## PENGARUH VARIASI FLUIDA PENDINGIN TERHADAP CAPAIAN SUHU OPTIMAL PADA RANCANGAN MESIN PENDINGIN MINI WATER CHILLER
P. Deva Supriana 1 , K. Rihendra Dantes 1 , I N. Pasek Nugraha 2
Jurusan Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia
e-mail : putudevasupriana@gmail.com , rihendra-dantes@undiksha.ac.id , paseknugraha@undiksha.ac.id

## Abstrak
Di era modern ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangatlah pesat sehingga mengakibatkan  perkembangan  dunia  industri  juga  semakin  cepat.  Mereka  berlomba-lomba menemukan  alat  pendingin  untuk  memberikan  mereka  kenyamanan  saat  melakukan kegiatan-kegiatan  didalam  ruangan  yang  panas. Water  Chiler adalah  proses  penanganan udara untuk mengontrol secara serempak terhadap temperatur, kelembaban, kebersihan dan distribusi  untuk  mencapai  kondisi  yang  diinginkan. Refrigerant yang  mengalir  dalam  siklus sekunder  adalah  fluida  air  ( water )  yang  disirkulasikan  dengan  bantuan  pompa.  Fluida  air pendingin  ( chilled  water )  inilah  yang  nantinya  akan  mengambil  panas  ruangan.  Dilihat  dari beberapa  penelitian  sebelumnya  variasi  fluida  seperti coolant juga  dapat  mempengaruhi penyerapan  panas  dengan  baik.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh penggunaan variasi fluida air, coolant dan campuran air + coolant terhadap suhu yang dicapai Mini  Water  Chiler .  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  eksperimen  dengan variable bebas yaitu air, coolant dan campuran air + coolant sedangkan variable terikat yaitu suhu. Pengujian dilakukan sebanyak 20 kali dan mencatat hasilnya tiap 20 menit. Dari hasil penelitian fluida campuran air + coolant mendapatkan suhu yang sangat optimal dibandingkan fluida air dan fluida coolant dengan rata-rata suhu di AHU 1 untuk fluida air: 13,43 0 C, coolant : 12,52 0 C  dan  campuran  air  + coolant :  11,52 0 C, AHU 2  untuk  fluida  air:  13,33 0 C, coolant : 12,42 0 C dan campuran air + coolant : 11,42 0 C dan AHU 3 untuk fluida air: 13,23 0 C, coolant : 12,32 0 C  dan  campuran  air  + coolant :  11,32 0 C.  Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut  fluida campuran  air  + coolant mendapatkan  suhu  yang  sangat  optimal  dikarenakan  karakteristik yang di miliki fluida air dan fluida coolant . Kata-kata kunci : mini water chiler , variasi fluida, suhu optimal, pendingin.

## Abstract
In this modern era the development of science and technology is so rapid that the development of the industrial world is also accelerating. They are competing to find refrigerators to provide them comfort while carrying out activities in a hot room. Water Chiler is an air handling process to  simultaneously  control  temperature,  humidity,  cleanliness  and  distribution  to  achieve  the desired condition. Refrigerant that flows in the secondary cycle is fluid water (water) which is circulated with the help of a pump. This chilled water will later take the heat of the room. Viewed from several previous studies fluid variations such as coolants can also affect heat absorption well.  This  study  aims  to  determine  the  effect  of  using  variations  of  water  fluid,  coolant  and water + coolant mixture to the temperature achieved by Mini Water Chiler. The method used in this study is an experiment with independent variables namely water, coolant and water + coolant mixture while the dependent variable is temperature. The test is done 20 times and records the results every 20 minutes. From the results of the fluid mixture + coolant research get  a  very  optimal  temperature  compared  to  water  fluid  and  coolant  fluid  with  an  average temperature in AHU 1 for water fluid: 13.43 0 C, coolant: 12.52 0 C and water mixture + coolant: 11.52 0 C,  AHU  2  for  water  fluid:  13,33 0 C,  coolant:  12,42 0 C  and  mixture  of  water  +  coolant: 11,42 0 C and AHU 3 for water fluid: 13,23 0 C, coolant:  12,32 0 C and  water mixture + coolant: 11,32 0 C. Based on the results of this study, the mixture of water + coolant fluid gets a very optimal temperature due to the characteristics possessed by water fluid and coolant fluid. Keywords : mini water chiller, fluid variations, optimal temperature, coolant.

