## Analisa Karakteristik Generator Sinkron Terhadap Perubahan Beban Daya Aktif
Ermawati 1 , Fadhli Palaha 2 , Machdalena 3 , Engla Harda Arya 4 , Perdi Pernanda Lubis 5
Sekolah Tinggi Teknologi Pekanbaru Jln Dirgantara No 4 Arengka Raya, Pekanbaru, Riau 28125
E-mail : fadhlyyy@yahoo.com 2

## Abstract
Generators  are  electric  machines  that  are  used  as  generators  of  electrical  energy,  namely  converting mechanical energy into electrical energy. Mechanical energy is obtained from the primover which can be a  diesel  engine,  or  something  else.  In  large  generators,  conversion  tools  are  often  used,  namely synchronous  generators.  so  that  the  performance  of  the  generator  to  be  optimal  it  must  be  maintained stability.  The  purpose  of  this  study  is  to  examine  and  see  the  performance  of  synchronous  generators against  changes  in  active  power  load.  From  the  analysis  results,  it  is  found  that  the  lowest  excitation current is 2.6 A, the reactive power is 1 MVAr, the highest excitation current is 6.08 A, the reactive power is  1.7  MVAr.  When  the  excitation  current  is  6.08  A,  the  induced  voltage  is  16.12  kV.  The  Armature Current  is  494.45  A,  the  Induction  Voltage  is  15.21  kV  and  the  highest  Armature  Current  value  is 1,372.90 A with an Induction Voltage of 16.12 kV, the Induction voltage, the calculation results are 12.53 kV  with  an  Active  Power  of  26  MW,  the  value  of  the  Armature  Current  is  1,306  .62  A  and  the  highest Induction Voltage is 16.54 kV, Active Power is 10 MW, Armature Current is 503.02 A

## Keywords: Synchronous Generators, Load and Voltage and Current

## Abstrak
Generator  mesin  listrik  yang  digunakan  sebagai  pembangkit  energi  listrik  yaitu  menkonversikan  energi mekanik  menjadi  energi  listrik.  Energy  mekanik  didapat  dari  primover  yang  bisa  berupa  mesin  diesel, atau  lainnya.  Pada  pembangkit  besar,  alat  konversi  sering  digunakan  yaitu  generator  sinkron.  agar kinerja generator menjadi optimal maka harus dijaga kestabilannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan melihat kinerja generator sinkron terhadap perubahan beban daya aktif. Dari hasil analisa diperoleh bahwa Arus Eksitasi terendah 2,6 A, daya reaktif 1 MVAr, Arus Eksitasi tertinggi bernilai 6,08 A  daya reaktif 1,7 MVAr. Saat Arus Arus Eksitasi 6,08 A,Tegangan Induksi 16,12 kV. Arus Armatur yang 494,45  A,  Tegangan  Induksi  15,21  kV  dan  nilai  Arus  Armatur  tertinggi  1.372,90  A  dengan  Tegangan Induksi  16,12  kV,  tegangan  Induksi,  hasil  perhitungan  12,53  kV  dengan  Daya  Aktif  26  MW,  nilai  Arus Armatur 1.306,62 A dan Tegangan Induksi tertinggi 16,54 kV, Daya Aktif 10 MW, Arus Armatur 503,02 A .
Kata kunci: Genearator Sinkron, Beban dan Tegangan dan Arus

