Studi Kasus Proyek Co-Benefit Peningkatan Efisiensi Boiler Batubara di Industri... : Syamsudin, dkk.

## Studi Kasus Proyek Co-Benefit Peningkatan Efisiensi Boiler Batubara di Industri Kertas
Syamsudin 1 *, Katsushige Takami 2 , Shoji Kita 2 , Mukharomah Nur Aini 1 , Yusup Setiawan 1 , Reza Bastari Imran Wattimena 1 , Andri Taufick Rizaluddin 1 1 Balai Besar Pulp dan Kertas, Jl. Raya Dayeuhkolot No. 132, Bandung, Indonesia 2 Mitsubishi UFJ Research and Consulting Co., Ltd., Jepang
Diterima : 1 April 2020, Revisi akhir : 5 Juni 2020, Disetujui terbit : 30 Juni 2020

## Case Study of Co-Benefit Project Improvement of Coal Boiler Efficiency in The Paper Industry

## Abstract
Industrial  rapid  growth  has  caused  greenhouse  gas  emissions  problems.  Co-benefit  activities  to  improve  the efficiency of coal boilers have been carried out in paper industry in the project of “Co-benefit Indonesia FY 2018” from the Japan Ministry of Environment aimed at identifying required steps to save energy and reduction of pollutant emission from the coal-fired industrial boilers and how to achieve it. Identification include analysis of boiler thermal efficiency, coal moisture content measurement, boiler feed water, blowdown water and condensate quality  measurement,  heat  insulation  examination,  combustion  air  ratio  management,  and  control  of  multiple boiler  operations.  Various  heat  losses  have  been  analyzed  and  some  recommendations  have  been  proposed to be implemented by factory management to improve boiler efficiency. There are several issues  that need to be addressed for energy conservation, namely: high water content coal utilization, high combustion air ratio, high  conductivity  feed  water  which  causes  high  blowdown  ratios,  no  insulation  on  relatively  old  production machines, and operational of several low efficiency boilers. The results of the co-benefit identification indicated that the potential for corrective action by adjusting the coal water content, improving the combustion air ratio, optimizing  the  blowdown  ratio,  recovering  condensate  water,  installing  insulation,  and  controlling  multiple boilers theoretically can result coal consumption reduction of 16,445 tons/year or 48.63%, and CO 2 reduction of 19,589 tCO 2 /year with an estimated cost savings of Rp 12 billion/year.
Keywords: co-benefit, paper industry, boiler, coal, emission

## Abstrak
Pertumbuhan industri yang pesat menyebabkan masalah emisi gas rumah kaca. Kegiatan co-benefit peningkatan efisiensi boiler batubara telah dilakukan di industri kertas dalam proyek “ Co-benefit Indonesia Tahun 2018” dari Kementerian Lingkungan Hidup Jepang dengan tujuan melakukan identifikasi langkah-langkah yang terkait dengan konservasi energi dan penurunan polutan emisi boiler industri berbahan bakar batubara dan cara melakukannya. Identifikasi  meliputi  analisis  efisiensi  termal  boiler,  pengukuran  kadar  air  batubara,  pengukuran  kualitas  air umpan boiler, air blowdown , dan kondensat, pemeriksaan insulasi panas, pengaturan rasio udara pembakaran, dan pengendalian operasi multi boiler. Berbagai kehilangan panas dianalisis dan beberapa rekomendasi diberikan untuk implementasi di pabrik sehingga efisiensi boiler dapat ditingkatkan. Beberapa masalah yang perlu diperbaiki untuk konservasi energi meliputi penggunaan batubara dengan kadar air tinggi, rasio udara pembakaran tinggi, konduktivitas air umpan tinggi menyebabkan rasio blowdown tinggi, tidak dilakukan insulasi pada mesin produksi yang relatif tua, dan pengoperasian beberapa boiler dengan efisiensi rendah . Potensi perbaikan melalui penyesuaian kadar air batubara, perbaikan rasio udara pembakaran, optimalisasi rasio blowdown , pemulihan air kondensat, pemasangan insulasi, dan kontrol multi boiler secara teori menghasilkan reduksi konsumsi batubara 16.445 ton/tahun atau 48,63%, dan reduksi CO 2 sebesar 19.589 tCO 2 /tahun dengan estimasi penghematan biaya Rp 12 milyar/tahun.
Kata kunci: co-benefit , industri kertas, boiler, batubara, emisi
Jurnal Selulosa Vol. 10 No. 1 Juni 2020 Hal. 51 - 64

## JURNAL SELULOSA
e-ISSN: 2527 - 6662 p-ISSN: 2088 - 7000
© 2020 - Jurnal Selulosa all rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license. ( http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ )
DOI: http://dx.doi.org/10.25269/jsel.v10i01.296

## Pendahuluan
Sejalan dengan pertumbuhan industri yang semakin pesat, maka perlu adanya upaya penanganan penurunan pencemaran udara (Wang et al. , 2016; Song et al. , 2015). Bertolak atas kondisi seperti ini, maka perlu promosi tindakan mereduksi gas rumah kaca dan pencemaran lingkungan dalam waktu yang bersamaan sebagai alat kebijakan penting berupa pendekatan co-benefit . Kementerian Lingkungan Hidup Jepang bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia  telah  melaksanakan  proyek  “Co- benefit Indonesia Tahun 2018” yang difokuskan pada boiler batubara di industri kertas. Pendekatan co-benefit dalam studi ini adalah penurunan gas efek rumah kaca (GRK) dan penurunan polutan emisi udara melalui perbaikan pengoperasian boiler yang berfokus pada konservasi energi (MUFG, 2019). Konsumsi bahan bakar fosil berhubungan langsung dengan emisi CO 2 . Peraturan perlindungan lingkungan berupaya mengurangi emisi CO 2 karena gas ini berkontribusi signifikan terhadap efek rumah kaca (Barma et al. , 2017). Tindakan konservasi energi untuk mengurangi emisi CO 2 juga mengurangi polutan udara lain seperti SO x , NO x dan partikulat, membawa manfaat tambahan untuk kualitas udara (Yang and Teng, 2018). Pendekatan co-benefit dalam studi ini dapat menghasilkan tiga keluaran dalam waktu bersamaan karena penanggulangan yang dilakukan berkontribusi juga kepada penurunan biaya energi untuk industri.
Beberapa kontrol pembakaran dalam pengoperasian boiler batubara umumnya dilakukan secara otomatis untuk mendapatkan efisiensi  pembakaran  batubara,  yaitu  input batubara, laju alir udara pembakaran, konsentrasi oksigen dalam gas buang, tekanan steam , kualitas air umpan, dan laju dan kualitas air blowdown (MUFG, 2019). Berbagai kehilangan panas yang terjadi di dalam boiler dapat disebabkan antara lain oleh kehilangan panas karena karbon yang tidak terbakar, gas buang panas, kelembaban bahan bakar,  uap air dari pembakaran hidrogen, pembentukan karbon monoksida, panas sensibel pada abu dasar, radiasi dan konveksi, dan blowdown (Gupta, Ghai and Jain, 2011). Identifikasi sumber utama pemborosan energi dan pemulihan energi yang terbuang diperlukan untuk menjalankan boiler
pada efisiensi maksimum. Peningkatan efisiensi boiler akan membantu menghemat sejumlah besar bahan bakar fosil dan mengurangi emisi CO 2 , sehingga penting untuk memanfaatkan energi  batubara  secara  efisien  (Song et al. , 2015). Studi ini bertujuan melakukan identifikasi  langkah-langkah  konservasi  energi dan pengurangan emisi boiler industri berbahan bakar batubara dan cara melakukannya.

