Perbandingan Metode Perhitungan Faktor Jam Puncak PDAM Tirta Rangga di Kecamatan Pabuaran – Kabupaten Subang

## FRANSISKA YUSTIANA, WAHDAN NURFA AFANI MAULANA
Program Studi Teknik Sipil, Institut Teknologi Nasional Bandung , Indonesia Email: fransiskayustiana2014@gmail.com

## ABSTRAK
Pola  penggunaan  air  suatu  daerah  pemukiman  berfluktuasi  dan  sangat  bergantung  pada ketersediaan air. Gaya hidup dan kondisi cuaca penyebab penggunaan air berfluktuasi. Penelitan ini  bertujuan  menentukan  penggunaan  air  maksimum  yaitu  dengan  menghitung  faktor  jam puncak  maksimum,  yang  menjadi  kriteria  perencanaan  jaringan  distribusi  air  bersih. Perbandingan  faktor  jam  puncak  berdasarkan  hasil  Dari  perhitungan  beberapa  metode,  yaitu metode  Red,  Tricaricol,  Briere,  Martinez-solano,  Diao  dibandingkan  dengan  nilai  faktor  jam puncak yang dari Direktorat Jenderal Cipta Karya, yaitu faktor jam puncak sebesar 1,5 sedangkan faktor harian maksimum adalah 1,1. Nilai faktor jam puncak dipengaruhi oleh pola penggunaan air  yang  bervariasi  menurut  lokasinya,  ketersediaan  air  bersih,  perkiraan  permintaan  puncak dalam sistemnya. Faktor puncak dengan metode red merupakan metoda yang lebih akurat karena memiliki  nilai  faktor  jam  puncak  1,05  mendekati  nilai  faktor  jam  puncak  yang  ditetapkan Direktorat  Jenderal  Cipta  Karya  sebesar  1,5.  Metoda  Red  dianggap  dapat  mengakomodir perencanaan instalasi penyediaan air di Indonesia, khususnya untuk daerah dengan ketersediaan air terbatas.
Kata kunci : faktor jam puncak, penggunaan air

## ABSTRACT
Water consumption always fluctuative in area will from time to time. Human activities change over time that make fluctuative water consumption. This study determine the maximum or peak water consumption rate by calculate the maximum peak faktor. Maximum peak faktor used to design a domestic water plant and domestic water distribution network.  Maximum peak faktor value that determined by  several methods such as the Red method, Tricaricol, Briere, Martinez- solano, Diao are compared to  maximum peak faktor that establised by Direktorat Jenderal Cipta Karya (1.1 for maximum daily faktors and 1.5 for maximum peak faktors). Maximum peak faktor is effected by water consumption rate, life style, and fresh water supply. The Red method give more accurate result in determining maximum peak faktor. In this study, maximum peak faktor that determined by Red method is 1.05 approxt to maximum peak faktor of Direktorat Jenderal Cipta  Karya  1.5.  Maximum  peak  faktor  that  determined  by  Red  method  more  appropriate  to design domestic water supply and distribution instalation in any region in Indonesia that has less fresh water supply.
Keywords : maximum peak faktor, water consumption

## Fransiska Yustiana, Wahdan Nurfa Afani Maulana

## 1. PENDAHULUAN
Penggunaan  air  suatu  wilayah  berfluktuasi  tergantung  pada  pola  penggunaan  air  dan berdasarkan  musim.  Pola  penggunaan  air  yang  berbeda  tiap-tiap  hari  bahkan  setiap  jam ditentukan  oleh  gaya  hidup  dan  perbedaan  karakteristik  suhu  dan  musim  masing-masing wilayah.  Fluktuasi  penggunaan  air  adalah  pola  penggunaan  air  yang  bervariasi  dan  tidak konstan  oleh  konsumen  pada  suatu  wilayah.  Kebiasaan  dan  aktivitas  manusia  merupakan penentu fluktuasi penggunaan air dalam satu hari. Faktor jam puncak maksimum merupakan volume  tertinggi  dari  penggunaan  air  sehingga  bisa  menjadi  kriteria  perencanaan  jaringan distribusi  air  bersih.  Penelitian  dilakukan  di  Kecamatan  Pabuaran  Kabupaten  Subang  ini menganalisis  faktor  jam  puncak  penggunaan  air  dari  berbagai  metode  dan  menganalisis produksi  air  yang  dibutuhkan  PDAM  Tirta  Rangga  untuk  mencukupi  kebutuhan  harian maksimum di daerah tersebut, yang kemudian didistribusikan ke seluruh pelanggan. Tujuan penelitian  ini  adalah  menghitung  faktor  jam  puncak  dan  mengetahui  nilai  faktor  puncak dengan  beberapa  metode  seperti  Red,  Briere,  Martinez-solano,  Diao,  Dirjen  Cipta  Karya, CPHEEO  dan  membandingkannya  dengan  faktor  jam  puncak  dari  Direktorat  Jenderal  Cipta Karya .

