnya  yaitu penggunaan  rangkaian  seri  dan  paralel  pada  peltier  serta  peningkatan  performa  pada pendinginan TEG guna meningkatkan output dari hasil konversi, baik berupa output tegangan maupun  arusnya.  Selanjutnya  pengambilan  data  pada  penelitian  ini  juga  dilakukan  dengan penambahan data logger pada output nya sehingga data yang didapatkan lebih akurat dan real time.
1. METODE OPTIMASI

## 1.1 Incinerator
Incinerator adalah tungku pembakaran untuk mengolah limbah padat yang mengonversi materi  padat  menjadi  materi  gas  dan  abu.  Insinerasi  merupakan  suatu  proses  pengolahan limbah  padat  melalui  pembakaran  pada  temperatur  yang  tinggi. Incinerator  juga  dapat digunakan  sebagai  alternatif  dalam  menghasilkan  energi  listrik  karena  temperatur  yang dihasilkan  oleh incinerator  tinggi  sehingga  dimanfaatkan  menjadi  energi  listrik  dari  energi panas/termal hasil pembakaran menggunakan generator termoelektrik.

## 1.2 Generator Termoelektrik
Generator  termoelektrik  merupakan  pembangkit  listrik  dengan  menggunakan  energi panas. Termoelektrik generator bekerja dengan mengonversi energi panas menjadi listrik secara langsung. Modul termoelektrik menghasilkan tegangan ketika terjadi perbedaan suhu di setiap sisi  sehingga  dapat  digunakan  sebagai  pembangkit  listrik  yang  memanfaatkan  konduktivitas panas  dari  sebuah  lempeng  konduktor.  Dalam  proses  pembangkitan  listrik,  generator termoelektrik melibatkan dua efek yang berbeda, yaitu:
1. Efek Seebeck
Efek seebeck merupakan fenomena timbulnya tegangan listrik yang terjadi akibat adanya perbedaan suhu pada dua sisi bahan semi konduktor. Secara matematis koefisien seebeck dapat dihitung dengan persamaan berikut.
𝛼 = 𝑉 ∆𝑇
(1)
Dengan:
α = koefisien seebeck (V/°C)
V = beda potensian (V)
∆T = beda temperatur (°C)

## 2. Efek Peltier
Ketika  arus  listrik  dialirkan,  terjadi  penyerapan  panas  pada  sambungan  kedua  logam tersebut dan pelepasan panas pada sambungan yang lainnya. Pelepasan dan penyerapan panas ini saling berbalik begitu arah arus dibalik. Penemuan ini kemudian dikenal dengan efek Peltier. Pada  termoelektrik  generator,  efek  peltier  ini  digunakan  sebagai  pendingin  internal  dalam modul TEG itu sendiri.

## 1.3 Prinsip Kerja Generator Termoelektrik
Prinsip termoelektrik yaitu apabila salah satu sisi dipanaskan dan terjadi pelepasan panas pada sisi yang lain maka akan menghasilkan tegangan. Hal ini terjadi karena pada saat salah sati sis  pada  generator  termoelektrik  menerima  panas,  elektron – elektron  pada  sisi  tersebut mengalami pergeseran ke sisi generator termoelektri yang lain sehingga sisi yang kehilangan elektron menjadi kutub positif dan sisi yang kelebihan elektron menjadi kutub negatif.
Elemen termoelektrik terdiri dari semikonduktor tipe N dan tipe P yang bagian atas dan bawah dilapisi dengan konduktor tembaga sebagai penghubung satu sama lain antara tipe N dan  tipe  P.  Dengan  perbedaan  temperatur  panas  antara  sisi  panas  dan  sisi  dingin  pada thermoelektrik generator, pada elemen ini akan mengalir arus sehingga terjadi beda tegangan. Secara umum thermoelektric generator menggunakan bahan Bismuth Tellurid (BiTe).
Gambar 1. Rangkaian Ekuivalen Termoelektrik
Seperti  yang  terlihat  pada  gambar  1,  sebuah  termoelektrik  diwakili  oleh  rangkaian generator termoelektrik (TEG) diletakkan diantara 2 reservoir suhu yaitu sisi panas (Th) dan sisi dingin (Tc). Perebdaan kedua suhu ini (ΔT) akan berpengaruh terhadap besaran energi panas (Qh)  yang  diserap  serta  besaran  tegangan  dan  arus  yang  akan  dihasilkan.  Sebuah  TEG mempunyai hambatan listrik isotermal (R), konduktansi termal (k) dan koefisien seebeck (α).
Perangkat termoelektrik dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik arus searah (DC) ketika terjadi perbedaan temperatur. Nilai efisiensi modul termoelektrik dapat ditingkatkan dengan  meningkatkan  beda  suhu  antara  sisi  panas  dan  dingin  TEG.  Perbedaan  suhu  dapat ditingkatkan dengan cara panas didisipasi pada sisi dingin TEG. Penggunaan heatsink, fan water jacket, atau hanya dengan memberi suhu lingkungan  diatas sisi  dingin TEG dapat dilakukan untuk membuang panas pada sisi dingin TEG sehingga perbedaan suhu sisi-panas dingin TEG meningkat.