## Pendahuluan
Mini  Water  Chiler adalah  mesin pendingin  rancangan  mahasiswa  prodi pendingin jurusan Pendidikan Teknik Mesin undiksha, yang memiliki fungsi hampir sama dengan  mesin water  chiler pada  umumnya namun  pada  rancangan  ini  mesin water chiler dibuat  secara mini atau prototype , mesin ini mempunyai ukuran rangka dengan panjang 100 cm, lebar 50 cm, dan tinggi 130 cm. Mini  Water  Chiler dirancang  dengan memodifikasi AC Split , kapasitas kompresor yang  digunakan  adalah  1PK.  Kompresor 1PK  digunakan  karena  kapasitas  ruangan atau AHU tidak  terlalu  besar.  Pada Chiled water tank supply menggunakan kaca yang dilapasi steroform, tujuannya memakai kaca sebagai Chiled  water  tank  supply adalah untuk  memudahi  kepada  pengamat  untuk mengamati  cara  kerja  evaporator  yang direndam didalam Chiled water tank supply , ukuran Chiled  water  tank  supply yaitu dengan  panjang  84  cm,  tinggi  29  cm,  dan lebar 28 cm. Untuk ruangan yang didinginkan  menggunakan  3  ruangan  mini yang dibuat menggunakan steroform, panjang ruangan yaitu 30 cm, lebar 33 cm, dan tinggi 50 cm.

## Kompresor
Kompresor  pada  mesin  pendingin Mini  Water  Chiler merupakan  jantung  dari sistem  refrigerasi  yang  berfungsi  untuk mensirkulasikan  gas refrigerant atau freon dalam  sistem chiler ,  kompresor  juga berfungsi sebagai penghisap uap refrigerant yang  keluar  dari  evaporator,  kompresor pada Mini Water Chiler memakai kompresor dengan kapasitas 1PK.

## Kondensor
Komponen  berikutnya  pada Mini Water  Chiler adalah  kondensor,  kondensor berfungsi  sebagai  pemindah  panas  dari sistem  refrigerasi,  gas  atau  uap refrigerant yang memiliki temperatur tinggi akan diserap lalu  dihembuskan  oleh fan yang  ada  pada kondensor  sehingga  menyebakan  uap refrigerant mengembun menjadi cair.

## Katup Ekspansi
Pada Mini Water Chiler alat ekspansi berfungsi  untuk  menurunkan  tekanan  gas refrigerant ,  pada  alat  ekspansi  ini  terjadi
perubahan  tekanan  tinggi  ke  tekanan rendah.  Selain  itu  katup  eksapansi  juga berfungsi  sebagai  pengontrol refrigerant yang masuk ke dalam evaporator.

## Evaporator
Evaporator  pada Mini  Water  Chiler adalah  komponen  yang  memiliki  fungsi untuk  penyerap  kalor    air  pada Box Mini Water  Chiler .  Evaporator  pada Mini  Water Chiler direndam  pada Chiled  water  tank supply sehingga air yang melewati evaporator  akan  mengalami  penurunan temperatur.

## Pompa Sirkulasi
Pompa  sirkulasi  pada Mini  Water Chiler berfungsi  untuk  mensirkulasikan  air yang  berada  pada Box Mini  Water  Chiler menuju ke AHU ( Air Handling Unit ).

## AHU (Air Handling Unit)
AHU merupakan  alat  penukar  kalor antara air dingin dengan udara, pada sistem ini, air dingin yang melewati evaporator yang sudah  dimodifikasi  di AHU yang  berada  di dalam ruangan dihembuskan oleh fan pada AHU ,  sehingga  membuat  suhu  di  dalam ruangan menjadi dingin.