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Jenis Kegiatan Penggunaan Air
Alokasi  terbanyak  penggunaan  air  domestik  cenderung  pada  gelontor  toilet  atau  kegiatan mandi. Tabel 1 menunjukkan urutan penggunaan air domestik dalam satu hari, baik di dalam rumah maupun kegiatan di luar rumah [5].
Tabel 1. Kegiatan dan Persentase Penggunaan Air
No. Kegiatan Persentase Penggunaan Air [%] 1 Gelontor toilet 41 2 Mandi dan mencuci 37 3 Kegiatan di dapur 6 4 Air minum 5 5 Mencuci pakaian 4 6 Kebersihan rumah 3 7 Menyiram tanaman 3 8 Mencuci perabot keluarga 1
(Sumber: Poedjiastoeti, H., 2021)

## 2.2 Pola Penggunaan Air
Penggunaan  air  dalam  satu  hari  dipilah  kembali  menjadi  penggunaan  air  per  jam.  Hal  ini dilakukan karena kebanyakan orang melakukan kegiatan yang menggunakan air hanya pada beberapa waktu tertentu. Pola tersebut akan menghasilkan penggunaan air maksimum pada jam tertentu. Hasil penelitian yang dilakukan oleh [6] di Amerika Serikat, menyajikan variasi penggunaan air pada jam-jam tertentu dalam satu hari.

## Perbandingan Metode Perhitungan Faktor Jam Puncak PDAM Tirta Rangga di Kecamatan Pabuaran – Kabupaten Subang
Tabel 2. Jam–Jam Puncak Penggunaan Air Uraian Jam Penggunaan Air Penggunaan air minimum 23:00 hingga 5:00 Penggunaan air maksimum 05:00 hingga 12:00 (penggunaan air maksimum jam 07:00 hingga 08:00) Penggunaan air sedang 12:00 hingga 17:00 Penggunaan air di malam hari 17:00 - 23:00
(penggunaan air maksimum jam 18:00 hingga 20:00)
(Sumber : Syahputra, B., 2020)
Penelitian lainnya tentang pemanfaatan air jam puncak yang dilakukan oleh [11] menyatakan penggunaan air pada jam puncak pada umumnya terjadi di pagi hari yaitu antara jam 06.00 sampai  dengan  jam  08.00.  Penggunaan  air  maksimum  di  pagi  hari  terjadi  akibat  kegiatan mandi,  memasak  dan  mencuci,  baik  mencuci  piring  maupun  pakaian.  Pada  siang  hari, penggunaan  air  maksimum  terjadi  akibat  kegiatan  ibadah  sholat  (berwudu),  makan  dan minum serta kegiatan di kamar kecil. Pada sore hari, kesibukan manusia kembali terjadi di dalam rumah. Penggunaan air pada sore hari didominasi kegiatan mandi, makan dan minum serta  ibadah sholat  (berwudu).  Beberapa  penduduk  memiliki  kebiasaan  mencuci baju  pada sore hari. Kegiatan di malam hari lebih sedikit sehingga penggunaan airnya juga akan lebih kecil dibandingkan waktu pagi hari hingga sore hari. Penggunaan air pada malam hari hanya ibadah sholat (berwudu) dan penggunaan kamar kecil. Beberapa orang  memiliki kebiasaan merendam baju di malam hari tetapi akan dicuci pada pagi harinya.