## Metode

## Bahan
Bahan bakar yang digunakan boiler berupa batubara lignit. Karakteristik batubara ditampilkan dalam Tabel 1 .

## Alat
Boiler  yang  menjadi  objek  identifikasi hemat energi ini adalah jenis boiler unggun terfluidakan  media  pasir  yang  menggunakan bahan bakar batubara yang memiliki kapasitas 20 ton/jam dan 15 ton/jam di sebuah industri kertas. Peralatan yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi flue  gas  analyzer merk Testo, c onductivity  meter merk Sato Tech, time lapse camera merk Brinno, t hermography camera merk FLIR, dan thermochron type-SL merk KN Laboratories.
Tabel 1 . Karakteristik Batubara Parameter Nilai Kadar air total (ar) % 25,8 Kadar air (adb) % 11,9 Abu (adb) % 9,8 Zat terbang (adb) % 41,9 Karbon padat (adb) % 36,4 Sulfur (adb) % 0,86 Karbon (adb) % 54,43 Hidrogen (adb) % 5,41 Nitrogen (adb) % 1,07 Oksigen ( by difference ) (adb) % 28,43 Gross calorific value (adb) kcal/kg 5.232 Harga batubara (ar) Rp/kg 730 Keterangan: ar    = as received basis adb = air dried basis
Studi Kasus Proyek Co-Benefit Peningkatan Efisiensi Boiler Batubara di Industri... : Syamsudin, dkk.

## Metode Analisis
Pengukuran dilakukan terhadap kadar air batubara, konduktivitas air umpan boiler, konduktivitas air blow down , konduktivitas air softener , konduktivitas air kondensat, suhu permukaan pipa steam , suhu permukaan saluran gas buang, suhu ruangan mesin kertas, dan emisi gas buang di cerobong boiler. Parameter yang diamati meliputi pengaruh kadar air batubara, rasio udara pembakaran, rasio blowdown , sistem pemulihan kondensat, sistem insulasi, dan kontrol multi boiler terhadap reduksi konsumsi batubara, reduksi CO 2 , dan reduksi biaya. Efisiensi  termal  boiler  (η boiler ) dihitung menggunakan metode langsung atau input-output method (Tirumala Srinivas, 2017), yaitu:
.....(1) F S =  laju produksi steam (ton/tahun) ∆H S =  entalpi spesifik steam (kcal/kg) ∆H fw =  entalpi spesifik air umpan (kcal/kg) F C =  laju konsumsi batubara (ton/tahun) HHV C =  nilai kalor batubara (kcal/kg)
Nilai kalor tinggi (HHV) dikoreksi terhadap kadar air (MUFG, 2019):
..............................(2)
dengan: HHV a =  HHV batubara dengan kadar air a% (kcal/kg)
HHV b =   HHV batubara dengan kadar air b% (kcal/kg).
Nilai kalor rendah (LHV) ditentukan dengan mengurangkan panas penguapan uap air dari nilai kalor tinggi (HHV) (Mahapatra, 2016). Hubungan HHV dan LHV dihitung menggunakan:
.................(3)
dengan: λ H2O = panas laten air (kcal/kg) w H2O = kandungan air (kg/kg).
Rasio udara pembakaran (R U ) dihitung menggunakan:
..................................................(4)
dengan:
O 2 =  konsentrasi oksigen dalam gas buang (%).
Volume teoritis udara pembakaran (V teoritis ) (MUFG, 2019):
....(5) dengan:
V teoritis = volume teoritis udara pembakaran
(Nm 3 /kg) C = kadar karbon (%adb) H = kadar hidrogen (%adb) O = kadar oksigen (%adb) S = kadar sulfur (%adb). Volume aktual udara pembakaran (V aktual ) (MUFG, 2019):
...............................(6)
Volume udara berlebih (V excess ):
...........................(7)
Rugi-rugi panas gas buang (Q loss,FG ):
.....(8)
dengan:
Q lossFG = rugi-rugi panas gas buang (kcal/kg)
T FG
= suhu gas buang ( o C) T U = suhu udara atmosferik ( o C).
Rasio rugi-rugi panas (%) dinyatakan dengan:
....................(9)
R loss = rasio rugi-rugi panas (%) Q loss = rugi-rugi panas (kcal/jam).
Rasio blowdown (R B ) dihitung menggunakan (MUFG, 2019):
..................(10) dengan: R B = rasio blowdown EC b = konduktivitas air blowdown ( μ S) EC fw = konduktivitas air umpan ( μ S)
L B = laju blowdown (ton/jam) L S = laju produksi steam (ton/jam). Pemulihan air kondensat (CW) dihitung menggunakan (MUFG, 2019): ...........................(11)
dengan:
CW  = pemulihan air kondensat (%) EC s = konduktivitas air softner ( μ S) EC c = konduktivitas air kondensat ( μ S).
Faktor beban boiler (LF) dihitung menggunakan:
.................................(12)
dengan: F S,actual = laju produksi steam aktual (ton/jam) F S,design = kapasitas boiler sesuai desain (ton/jam).
Reduksi batubara tahunan (A CR ), Rasio reduksi batubara (R RB ), dan Reduksi biaya (R Rp ) dihitung menggunakan:
....................................(13) .................................................(14)
.........................................(15)
dengan:
A CR =   reduksi batubara tahunan (ton/tahun) R RB
=   rasio reduksi batubara
R Rp =   reduksi biaya tahunan (Rp/tahun) A CC1 =   konsumsi batubara tahunan sebelum perbaikan (ton/tahun)
A CC2 =   konsumsi batubara tahunan setelah perbaikan (ton/tahun) C Rp =  harga batubara (Rp/kg).
Reduksi CO 2 (Reduksi CO2 ) dihitung menggunakan: ................................(16) dengan: EF =  faktor emisi CO 2 (tCO 2 /t).