## Pipa
Pipa  yang  digunakan  pada Mini Water  Chiler adalah  pipa  tembaga,  pipa memiliki  fungsi  sebagai  sistem  instalasi untuk  tempat  mengalirnya  media –  media pendingin pada Mini Water Chiler .

## Solenoid Valve
Solenoid pada Mini  Water  Chiler sebagai  katup  otomatis  yang  berfungsi untuk  mengaliri  atau  menghentikan  laju aliran  air  yang  di  pompa  menuju AHU jika sudah mencapai suhu yang diinginkan.

## Chiled Water Tank Supply
Chiled  water  tank  supply berfungsi sebagai wadah atau tempat penampung air yang  akan  didinginkan  maupun  air  yang sudah  melewati AHU ,  didalam chiled  water tank  supply juga  terdapat  evaporator  yang terendam, dan juga pompa sirkulasi air.
Cara Kerja Mini Water Chiler Pada Water  Chiler terdapat  2  siklus refrigerasi yang saling berkaitan yaitu siklus
refrigerasi  primer  dan  siklus  refrigerasi sekunder.  Pada  siklus  refigerasi  primer, refrigerant disirkulasikan  oleh  4  komponen utama  sistem  refrigerasi  uap,  yaitu  adalah kompresor, kondensor, ekspansi, dan evaporator untuk mendinginkan air di dalam box water chiler. Sedangkan siklus refigerasi sekunder  adalah  siklus  dimana  fluidanya adalah  air  yang  sudah  didinginkan  pada siklus  refrigerasi  primer  kemudian  dialirkan ke AHU ( Air Handling Unit ) untuk mendinginkan  ruangan,  agar  lebih  jelas, berikut  adalah  2  siklus  refrigerasi  pada Water Chiler :
1)  Siklus Refrigerasi Primer a.  Proses Kompresi
Proses kompresi ini adalah proses dimana redrigerant yang awalnya berwujud gas,  bertemperatur  dan bertekenan  rendah  masuk  ke dalam  kompresor,  kemudian  di dalam  kompresor refrigerant ini dimampatkan atau dikompresikan tetap  dalam  wujud  gas  dan mempunyai tekanan dan temperatur yang tinggi setelah itu dialirkan menuju evaporator.
b.  Proses Kondensasi
Proses  kondensasi  ini  adalah proses  dimana refrigerant yang keluar  dari  kompresor  dalam wujud gas bertekanan dan temperatur yang tinggi dialirkan ke kondensor, kemudian pada
kondensor terjadi perubahan fase refrigerant yang  dimana  awalnya berwujud gas menjadi cair, setelah di kondensasikan
refrigerant memiliki  temperatur yang  lebih  rendah  dan  tekanan yang  masih  tinggi,  setelah  itu refrigerant dialirkan ke alat ekspansi. c.  Proses Ekspansi (Penurunan Tekanan) Proses  Ekspansi  ini  adalah  proses dimana refrigerant
mengalami penurunan  tekanan,  didalam  alat ekspansi terjadi penurunan tekanan gas  sehingga refrigerant yang berwujud  cair  memiliki  tekanan yang  rendah  dan  temperatur  yang rendah.  Kemudian  dialirkan  ke evaporator.
d.  Proses Evaporasi Proses  evaporasi  adalah  proses dimana refrigerant yang  berwujud cair yang bertekanan dan
bertemperatur yang rendah
dimanfaatkan  untuk  mendinginkan media air yang berada di dalam box water  chiler (evaporator  direndam didalam box ).  Karena  air  yang melewati  evaporator  bersuhu  lebih tinggi  dibandingkan  dengan  suhu refrigerant maka  terjadi  perubahan wujud refrigerant dari  fase  cair menjadi fase gas karena terjadinya penyerapan kalor, setelah itu refrigerant dialirkan  ke  kondensor untuk di kondensasikan, setelah itu kembali  lagi  ke  kompresor,  proses ini  akan  terjadi  berulang-ulang sampai  suhu  di  dalam  ruangan tercapai sesuai yang diatur.
2)  Siklus Refrigerasi Sekunder
Setelah mengalami siklus refrigerasi primer  sehingga  air  yang  berada  didalam Box Water  Chiler menjadi  dingin  kemudian selanjutnya  dilakukan  siklus  refrigerasi sekunder. Siklus ini diawali dengan pemompaan  air  dingin  yang  berada  di box water  chiler ke  masing-masing AHU ( Air Handling  Unit )  dan  disirkulasi  menuju evaporator yang sudah dimodifikasi di AHU . Selanjutnya  udara  dihembuskan  oleh fan AHU untuk menghasilkan udara yang dingin. Pada proses tersebut mengalami penarikan atau  penyerapan  kalor  yang  ada  didalam ruangan  sehingga  temperatur  air  dingin yang  melewati  evaporator  yang  sudah dimodifikasi  di AHU menjadi  naik  karena mendapatkan  kalor  dari  udara.  Kemudian setelah melewati AHU , air mengalir kembali ke box water  chiler untuk  didinginkan kembali  oleh  evaporator.  Siklus  ini  akan berulang –  ulang  selama  sistem  pendingin bekerja untuk mendinginkan ruangan.

