Jurnal ELECTRON , Vol. 3, No.2, November 2022, Hal. 58-66 e-ISSN 2622-6588 / p-ISSN 2830-523X DOI : 10.33019/electron.v3i2.23

## Implementasi GOOSE (IEC61850) pada Sistem Otomasi Gardu Induk di PLN UPDL Semarang
Muhammad Said Al Manshury 1
PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan (UPDL) Semarang¹ m.said@pln.co.id ¹

## ABSTRACT
PLN has implemented a lot of Substation Automation Systems (SAS), especially at new substations or extension new bays to conventional substations. The Implementation of SAS cannot be separated from the IEC 61850 protocol which is a standard protocol  in  SAS.  One  of  the  important  communications  in  the  IEC  61850  protocol  is  GOOSE  (Generic  Object  Oriented Substation  Event).  In  GOOSE  known  GOOSE  publisher  and  GOOSE  subscriber.  The  steps  taken  in  this  research  are literature review, configuration of GOOSE publisher, GOOSE subscriber, and testing. Based on the results of the testing that have  been  carried  out  at  the  SCADA  PLN  UPDL  Semarang  laboratory,  the  results  obtained  that  the  GOOSE  publisher (Scheneider  protection  IED  type  P141)  can  send  data  to  the  ethernet  network  (IEC  61850)  and  the  GOOSE  subscriber (Siemens IED controller / BCU type 7SJ642) can receive data from GOOSE publisher. This GOOSE can be implemented on IEDs that both support IEC 61850 even though they are from different brands / manufacturers. For its implementation in the field, GOOSE can be used for interlocking, tripping, blocking and others, this GOOSE replaces the hardwire. With the implementation of GOOSE on the Substation Automation System, it is expected to reduce the costs and time for the hardwire installation. In this research, it can be concluded that GOOSE (Generic Object Oriented Substation Event) was successfully implemented in the SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) laboratory at PLN UPDL Semarang.
Keywords : GOOSE (Generic Object Oriented Substation Event), IEC 61850, SAS (Substation Automation System)

## INTISARI
PLN sudah banyak menerapkan Sistem Otomasi Gardu Induk (SOGI), khususnya pada gardu induk baru ataupun penambahan bay baru pada Gardu Induk konvensional. Penerapan SOGI ini tentunya tidak lepas dari protokol IEC 61850 yang merupakan protokol standar pada SOGI. Salah satu komunikasi yang penting dalam protokol IEC 61850 ini adalah GOOSE ( Generic Object Oriented Substation Event ). Dalam GOOSE dikenal GOOSE publisher dan GOOSE subscriber . Langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kajian literatur, konfigurasi GOOSE publisher, GOOSE subscriber, dan pengujian. Berdasarkan uji coba yang telah dilakukan di laboratorium SCADA PLN UPDL Semarang, diperoleh hasil bahwa GOOSE publisher (IED proteksi merk Scheneider tipe P141) dapat mengirimkan data ke jaringan ethernet (IEC 61850) dan GOOSE subscriber (IED controller / BCU merk Siemens tipe 7SJ642) bisa menerima data dari GOOSE publisher .  GOOSE ini dapat diimplementasikan pada IED yang  sama-sama  mendukung  IEC  61850  walaupun  dari  merk/pabrikan  yang  berbeda.  Untuk  implementasinya  di lapangan,GOOSE  dapat  digunakan  untuk interlocking , tripping , blocking dan  lain-lain,  di  mana  GOOSE  ini  menggantikan hardwire . Dengan implementasi GOOSE pada Sistem Otomasi Gardu Induk (SOGI) diharapkan dapat mengurangi biaya dan waktu  untuk  instalasi hardwire .  Pada  penelitian  ini  dapat disimpulkan bahwa  GOOSE  ( Generic  Object  Oriented  Substation Event ) berhasil diimplementasikan di laboratorium SCADA ( Supervisory Control and Data Acquisition ) di PLN UPDL Semarang.