## 2.3 Faktor Puncak Direktorat Jenderal Cipta Karya (2000)
Angka faktor jam puncak menurut [4] adalah 1,5. Angka ini selanjutkan dapat digunakan untuk menentukan atau merencanakan volume produksi air bersih pada instalasi penyedia air minum atau  air  domestik,  seperti  halnya  PDAM,  yang  kemudian  akan  didistribusikan  kepada  para pelanggannya [4].

## 2.4 Faktor Puncak Red, T. (1993)
Angka faktor jam puncak adalah perbandingan antara debit maksimum selama waktu yang relatif singkat terhadap debit rata-rata selama periode pengamatan. Debit maksimum mewakili penggnuaan air selama periode saat jam puncak terjadi, atau debit yang paling tinggi dalam satu hari. Perhitungan faktor jam puncak maksimum dapat memerlukan data debit rata-rata, baik rata-rata dalam satu hari maupun dalam satu minggu. Angka faktor harian maksimun juga diperoleh dengan cara yang sama yaitu sesuai Persamaan 1 hingga Persamaan 3 berikut ini:
𝑄 𝑟𝑖 = 𝑄 ℎ 7 …(1)
𝑓(𝑝𝑒𝑎𝑘 ℎ𝑜𝑢𝑟) = 𝑄 ℎ𝑚 𝑄 𝑟𝑖 …(2)
𝑓(𝑚𝑎𝑥 𝑑𝑎𝑦) = 𝑄 𝑑𝑚 𝑄 𝑟𝑖 …(3)
dengan:
𝑄 𝑟𝑖 = debit rata-rata harian dalam satu minggu, 𝑄 ℎ = debit aliran per jam [m 3 /hari],
7 = jumlah hari dalam satu minggu,
𝑓(𝑝𝑒𝑎𝑘 ℎ𝑜𝑢𝑟) = angka faktor jam puncak,
𝑄 ℎ𝑚 = debit maksimum dalam satu hari,
𝑓(𝑚𝑎𝑥 𝑑𝑎𝑦) = angka faktor harian maksimum, 𝑄 𝑑𝑚 = debit harian maksimum dalam satu minggu.

## 2.5 Faktor Puncak Diao, et al. (2010)
Diao, dkk menyajikan beberapa rumusan faktor puncak ( Persamaan 4 hingga Persamaan 7 )  yang  diturunkan  oleh  Asosiasi  Teknis  dan  Ilmiah  Jerman  untuk  Gas  dan  Air  telah menyatakan  keduanya  permintaan  hari  puncak  ( 𝑄 𝑑 )  dan  permintaan  jam  puncak  ( 𝑄 ℎ ) tergantung pada populasi.
DVGW - Worksheet W400-1 (2004):
𝑃𝐹 𝑑 =   −0,1591 ∙ 𝑙𝑛𝐸 + 3,5488 …(4) 𝑃𝐹 ℎ =   −0,75 ∙ 𝑙𝑛𝐸 + 11,679 …(5)
DVWG terbaru menyarankan hubungan berikut ini. DVGW - Worksheet W410 (2007):
𝑃𝐹 𝑑 = 3,9 ∙ 𝐸 −0.0752 …(6)
𝑃𝐹 ℎ = 18,1 ∙ 𝐸 −0.1682 …(7)
dengan:
𝑃𝐹 𝑑 = faktor puncak harian, 𝑃𝐹 ℎ = faktor jam puncak,
𝐸
= jumlah konsumen atau pelanggan.

## 2.6 Faktor Puncak Briere, F.G. (2007)
[1] merujuk faktor puncak berdasarkan ukuran populasi, seperti yang diberikan oleh Pedoman Kementerian Lingkungan Ontario untuk desain fasilitas penyimpanan air, sistem distribusi air, sistem pembuangan limbah (Mei 1979), seperti disajikan pada Tabel 3 berikut.
Tabel 3. Faktor Puncak Untuk Laju Aliran Total Konsumsi Air
Populasi 𝑷𝑭 𝒅 𝑷𝑭 𝒉 Dibawah 500 3 4,5 500 sampai 1.000 2,75  4,13 1.001 sampai 2.000 2,5 3,75 2.001 sampai 3.000 2,25  3,38 3.001 sampai 10.000 2 3 10.001 sampai 25.000 1,9 2,85 25.000 sampai 50.000 1,8 2,7 50.000 sampai 75.000 1,75  2,62 75.001 sampai 150.000  1,65  2,48 Lebih dari 150.000 1,5 2,25 (Sumber : Scheepers, H.M., 2012)
Perbandingan Metode Perhitungan Faktor Jam Puncak PDAM Tirta Rangga di Kecamatan Pabuaran – Kabupaten Subang