## Metode Penelitian
Metode yang akan digunakan dalam penelitian  ini  adalah  metode  eksperimen. Metode eksperimen merupakan bagian dari metode  kuantitatif,  dan  memiliki  ciri  khas tersendiri terutama dengan adanya kelompok  kontrol.  Dalam  bidang  sains, penelitian-penelitian  dapat  menggunakan desain eksperimen karena variabel-variabel
dapat dipilih dan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi proses eksperimen itu dapat  dikontrol  secara  ketat.  Sehingga dalam  metode  ini,  peneliti  memanipulasi paling  sedikit  satu  variabel,  mengontrol variabel lain yang relevan, dan mengobservasi pengaruhnya terhadap variabel  terikat.  Manipulasi  variabel  bebas inilah yang merupakan salah satu karakteristik  yang  membedakan  penelitian eksperimental  dari  penelitian-penelitian  lain. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel bebas dan satu variabel terikat yaitu:
1. Variasi fluida pendingin:
a. Air
b. Coolant
c. Campuran air + coolant 2. Suhu Obyek yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  Mesin  Pendingin Mini Water  Chiler dengan  mengganti  media  air pendinginannya  diharapkan  menghasilkan pencapaian  suhu  optimal  dan  mendapat suhu  yang  lebih  rendah  dari  pendinginan standarnya.  Alat  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah Mini  Water  Chiler dan bahan yang digunakan adalah air murni dan coolant .
Prosedur  dalam  penelitian  ini  yang pertama  adalah  penyusunan  alat  penelitian yang  dimana  alam  penelitian  ini  seluruh pengambilan data dilakukan dengan mencatat hasil pengamatan pada thermostat digital.  Sebelum  dilaksanakan  penelitian, terlebih dulu melakukan persiapan menyusun  alat  perlengkapan  penelitian. Sebelum menyusun alat, dilakukan pengecekan  kondisi  mesin  pendingin Mini Water  Chiler .  Yang  kedua  ada  tahapan penelitian.  Tahapan  yang  dilakukan  dalam pengujian adalah sebagai berikut:
1.  Tahapan Persiapan Pengujian Setelah  persiapan  alat,  selanjutnya pemasangan alat uji yaitu thermostart digital 2.  Tahap Pengujian Tahapan  hasil  pengujian  dapat diperinci sebagai berikut :
a. Mini  Water  Chiler dengan  jenis fluida yang akan diteliti
b. Menghidupkan mesin
c. Memulai  pengujian  atau  proses pengambilan data dengan thermostart dengan mencari suhu tiap 20 menit.
d. Mencatat  suhu  yang  dihasilkan tiap 20 menit
e. Hasil  diambil  dengan  20  kali pengulangan
f. Mematikan mesin.
3.  Akhir pengujian Setelah  proses  pengujian  atau pengambilan data selesai, langkah selanjutnya  adalah  mematikan  mesin  dan merapikan peralatan-peralatan yang digunakan  selama  proses  pengambilan data.  Pengolahan  data  penelitian.  Setelah mendapat hasil penelitian dilakukan pengolahan menggunakan Aplikasi SPSS. Metode pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya,  dan  apa  alat  yang  digunakan. Jenis  sumber  data  adalah  mengenai  dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari  sumber  langsung  (data  primer)  atau data  diperoleh  dari  sumber  tidak  langsung (data sekunder). Dalam penelitian ini teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu  : teknik observasi dan tekni dokumentasi.
Teknik analisis data. Pada penelitian ini  menggunakan  analisis  varians satu jalur (ANAVA  A).  Anava  satu  jalur  (satu jalan/ANAVA A) ini digunakan menganalisis data dari satu variable klasifikasi sampel dan sebelum  analisis  data  pertama  yang  harus dilakukan  adalah  uji  prasyarat  analisi  yang meliputi  uji  normalitas  data  dan  uji homogenitas data,
Gambar 1. Diagram Alir Penelitian
Tahapan  dalam  penelitian  ini  dapat dijabarkan  sebagai  berikut  :  (a)  Studi kepustakaan/literatur  untuk  menggali  teori dasar  mengenai  kompresor,  kondensor, katup ekspansi, evaporator, pompa sirkulasi , AHU  (Air  Handling  Unit) ,    pipa, solenoid valve , chiled  water  tank  supply .  (b) Pemilihan  dan  pengumpulan  komponen untuk  pembuatan  mesin  pendingin Mini Water  Chiler. (c)  Adapun  komponen  yang perlu disiapkan  seperti  :  kompresor, kondensor,  katup  ekspansi,  evaporator, pompa  sirkulasi ,  AHU  (Air  Handling  Unit) , pipa, solenoid  valve , chiled  water  tank supply. (d) Proses pembuatan dan perakitan prototype mesin Mini  Water  Chiler sesuai dengan  rancangan  yang  sudah  di  buat.  (d) kemudian  melakukan  pengujian  dengan menggunakan variasi fluida air, coolant , dan campuran  air  + coolant .  (e)  Pengambilan data  dengan  melakukan    pengukuran  suhu
yang  dihasilkan  oleh Mini  Water  Chiler dengan  menggunakan  thermostat  digital sehingga  mendapatkan  hasil  yang  dapat menunjang penelitian ini.