Kata kunci: GOOSE ( Generic Object Oriented Substation Event ), IEC 61850, SOGI (Sistem Otomasi Gardu Induk)

## I. PENDAHULUAN
Pada saat ini di PLN sudah banyak menerapkan Sistem  Otomasi  Gardu  Induk  (SOGI).  SOGI  ini dibangun   khususnya pada  gardu  induk  baru  ataupun
penambahan bay baru pada Gardu Induk konvensional ataupun saat rehabilitasi Gardu Induk. SOGI atau SAS ( Substation  Automation  System )  adalah  sistem  untuk mengelola, mengendalikan, dan proteksi sistem tenaga listrik,  hal  ini  dapat  dicapai  dengan  mengambil
Jurnal ELECTRON , Vol. 3, No.2, November 2022, Hal. 58-66 e-ISSN 2622-6588 / p-ISSN 2830-523X DOI : 10.33019/electron.v3i2.23
informasi real time dari sistem, didukung oleh aplikasi local dan remote  control yang  handal  dan  proteksi sistem tenaga listrik [1].
Di  PLN,  protokol  yang  wajib  digunakan  dalam SOGI  adalah IEC 61850 [2]. IEC 61850 adalah standar komunikasi  untuk  Sistem  Otomasi  Gardu  Induk (SOGI).  IEC  61850  ini  mendefinisikan  model informasi  dan  layanan  yang  digunakan  untuk komunikasi antara Intelligent Electronic Device (IED) di  gardu  induk  [3].  IEC  61850  merupakan  keluarga standar  komunikasi  yang  menetapkan  protokol penamaan  perangkat,  data  dan  jaringan  komunikasi yang  terkait  dengan  otomatisasi  gardu  tenaga  listrik. Hal  ini  telah  diadopsi  oleh  utilitas  di  seluruh  dunia untuk komunikasi data di Gardu Induk [4]. Komunikasi yang  ada  pada  IEC  61850  diantaranya  MMS ( Manufacturing  Message  Specification ),  GOOSE ( Generic  Object  Oriented  Substation  Event )  dan  SV ( Sample Value ) [5].
GOOSE digunakan dalam Sistem Otomasi Gardu Induk untuk transfer sinyal antar IED yang lebih cepat. Umumnya,  GOOSE  mampu  mengarahkan  sinyal transfer untuk interlocking atau blocking antar IED [6]. Pada Gardu Induk konvensional, komunikasi antar bay atau  antar device menggunakan hardwire ,  sedangkan pada  Sistem  Otomasi  Gardu  Induk  komunikasi  antar bay atau antar device dapat menggunakan GOOSE [7]. Dalam  Sistem  Otomasi  Gardu  Induk,  GOOSE dapat difungsikan untuk menggantikan hardwire yang digunakan  untuk  komunikasi  antar  bay  atau  antar device .  Pada  Gardu  Induk  konvensional  jika  akan mengirimkan  suatu  status  peralatan,  menggunakan hardwire , sedangkan pada SOGI bisa tanpa hardwire tersebut, akan tetapi status tersebut dikirimkan secara digital  melalui  jaringan  ethernet  IEC  61850  yaitu dengan  GOOSE.  Sehingga  dengan  penggunaan GOOSE ini diharapkan akan lebih efektif dan efisiensi dalam  instalasi hardware saat  pembangunan  gardu induk  baru  atau  penambahan  bay  baru,  karena  akan menghemat  waktu  dan  biaya  instalasi hardwire . GOOSE  ini  dapat  dipergunakan  untuk interlocking, tripping, blocking dan lain-lain

## II. LANDASAN TEORI
Perangkat
IED yang berkomunikasi menggunakan GOOSE dapat beroperasi dalam mode publisher dan subscriber .  Operasi  pengiriman  dan penerimaan  GOOSE  antar  IED  ini  melalui ethernet switch [8].