## 1. Pendahuluan
Energi  listrik  adalah  kebutuhan  penting  bagi masyarakat  ditengah  perkembangan  teknologi yang  ada.  Saat  ini  energi  listrik  sudah  menjadi sesuatu  yang  sangat  penting  dan  tidak  dapat dipisahkan  dari  kehidupan  sehari-hari.  Energi listrik  digunakan  untuk  berbagai  hal  seperti, sumber penerangan, sumber daya untuk peralatan listrik,  bahkan  sumber  daya  untuk  kendaraan listrik [1].
Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin  meningkat,  kebutuhan  akan  tenaga
listrik  setiap  hari  juga  semakin  meningkat. Tenaga  listrik  yang  dibutuhkan  oleh  konsumen setiap  harinya  tidak  tetap.  Hal  ini  akan menyebabkan beban yang diterima oleh generator  akan  berubah-ubah  sehingga  akan mempengaruhi  sistem  ketenaga  listrikannya sendiri [1].
Generator adalah salah satu jenis mesin listrik yang  digunakan  sebagai  alat  pembangkit  energi listrik  dengan  cara menkonversikan  energi mekanik  menjadi energi listrik. Untuk mendapatkan  tegangan  terminal  generator yang konstan, maka arus jangkar dan sudut daya harus
tetap pula. Besarnya perubahan beban yang dapat ditanggung  generator  perlu  diketahui  yang disesuaikan dengan kemampuan generator sehingga  kestabilan  generator  dapat  dijaga  [1]– [8].
Pembangkitan  GGL  induksi  pada  generator sinkron  membutuhkan  arus  penguatan  (eksitasi) untuk menimbulkan fluksi magnetik pada kutub- kutub  medan  generator  yang  terletak  pada  rotor. Sistem penguatan (excitation) menentukan kestabilan  tegangan  yang  dihasilkan  oleh generator [1].
Dengan  berdasarkan  permasalahan  diatas maka  penulis  tertarik  untuk  mengkaji  kinerja generator sinkron, dengan menganalisa pengaruh perubahan  pembebanan  generator  terhadap karakteristik  generator  sinkron  pada  daya  aktif yaitu :
1. Beban yang diubah adalah beban daya aktif. 2. Analisa  hanya  dilakukan  pada  generator sinkron tiga phasa
3. Data  yang  digunakan  adalah  generator sinkron PLTG Balai Pungut Duri-Riau.
4. Analisa difokuskan untuk melihat hubungan antara  daya  aktif  terhadap  Tegangan induksi  generator,  arus  medan  dan  arus beban daya aktif

## 2. Metodologi

## 2.1 Lokasi  Penelitian
Penelitian ini dilakukan di PT PLN (Persero)
Pembangkit  Listrik  Tenaga  Gas  Balai  Pungut. diJalan Perkebunan, Desa Balai Pungut , Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.
Pada  PLTG  Balai  Pungut  Berperan  sebagai Pensuplai Tenaga Listrik untuk Sumatera Bagian Tengah,  dimana  PLTG  Balai  Pungut  telah beroperasi  sejak  2013,    diperiode  2018  s/d  2020 PLTG  beroperasi  dalam  kurun  waktu  24  jam sedangkan pada periode 2021 s/d sekarang PLTG Balai  Pungut  beroperasi  tidak  lebih  dari  12  jam dikarenakan  sebagai  Penyuplai  Beban  Puncak sesuai  permintaan  Sumatera  Command  Center yang bertindak sebagai pengatur
Beban Pembangkit Sumatera
Gambar 1. Lokasi Penelitian
Gambar 2. Peta Sistem Tenaga Listrik Provinsi Riau
Dalam  penelitian  yang  dilakukan  dengan observasi ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data-data penelitian yang dibutuhkan.  Penelitian  ini  dilaksnakan  dengan tahapan yang terdapat pada diagram alir berikut :
Gambar 3. Diagram Alir Penelitian
2.2 Pengumpulan Data Metode  proses  ini  dilakukan  dengan  cara meneliti dan mengambil informasi dari informasi dokumenter tentang perusahaan seperti data-data sebagai berikut :
1) Data  generator  sinkron  yang  digunakan  pada PLTG Balai Pungut.
2) Data log sheet pemakaian
Gambar 4. Nameplat Generator Table 1. Spesifikasi Generator
URAIAN DATA Merk Brush Type Turbogenerator Power 32706 kVA Tegangan 11500 V Arus 1642 A Power Factor 0,85 Phasa/Frequensi 3/50 Hz Connection Y Putaran 3000 Rpm Efficiency 97.91% Resistansi Stator 0,00628 Ohm 3) Data pengukuran penelitian generator di lapangan
Dalam  pelaksanaan  penelitian  ,  penulisan melakukan  pengambilan  data  Log  Sheet  dari generator  tersebut  mulai  dari  tanggal  23  sampai tanggal  25  November  2022,  dimana  setelah diperoleh  data  dari  Log  Sheet  ditemukan  bahwa generator  digunakan  hanya  beberapa  jam perharinya  atau  tidak  digunakan  dalam  24  jam nonstop.
Pada  tanggal  23  November  2022  generator digunakan  selama  15  jam,  dimulai  pada  pukul 09:00  wib  sampai  23:59  wib.  Dari  data  tersebut dapat  dilihat  daya  aktif  terkecil  sebesar  10  MW dan daya aktif terbesar 27 MW.