## Alat dan Bahan
Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian  yang  akan  dilaksanakan  ini dapat dipaparkan sebagai berikut:
a.  Mesin Pendingin Mini Water Chiler b.  Air Murni c. Coolant

## Hasil dan Pembahasan
1) Hasil Capaian Suhu Mini Water Chiler di AHU 1  menggunakan  variasi  fluida  air, coolant dan campuran air + coolant Dari tabel data hasil pengujian diatas suhu yang dicapai Mini Water Chiler di AHU 1  menggunakan  variasi  fluida  air, coolant dan campuran air + coolant bervariasi. Rata- rata suhu yang dicapai: a)  Air : 13,43 0 C b)  C oolant : 12,52 0 C c)  Campuran air + coolant : 11,52 0 C
Gambar 2. Grafik Hasil Capaian Suhu di AHU 1 Mini Water Chiler Menggunakan Fluida Air, Coolant dan Campuran Air + Coolant
2) Hasil Capaian Suhu Mini Water Chiler di AHU 2  menggunakan  variasi  fluida  air, coolant dan campuran air + coolant
Dari tabel data hasil pengujian diatas suhu yang dicapai Mini Water Chiler di AHU 2  menggunakan  variasi  fluida  air, coolant dan campuran air + coolant bervariasi. Rata- rata suhu yang dicapai:
a)  Air
: 13,33 0 b)  C oolant
: 12,42 0 C c)  Campuran air + coolant : 11,42 0 C
Gambar 3. Grafik Hasil Capaian Suhu di AHU 2 Mini Water Chiler Menggunakan Fluida Air, Coolant dan Campuran Air + Coolant
3) Hasil Capaian Suhu Mini Water Chiler di AHU 3  menggunakan  variasi  fluida  air, coolant dan campuran air + coolant Dari tabel data hasil pengujian diatas suhu yang dicapai Mini Water Chiler di AHU 3  menggunakan  variasi  fluida  air, coolant dan campuran air + coolant bervariasi. Rata- rata suhu yang dicapai:
a) Air
: 13,23 0 C b) C oolant
: 12,32 0 C c)  Campuran air + coolant : 11,32 0 C
Gambar 4. Grafik Hasil Capaian Suhu di AHU 3 Mini Water Chiler Menggunakan Fluida Air, Coolant dan Campuran Air + Coolant

## Pembahasan
Berdasarkan penelitian sebelumnya, bahwa volume fluida berpengaruh terhadap capaian suhu optimal,maka peneliti bermaksud untuk memvariaskan fluida pada Mini  water  Chiler untuk  mengoptimalkan capaian suhunya. Setelah melakukan analisa  berdasarkan  data  dan  grafik mengenai  suhu  ditemukan  bahwa  volume fluida mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap  capaian  suhu  optimal  dari Mini
Water Chiler . Ini dikarenakan fluida mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap  suhu  capaian Mini  Water  Chiler . Penggunaan  campuran  air  + coolant menghasilkan suhu terendah. Ini