Pada  komunikasi  menggunakan  GOOSE  ada yang  bertindak  sebagai GOOSE  publisher dan  ada yang bertindak sebagai GOOSE  subscriber . GOOSE publisher
adalah IED/ device yang
mengirimkan/menyediakan  data  sedangkan GOOSE subscriber adalah
IED/ device yang menerima/meminta  data. GOOSE  message dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini.

## Gambar 1. GOOSE message
Sistem  Otomasi  Gardu  Induk  (SOGI)  dibagi menjadi  3  level  yaitu station  level , bay  level dan process  level . Station  level terdiri  dari server, workstation dan gateway . Sedangkan bay level terdiri dari banyak IED (IED proteksi, IED controller /BCU , dan IED lainnya ). Sedangkan process level terdiri dari Circuit  Breaker (CB), Disconnecting  Switch (DS), Earthing  Switch (ES), Current  Transformer (CT), Voltage Transformer (VT) dan peralatan lainnya yang ada  di switchyard . Station  bus menyediakan komunikasi  antara  peralatan  di station  level dengan peralatan di bay level [9].
Pada station  level , server digunakan  untuk mengambil data (status, pengukuran, dan kontrol) dari IED-IED  lewat  protokol  IEC  61850,  sedangkan workstation digunakan untuk menampilkan data-data yang  sudah  dikumpulkan  oleh server . Gateway merupakan protocol  converter ,  pada  satu  sisi menggunakan  protokol  IEC  61850  dan  di  sisi  lain menggunakan  protokol  yang  lain  (contohnya  IEC 60870-5-101)  [10].  Gateway  ini  digunakan  untuk mengambil data (status, pengukuran, dan kontrol) dari IED-IED  lewat  protokol  IEC  61850  dan  dikirimkan melalui protokol IEC 60870-5-101 atau IEC 60870-5- 104 atau DNP3.
Pada bay level , IED digunakan untuk mengambil data (status, pengukuran, dan kontrol) secara langsung ke peralatan yang ada di process level (CB, DS, ES, CT, VT dan peralatan lainnya). Pengambilan datanya
Jurnal ELECTRON , Vol. 3, No.2, November 2022, Hal. 58-66 e-ISSN 2622-6588 / p-ISSN 2830-523X DOI : 10.33019/electron.v3i2.23
ini biasanya menggunakan hardwire, sedangkan untuk gardu induk  yang  sudah  digital  ( Digital  Substation ), pengambilannya  menggunakan  protokol  IEC  61850 (GOOSE dan Sample Value /SV).
Pada  gambar  1  di  atas  terlihat  komunikasi GOOSE  antara  IED  A  dan  IED  B,  di  mana  IED  A sebagai GOOSE  publisher ,  dan  IED  B  sebagai GOOSE subscriber .  IED  A  mengambil  data  secara langsung ke peralatan di process level menggunakan hardwire .  Lalu  IED  A  mengirimkan  data  tersebut lewat  komunikasi  digital.  Komunikasi  digital  ini menggunakan  protokol  IEC  61850  yaitu  berupa GOOSE. Komunikasi digital ini merupakan salah satu kelebihan  dari  IEC  61850.  Komunikasi  digital  akan menggantikan hardwire (kabel)  tradisional  antar perangkat [11].

## III. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah dengan melakukan uji coba  secara langsung di laboratorium SCADA ( Supervisory Control and Data Acquisition )  di  PLN  UPDL  Semarang,  yaitu  pada peralatan  SOGI  (Sistem  Otomasi  Gardu  Induk). Langkah yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi kajian literatur,  konfigurasi  GOOSE publisher, konfigurasi GOOSE subscriber, dan pengujian, seperti yang terlihat pada gambar 2 di bawah ini.
Kajian literatur tentang GOOSE  ( Generic Object Oriented  Substation  Event )  dilakukan  sebelum melakukan  uji  coba.  Dalam  penelitian  ini  perlu dipelajari  juga  cara  melakukan  konfigurasi  GOOSE pada IED. Baik itu konfigurasi pada GOOSE publisher maupun konfigurasi pada GOOSE subscriber .