## 2.7 Faktor Puncak Martinez-Solano (2008)
[7]  mengevaluasi  faktor  puncak  melalui  penuturan  yang  diperoleh  melalui  analisis  statik konsumsi air, seperti yang ditunjukan pada Persamaan 8 .
PF = 17,12 √𝑁 + 2,185 …(8) dengan: 𝑁
= jumlah konsumen atau pelanggan.

## 2.9 Faktor Puncak Dan Kebutuhan Air CPHEEO (1991)
Di  India,  [2]  telah  merekomendasikan  nilai  faktor  puncak  berdasarkan  populasi  ( Tabel  4 ) untuk desain sistem distribusi air.
Tabel 4. Nilai Faktor Puncak Berdasarkan Populasi
Populasi Faktor Puncak Hingga 50.000 3,0 50.000 sampai 200.000 2,5 Di atas 200.000 2,0 (Sumber : Scheepers, H. M., 2012)

## 2.10 Analisis Kebutuhan Air PDAM
Perhitungan penggunaan air didasarkan pada kebutuhan air rata-rata, yaitu penggunaan air rata-rata harian dan penggunaan air harian maksimum. Total volume air yang dibutuhkan atau yang harus diproduksi oleh PDAM dihitung berdasarkan volume penggunaan air maksimum dan penggunaan air rata-rata setiap pelanggan kemudian ditambah dengan faktor kehilangan air akibat kebocoran selama proses distribusi. Total volume penggunaan air pelanggan akan dipakai  menentuka  volume  atau  kapasitas  produksi  PDAM,  meliputi  pemilihan  sumber  air, penentuan ketersediaan air dari sumber air terpilih, dan kemungkinan kebutuhan di masa yang akan  dating.  Volume  produksi  total  PDAM  kemudian  akan  dibagi  sesuai  jumlah  hari  untuk menghasilkan  debit  Rata-rata  harian  dan  debit  total.  Berikut  ini Persamaan  10 dan Persamaan 11 yang menghitung debit penggunaan air harian dan debit total.
Debit air bersih (𝑄 𝑚𝑑 )
𝑄 𝑚𝑑 = 𝑃 𝑛 × 𝑞 × 𝑓 𝑚𝑑
…(10)
Debit total produksi air bersih (𝑄 𝑡 )
𝑄 𝑡 = 𝑄 𝑚𝑑 × 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑘𝑒𝑏𝑜𝑐𝑜𝑟𝑎𝑛 𝑎𝑖𝑟 …(11)
dengan:
𝑄 𝑚𝑑 = debit penggunaan air bersih [m 3 /s], 𝑃 𝑛 = jumlah pelanggan PDAM,
𝑞
= kebutuhan air per orang per hari [m 3 /hari/orang],
𝑓 𝑚𝑑 = angka faktor jam puncak, 𝑄 𝑡
= debit total produksi air bersih, 𝑓(𝑚𝑎𝑥 𝑑𝑎𝑦) = angka faktor harian maksimum,