## Tabel 2.
Pengukuran  23 November 2022 DESC RIPTIO N Daya Aktif Daya Reaktif Tega ngan Outp ut Aru s Eksi tasi Tegan gan Eksita si Powe r Fakto r TIME MW MVAR kVAC A VDC Ω 0:00 s/d 8:00 9:00 26 1.9 11.2 5.72 27.69 0.997 10:00 26 1.7 11.4 6.08 31.3 0.996 11:00 27 2.1 11.4 5.8 31.3 0.996 12:00 26.5 2.1 11.4 5.66 30.07 0.997 13:00 26 1.9 11.5 5.7 28.64 0.994
14:00 26 2.2 11.5 5.82 30.96 0.995 15:00 26 2.2 11.5 5.82 30.96 0.996 16:00 26 2 11.3 5.8 30 0.997 17:00 26 1.7 11.5 5.49 30.11 0.996 18:00 26 1.8 11 5.3 29 0.997 19:00 26 1.7 11.4 5.9 30 0.997 20:00 10 1.8 11.6 5.7 29 0.998 21:00 10 1.7 11.5 5.8 29.8 0.995 22:00 10 2 11.7 2.96 14.3 0.981 23:00 10 2.2 11.6 2.98 14.3 0.995
Pada  tanggal  24  November  2022  generator digunakan  selama  6  jam,  dimulai  pada  pukul 18:00  wib  sampai  23:59  wib.  Dari  data  tersebut dapat  dilihat  daya  aktif  terkecil  sebesar  10  MW dan daya aktif terbesar 15 MW.
Tabel 3. Pengukuran  24 November 2022
DESCRIP TION Da ya Ak tif Day a Rea ktif Tegan gan Outpu t Arus Eksit asi Tegan gan Eksita si Pow er Fakt or TIME M W MV AR kVAC A VDC Ω 0:00 s/d 17:00 18:00 10 1.2 11.5 2.9 13.2 0.99 6 19:00 15 1 11.5 3.28 16.5 0.99 4 20:00 10 1 11.6 2.7 13 0.99 4 21:00 10 1 11.5 2.82 13.55 0.99 5 22:00 10 1 11.7 2.6 13 0.99 8 23:00 10 1 11.6 2.6 13 0.99 6
Pada  tanggal  25  November  2022  generator digunakan  selama  6  jam,  dimulai  pada  pukul 14:00  wib  sampai  19:59  wib.  Dari  data  tersebut dapat  dilihat  daya  aktif  terkecil  sebesar  10  MW dan daya aktif terbesar 26 MW.
Tabel 4. Pengukuran tanggal 25 November 2022
DESCRIP TION Da ya Ak tif Day a Rea ktif Tegan gan Outpu t Arus Eksit asi Tegan gan Eksita si Pow er Fakt or
TIME M W MV AR kVAC A VDC Ω 0:00 s/d 13:00 14:00 24. 5 1.5 11.6 5.01 26.37 0.99 9 15:00 25 1.5 11.5 5.22 26.32 0.99 9 16:00 10 1.5 11.5 2.82 14.7 0.98 8 17:00 10 1.3 11.5 2.82 14.7 0.99 1 18:00 10 1 11.6 2.7 13 0.99 3 19:00 26 1.3 11.5 5.2 27.6 0.99 9 20:00 s/d 23:00