Langkah
selanjutnya adalah melakukan
konfigurasi  pada GOOSE  publisher .  Lalu  dilakukan pengujian untuk memastikan bahwa GOOSE message berhasil  dikirimkan  ke  jaringan  ethernet.  Jika  belum berhasil, lakukan pengecekan dan lakukan konfigurasi ulang  pada GOOSE  publisher .  Jika GOOSE  message sudah berhasil dikirimkan ke jaringan ethernet, maka dilanjutkan  dengan  melakukan  konfigurasi  pada GOOSE  subscriber .  Lalu  lakukan  pengujian  untuk memastikan  bahwa GOOSE  message sudah  berhasil diterima  oleh GOOSE  subscriber .  Jika  data  belum diterima oleh GOOSE subscriber , lakukan konfigurasi ulang pada GOOSE publisher. Jika data sudah diterima oleh GOOSE subscriber, maka GOOSE message dapat digunakan  untuk  keperluan  seperti interlocking, tripping , blocking dan lain-lain.
Start Kajian literatur Konfigurasi GOOSE publisher Pengujian GOOSE publisher Data GOOSE berhasil dikirim ke jaringan ethernet oleh GOOSE publisher ? Konfigurasi GOOSE subscriber Pengujian GOOSE subscriber Data GOOSE berhasil diterima oleh GOOSE subscriber ? End Y T Data GOOSE digunakan untuk interlocking/tripping/ blocking dll Y T
Gambar 2. Diagram alir metode penelitian
Masing-masing  pabrikan  IED,  mempunyai software dan cara konfigurasi GOOSE yang berbeda. Akan  tetapi  secara  umum  untuk  konfigurasi  untuk
Jurnal ELECTRON , Vol. 3, No.2, November 2022, Hal. 58-66 e-ISSN 2622-6588 / p-ISSN 2830-523X DOI : 10.33019/electron.v3i2.23
GOOSE  publisher dan GOOSE  subscriber adalah sebagai berikut.
Cara konfigurasi GOOSE publisher :
1. Tentukan IED name ( case sensitive ) : dalam satu jaringan ethernet IEC   61850, masing-masing IED name harus unik
2. Tentukan MAC  address :  dalam  satu  jaringan ethernet IEC      61850,  masing-masing MAC address IED sebaiknya unik, karena ada beberapa pabrikan  yang  bermasalah  ketika MAC  address - nya tidak unik.
3. Buat DataSet :  yang  berisi  data-data  yang  akan dikirimkan  melalui  GOOSE.  Data  yang  yang dikirimkan  melalui  GOOSE  biasanya  berupa DA/ Data  Attribute .  Berapa  jumlah  DataSet  dan data  apa  saja  yang  dikandung  dalam  Dataset, dibuat sesuai kebutuhan.
4. Buat GOOSE :  GOOSE  berisi  DataSet.  Jumlah GOOSE  dan  DataSet,  dibuat  sesuai  kebutuhan. Tidak seperti report pada MMS (di mana 1 report hanya  bisa  untuk  1 client ),  pada  GOOSE,  1 GOOSE bisa digunakan untuk banyak subscriber .
Cara konfigurasi GOOSE subscriber :
1. Ambil file SCL- Substation Configuration Language (CID, ICD, IID) dari IED yang menjadi GOOSE  publisher .  File  SCL  ini  merupakan  file konfigurasi IEC 61850 dari satu atau beberapa IED yang ada pada SOGI.
2. Import  file  SCL  tersebut  menggunakan software ICT- IED Configurator Tool (software konfigurator dari IED yang menjadi GOOSE subscriber )
3. Pilih GOOSE yang akan diambil : 1 GOOSE bisa digunakan untuk banyak subscriber .
4. Mapping data  yang  dikirimkan  oleh GOOSE publisher ke dalam database/konfigurasi IED yang menjadi GOOSE  subscriber :  mapping  ini  bisa diartikan mapping ke virtual input yang ada di IED subscriber , di mana virtual input ini akan diproses lebih lanjut, misalnya untuk interlocking, tripping, blocking dan lain-lain.