## 1.4 Sistem Pendingin
Sistem pendingin adalah suatu sistem yang digunakan untuk menjaga temperatur suatu benda untuk tetap beraada dalam kondisi yang ideal dengan cara memindahkan panas dari benda tersebut ke udara. Perpindahan panas akan terjadi ketika ada perbedaan  temperatur antara dua bagian benda. Panas akan berpindah dari temperatur tinggi ke temperatur yang lebih rendah. Pada pengaplikasian termoelektrik generator, sistem pendingin digunakan untuk menjaga salah satu sisi modul TEG tetap dalam kondisi yang ideal sehingga beda temperatur yang dihasilkan dapat meningkat. Peningkatan beda temperatur ini akan berpengaruh terhadap peningkatan output daya generator termoelektrik.

## METODE PENELITIAN
2.1 Waktu dan Tempat penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Audirorium Undagi Graha dan Laboratorium Konversi Energi, Program  Studi  Teknik  Elektro  Fakultas  Teknik  Universitas  Udayana,  Kampus  Bukit  Jimbaran. Waktu pelaksanaan dimulai dari bulan Januari 2023 sampai Juli 2023.

## 2.2 Tahapan Penelitian
Tahapan penelitian dilihat pada Gambar 2:
Gambar 2. Diagram alir penelitian
Berikut penjelasan pada Gambar 2:

## Langkah 1. Menentukan Topik Permasalahan
Penelitian ini diawali dengan menentukan topik permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian. Langkah awal yang dilakukan yaitu melakukan pengumpulan data lapangan dengan cara survey.

## Langkah 2. Studi Literatur
Studi  literatur  dilakukan  untuk  mencari  tinjaun  pustaka  berupa  penelitian  serupa  yang sudah  pernah  dilakukan  maupun  teori-teori  yang  terkait  dengan  permasalahan  yang  akan diteliti.

## Langkah 3. Perancangan Alat
Setalah  mendapatkan  literatur  yang  relevan,  selanjutnya  dilakukan  perancangan  alat menggunakan bantuan software Fusion 3D 360. Setelah proses desain dilakukan, selanjutnya dilakukan pembuatan alat sebagai bentuk realisasi perangkat.

## Langkah 5. Pengujian Alat
Pengujian untuk mengetahui kinerja, masalah dan kekurangan pada alat yang dirancangan serta energi yang dihasilkan sudah dikonversi dengan baik.

## Langkah 6. Analisis Data
Apabila  dalam  penguian  ini  alat  yang  dirancang  sudah  mampu  melakukan  konversi dengan  baik  dan  mendapatkan  hasil output  yang  maksimal  maka  akan  dilanjutkan  dengan pengambilan  dan  pengolahan  data  hingga  mendapatkan  kesimpulan.  Data  yang  dianalisis dalam penelitian ini yaitu pengaruh perbedaan suhu dari pembakaran limbah kelapa tehadap
hasil output peltier. Data tersebut dianalisis menggunakan
Langkah 7. Penarikan Kesimpulan
Berdasarkan langkah keenam maka dapat dilakukan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Realisasi Perangkat