## Hasil dan Pembahasan
Beberapa temuan penting pada saat dilakukan identifikasi co-benefit antara lain penggunaan batubara dengan kadar air tinggi, rasio udara pembakaran tinggi, konduktivitas air umpan dari air sungai tinggi menyebabkan rasio blowdown tinggi, tidak dilakukan insulasi pada mesin produksi yang relatif tua, dan pengoperasian beberapa boiler dengan efisiensi rendah. Efisiensi termal boiler sekitar 66,2% (berdasarkan nilai HHV batubara), lebih rendah dari kondisi normal yaitu 81-85% (Barma et al. , 2017). Berdasarkan hasil  perhitungan,  konsumsi  energi  spesifik sebesar 4,32 ton steam /ton produk atau 11,2 GJ/ ton produk dengan faktor penguapan 4,88 ton steam /ton batubara untuk produksi kertas rokok. Konsumsi energi spesifik dipengaruhi oleh jenis kertas yang diproduksi.

## Pengaruh Kadar Air Batubara
Nilai ukur aktual kadar air batubara pada saat diagnosa adalah 25,8% dengan nilai kalor 4.101 kcal/kg dan konsumsi 33.802 ton/tahun. Kadar air batubara biasanya berkisar antara 8 hingga 25% berat, sedangkan untuk lignit, kadar air bisa mencapai hingga 66% berat (Xu et al. , 2016). Hubungan antara kadar air dan nilai kalor batubara pada pengukuran ini ditampilkan pada Gambar 1.
Gambar 1. Hubungan antara Kadar Air dan Nilai Kalor Batubara
Studi Kasus Proyek Co-Benefit Peningkatan Efisiensi Boiler Batubara di Industri... : Syamsudin, dkk.
Semakin tinggi kadar air maka semakin rendah nilai kalor batubara karena semakin banyak panas yang dibutuhkan untuk menguapkan air. Selama pembakaran, air yang ada di dalam batubara mengkonsumsi panas sensible dan panas laten untuk menjadi uap panas. Panas yang terserap uap panas ini ikut terbuang bersama dengan gas buang (Liu et al. , 2015). Jumlah panas yang diambil oleh uap air berbanding lurus dengan jumlah air yang ada dalam batubara. Efek penurunan kadar air batubara disimulasikan dengan perbandingan kasus bila dilakukan penurunan kadar air dari 25,8% menjadi 20% ( Gambar  2 ) dan 10% ( Gambar 3 ). Penurunan kadar air menghasilkan reduksi konsumsi batubara dan berdampak pada penurunan biaya dan emisi CO 2 . Penurunan kadar air dari 25,8% menjadi 10% menghasilkan reduksi lebih tinggi dibandingkan penurunan kadar air menjadi 20%. Semakin rendah kadar air batubara, maka jumlah panas yang dapat digunakan untuk pembangkit steam di boiler menjadi bertambah sehingga efisiensi boiler menjadi naik.
Saat ini, proses pengeringan batubara telah diterapkan secara luas dalam aplikasi batubara lignit untuk pembangkit listrik, seperti pengeringan
menggunakan  unggun  terfluidakan  dengan memanfaatkan panas sisa, gas pembakaran, dan steam lewat panas (Xu et al. , 2016). Pengurangan kadar air batubara yang lebih ekonomis dan lebih mudah dapat dilakukan dengan cara diangin-anginkan di tempat penyimpanan dalam jangka waktu tertentu. Metode ini sangat tergantung pada kelembaban udara di tempat penyimpanan. Pembelian batubara pada kondisi sudah dihancurkan dapat menurunkan nilai kalor karena meningkatnya kadar air pada waktu penyimpanan dan proses transportasi. Sebaiknya batubara dihancurkan di lokasi pabrik sebelum digunakan untuk menyamakan kadar air dan ukuran partikel batubara.

## Perbaikan Rasio Udara Pembakaran
Pada pembakaran batubara dengan boiler tipe traveling  grate , umumnya memerlukan kelebihan  udara  30%‐60%  dan  konsentrasi oksigen  pada  gas  buang  sebesar  5%‐8%.  Hasil pengukuran menunjukkan boiler beroperasi pada rasio udara 2,63 dan konsentrasi oksigen pada gas buang rata-rata 13%. Suhu gas buang pada saat pengukuran adalah 195 o C. Pada keadaan ini terlihat jelas pengoperasian boiler tidak efisien.  Udara  yang  berlebih  merupakan  salah satu penyebab hilangnya energi pada boiler, karena dapat menurunkan suhu pembakaran, meningkatkan jumlah gas buang yang dihasilkan, dan memperbesar panas yang hilang. Oleh karena itu, optimalisasi udara berlebih dapat secara signifikan  meningkatkan  efisiensi  boiler  dan dapat menurunkan emisi gas buang (Ibrahim and Farrukh, 2019). Pada simulasi efek perbaikan konsentrasi oksigen dari 13% menjadi 8%, dihasilkan reduksi batubara dan penurunan emisi, masing-masing sebesar 5,0% dan 2.841 tCO 2 / tahun ( Gambar 4 ). Alat analisis oksigen online atau sistem trim oksigen perlu dipasang untuk kontrol yang tepat pada kelebihan udara dan kandungan oksigen dalam gas buang. Pengaturan rasio udara pembakaran dapat diatur menggunakan VSD ( variable  speed  drive ) (Saidur, Ahamed and Masjuki, 2010). VSD digunakan pada motor kipas untuk mengubah rasio udara pembakaran (Barma et al. , 2017). Selain konsentrasi oksigen, suhu gas buang juga mempengaruhi besarnya panas yang hilang yang  berefek  pada  penurunan  efisiensi  boiler. Semakin tinggi suhu gas buang maka semakin besar panas yang hilang, berarti semakin rendah
Batubara Kadar air = 25,8% LHV = 4.101 kcal/kg
Sebelum Batubara Kadar air = 20,0% LHV = 4.464 kcal/kg Sesudah
Rasio reduksi batubara = 8,1% Reduksi batubara = 2.746 ton/tahun
Reduksi biaya  = 2.004x10 6 Rp/tahun Reduksi CO2 = 535 tCO 2 /tahun
Gambar  2 . Kasus bila Kadar Air Batubara diturunkan dari 25,8% menjadi 20%
Batubara Kadar air = 25,8% LHV = 4.101 kcal/kg
Sebelum Batubara Kadar air = 10,0% LHV = 5.089 kcal/kg Sesudah
Rasio reduksi batubara = 19,4% Reduksi batubara = 6.561 ton/tahun Reduksi biaya  = 4.789x10 6 Rp/tahun
Reduksi CO 2 = 1.278 tCO 2 /tahun
Gambar  3 . Kasus bila Kadar Air Batubara diturunkan dari 25,8% menjadi 10%.
efisiensi  termal  boiler.  Panas  terbuang  melalui gas buang merupakan sumber kehilangan panas tertinggi dalam sistem boiler. Pemulihan panas dari gas buang suhu tinggi dapat menghasilkan penghematan  energi  yang  signifikan  (Barma et al. , 2017). Tergantung pada suhu gas buang dan konsentrasi oksigen, efek penurunan rugi-rugi panas gas buang dapat diperkirakan dengan membaca Gambar 5 . Pada saat suhu gas buang 195℃  dan  konsentrasi  oksigen  diturunkan  dari 13% menjadi 8%, maka terjadi penurunan rugi- rugi panas gas buang dari 8,6% menjadi 3,3%.