Cara  setting GOOSE  publisher dan GOOSE subscriber secara  umum  adalah  seperti  di  atas,  akan tetapi  teknis  pelaksanaan  untuk  masing-masing pabrikan/merk berbeda-beda.
Selain  konfigurasi  di  atas,  parameter-parameter pada  GOOSE  yang  perlu  diperhatikan  adalah application ID , GOOSE ID dan Configuration revision .
Langkah  setelah  melakukan  konfigurasi  adalah pengujian,  untuk  memastikan  hasilnya  sesuai  dengan yang diharapkan yaitu data (misalnya data status) yang dikirimkan  oleh GOOSE  publisher diterima  dengan baik oleh GOOSE subscriber . Metode pengujian yang digunakan  dalam  penelitian  ini  berbeda  dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah ada. Pada penelitian  sebelumnya  untuk  melakukan  monitoring GOOSE message , menggunakan Logical Node LGOS ( GOOSE  subscription ). Logical  Node (LN)  adalah bagian terkecil dari fungsi yang bertukar data dan LN ini  merupakan  objek  yang  ditentukan  oleh  data  dan metodenya. Logical  Node (LN)  ini  diatur  dalam  IEC 61850-7-4  [12].  Dengan  menggunakan  LGOS dimungkinkan  untuk  mengawasi GOOSE  message untuk mendeteksi masalah di publisher atau subscriber [13].  Penggunaan Logical  Node LGOS  ini  sangat memudahkan  dalam  melakukan  supervisi GOOSE message ,  akan  tetapi  LGOS  ini  baru  ada  pada  IEC 61850  edisi  2  ke  atas  dan  sifatnya optional ,  artinya tidak  semua  pabrikan  mengimplementasikannya. Sehingga  penggunakan  LGOS  tidak  selalu  bisa digunakan untuk pengecekan GOOSE message , tetapi hanya  bisa  digunakan  pada  peralatan  IED  yang mendukung LGOS.
Sedangkan pada penelitian ini, pengujian GOOSE message menggunakan Logical  Node (LN)  GGIO ( Generic  process  I/O )  di  mana  LN  GGIO  ini merupakan virtual input pada GOOSE publisher yang digunakan  untuk  menampung  data  dari GOOSE message yang  dikirim  oleh GOOSE  publisher . Kelebihan  dari  pengecekan GOOSE  message menggunakan LN GGIO ini adalah dapat diterapkan ke semua peralatan IED dan pada semua edisi IEC 61850, karena  semua  peralatan  IED  dan  semua  edisi  IEC 61850 mendukung LN GGIO ini.
Jurnal ELECTRON , Vol. 3, No.2, November 2022, Hal. 58-66 e-ISSN 2622-6588 / p-ISSN 2830-523X DOI : 10.33019/electron.v3i2.23

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Komunikasi  GOOSE  yang  akan  diujicobakan dalam  penelitian  di  laboratorium  SCADA  UPDL Semarang ini adalah komunikasi 2 IED dari pabrikan yang berbeda, yaitu IED proteksi merk Scheneider tipe P141 dengan IED controller (BCU- Bay Control Unit ) merk  Siemens  tipe  7SJ642.  Pada  penelitian  ini  IED proteksi  merk  Scheneider  tipe  P141  difungsikan sebagai GOOSE  publisher (pengirim  data)  dan  IED controller (BCU)  merk  Siemens  tipe  7SJ642 difungsikan  sebagai GOOSE  subscriber (penerima data).
Untuk melakukan konfigurasi pada IED proteksi merk  Scheneider  tipe  P141  membutuhkan software ICT ( IED Configurator Tool ) yaitu Micom S1 Studio , sedangkan  untuk  melakukan  konfigurasi  pada  IED controller (BCU)  merk  Siemens  tipe  7SJ642 memerlukan software Digsi .