## 3. METODOLOGI

## 3.1 Skema Penelitian
Urutan dan tahapan penelitian disajikan pada bagan alir Gambar 1 .

## Gambar 1. Skema penelitian
PDAM  Tirta  Rangga  yang  terletak  di  Kecamatan  Pabuaran.  Secara  administratif  daerah penelitian terletak di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Data berupa debit produksi dan distribusi air harian dari PDAM Tirta Rangga sepanjang tahun 2019. Data debit tersebut kemudian dilakukan analisa pengambilan air metoda instan untuk mendapatkan data produksi atau distribusi air jam-jaman, baik untuk data pada musim kemarau maupun pada musim hujan. Penentuan faktor jam puncak dari tiap metosa perhitungan selanjutnya akan dibandingkan dengan nilai faktor jam puncak dari Dikrektorat Jenderal Cipta Karya. Jumlah produksi yang dibutuhkan penduduk Kecamatan Pabuaran ditentukan berdasarkan nilai faktor jam  puncak  dan  jumlah  penduduk  Kecamatan  Pabuaran.  Volume  perhitungan  produksi  air akan  dibandingkan  dengan  ketersediaan  air  dari  PDAM  Tirta  Rangga  untuk  menentukan kecukupan air bersih bagi penduduk Kecamatan Pabuaran.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Grafik Fluktuasi Debit Air PDAM Tirta Rangga pada Kecamatan Pabuaran
Produksi air pada musim hujan dan musim kemarau dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini.
Perbandingan Metode Perhitungan Faktor Jam Puncak PDAM Tirta Rangga di Kecamatan Pabuaran – Kabupaten Subang
Gambar 2. Grafik pencatatan meter air pada musim kemarau dan musim hujan
Produksi air pada musim kemarau terjadi pada bulan Oktober 2019 terdapat pada Gambar 2 , menunjukkan bahwa penggunaan air di PDAM Tirta Rangga Kecamatan Pabuaran lebih tinggi dibandingkan  saat  musim  hujan,  walaupun  terjadi  penurunan  yang  signifikan  pada  bulan Oktober tanggal 28. Hal itu disebabkan adanya perbaikan jaringan distribusi sehingga proses distribusi kepada konsumen berkurang bahkan terhambat. Produksi pada musim hujan diwakili grafik pada bulan Februari dengan produksi yang lebih rendah dibandingkan dengan musim kemarau.  Penggunaan  air  yang  tinggi  pada  musim  kemarau  disebabkan  intensitas  hujan sangat sedikit sehingga kadar air di dalam tanah sangat sedikit, suhu pada musim kemarau juga  sangat  tinggi  sehingga  kegiatan  mandi,  gelontor  toilet  dan  konsumsi  air  minum  juga tinggi.

## 4.2 Penggunaan Air pada Jam Puncak dan Harian Maksimum
Penggunaan  air  pada  jam  puncak  sangat  berkaitan  dengan  pola  kegiatan  penduduk  dalam penggunaan  air.  Penggunaan  air  maksimum  pada  jam  tertentu  adalah  debit  yang  akan digunakan untuk menentukan angka faktor harian maksimum. Angka faktor harian maksimum adalah debit maksimum yang dimanfaatkan untuk keperluan domestik pada hari-hari tertentu dalam satu minggu. Angka faktor jam puncak dan faktor harian maksimum sangat berperan dalam  menetukan  volume  produksi  PDAM.  Volume  yang  didasarkan  data  sekunder  untuk musim kemarau, diwakili bulan Oktober didapatkan nilai sebagai berikut:
- Volume maksimum Harian                                          = 1.860 m 3 - Volume rerata penggunaan air dalam satu minggu        = 1.771,935  m 3 - Volume rerata harian musim kemarau                        = 74,354 m 3 - Volume pada jam puncak harian musim kemarau = 225,183 m 3
Data yang sama untuk musim hujan, diwakili bulan Februari adalah sebagai berikut:
- Volume maksimum harian = 1.470 m 3 - Volume rerata penggunaan air dalam satu minggu = 1.375,714  m 3 - Volume rerata harian musim kemarau                         = 54,288 m 3 - Volume pada jam puncak harian musim kemarau         = 147,316 m 3
Volume penggunaan air rata-rata dalam satu minggu dibagi jumlah jam dalam satu hari untuk penentuan angka faktor jam puncak.  Penggunaan air pada jam  puncak  terjadi  di pagi hari dengan rentang waktu dari jam 06.00 hingga jam 08.00. Penggunaan maksimum disebabkan oleh padatnya kegiatan yang memanfaatkan banyak air di pagi hari. Penggunaan air tiap jam dalam satu hari akan memiliki frekuensi tinggi pada jam – jam tertentu saja, bergantung pada
kebiasaan setiap orang yang berbeda-beda. Secara rinci debit rata-rata penggunaan air dapat disajikan dalam grafik berikut:
Gambar 3. Penggunaan air pada jam-jam tertentu
Gambar  3 menyajikan  bahwa  penggunaan  air  mulai  meningkat  pada  jam  03.00  dimana diantaranya  orang  memulai  kegiatan  dengan  berwudu  dan  gelontor  toilet  namun  kegiatan seperti itu hanya sebagian kecil yg melakukannya. Penggunaan air terbanyak terjadi di pagi hari 06.00-08.00. Pada umumnya penggunaan air pada pagi hari meliputi kegiatan di dalam dan di luar rumah yang membutuhkan banyak air. Penggunaan air pada siang hari dengan frekuensi  terbanyak  terjadi  pada  jam  12.00-14.00  di  antaranya  adalah  wudu,  makan  dan minum, dan penggunaan toilet. Penggunaan air di sore hari akan meningkat pada jam – jam setelah jam kerja berakhir karena banyak orang mulai melakukan aktivitas kembali di rumah masing – masing. Hal itu menunjukkan bahwa penggunaan air domestik sangat berpengaruh terhadap fluktuasi debit atau volume pemanfaatan air PDAM.
Data debit penggunaan air harian dan jam-jaman digunakan untuk menentukan angka faktor jam puncak dan angka faktor harian maksimum berdasarkan metode  [9], baik pada musim kemarau maupun musim hujan adalah sebagai berikut:

## Faktor harian maksimum = Harian maksimum
Rata − rata  penggunaan air Faktor harian maksimum musim kemarau = 1.860 m 3 /hari 1.771,935 m 3 /hari = 1,050 Faktor harian maksimum musim hujan = 1.470 m 3 /hari 1.375,714  m 3 /hari = 1,131
Faktor jam puncak = Jam puncak penggunaan harian
Rata − rata penggunaan air
Faktor jam puncak musim kemarau = 225,183 m 3 /hari 74,354 m 3 /hari = 3,029
0 50 100 150 200 250 Musim Hujan Musim Kemarau De b it [m 3 /jam ] Waktu Grafik Penggunaan Air pada Musim Hujan dan Musim Kemarau
Perbandingan Metode Perhitungan Faktor Jam Puncak PDAM Tirta Rangga di Kecamatan Pabuaran – Kabupaten Subang
Faktor jam puncak musim hujan              = 147,316 m 3 /hari 54,288 m 3 /hari = 2,714

## 4.3    Perhitungan Faktor Puncak
Angka  faktor  jam  puncak  berdasarkan  beberapa  metode  perhitungan  faktor  jam  puncak disajikan pada Tabel 5 di bawah ini.
Tabel 5. Hasil Perhitungan Faktor Puncak
Metoda Perhitungan Faktor Jam Puncak Faktor Jam Puncak  Faktor Puncak Harian Faktor puncak Red (1993) 2,876 1,050 Faktor Puncak Diao dkk (2010) 3,707 1,919 Faktor Puncak Briere (2007) 2,850 1,900 Faktor Puncak Martinez-Solano (2008) 2,347 Faktor Puncak Tricarico (2007) 1,706 Faktor Puncak Dan Kebutuhan Air CPHEEO (1991) 3,000 Faktor Puncak Dirtjen Cipta Karya (2000) 1,500 1,100
Tabel  5 menyajikan  beberapa  nilai  faktor  jam  puncak  dari  seluruh  metoda  yang  dihitung dalam penelitian ini. Nilai faktor jam puncak dan faktor harian maksimum tersebut berguna untuk menentukan debit penggunaan air tertinggi pada jam-jam tertentu selama seminggu. Volume  rata-rata  penggunaan  pada  jam  tersebut  biasanya  dikalikan  dengan  faktor  jam puncak, sehingga akan diperoleh besarnya volume air yang harus disediakan pada jam puncak. Metode Red dengan faktor jam puncak 2,876 dan faktor puncak hariannya 1,050. Nilai faktor puncak harian metode Red merupakan nilai yang paling mendekati dengan ketetapan Dirjen Cipta  Karya  yaitu  1,5.  Perhitungan  faktor  jam  puncak  berdasarkan  rumus  [3],  dengan memasukan jumlah populasi, merupakan metoda yang menghasilkan angka faktor jam puncak tertinggi dibandingkan metoda yang lain, yaitu sebesar 3,707. Rumus [3] juga menghasilkan nilai  faktor  harian  maksimum  tertinggi  dari  pada  metoda  yang  lainnya,  sebesar  1,919. Perhitungan faktor jam puncak metode Tricarico (2007) didapatkan sebesar 1,706; lebih besar dari faktor jam puncak kriteria desain [4] sebesar 1,5 tetapi angka tersebut paling mendekati dibandingkan dengan hasil hitungan metoda yang lain. Adapaun perbedaan hasil dari metode lain, baik hasil hitungan faktor jam puncak maupun faktor harian maksimum, disebabkan oleh perbedaan iklim dan musim di daerah yang ditinjau, perbedaan kebiasaan dalam penggunaan air di tiap-tiap musim dan wilayah, ketersediaan air bersih (ketahanan air suatu daerah) serta harga  ekonomi  air.  Perbedaan  nilai-nilai  faktor  jam  puncak  disebabkan  beberapa  daerah seringkali memiliki metodenya sendiri untuk memperkirakan permintaan puncak dalam sistem mereka. Perhitungan metode hitungan faktor jam puncak dengan metode Red adalah pilihan yang  tepat  karena  dapat  mengakomodir  perhitungan  yang  bervariasi  terhadap  perubahan penggunaan air oleh konsumen, baik dari variasi lokasi maupun waktu penelitian.