dikarenakan karakteristik yang ada pada air dan coolant . Hal ini juga dibuktikan dengan analisa  berdasarkan  table  uji  lanjut Tukey didapatkan  bahwa  penggunaan  variasi fluida air, coolant dan campuran air + coolant berpengaruh  terhadap  suhu  optimal.  Dan penggunaan  fluida  campuran  air  + coolant mendapatkan  suhu  yang  sangat  optimal dibandingkan  dengan  menggunakan  fluida air  dan coolant .  Dengan  rata-rata  suhu  di AHU 1  untuk  fluida  air:  13,43 0 C, coolant : 12,52 0 C  dan  campuran  air  + coolant : 11,52 0 C, AHU 2  untuk  fluida  air:  13,33 0 C, coolant :  12,42 0 C  dan  campuran  air  + coolant : 11,42 0 C dan AHU 3 untuk fluida air: 13,23 0 C, coolant : 12,32 0 C dan campuran air + coolant : 11,32 0 C.

## Kesimpulan
Adapun  kesimpulan  yang  dapat penulis  berikan  dari  pengaruh  kecepatan aliran fluida  terhadap  capaian  suhu  optimal hasil  mesin  pendingin Mini  Water  Chiler adalah sebagai berikut :
1.
Dari  analisis  data  yang  dilakukan fluida campuran air + coolant mendapatkan suhu  yang  sangat  optimal  di  bandingkan fluida air dan fluida coolant . Ini di karenakan karakteristik yang dimiliki air dan coolant . Air memiliki  karakteristik  yaitu:  perubahn  suhu berlangsung  secara  lambat,  air  merupakan pelarut  yang  baik,  air  memerlukan  panas yang  tinggi  dalam  proses  penguapan,  air memiliki  viskositas  yang  kurang  kental. Sedangkan coolant memiliki  karakteristik yaitu:  titik  didih  lebih  tinggi, Titik  beku  lebih rendah,  tidak  korosif,  tidak  sebabkan  kerak
kalsium,  lebih  efektif  menyerap  panas, viskositas lebih kental. Karakteristik ini yang menyebabkan fluida campuran air + coolant mendapatkan  suhu  yang  sangat  optimal dibandingkan  dengan  fluida  air  dan  fluida coolant ,  karana  campuran  tersebut  akan membentuk karakteristik yang baru.
2. Analisa  berdasarkan  table  uji  lanjut Tukey didapatkan  bahwa  penggunaan variasi  fluida air, coolant dan campuran air + coolant berpengaruh  terhadap  suhu optimal. Dan  penggunaan fluida campuran air  + coolant mendapatkan  suhu  yang sangat optimal dibandingkan dengan menggunakan  fluida  air  dan coolant . Dengan rata-rata suhu di AHU 1 untuk fluida air: 13,43 0 C, coolant : 12,52 0 C dan campuran air  + coolant :  11,52 0 C, AHU 2  untuk  fluida air: 13,33 0 C, coolant : 12,42 0 C dan campuran air  + coolant :  11,42 0 C  dan AHU 3  untuk fluida  air:  13,23 0 C, coolant :  12,32 0 C  dan campuran air + coolant : 11,32 0 C.