Langkah  pertama  yang  harus  dilakukan  adalah melakukan  konfigurasi  pada  IED  proteksi  merk Scheneider  tipe  P141  sebagai GOOSE  publisher . Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :
1. Tentukan IED name ( case sensitive ) : misal IED name-nya adalah P141.
Gambar 3. Konfigurasi - IED name
2. Tentukan MAC address : misal MAC address -nya adalah  01-0C-CD-01-00-09
Gambar 4. Konfigurasi – MAC Address
3. Buat DataSet dan tambahkan data-data ke dalam DataSet yang  akan  dikirimkan  melalui  GOOSE  : misal  nama  Dataset-nya  adalah  Dataset1,  dengan isi data setnya adalah :
Protection/OcpPTOC1.ST.Op.general (merupakan sinyal proteksi over current )
Gambar 5. Konfigurasi - DataSet
4. Buat GOOSE dan  pilih  DataSet  yang  akan dikirimkan melaui GOOSE tersebut
Gambar 6. Konfigurasi - GOOSE
Langkah  kedua  yang  harus  dilakukan  adalah melakukan  konfigurasi  pada  IED controller (BCU) merk Siemens tipe 7SJ642 sebagai GOOSE subscriber . Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut : 1. Ambil file SCL- Substation Configuration Language (CID, ICD, IID) dari IED yang menjadi GOOSE publisher .
Jurnal ELECTRON , Vol. 3, No.2, November 2022, Hal. 58-66 e-ISSN 2622-6588 / p-ISSN 2830-523X DOI : 10.33019/electron.v3i2.23
Gambar 7. Konfigurasi – Ambil File SCL
2. Import  file  SCL  tersebut  menggunakan software ICT- IED  Configurator  Tool dari GOOSE subscriber
Gambar 8. Konfigurasi – Import file SCL
3. Pilih  data  dari GOOSE  publisher yang  akan diambil, sebagai source.
Data  dari GOOSE  publisher yang  akan  diambil adalah P141.Protection.OcpPTOC1.general
4. Mapping data dari GOOSE publisher ke ke virtual input , sebagai destination.
Misalnya virtual input yang digunakan di GOOSE subscriber adalah :
ETRFOBCU1.CTRL.PTOCGGIO.SPCSO1
Gambar 9. Konfigurasi – Mapping
Untuk  kebutuhan  pengujian,  perlu  ditambahkan gambar yang mengindikasikan apakah GOOSE sudah diterima GOOSE subscriber atau belum.
Gambar 10 . Indikasi GOOSE
Setelah  telah  dilakukan  konfigurasi  di GOOSE publisher (IED  proteksi  merk  Scheneider  tipe  P141) dan GOOSE  subscriber (IED controller /BCU  merk Siemens  tipe  7SJ642),  langkah  terakhir  adalah melakukan pengujian untuk memastikan bahwa status yang  dikirimkan  oleh GOOSE  publisher ,  sudah diterima  dengan  baik  oleh GOOSE  subscriber . Pengujian  dilakukan  dengan  cara  mengubah-ubah status yang dikirimkan oleh GOOSE publisher . Status yang  dikirim  oleh GOOSE  publisher adalah P141.Protection.OcpPTOC1.general. Status  diubah dari  OFF  ( false )  ke  ON  ( true )  dan  sebaliknya.  Lalu dilihat  apakah GOOSE  publisher ini  sudah  berhasil mengirimkan status tersebut di jaringan ethernet (IEC 61850).  GOOSE  bersifat multicast ,  sehingga  jika GOOSE  publisher ini  sudah  berhasil  mengirimkan status, dapat dilihat di jaringan ethernet menggunakan protocol analyzer IEC 61850, misalnya menggunakan
Jurnal ELECTRON , Vol. 3, No.2, November 2022, Hal. 58-66 e-ISSN 2622-6588 / p-ISSN 2830-523X DOI : 10.33019/electron.v3i2.23
IED scout (menu sniffer ) atau menggunakan wireshark . Dari hasil pengujian diperoleh hasil sebagai berikut :
Gambar 11. Pengecekan pengiriman GOOSE ke jaringan ethernet (IEC 61850) menggunakan IED Scout
Dari  gambar  11  di  atas,  dapat  dilihat  melalui software IED Scout bahwa status P141.Protection.OcpPTOC1.general
berhasil dikirimkan oleh GOOSE publisher ke jaringan ethernet (IEC 61850) dari posisi false (OFF) menjadi posisi true (ON).