## 4.4 Perhitungan kebutuhan debit
Jumlah konsumen pelanggan PDAM Tirta Rangga sebanyak 12.430 jiwa. Perhitungan produksi air  berdasarkan  jumlah  penduduk  dan  penggunaan  air  sebesar  80  liter/hari/diperoleh  data sebagai berikut.

## Fransiska Yustiana, Wahdan Nurfa Afani Maulana

## Tabel 6. Perhitungan Volume Air PDAM
Faktor Puncak Harian Kebutuhan Air Bersih [m 3 ] Volume Total [m 3 ] Metode Red (1993) 1,050 1.043,822 1.778,231 Metode Diao, et al. (2010) 1,919 1.908,629 3.251,497 Metode Briere (2007) 1,900 1.889,360 3.218,671 Faktor Puncak Martinez- Solano (2008) 2,347 2.333,857 3.975,906 Faktor Puncak Tricarico (2007) 1,706 1.696,446 2.890,028 Faktor Puncak dan Kebutuhan Air CPHEEO (1991) 3,000 2.983,200 5.082,112 Faktor Puncak Dirtjen Cipta Karya (2000) 1,100 1.093,840 1.863,441
Hasil perhitungan volume total air PDAM Kecamatan Pabuaran pada tahun 2019 terdapat pada Tabel 6 . Volume total dapat dihitung berdasarkan jumlah populasi dan jumlah kebutuhan air dikalikan  dengan  faktor  kebocoran.  Nilai  kebocoran  pada  bulan  Oktober  2019  PDAM Tirtarangga sebesar 41,3% pada saat pendistribusian air  kepada konsumen angka ini lebih besar  dari  kriteria  desain  Direktorat  Jenderal  Cipta  Karya  yaitu  20%  –  30%.  Nilai  harian maksimum  terdapat  pada  hari  sabtu  tanggal  26  oktober  2019  sebesar  1.860  m 3 per  hari perhitungan kebutuhan nilai total kebutuhan air yang mendekati adalah dengan menggunakan perhitungan  metode  faktor  puncak  Metode  [9]  dengan  nilai  1.778,231  m 3 dengan  faktor puncak harian sebesar 1,05 masih dibawah nilai Harian maksimum yang terjadi pada PDAM Tirta Rangga Bila mengggunakan kriteria desain yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya.  Faktor  puncak  harian  sebesar  1,1  menghasilkan  total  produksi  air  harian  sebesar 1.863,441 m 3 mendekati perhitungan dengan memakai faktor puncak yang disyaratkan oleh Dirjen  Cipta  Karya,  dengan  kata  lain  perencanaan  produksi  air  PDAM  Tirta  Rangga  sudah sesuai aturan faktor jam puncak dari Dirjen Cipta Karya.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Kesimpulan
Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Produksi air di PDAM Tirta Rangga berdasarkan jumlah konsumen dan penggunaan air 80 liter/hari/orang ini telah sesuai dengan kriteria desain Direktorat Jenderal Cipta Karya.
2. Penggunaan air jam puncak pada musim kemarau sebesar 225,183 m 3 /hari tertinggi di bulan Oktober dan pada musim hujan sebesar 147,316 m 3 /hari terendah di bulan Februari yang  terjadi  saat  pagi  hari  yaitu  jam  06.00  sampai  dengan  08.00  WIB,  sedangkan penggunaan air maksimum pada musim kemarau sebesar 1.860 m 3 /hari dan musim hujan sebesar 1.470 m 3 /hari.
3. Faktor puncak harian yang disyaratkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya sebesar 1,1 dan  perhitungan  debit  produksi  total  diperoleh  nilai  sebesar  1.863,441  m 3 .  Nilai  debit produksi  PDAM  Tirta  Rangga  sudah  memenuhi  angka  yang  ditetapkan  dari  debit  yang terjadi di lapangan yaitu sebesar 1.860 m 3 /hari dan memenuhi desain kriteria perencanaan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya.
4. Pencarian  faktor  puncak  beberapa  metode  yang  paling  mendekati  pada  acuan  yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya sebesar 1,1 faktor harian maksimum dan 1,5 untuk faktor jam puncak; adalah hasil perhitungan faktor harian maksimum dengan metode  [9]  dengan  nilai  hasil  perhitungan  1,05  dan  untuk  faktor  jam  puncak  yang mendekati adalah metode perhitungan Tricarico (2007) dengan hasil perhitungan 1,706.
Perbandingan Metode Perhitungan Faktor Jam Puncak PDAM Tirta Rangga di Kecamatan Pabuaran – Kabupaten Subang