## Optimalisasi Rasio Blowdown
Boiler harus menghasilkan steam berkualitas baik dengan stabil dan memasok steam
tersebut secara terus menerus ke mesin kertas yang menggunakan steam . Air umpan boiler mengandung berbagai macam ion seperti kalsium, magnesium dan sebagainya. Jika konsentrasinya tinggi dapat menimbulkan kerak di permukaan dalam pipa dan dapat menurunkan konduktivitas panas pada pipa-pipa alat penukar panas. Untuk alasan ini, air panas di dalam boiler perlu dikuras ( blowdown ) untuk menjaga konsentrasi ion di dalam air boiler. Jumlah air yang dibuang ini tergantung dari kualitas air yang digunakan boiler. Jika kualitas air baik maka jumlah pembuangan sedikit, namun jika kualitas air jelek maka jumlah pembuangan akan menjadi banyak sehingga jumlah panas yang dibuang bertambah dan membuat efisiensi produksi steam menurun. Kualitas air umpan boiler dapat dievaluasi dari kandungan garam, silika dan sebagainya, tapi dapat juga dievaluasi melalui konduktivitas listrik sebagai salah satu indikator. Jika dilihat dari tingkat konduktivitas listrik, terdapat kasus di mana rasio blowdown lebih dari 5%. Dari hasil analisis, kondukstivitas air umpan boiler mencapai 217-272 µS dan konduktivitas  air blowdown mencapai 2.770-4.840 µS ( Tabel  2 ). Untuk kasus ini, pengoperasian sistem blowdown pada boiler menjadi masalah yang perlu diperbaiki. Air blowdown memiliki suhu tinggi seperti steam yang dihasilkan boiler sehingga jika jumlah blowdown besar, maka efisiensi boiler akan menurun. Rugi-rugi panas blowdown pada umumnya sekitar 1-3% dari konsumsi bahan bakar (Barma et al. , 2017).
Hasil pengukuran selama dua bulan menunjukkan rasio blowdown rata-rata sekitar 11,4% dengan pengoperasian secara manual. Rasio blowdown ini diukur berdasarkan laju blowdown dan laju steam yang diproduksi. Normalnya, pada boiler dengan pemulihan kondensat  mencapai  ≥80%  akan  menghasilkan rasio blowdown sekitar 1,0%. Evaluasi perbaikan
Gambar 5 . Pengaruh Konsentrasi O 2 dan Suhu
Gas Buang terhadap Panas Hilang
Tabel 2 . Konduktivitas Air Softener , Air Umpan, dan Air Kondensat
Sampling point Konduktivitas [ μ S] Pengukuran 1 Pengukuran 2 Air softener 578 518 Air umpan 272 217 Air blowdown 4.840 2.770 Air kondensat 17 8
Gas buang [O2] = 13,0% Rugi energi = 8,6% Rugi energi ekuivalen batubara = 0,38 ton/jam
Sebelum Gas buang [O2] = 8,0% Rugi energi = 3,3% Rugi energi ekuivalen batubara = 0,144 ton/jam
Sesudah
Rasio reduksi batubara = 5,0%
Reduksi batubara = 1.690 ton/tahun Reduksi biaya  = 1.234x1 0 6 Rp/tahun Reduksi CO 2 = 2.841 tCO 2 /tahun
Gambar 4 . Kasus bila Konsentrasi Oksigen Gas buang diturunkan dari 13,3% menjadi 8,0%
Studi Kasus Proyek Co-Benefit Peningkatan Efisiensi Boiler Batubara di Industri... : Syamsudin, dkk.
dilakukan dengan menurunkan rasio blowdown hingga 1,0%. Hasilnya adalah sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 6 . Penurunan rasio blowdown dapat dilakukan dengan pemasangan sistem kontrol blowdown otomatis dan perbaikan kualitas air umpan boiler. Sistem blowdown otomatis dapat dipasang untuk mengontrol laju blowdown , terdiri dari pemantauan konduktivitas secara terus-menerus, dan sistem blowdown otomatis pada level konduktivitas tertentu. Sistem otomatis ini dapat menghemat energi yang terbuang pada sistem blowdown manual. Besarnya rasio blowdown dapat disebabkan oleh adanya pencemaran pada sumber air yang digunakan untuk bahan baku air industri. Supaya dapat digunakan sebagai air umpan boiler, maka perlu dilakukan perbaikan kualitas dengan cara membuang senyawa ionik yang merupakan sumber pencemaran air. Meskipun metode resin penukar ion untuk produksi air murni untuk boiler banyak digunakan dalam beberapa tahun terakhir, metode membran reverse osmosis cenderung mulai dipilih karena metode resin penukar ion menggunakan bahan kimia berbahaya untuk regenerasi resin digunakan. Pada pengoperasian membran reverse osmosis dengan kapasitas produksi air murni sebesar 14,4 m 3 /jam (berdasarkan kebutuhan air umpan boiler) membutuhkan investasi Rp 3 milyar dengan waktu pengembalian modal selama 12,3 tahun ( Tabel 3 ).