Gambar 12. Pengecekan pengiriman GOOSE ke jaringan ethernet (IEC 61850) menggunakan
wireshark
Status P141.Protection.OcpPTOC1.general berhasil dikirimkan oleh GOOSE publisher ke jaringan ethernet (IEC 61850) dari posisi false (OFF) menjadi posisi true (ON) dapat  dilihat juga melalui software wireshark seperti yang terlihat pada gambar 12 di atas.
Setelah GOOSE publisher berhasil mengirimkan data, perlu diperiksa apakah GOOSE subscriber sudah menerima  data  tersebut  atau  belum.  Untuk  melihat apakah  data  sudah  berhasil  diterima  oleh GOOSE subscriber, dapat menggunakan protocol analyzer IEC 61850,  misalnya  menggunakan  IED  scout  (menu browser ). Dari hasil pengujian diperoleh hasil sebagai berikut :
Jurnal ELECTRON , Vol. 3, No.2, November 2022, Hal. 58-66 e-ISSN 2622-6588 / p-ISSN 2830-523X DOI : 10.33019/electron.v3i2.23
Gambar 13. Pengecekan penerimaan GOOSE oleh GOOSE subscriber menggunakan IED Scout
Pada  saat  melakukan  konfigurasi  di GOOSE subscriber , sinyal GOOSE
( P141.Protection.OcpPTOC1.general )  dari GOOSE
publisher dimapping ke
virtual
input ( ETRFOBCU1.CTRL.PTOCGGIO.SPCSO1 ).  Jadi untuk melihat apakah data sudah berhasil diterima oleh GOOSE subscriber , dapat dilihat pada ETRFOBCU1.CTRL.PTOCGGIO.SPCSO1. Dari gambar  13  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa ETRFOBCU1.CTRL.PTOCGGIO.SPCSO1 berubah  dari  posisi false (OFF)  menjadi  posisi true (ON), mengikuti status P141.Protection.OcpPTOC1.general dari GOOSE publisher.
Hasil penerimaan  GOOSE  ini  dapat  dilihat  juga pada tampilan GOOSE di IED controller (BCU) merk Siemens  tipe  7SJ642  yang  sudah  disiapkan sebelumnya. Hasilnya adalah sebagai berikut :
Gambar 14. Tampilan indikasi GOOSE
Dari gambar 14 di atas dapat dilihat bahwa status ETRFOBCU1.CTRL.PTOCGGIO.SPCSO1 pada
GOOSE subscriber mengikuti status
P141.Protection.OcpPTOC1.general dari GOOSE publisher.
Untuk  pengembangan  ke  depan  yang  dapat dilakukan  terkait  penelitian  GOOSE  ini  adalah mengenai  waktu  pengiriman GOOSE  message . Sehingga tidak hanya terkait data berhasil dikirimkan tetapi  juga  memenuhi  standar  waktu  pengiriman GOOSE message .

## V. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil uji coba yang telah dilakukan , maka  dapat  disimpulkan  bahwa GOOSE  publisher (IED  proteksi  merk  Scheneider  tipe  P141)  dapat mengirimkan  data  ke  jaringan  ethernet  (IEC  61850) dan GOOSE  subscriber (IED controller /BCU  merk Siemens tipe 7SJ642) bisa menerima data dari GOOSE publisher .  GOOSE ini dapat diimplementasikan pada IED yang sama-sama mendukung IEC 61850 walaupun dari merk/pabrikan yang berbeda. Untuk implementasinya  di  lapangan,  GOOSE  dapat digunakan  untuk interlocking,  tripping,  blocking dan lain-lain, di mana GOOSE ini menggantikan hardwire . Dengan  implementasi  GOOSE  pada  Sistem  Otomasi Gardu Induk diharapkan dapat mengurangi biaya dan waktu untuk instalasi hardwire .