## Gambar 3. Gambaran Umum Sistem
Cara  kerja incinerator  secara  umum.  yaitu  sabut  kelapa  dan  tempurung  kelapa  akan dibakar pada chamber pembakaran. Pembakaran tersebut akan menghasilkan panas dan residu berupa abu dan arang. Abu dan arang akan ditampung dalam baki penambungan. Panas yang dihasilkan  akibat  pembakaran  akan  diterima  oleh  modul peltier  TEG  SP  1848  27145  SA. Diperlukan sebuah sistem pendingin untuk memaksimalkan output peltier. Setelah incinerator dan sistem pendingin bekerja, dibuat sebuah data logger untuk membaca dan mencatat hasil output  yang  berupa        suhu,  tegangan,  dan  arus  listrik  yang  dihasilkan.  Untuk  mengatasi intermitensi dan fluktuasi daya yang dihasilkan maka digunakan sebuah charge controller untuk mengisi baterai 12V. Karena output dari generator termoelektri bersifat DC maka diperlukan sebuah inverter sebelum digunakan ke beban AC.
Gambar 4. Bentuk Incinerator
Pada gambar 4 dapat dilihat bahwa hasil realisasi perangkat incinerator, Incinerator dibuat
sebagai  tempat  untuk  melakukan  pembakaran  sabut  kelapa  dan  tempurung  kelapa.  Pada incinerator terdapat dua buah stand yang dapat digunakan untuk memasak
Dari Proses Pembuatan incinerator diperoleh incinerator dengan ukuran sebagai berikut:
a. Dimensi
: 64 cm x 48 cm x 76 cm b. Rangka Utama : Besi Hollow Holo (2,75 cm x 2,75 cm x 1,2 mm) c. Ruang Bakar : 64 cm x 48 cm x 32  cm d. Ruang Sirkulasi Udara : 64 cm x 48 cm x 20  cm e. Ruang Penampungan Abu : 64 cm x 48 cm x 20  cm
Pada rangkaian seri meskipun nilai tegangan bertambah, namun keluaran arus peltier tetap  sama,  serta  rangkaian  parallel  menawarkan  proteksi  jika  salah  satu  modul peltier mengalami  kerusakan.  Karena  polarisasi  studi  yang  mengindikasikan  seri  ataupun  paralel menghasilkan karakteristik output yang berguna serta menesuaikan dengan dimensi incinerator, maka digunakan kombinasi rangkaian 3 modul seri untuk menghasilkan tegangan yang lebih tinggi dan 16 rangkaian diparalel untuk mendapatkan arus yang lebih tinggi dengan total modul yang digunakan yaitu 48 modul seperti pada gambar 5 di bawah ini.
Gambar 5. Rangkaian Peltier TEG
Termoelektrik generator memerlukan pendinginan tambahan untuk meningkatkan output
sistem.  Sistem  pendingin  untuk  mengoptimalisasi output  generator  termoelektrik  digunakan sistem pendinginan gabungan antara pendinginan udara dan pendinginan air yang ditunjukkan pada gambar 6.

## Gambar 6. Perangkat Pendinginan TEG
Untuk mempermudah dalam mencatat data dari hasil output maka dirancang sebuah data logger berbasis internet of thinks dengan sensor yang berupa thermistor, ACS 712, dan resistor voltage devider. Adapun bentuk dari data logger yang dibuat yaitu seperti pada gambar 7.
Gambar 7. Perangkat Data logger.

## 2. Hasil Output TEG
Pengujian  pembakitan  listrik  pembangkitan  listrik  dengan  memanfaatkan  efek  seebeck yang terjadi akibat adanya perbedaan temperatur pada modul peltier TEG SP1848 27145 SA. Tabel 1. Hasil Uji Output Peltier TEG Selama 1 jam
Waktu (Menit)
∆ T (°C) V (volt) I
(ampere) P (watt) 4 7,33 3,67 2,62 9,62 8 10 3,89 3,43 13,34
12 17,74 6,27 4,01 25,14 16 17,91 9,12 4,45 40,58 20 26,05 12,66 5,36 67,86 24 36,77 12,61 5,73 72,26 28 42,95 12,47 5,35 66,71 32 47,99 12,21 6,29 76,80 36 53,84 12,67 6,83 86,54 40 56,84 12,42 7,38 91,66 44 66,19 12,82 8,26 105,89 48 69,8 12,37 8,82 109,10 52 73,21 12,97 9,48 122,96 56 80,38 12,39 9,86 122,17 60 92,46 13,54 10,78 145,96
Tabel 1. Hasil Uji Output Peltier TEG Selama 1 jam

## Gambar 8. Grafik Kenaikan Daya TEG
Dari  grafik  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  tegangan,  arus,  dan  daya output  dari  peltier meningkat seiring meningkatnya beda temperatur pada kedua sisi peltier. Tegangan dan arus output akan meningkat ketika beda temperatur pada kedua sisi peltier meningkat.
Berdasarkan hasil pengujian selama satu jam dapat diketahui bahwa rata-rata output daya oleh peltier TEG SP 1848  27145  SA yaitu sebesar 154,96  watt sehingga  dapat diketahui pula energi  yang  dibangkitkan  selama  1  jam  yaitu  sebesar  153,96  kWh.  Karena  UD.  Nadi  Utama beroperasi selama 4 jam perhari maka dapat diketahui jumlah energi output berdasarkan daya yang dibangkitkan dan durasi operasi. Adapun energi yang dibangkitkan adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 2 di bawah.
No. Waktu Daya Output Durasi Operasi Perhari Energi yang Dibangkitkan 1 1 Hari 154,96 watt 4 jam 0,62 kWh 2 1 Minggu 4,34 kWh 3 1 Bulan 17,36 kWh Tabel 2. Energi yang Dibangkitkan dalam 4 Jam Operasi Perhari
Keluaran dari termoelektrik generator selanjutnya dihubungkan ke charger controller yang berfungsi  sebagai  pengisi  baterai  sehingga  saat  baterai  terisi  penuh  maka  pengisian  baterai dihentikan otomatis. Dari charger controller kemudian dihubungkan ke baterai dan kemudian disambung lagi ke saklar untuk menghidupkan lampu taman 12Volt.