## Pemulihan Air Kondensat
Rasio pemulihan air kondensat rata-rata selama beberapa kali pengukuran berdasarkan analisis konduktivitas air kondensat, air softener dan air umpan yaitu sebesar 43%. Selain memiliki
kandungan panas, kondensat pada dasarnya adalah air distilasi yang ideal untuk digunakan sebagai air umpan boiler. Sistem steam yang efisien  akan  mengumpulkan  kondensat  ini  dan mengembalikannya ke deaerator, tangki umpan boiler, atau menggunakannya dalam proses lain. Kondensat tidak dikembalikan ke boiler hanya jika terjadi kontaminasi. Meskipun demikian, dimungkinkan untuk mengumpulkan kondensat dan menggunakannya sebagai air proses panas atau melewatkannya melalui penukar panas di mana kandungan panasnya dapat dimanfaatkan kembali.
Efek perbaikan dievaluasi dengan melakukan peningkatan rasio pemulihan air kondensat dari 43% menjadi 60%. Hasilnya ditampilkan dalam Gambar  7 . Simulasi efek peningkatan rasio pemulihan air kondensat menghasilkan reduksi batubara dan penurunan emisi, masing-masing sebesar 1,4% dan 969 tCO 2 /tahun. Penurunan konsumsi batubara ini karena terjadi peningkatan kandungan panas sebesar 1.682 Gcal/tahun yang dapat dimanfaatkan kembali. Selain itu, terjadi peningkatan jumlah air kondensat yang dapat digunakan kembali oleh

## Air blowdown
Rasio blowdown = 11,4% Rugi energi = 3.116 Gcal/thn Rugi energi ekuivalen batubara = 1.241 ton/tahun
Sebelum Gas buang [O 2 ] = 8,0% Rugi energi = 3,3% Rugi energi ekuivalen batubara = 0,144 ton/jam Sesudah
Rasio reduksi batubara = 5,0% Reduksi batubara = 1.690 ton/tahun Reduksi biaya  = 1.234x106 Rp/tahun
Reduksi CO 2 = 2.841 tCO 2 /tahun
Gambar 6 . Kasus bila Laju Blowdown diturunkan dari 11,4% menjadi 1,0%.
Air kondensat Pemulihan = 43%
Reduksi batubara = 1.229 ton/tahun
Sebelum Air kondensat
Pemulihan = 60% Reduksi batubara = 1.714 ton/tahun Sesudah
Rasio reduksi batubara = 1,4%
Reduksi batubara = 486 ton/tahun Reduksi biaya = 355x10
6 Rp/tahun Reduksi CO 2 = 969 tCO 2 /tahun
Gambar 7 . Kasus bila Pemulihan Air Kondensat dinaikkan dari 43% menjadi 60%
Tabel 3 . Biaya Pengoperasian Membran Reverse Osmosis
1. Biaya peralatan a :  Unit pemurnian air 1.500x10 6 Rp  Peralatan pre‐treat - ment 1.500x10 6 Rp 2. Konsumsi listrik 90 kWh/tahun 3. Biaya perawatan b 500x10 6 Rp/tahun Payback period 12,3 tahun
a Asumsi harga di Jepang;
b Perkiraan biaya di Jepang.
boiler sebesar 28.038 ton/tahun, sehingga dapat mengurangi kebutuhan air softener .

## Pemasangan Insulasi
Pengamatan menunjukkan beberapa permukaan boiler, pipa steam , pipa kondensat, saluran gas buang, dan ruangan mesin produksi tidak terinsulasi dengan baik. Semua insulasi yang rusak atau aus harus diperbaiki berdasarkan prioritas. Titik panas mengindikasikan terjadinya hilang panas yang berlebihan. Kehilangan panas terjadi karena radiasi, konveksi dan konduksi dari permukaan panas sistem boiler. Jumlah panas yang hilang tergantung pada suhu permukaan panas yang dipengaruhi oleh insulasi (ketebalan, konduktivitas termal, dan kondisi). Untuk meminimalkan kehilangan panas, permukaan panas harus ditutup dengan bahan insulasi yang memiliki ketahanan yang cukup baik terhadap perpindahan panas (Gupta, Ghai and Jain, 2011).
Insulasi Pipa Steam
Kondisi pipa steam saat ini (termasuk katup, dan lain-lain) dievaluasi jika diinsulasi dengan area target pipa seluas 134,1 m 2 . Luas permukaan katup,  flensa,  dan  lain-lain  dikoreksi  dan dikonversi menjadi panjang pipa. Jumlah panas yang dikeluarkan dari perpipaan dihitung dari luas permukaan. Ketebalan dan konduktivitas termal dari bahan insulasi panas dihitung dengan nilai yang diasumsikan. Hasil perhitungan ditampilkan pada Gambar 8 . Simulasi efek pemasangan insulasi pipa steam menghasilkan reduksi batubara dan penurunan emisi, masing-masing sebesar 0,93% dan 628 tCO 2 /tahun. Reduksi batubara ini menggambarkan besarnya rugi-rugi panas yang dapat diturunkan dari pemasangan insulasi pada
sistem perpipaan steam . Pemasangan insulasi pada perpipaan steam membutuhkan investasi sebesar Rp 44,821 juta dengan waktu pengembalian modal selama 0,2 tahun ( Tabel 4 ).

## Insulasi Pipa Pemulihan Air Kondensat
Kondisi pipa kondensat saat ini (termasuk perpipaan, tangki separator, dan lain-lain) dievaluasi jika diinsulasi dengan area target pipa pemulihan air kondensat seluas 263,5 m 2 . Hasil perhitungan ditampilkan pada Gambar 9 . Simulasi efek pemasangan insulasi pipa pemulihan air kondensat menghasilkan reduksi batubara dan penurunan emisi, masing-masing sebesar 1,1% dan 772 tCO 2 /tahun. Reduksi batubara ini menggambarkan besarnya rugi-rugi panas yang dapat diturunkan dari pemasangan insulasi pada sistem perpipaan pemulihan air kondensat. Pemasangan insulasi pada perpipaan pemulihan air kondensat membutuhkan investasi sebesar Rp 101 juta dengan waktu pengembalian modal selama 0,4 tahun ( Tabel 5 ).
Insulasi pipa steam
Panas dilepas = 143,6 kW
Sebelum Insulasi pipa steam Luas insulasi = 134,1 m 2
Panas dilepas = 24,6 kW
Sesudah
Rasio reduksi batubara = 0,93% Reduksi batubara  = 315 ton/tahun Reduksi biaya = 230x10 6 Rp/tahun Reduksi CO 2 = 628 tCO 2 /tahun
Gambar  8 . Kasus bila Pipa Steam diinsulasi dengan Luas Insulasi 134,1 m 2
Tabel  4 . Biaya Pemasangan Insulasi Perpipaan
Steam 1. Material insulasi panas 26.821x10 3 Rp. 2. Biaya tenaga kerja 18.000x10 3 Rp. Payback period 0,2 tahun Insulasi pipa air kondensat Panas dilepas = 202,9 kW
Sebelum Insulasi pipa air kondensat Luas insulasi = 263,5 m 2 Panas dilepas = 32,1 kW Sesudah Rasio reduksi batubara
= 1,1% Reduksi batubara = 387 ton/tahun
Reduksi biaya = 282x10 6 Rp/tahun Reduksi CO 2 = 772 tCO 2 /tahun
Gambar  9 . Kasus bila Pipa Pemulihan Air Kondensat diinsulasi dengan Luas Insulasi 263,5 m 2
Tabel  5 . Biaya Pemasangan Insulasi Perpipaan Kondensat
1. Material insulasi panas 83x10 6 Rp 2. Biaya tenaga kerja 18x10 6 Rp Payback period 0,4 tahun
Studi Kasus Proyek Co-Benefit Peningkatan Efisiensi Boiler Batubara di Industri... : Syamsudin, dkk.