## 3. Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan  hasil  dari  data  log  sheet  yang telah  diperoleh  dapat  dilakukan  perhitungan untuk  mengetahui  tegangan  terminal  dan karakteristik tegangan setiap
terjadinya perubahan beban daya aktif
3.1. Hasil Tegangan Terminal (V t )
Menurut  data  spesifikasi  generator  yang dilapangan  menunjukan  tegangan  terminal  yang dihasilkan  senilai  11.500  Volt.  Maka  tegangan terminalya tanpa beban ialah:
(1)
Berdasarkan  data  log  sheet  harian  yang diperoleh  dari  tanggal  23  sampai  tanggal  25 November  2022,  diketahui  tegangan  terminal ketika sudah berbeban daya aktif .
Dari hasil perhitungan Tegangan Terminal (Vt) yang kita lihat ditabel 5 hingga tabel 7, diperoleh grafik  karakteristik  Tegangan  Terminal  terhadap perubahan  Daya  Aktif  disetiap  jamnya  pada gambar 5 hingga gambar 7.

## Tabel 5.
Hasil perhitungan tegangan terminal (Vt) tanggal 23 November 2022.
DESCR IPTION Daya Aktif Daya Reaktif Tegan gan Output Arus Eksit asi Tega ngan Eksit asi Tegang an Termin al TIME MW MVAR kVAC A VDC V 0:00 s/d 8:00 9:00 26 1.9 11.2 5.72 27.69 6466.32 10:00 26 1.7 11.4 6.08 31.3 6581.79 11:00 27 2.1 11.4 5.8 31.3 6581.79 12:00 26.5 2.1 11.4 5.66 30.07 6581.79 13:00 26 1.9 11.5 5.7 28.64 6639.53 14:00 26 2.2 11.5 5.82 30.96 6639.53 15:00 26 2.2 11.5 5.82 30.96 6639.53 16:00 26 2 11.3 5.8 30 6524.06 17:00 26 1.7 11.5 5.49 30.11 6639.53 18:00 26 1.8 11.6 5.3 29 6697.26 19:00 26 1.7 11.4 5.9 30 6581.79 20:00 10 1.8 11.6 5.7 29 6697.26 21:00 10 1.7 11.5 5.8 29.8 6639.53 22:00 10 2 11.7 2.96 14.3 6755.00
23:00 10 2.2 11.6 2.98 14.3 6697.26

## Tabel 6.
Hasil perhitungan tegangan terminal (Vt) tanggal 24
November 2022.
DESCRI PTION Daya Aktif Daya Reak tif Tega ngan Outp ut Arus Eksit asi Tega ngan Eksit asi Tega ngan Term inal TIME MW MVA R kVA C A VDC V 0:00 s/d 17:00 18:00 10 1.2 11.5 2.9 13.2 6639. 53 19:00 15 1 11.5 3.28 16.5 6639. 53 20:00 10 1 11.6 2.7 13 6697. 26 21:00 10 1 11.5 2.82 13.55 6639. 53 22:00 10 1 11.7 2.6 13 6755. 00 23:00 10 1 11.6 2.6 13 6697. 26