## Gambar 9. Kondisi Pengisian Baterai
Energi yang dibangkitkan tersebut akan disimpan dalam sebuah baterai 20Ah dengan tegangan pengisian sebesar 12,4 volt dan arus pengisian sebesar 6,07 ampere. Sehingga lama pengisian baterai tersebut yaitu:
t = AH IC + 20% t = 20 6,07 + 0,2

## t = 3,49 jam
Jadi baterai dengan kapasitas 20Ah tersebut dapat terisi penuh selama 3,49 jam. Adanya incinerator  yang  dapat  menghasilkan  energi  listrik  ini  juga  berdampak  terhadap  adanya penurunan biaya  pembayaran  listrik  perbulan di UD. Nadi Utama.  Adapun  penurunan  biaya pembayaran  listrik  perbulannya  dimana  harga  listrik  untuk  kapasitas  2.200  VA  sebesar Rp1.444,70/kWh adalah sebagai berikut:
Penghematan dalam rupiah = energi output pebulan x harga listrik per kWh
Penghematan dalam rupiah = 17,36 kWh x Rp 1.444,70
Penghematan dalam rupiah = Rp 25.080,00
Setiap  bulannya  UD.  Nadi  Utama  membayar  sebesar  Rp  750.000,00  untuk  memenuhi kebutuhan listriknya. Dengan demikian dapat diketahui persentase penghematan pengeluaran biaya listrik setelah adanya incinerator ini di UD. Nadi Utama. Persentase tersebut seperti yang ditunjukkan pada perhitungan di bawah ini.
Rata − rata pembayaran listrik perbulan (X 1 ) = Rp 750.000,00 Penghematan biaya listrik perbulan (X 2 ) = Rp 25.080,00
Penghematan biaya listrik perbulan (X 0 ) = X 2 X 1 x100% X 0 = Rp 25.080,00 Rp 750.000,00 x100% X 0 = 3,34%

## SIMPULAN
Berdasarkan analisa dari hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa:
1. Tegangan, arus, dan daya output dari peltier meningkat seiring meningkatnya beda temperatur pada kedua sisi peltier. Tegangan dan arus output akan meningkat ketika beda temperatur pada kedua sisi peltier meningkat.
2. Pengujian selama satu jam dapat diketahui bahwa rata-rata output daya oleh peltier TEG SP 1848 27145 SA yaitu sebesar 92,16 watt.
3. Pengeluaran untuk pembayaran listrik di UD. Nadi Utama yang dapat dihemat adalah sebesar Rp 25.080,00 atau sebesar 3,34% dari rata – rata pembayaran listrik perbulannya .

## DAFTAR PUSTAKA
M. A. Manap and A. Fikri, "Rancang Bangun Pembangkit Listrik Alternatif Menggunakan Termoelektrik dengan  Memanfaatkan  pada  Tungku  Pemanas,"  Journal  of  Electrical  Power  Control  ang Automation (JEPCA), vol. 3, no. 2, pp. 53-58, 2020.
M. F. Rosyidi, D. B. Santoso and L. Nurpulaela, "Rancang bangun kompor biomassa penghasil energi listrik untuk mengisi baterai 12V," TEKNIKA: Jurnal Sains dan Teknologi, vol. 16, no. 2, p. 279 – 284, 2020.
Rimbawati, B. Prandika and C. , "Rancang Bangun Sistem Konversi Energi Panas Api Menjadi Energi Listrik  Sebagai  Alat  Charger  Baterai  Menggunakan  Termoelektrik,"  CIRCUIT:  Jurnal  Ilmiah Pendidikan Teknik Elektro, vol. 6, no. 1, pp. 1-3, 2022.
R.  Muhammad,  E.  Kurniawan  and  P.  Pangaribuan,  "Analisis  Incinerator  Sebagai  Pembangkit  Listrik," Surabaya, 2018.
S. C. Puspita, H. Sunarno and B. Indarto, "Generator Termoelektrik untuk Pengisisan Aki," Junal Fisika dan Aplikasinya, vol. 13, no. 2, pp. 84-87, 2017.
Nurhayati,  W.  Safira  and  R.  Lahhudin,  "Analisis  Perbedaan  Suhu  dan  Resistansi  pada  Termistor  PTC dengan Menggunakan Media Dingin dan Media Panas," Jurnal Phi: Jurnal Pendidikan Fisika dan Fisika Terapan, vol. 3, no. 1, pp. 1-5, 2022.
J. A. Ananda, S. Rahono and R. E. Rachmanita, "Studi Sistem Konversi Panas Buang Konduksi Berbasis Termoelektrik," Jurnal Teknologi Terpadu, vol. 8, no. 2, pp. 126-133, 2020.