## 5.2 Saran
Dari hasil pembahasan dapat disarankan sebagai berikut:
1. Perencanaan volume ketersediaan air dan jaringan distribusi pada PDAM di Kecamatan Pabuaran sudah tepat dan sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Dirjen Cipta Karya.
2. Perlu  dilakukan  penelitian  yang  membahas  kondisi  sosial  dan  ekonomi  masyarakat terhadap  merupakan  faktor  penentu  pola  penggunaan  air  domestik,  terutama pemanfaatan air pada jam-jam puncak.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Brière, F.G. (2007). Drinking-water distribution, sewage, and rainfall collection. Montréal, Canada: Presses Internationales Polytechnique.
[2]  CPHEEO.  (1991). Manual  on  Water  Supply  and  Treatment.  India:  Ministry  of  Urban development, Government of India.
[3] Diao, K., Barjenbruch, M. and Bracklow, U. (2010). Study on the impacts of peaking faktors on a water distribution system in Germany. Water Science and Technology: Water Supply, 10(2), pp. 165-172.
[4]  Direktorat  Jenderal  Cipta  Karya  Departemen  Pekerjaan  Umum.  (2007).  Buku  Panduan Pengembangan Air Minum. Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum.
[5] Fair, G.M., Geyer, J.C., & Okun, D.A. (1971). Elements of Water Supply and Wastewater Disposal Second Edition. New York: John Wiley & Sons, Inc. and Toppan Company, Ltd.
[6] Leeden, V.D.F., Troise, F.L., & Todd, D.K. (1990). The Water Encyclopedia Second Edition. USA: Lewis Publishers, Inc.
[7]  Martínez-Solano,  J.,  Iglesias-Rey,  P.L.,  Pérez-García,  R.,  &  López-Jiménez,  P.A.  (2008). Hydraulic analysis of peak demand in looped water distribution systems. Journal of Water Resources Planning and Management, 134(6), pp. 504-510.
[8]  Poedjiastoeti,  H.  (2021).  Pengaruh  kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat  terhadap  pola penggunaan air domestik. Jurnal Lingkungan Sultan Agung, 1(1), pp. 64-77.
[9] Red, T. 1993. Analisa Faktor Jam Puncak dan Maksimum Harian. Jurnal Air Minum, 65(_), pp. 19-23.
[10] Scheepers, H.M. (2012). Deriving peak faktors for residential indoor water demand by means  of  a  probability  based  end-use  model.  Doctoral  dissertation.  Stellenbosch: Stellenbosch University.
[11] Syahputra, B. (2020). Penentuan Faktor Jam Puncak  dan Harian Maksimum Terhadap Pola  Penggunaan  Air  Domestik  Di  Kecamatan  Kalasan,  Sleman,  Yogyakarta. Jurnal Lingkungan Sultan Agung, 1(1), pp. 1-15.