## Tabel 7.
Hasil perhitungan tegangan terminal (Vt) tanggal 25 November 2022. DESCRIP TION Day a Akti f Daya Reak tif Tega ngan Outp ut Arus Eksit asi Tega ngan Eksit asi Tega ngan Term inal TIME MW MVA R kVAC A VDC V 0:00 s/d 13:00 14:00 24.5 1.5 11.6 5.01 26.37 6697. 26 15:00 25 1.5 11.5 5.22 26.32 6639. 53 16:00 10 1.5 11.5 2.82 14.7 6639. 53 17:00 10 1.3 11.5 2.82 14.7 6639. 53 18:00 10 1 11.6 2.7 13 6697. 26 19:00 26 1.3 11.5 5.2 27.6 6639. 53 20:00 s/d 23:00 3.2 Karakteristik  Tegangan  Terminal  (V t ) terhadap perubahan Daya Aktif
Dari  hasil  perhitungan  Tegangan  Terminal (Vt)  yang  kita  lihat  ditabel  5  hingga  tabel  7, diperoleh grafik karakteristik Tegangan Terminal terhadap  perubahan Daya Aktif disetiap jamnya pada gambar 4 hingga gambar 6.
Terjadinya perubahan karakteristik Tegangan Terminal  diakibatkan  dari  setiap  perubahannya Daya Aktif diwaktu yang berbeda sehingga pada saat  Daya  Aktif  naik  maka  Tegangan  Terminal akan  mengalami  penurunan  dan  sebaliknya ketika  Daya  Aktif  Turun  Maka  Tegangan Terminal  akan  mengalami  kenaikan,  untuk  itu peran  dari  pengaturan  Arus  Medan  sangat diperlukan  agar  Tegangan  Terminal  yang dihasilkan stabil dan tetap .
Gambar 5. Grafik Karakteristik perubahan Tegangan Terminal (Vt) terhadap perubahan Daya Aktif (MW) pada tanggal 23 November 2022.
Gambar 6. Grafik Karakteristik perubahan Tegangan Terminal (Vt) terhadap perubahan Daya Aktif (MW) pada tanggal 24 November 2022.
Gambar 7. Grafik Karakteristik perubahan Tegangan Terminal (Vt) terhadap perubahan Daya Aktif (MW) pada tanggal 25 November 2022.

## 3.3 Menghitung Arus Armature (I a )
Berdasarkan  data  log  sheet  harian  yang diperoleh  dari  tanggal  23  sampai  tanggal  25 November  2022,  diketahui  daya  generator  (P), Cos Φ, dan tegangan terminal generator (V t ).
Maka  untuk  menghitung  arus  armature  (I a ) dapat dihitung sebagai berikut :
(2)
Dari  metode  perhitungan  Arus  Armatur selanjutnya  bisa  kita  lihat  pada  tabel  8  hingga tabel 10.
Tabel 8.
Perhitungan Arus Armatur tanggal 23 November 2022 DESCR IPTION Da ya Ak tif Day a Rea ktif Tegan gan Outpu t Arus Eksit asi Pow er Fakt or Arus Arma tur TIME M W MV AR kVAC A Ω A 0:00 s/d 8:00 9:00 26 1.9 11.2 5.72 0.99 7 1344. 31 10:00 26 1.7 11.4 6.08 0.99 6 1322. 05 11:00 27 2.1 11.4 5.8 0.99 6 1372. 90 12:00 26. 5 2.1 11.4 5.66 0.99 7 1346. 12 13:00 26 1.9 11.5 5.7 0.99 4 1313. 19 14:00 26 2.2 11.5 5.82 0.99 5 1311. 87 15:00 26 2.2 11.5 5.82 0.99 6 1310. 56 16:00 26 2 11.3 5.8 0.99 7 1332. 41 17:00 26 1.7 11.5 5.49 0.99 6 1310. 56 18:00 26 1.8 11.6 5.3 0.99 7 1297. 95 19:00 26 1.7 11.4 5.9 0.99 7 1320. 73 20:00 10 1.8 11.6 5.7 0.99 8 498.7 1 21:00 10 1.7 11.5 5.8 0.99 5 504.5 7 22:00 10 2 11.7 2.96 0.98 1 503.0 2 23:00 10 2.2 11.6 2.98 0.99 5 500.2 2