Jurnal ELECTRON , Vol. 3, No.2, November 2022, Hal. 58-66 e-ISSN 2622-6588 / p-ISSN 2830-523X DOI : 10.33019/electron.v3i2.23

## REFERENSI
[1] PLN,  "Bagian  1  Transmisi,"  in SPLN  S3.005  : 2021  -  Spesifikasi  Peralatan  Remote  Station , PLN, 2021.
[2] PLN,  SPLN  S3.001  :  2021  -  Peralatan  SCADA Sistem Tenaga Listrik, PLN, 2021.
[3] H. León, C. Montez, M. Stemmer and F. Vasques, "Simulation models for IEC 61850
communication  in  electrical  substations  using GOOSE  and  SMV  time-critical  messages,"  in
IEEE World Conference on Factory
Communication Systems (WFCS) , 2016.
[4] P. Rai, A. Mishra and A. Lal, "Smart Grid and IEC 61850,"  in International  Conference  on Intelligent Technologies (CONIT) , 2021.
[5] Y. Zheng, R. Dou, X. Liao, X. Tong, M. Geng and J.  Wu,  "The  implement  of  Multi-IED  simulator for intelligent substation," in 5th Chinese Control Conference (CCC) , 2016.
[6] A.  Kamaludin,  H.  Prasetia  and  Y.  Nugroho, "Implementation  of  GOOSE  for  Overcurrent Relays  with  Non-Cascade  Scheme  in  Medium Voltage  Switchgear  as  Breaker  Failure  and Busbar  Protection  System,"  in International Conference on Technology and Policy in Energy and Electric Power (ICT-PEP) , 2020.
[7] V.  K.  Singh,  A.  S.  Thoke  and  C.  P.  Awasthi, "Procedures  for  testing  control  and  protection scheme based on GOOSE messages-methodology and constraints from engineering perspective," in IEEE  1st  International  Conference  on  Power Electronics,  Intelligent  Control  and  Energy Systems (ICPEICES) , 2016.
[8] T.  Bhattacharjee  and  M.  Jamil,  "GOOSE Publishing  and  Receiving  Operations  of  IEC 61850 Enabled IEDs," in IEEE 1st International Conference on Energy, Systems and Information Processing (ICESIP) , 2019.
[9] M.  Vadiati,  M.  Asadi,  B.  Shahbazi,  S. Farzalizadeh, M. Shariati and M. Rassaie, "A new approach for determination of the communication buses  architecture  based  on  IEC  61850  in substation  automation  system,"  in International Symposium  on  Power  Electronics,  Electrical Drives, Automation and Motion , 2008.
[10] J. Lobo, M. Cuenca, D. Gregor, M. Arzamendia, R.  Gregor  and  S.  Toledo,  "Design  and implementation of a gateway between IEC 61850 and  IEC  60870-5-101  standards  for  power electrical systems," in CHILEAN Conference on Electrical,  Electronics  Engineering,  Information and Communication Technologies (CHILECON) , 2015.
[11] K. Gwan-Su and L. Hong-Hee, "A study on IEC 61850  based  communication  for  intelligent electronic  devices,"  in The  9th  Russian-Korean International  Symposium  on  Science  and Technology , 2005.
[12] PLN,  SPLN  S4.008:  2021  -  Penamaan  Dan Penulisan IEC 61850, PLN, 2021.
[13] R.  Munos,  C.  Haspiura  and  F.  Becker,  "Recent Enhancements  to  System  Reliability  by Implementing  IEC  61850  GOOSE  and  SV Monitoring via LGOS and LSVS Logical Nodes," in IEEE/PES  Transmission  and  Distribution Conference and Exposition (T&D) , 2008.