## Insulasi  Saluran  Gas  Buang  dan  Pemanasan
Udara Inlet Boiler
Suhu gas buang yang keluar dari boiler biasanya berkisar 150 ° C-250°C, sekitar 10%–30% energi panas hilang melalui proses tersebut (Barma et al., 2017). Pada suhu seperti itu, gas buang mengandung energi dalam jumlah besar  dan  menghasilkan  efisiensi  termal  yang relatif rendah (Zaporozhets, 2019). Saat ini, panas dari gas buang digunakan untuk memanaskan air umpan melalui unit economizer dan gas buang diolah dengan mengoperasikan bag filter . Pengoperasian bag  filter dilakukan dengan persyaratan suhu gas buang yang diolah tidak melebihi 150℃. Jika suhu gas buang naik, maka dilakukan proses untuk menurunkan suhu gas buang sehingga terjadi kehilangan panas. Disipasi panas dari saluran gas buang dapat dikontrol dan  secara  efisien  dapat  dimanfaatkan  untuk pemanasan  udara  inlet  boiler  sehingga  efisiensi termal boiler dapat ditingkatkan jika dilakukan insulasi saluran gas buang. Penelitian simulasi oleh Ibrahim and Farrukh (2019) menunjukkan pemasangan alat pemanas yang memanaskan campuran udara-bahan bakar sampai 93 o C dapat meningkatkan efisiensi boiler sebesar 4%.
Evaluasi efek perbaikan bila dilakukan insulasi saluran gas buang dan panas gas buang digunakan untuk pemanasan udara inlet boiler ditampilkan dalam Gambar  10 , sedangkan pemanfaatan panas gas buang untuk pemanasan udara inlet boiler ditampilkan dalam Gambar 11 . Pemasangan insulasi dapat menurunkan rugi-rugi panas saluran gas sebesar 73,6 Mcal/jam dan menaikkan suhu gas buang menjadi 206,3 o C. Dampaknya, suhu air umpan keluar dari unit economizer dapat ditingkatkan menjadi 109,7 o C. Gas buang keluar unit economizer pada suhu 141,7 o C digunakan untuk
pemanasan awal udara inlet boiler dari 40 o C menjadi 76,6 o C. Total tambahan panas yang dimanfaatkan oleh unit economizer dan unit pemanasan udara yaitu sebesar 3.810 Gcal/tahun atau ekuivalen dengan batubara sebanyak 865 ton/tahun. Simulasi efek pemasangan insulasi saluran gas buang menghasilkan reduksi batubara dan penurunan emisi, masing-masing sebesar 2,6% dan 1.726 tCO 2 /tahun. Pemasangan insulasi pada saluran gas buang dan pemanfaatan panas gas buang untuk pemanasan udara inlet boiler membutuhkan investasi sebesar Rp 2 milyar (asumsi) dengan waktu pengembalian modal selama 3,2 tahun ( Tabel 6 ). Pemulihan panas gas buang berpotensi menimbulkan korosi karena kondensasi asam. Belerang dalam batubara bereaksi dengan oksigen selama pembakaran membentuk belerang dioksida, yang bereaksi dengan uap air menghasilkan asam sulfat dalam gas buang. Kondensasi asam terjadi ketika gas buang didinginkan di bawah titik embun asam. Suhu gas buang harus dijaga di atas suhu titik embun asam untuk mencegah kondensasi asam. Jika tidak, sistem pemulihan panas harus dirancang tahan terhadap korosi asam. Jumlah kandungan asam dalam gas buang tergantung kandungan sulfur batubara. Oleh karena itu, suhu gas buang minimum yang diijinkan tergantung pada jenis batubara yang digunakan dalam boiler (Barma et al. , 2017).
Insulasi saluran gas buang Suhu gas buang = 194,5 o C Suhu air umpan = 106,0 o C
Sebelum Insulasi saluran gas buang Suhu gas buang  = 206,3 o C Suhu air umpan = 109,7 o C Sesudah
Rasio reduksi batubara = 2,6% Reduksi batubara  = 865 ton/tahun
Reduksi biaya = 631x10 6 Rp/tahun Reduksi CO 2 = 1.726 tCO 2 /tahun
Gambar 10 . Kasus bila Saluran Gas Buang dan Pemanasan Udara Inlet Boiler Diinsulasi
Sumber:  Modifikasi  gambar  dari  Laporan  Diagnosis  Co-benefit Tahun Fiskal 2018 (MUFG, 2019)
Gambar  11 . Insulasi Saluran Gas Buang dan Pemanfaatan Panas Gas Buang untuk Pemanasan Udara Inlet Boiler
Tabel  6 . Biaya Pemasangan Fasilitas Insulasi Saluran Gas Buang dan Pemanasan Udara Inlet Boiler Biaya pemasangan fasilitas 2.000x10 6 Rp Payback period 3,2 tahun