## Tabel 9.
Perhitungan Arus Armatur tanggal 24 November 2022 DESCRI PTION Da ya Ak tif Day a Rea ktif Tega ngan Outp ut Aru s Eksi tasi Po wer Fak tor Arus Arm atur
TIME M W MV AR kVA C A Ω A 0:00 s/d 17:00 18:00 10 1.2 11.5 2.9 0.99 6 504.0 6 19:00 15 1 11.5 3.28 0.99 4 757.6 1 20:00 10 1 11.6 2.7 0.99 4 500.7 2 21:00 10 1 11.5 2.82 0.99 5 504.5 7 22:00 10 1 11.7 2.6 0.99 8 494.4 5 23:00 10 1 11.6 2.6 0.99 6 499.7 1

## Tabel 10.
Perhitungan Arus Armatur tanggal 25 November 2022 DESCRI PTION Da ya Ak tif Day a Rea ktif Tega ngan Outp ut Aru s Eksi tasi Po wer Fak tor Arus Arm atur TIME M W MV AR kVA C A Ω A 0:00 s/d 13:00 14:00 24. 5 1.5 11.6 5.01 0.99 9 1220. 62 15:00 25 1.5 11.5 5.22 0.99 1256.
9 37
16:00 10 1.5 11.5 2.82 0.98 8 508.1 4 17:00 10 1.3 11.5 2.82 0.99 1 506.6 0 18:00 10 1 11.6 2.7 0.99 3 501.2 2 19:00 26 1.3 11.5 5.2 0.99 9 1306. 62 20:00 s/d 23:00
Dari hasil perhitungan Arus Armatur (Ia) bisa kita  lihat  ditabel  8  hingga  tabel  10  diperoleh grafik  karakteristik  Arus  Amatur  terhadap perubahan  Daya  Aktif  disetiap  jamnya  pada gambar  8  sampai  gambar  10,  dimana  semakin bertambahnya  Daya  Aktif  maka  Arus  Beban  / Arus Armatur juga akan semakin bertambah pula nilainya
Gambar 8. Grafik Karakteristik perubahan Arus Armatur (Ia) terhadap perubahan Daya Aktif (MW) pada tanggal 23 November 2022
Gambar 9. Grafik Karakteristik perubahan Arus Armatur (Ia) terhadap perubahan Daya Aktif (MW) pada tanggal 24 November 2022
Gambar 10. Grafik Karakteristik perubahan Arus Armatur (Ia) terhadap perubahan Daya Aktif (MW) pada tanggal 25 November 2022