## Saran
Adapun  saran  yang  penulis  dapat sampaikan adalah sebagai berikut :
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini untuk mendapat suhu optimal pada rancangan  mesin  pendingin Mini  Water Chiller maka  fluida  yang  digunakan  adalah fluida campuran air + coolant .
Daftar Pustaka Arikunto. 2006. Metodelogi Penelitian . Hal: 158 Dantes,  Nyoman.  2014. Analisis  Dan Desain Eksperimen (Disertai Contoh
Penerapan Analisis Data) . Singaraja
: Program Pascasarjana Undiksha.
Hadi  B1,  Aris  Zainul  Muttaqin  2.  2014.
Efektivitas Variasi Campuran Radiator Coolant  Dengan  Air Terhadap Laju Pembuangan Panas . Jember : Universitas Jember. Ian Antoni1, Nely Ana Mufarida2, Sihmanto3. 2014. Analisis Perpindahan Panas  Dan Pemakaian  Bahan  Bakar  Terhadap Variasi Campuran Radiator Coolant Dan Air . Jember : Universitas Muhammadiyah Jember. Koyan, I Wayan. 2012. Statistika
Pendidikan  (Teknik  Analisis  Data
Kuantitatif). Singaraja:Universitas Pendidikan Ganesha  (UNDIKSHA). Kusuma,  Kadek  Doni  Hendra.  2018.
Pengaruh  Variasi  Volume  Fluida Pendingin Terhadap Capaian Suhu  Optimal  Hasil  Rancangan Coolbox Zero  Pollution .  Singaraja  : Universitas  Pendidikan  Ganesha (UNDIKSHA).
Nugroho, Agung.  2009. Laju Perpindahan Panas Pada Radiator Dengan
Fluida  Campuran 80% Air Dan 20%
Radiator  Coolant  Pada  Putaran
Konstan . Demak:Universitas  Sultan Fatah (UNISFAT).
Pawitra,  I  Ketut  Pande.  2018. Pengaruh Variasi  Fluida  Pendingin  Terhadap
Capaian Suhu Optimal Hasil Rancangan  Coolbox  Zero  Pollution . Singaraja  :  Universitas  Pendidikan Ganesha (UNDIKSHA).
Riandika, Putu. 2018. Pengaruh Kecepatan Aliran  Fluida  Terhadap  Capaian Suhu   Optimal  Hasil  Rancangan Coolbox  Zero  Pollution .  Singaraja  : Universitas  Pendidikan  Ganesha (UNDIKSHA).
Sumanto, MA. Pertama. 2000. Dasar-Dasar Mesin  Pendingin .  Yogyakarta  : Penerbit Andi. 979-533-604-5. Sujadi. 2002. Metodologi Penelitian Pendidikan . Jakarta : Rineka Cipta. Supardi. 2006. Metodologi Penelitian. Mataram : Yayasan Cerdas Press.
Neji,  Tio.  2013. Mesin  Pendingin  Chiler . Acedemia.