## Insulasi Mesin Kertas
Industri kertas ini memiliki tiga unit fasilitas mesin produksi, Dua unit diantaranya adalah mesin sudah tua dan insulasi tidak dilakukan secara menyeluruh hanya parsial pada bodi dan pipa-pipa steam . Simulasi pemasangan insulasi terhadap kedua mesin tersebutdapat menghasilkan reduksi konsumsi batubara sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 12 . Penerapan langkah-langkah insulasi termal dapat mengurangi steam yang dikonsumsi akibat disipasi panas dari mesin, dan sebagai hasilnya, konsumsi batubara menjadi berkurang. Simulasi efek pemasangan insulasi mesin kertas menghasilkan reduksi batubara dan penurunan emisi, masing-masing sebesar 6,5% dan 4.400 tCO 2 /tahun. Konstruksi insulasi panas pada dua unit mesin kertas diasumsikan membutuhkan investasi Rp 10 milyar. Waktu yang diperlukan untuk pengembalian modal untuk investasi ini adalah 6 tahun ( Tabel 7 ).
Kontrol Optimum Multi Boiler Tabel  8 menunjukkan data produksi steam dari boiler 15 ton/jam dan 20 ton/jam dalam lima hari. Faktor beban masing-masing boiler berkisar 48%-65%. Masing-masing boiler beroperasi secara mandiri.
Pengoperasian boiler menyebabkan kehilangan panas yang tetap, seperti panas radiasi dari
badan boiler. Besarnya kehilangan panas radiasi tergantung pada luas permukaan boiler. Karena boiler memiliki area permukaan yang luas, kehilangan panas akibat radiasi menjadi signifikan saat boiler beroperasi pada beban rendah. Kehilangan panas akibat radiasi dan konveksi pada boiler yang beroperasi pada beban penuh mencapai sekitar 2% dari total panas hilang (Barma et al. , 2017). Karena itu, pengaturan dari besar kecilnya ukuran boiler sangat berpengaruh terhadap  efisiensi  termal  boiler.  Jika  beberapa boiler dengan kapasitas berbeda dioperasikan, maka konsumsi bahan bakar dapat dikurangi dengan mengoperasikan boiler skala besar pada kondisi optimal dan boiler lainnya yang lebih  kecil  digunakan  untuk  mengatasi  fluktuasi beban. Berdasarkan karakteristik ini, boiler 20 ton/jam selalu dioperasikan pada sekitar 90% beban, dan boiler 6 ton/jam dioperasikan untuk mengatasi fluktuasi beban. Efek peningkatan dari pengoperasian boiler seperti ini ditampilkan dalam Gambar 13 . Konsumsi steam sebesar 164.929 ton/tahun dipenuhi dari pengoperasin dua unit boiler, yaitu boiler 20 ton/jam dan boiler 15 ton/jam, masing-masing pada beban rendah. Peningkatan beban boiler 20 ton/jam dari 59% menjadi 90% dapat meningkatkan produksi steam menjadi 138.240 ton/tahun dan efisiensi boiler naik menjadi 74,8%. Kekurangan produksi steam sebesar 26.689 ton/tahun dipenuhi dengan mengoperasikan boiler 6 ton/jam pada beban 58%. Pada beban ini, boiler 6 ton/jam memiliki efisiensi 61,1%. Dengan demikian maka boiler 15 ton/jam tidak perlu dioperasikan lagi. Kontrol multi-boiler dengan cara ini dapat menurunkan konsumsi batubara sebesar 8,3% dan menurunkan emisi CO 2 sebesar 4.694 tCO 2 /tahun.
Insulasi mesin kertas Suhu PM1 = 34,1 o C Suhu PM2 = 33,9 o C Sebelum Insulasi mesin kertas Suhu PM1 = 30,6 o C Suhu PM2 = 30,6 o C Sesudah
Rasio reduksi batubara = 6,5%
Reduksi batubara  = 2.205 ton/tahun Reduksi biaya = 1.610x10 6 Rp/tahun Reduksi CO 2 = 4.400 tCO 2 /tahun
Gambar  12 . Kasus bila Mesin-Mesin Kertas diinsulasi
Tabel 7 . Biaya Pemasangan Insulasi Dua Mesin
Kertas Biaya konstruksi insulasi panas 10.000x10 6 Rp Payback period 6 tahun
Tabel 8 . Data Produksi Steam dalam Lima Hari Periode Produksi Steam and Faktor Beban (%) 15 ton/jam 20 ton/jam Total Steam (t) Faktor beban (%) Steam (t) Faktor beban (%) Steam (t) Hari 1 7,3 48,6 9,9 49,3 17,1 Hari 2 8,2 54,4 12,1 60,5 20,3 Hari 3 8,1 53,8 12,9 64,7 21,0 Hari 4 7,3 48,7 12,3 61,4 19,6 Hari 5 7,7 51,1 10,7 53,7 18,4 Rata-rata 7,7 51,3 11,6 57,9 19,3
Studi Kasus Proyek Co-Benefit Peningkatan Efisiensi Boiler Batubara di Industri... : Syamsudin, dkk.
Kontrol pembakaran pada boiler 6 ton dilakukan secara otomasi untuk mengatasi fluktuasi  beban.  Konstruksi  sistem  kontrol pembakaran otomatis boiler 6 ton diasumsikan membutuhkan investasi Rp 2 milyar. Waktu yang diperlukan untuk pengembalian modal untuk investasi ini adalah 0,98 tahun ( Tabel 9 ).

## Potensi Perbaikan Keseluruhan
Diketahui potensi tindakan perbaikan dengan penyesuaian kadar air batubara, perbaikan rasio udara pembakaran, optimalisasi rasio blowdown , pemulihan air kondensat, pemasangan insulasi, dan kontrol multi-boiler secara teori akan menurunkan konsumsi batubara 16.445 ton/tahun dan menurunkan emisi CO 2 sebesar 48,63%. Selanjutnya hasil perhitungan simulasi efek perbaikan pada tiap tindakan co-benefit diringkas dalam Tabel 10 . Perbaikan-perbaikan ini akan menghasilkan reduksi konsumsi batubara 16.445 ton/ tahun atau 48,63%, dan reduksi CO 2 sebesar
Kontrol multi boiler Konsumsi batubara = 33.802 ton/tahun Konsumsi steam = 164.929 ton/tahun Boiler 20 ton/jam: - Efisiensi termal = 69,8% - Produksi steam = 89.954 ton/tahun - Faktor beban = 59%
Sebelum
Kontrol multi boiler Konsumsi batubara = 31.0089 ton/tahun Produksi steam = 164.929 ton/tahun Boiler 20 ton/jam: - Efisiensi termal = 74,8% - Produksi steam = 138.240 ton/tahun - Faktor beban = 90% Boiler 6 ton/jam: - Efisiensi termal = 61,1% - Produksi steam = 26.689 ton/tahun - Faktor beban = 58%
Sesudah
Rasio reduksi batubara = 8,3% Reduksi batubara  = 2.793 ton/tahun Reduksi biaya = 2.039x10 6 Rp/tahun Reduksi CO 2 = 4.694 tCO 2 /tahun
Gambar  13 . Kasus bila Boiler 20 Ton Dioperasikan pada 90% Beban, dan Boiler 6 Ton Dioperasikan untuk mengatasi Fluktuasi Beban
Tabel  9 . Biaya Pemasangan Sistem Kontrol Pembakaran Otomatis Boiler 6 Ton Biaya konstruksi sistem kontrol pembakaran 2.000x10 6 Rp Payback period 0,98 tahun Tabel 10 . Hasil Perhitungan Simulasi Efek Perbaikan pada Tiap Tindakan Co-Benefit Tindakan Rasio Reduksi Batubara Reduksi Batubara Reduksi CO 2 Reduksi Biaya % ton/tahun tCO 2 /tahun Rp juta/tahun Penurunan kadar air batubara 19,4 6.561 1.278 4.789 Perbaikan rasio udara pembakaran 5,0 1.690 2.841 1.234 Optimalisasi blowdown 3,4 1.143 2.281 834 Pemulihan kondensat 1,4 486 969 355 Insulasi pipa steam 0,93 315 628 230 Insulasi pipa pemulihan kondensat 1,1 387 772 282 Insulasi saluran gas buang dan pemanasan udara inlet boiler 2,6 865 1.726 631 Insulasi mesin kertas 6,5 2.205 4.400 1.610 Optimalisasi multi boiler 8,3 2.793 4.694 2.039 Total 48,63 16.445 19.589 12.004
19.377 t-CO 2 /tahun. Penghematan biaya yang diperoleh dalam waktu satu tahun diestimasi mencapai Rp 12 milyar.

## Kesimpulan
Kegiatan studi co-benefit peningkatan efisiensi boiler batubara di industri kertas menunjukkan bahwa  peningkatan  efisiensi  boiler  ditunjukkan dengan reduksi konsumsi batubara, reduksi emisi CO 2 ,  dan  reduksi  biaya  yang  sangat  signifikan dapat dicapai dengan perbaikan-perbaikan berupa penurunan kadar air batubara, rasio udara pembakaran, optimalisasi rasio blowdown , pemulihan kondensat, insulasi perpipaan, insulasi saluran gas buang, insulasi mesin kertas, dan kontrol beban multi boiler. Perbaikan-perbaikan ini dapat menghasilkan reduksi konsumsi batubara 16.445 ton/tahun atau 48,63%, dan reduksi emisi CO 2 sebesar 19.589 tCO 2 /tahun. Penghematan biaya yang diperoleh dalam waktu satu tahun diestimasi mencapai Rp 12 milyar. Tindakan perbaikan  yang  paling  signifikan  pengaruhnya dengan biaya murah yaitu penurunan kadar air batubara, disusul optimalisasi beban multi boiler, dan perbaikan rasio udara pembakaran.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis mengucapkan terima kasih kepada manajemen Balai Besar Pulp dan Kertas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, dan Kementerian Lingkungan Hidup Jepang  sebagai  penyandang  dana  “Program Kerjasama Bilateral dengan Indonesia dalam Pengembangan Internasional Teknologi Lingkungan dengan Pendekatan Co-Benefit Tahun Fiskal 2018”.

## Daftar Pustaka
Barma, M. C., Saidur, R., Rahman, S. M. A., Allouhi, A., Akash, B. A. and Sait, S. M. (2017) ‘A review on boilers energy use, energy savings, and emissions reductions’, Renewable and Sustainable Energy Reviews . Elsevier Ltd, 79(May), pp. 970–983. doi: 10.1016/j.rser.2017.05.187.
Gupta, R., Ghai, S. and Jain, A. (2011) ‘Energy Efficiency  Improvement  Strategies  for Industrial Boilers: A Case Study’, Journal of Engineering & Technology , 1(1), p. 52. doi: 10.4103/0976-8580.74541.
Ibrahim, U. and Farrukh, S. (2019) ‘Optimization of Fuel in Saturated Steam Boiler through Preheating of Controlled Air-Fuel Mixture’, 2019  2nd  International  Conference  on Computing,  Mathematics  and  Engineering Technologies (iCoMET) . IEEE, (x), pp. 1–5. Liu, M., Qin, Y., Yan, H., Han, X. and Chong, D. (2015) ‘Energy and water conservation at  lignite-fired  power  plants  using  drying and water recovery technologies’, Energy Conversion  and  Management . Elsevier Ltd, 105, pp. 118–126. doi: 10.1016/j. enconman.2015.07.069.
Mahapatra, D. (2016) ‘A Review on Steam Coal  Analysis  -Calorific  Value’, American International Journal of Research in Science, Technology, Engineering & Mathematics , pp. 143–152. MUFG (2019) Laporan  program  tahun fiskal  2018  program  kerjasama  bilateral dengan Indonesia dalam pengembangan internasional  teknologi  lingkungan  dengan pendekatan co-benefit . Saidur, R., Ahamed, J. U. and Masjuki, H. H. (2010) ‘Energy, exergy and economic analysis of industrial boilers’, Energy Policy . Elsevier, 38(5), pp. 2188–2197. doi: 10.1016/j. enpol.2009.11.087.
Song, C., Li, M., Zhang, F., He, Y. L. and Tao, W. Q. (2015) ‘A data envelopment analysis for energy efficiency of coal-fired power units in China’, Energy Conversion and Management . Elsevier Ltd, 102, pp. 121–130. doi: 10.1016/j. enconman.2014.12.062.
Tirumala Srinivas, G. (2017) ‘Efficiency of a Coal Fired Boiler in a Typical Thermal Power Plant’, American  Journal  of  Mechanical and Industrial Engineering , 2(1), p. 32. doi: 10.11648/j.ajmie.20170201.15. Wang, K., Wang, S., Liu, L., Yue, H., Zhang, R. and Tang, X. (2016) ‘Environmental co- benefits  of  energy  efficiency  improvement in  coal-fired  power  sector: A  case  study  of Henan Province, China’, Applied  Energy . Elsevier Ltd, 184, pp. 810–819. doi: 10.1016/j. apenergy.2016.06.059.
Xu, C., Xu, G., Zhao, S., Dong, W., Zhou, L. and Yang, Y. (2016) ‘A theoretical investigation of  energy  efficiency  improvement  by  coal pre-drying in coal fired power plants’, Energy Conversion  and  Management . Elsevier Ltd, 122, pp. 580–588. doi: 10.1016/j. enconman.2016.01.048.
Studi Kasus Proyek Co-Benefit Peningkatan Efisiensi Boiler Batubara di Industri... : Syamsudin, dkk.
Yang, X. and Teng, F. (2018) ‘The air quality co- benefit  of  coal  control  strategy  in  China’, Resources,  Conservation  and  Recycling . Elsevier B.V., 129(x), pp. 373–382. doi: 10.1016/j.resconrec.2016.08.011.
Zaporozhets, A. (2019) ‘Analysis of control system of fuel combustion in boilers with oxygen sensor’, Periodica  Polytechnica Mechanical Engineering , 64(4), pp. 241–248. doi: 10.3311/PPme.12572.

## - Halaman ini sengaja dikosongkan -