## 3.4 Tegangan Induksi (Ea)
Dalam  mencari  nilai  Tegangan  Induksi  (Ea) maka  terlebih  dahulu  kita  harus  mencari  nilai impedansi  sinkron  (kemudian  reaktansi  sinkron X s ) pada generator sinkron berbeban
(3)
Dan nilai Reaktansi Sinkron didapat ialah :
(4)
Maka  nilai  Impedansi  Sinkron  8,331  Ω  dan Reaktansi Sinkron 8,331 Ω
Setalah  nilai  dari  impedansi  sinkron  dan reaktansi  sinkron  telah didapat, Maka  nilai Tegangan Induksi (Ea) adalah:
(5)
Dari  metode  perhitungan  Tegangan Induksi  hasilnya  bisa  kita  lihat  pada  tabel  11 hingga tabel 13
Tabel 11. Perhitungan Tegangan Induksi (Ea) tanggal 23 November
2022 DESCR IPTION Daya Aktif Tegan gan Outpu t Arus Eksit asi Arus Arma tur Rea ktan si Tegan gan Induk si TIME MW kVAC A A
Ω kV 0:00 s/d 8:00 9:00 26 11.2 5.72 1344. 31 8.33 1 15.84 ∠ 45.0
2 10:00 26 11.4 6.08 1322. 05 8.62 2 16.12 ∠ 45.0 2 11:00 27 11.4 5.8 1372. 90 8.30 3 16.12 ∠ 45.0 2 12:00 26.5 11.4 5.66 1346. 12 8.46 8 16.12 ∠ 45.0 2 13:00 26 11.5 5.7 1313.
19 8.75 7 16.26 ∠ 45.0 2 14:00 26 11.5 5.82 1311. 87 8.76 5 16.26 ∠ 45.0 2 15:00 26 11.5 5.82 1310. 56 8.77 4 16.26 ∠ 45.0 2 16:00 26 11.3 5.8 1332. 41 8.48 0 15.98 ∠ 45.0 2 17:00 26 11.5 5.49 1310. 56 8.77 4 16.26 ∠ 45.0 2 18:00 26 11.6 5.3 1297. 95 8.93 7 16.41 ∠ 45.0 2 19:00 26 11.4 5.9 1320. 73 8.63 1 16.12 ∠ 45.0 2 20:00 10 11.6 5.7 498.7
1 23.2 59 16.40 ∠ 45.0 0 21:00 10 11.5 5.8 504.5 7 22.7 91 16.26 ∠ 45.0 0 22:00 10 11.7 2.96 503.0 2 23.2 59 16.54 ∠ 45.0 0 23:00 10 11.6 2.98 500.2 2 23.1 89 16.40 ∠ 45.0 0

## Tabel 12.
Perhitungan Tegangan Induksi (Ea) tanggal 24 November
2022 DES CRIP TION Daya Aktif Tegang an Output Arus Eksitasi Arus Arma tur Reak tansi Teganga n Induksi TIME MW kVAC A A Ω kV 0:00 s/d 17:00 18:00 10 11.5 2.9 504.06 22.81 4 16.26 ∠ 4 5.00 19:00 15 11.5 3.28 757.61 14.17 9 15.74 ∠ 4 6.96 20:00 10 11.6 2.7 500.72 21.16 6 15.71 ∠ 4 7.59 21:00 10 11.5 2.82 504.57 19.79 1 15.23 ∠ 4 9.03 22:00 10 11.7 2.6 494.45 19.66 2 15.21 ∠ 5 0.28 23:00 10 11.6 2.6 499.71 18.21 3 14.74 ∠ 5 1.89

## Tabel 13.
Perhitungan Tegangan Induksi (Ea) tanggal 25 November 2022
DES CRIP TION Daya Aktif Tegan gan Outpu t Arus Eksitasi Arus Arma tur Reakta nsi Teg ang an Ind uksi TIME MW kVAC A A Ω kV 0:00 s/d 13:00 14:00 24.5 11.6 5.01 1220. 9.503 16.2
62 0 ∠ 4 5.02 15:00 25 11.5 5.22 1256. 37 8.153 15.4 0 ∠ 4 8.32 16:00 10 11.5 2.82 508.1 4 20.631 15.5 6 ∠ 4 7.65 17:00 10 11.5 2.82 506.6 0 19.700 15.2 2 ∠ 4 9.05 18:00 10 11.6 2.7 501.2 2 19.143 15.0 5 ∠ 5 0.41 19:00 26 11.5 5.2 1306. 62 3.801 12.5 3 ∠ 6 6.65
Dari hasil perhitungan Tegangan Induksi (Ea) bisa  kita  lihat  pada  tabel  11  hingga  tabel  13 diperoleh  grafik  karakteristik  Tegangan  Induksi terhadap  perubahan Daya Aktif disetiap jamnya pada gambar 11 sampai gambar 13.
Terjadinya  perubahan  Daya  Aktif  dan  Arus
Beban yang
dialami Generator akan mempengaruhi  nilai  dari  Tegangan  Terminal, sehingga  pengaturan  Arus  Eksitasi  sangat diperlukan  agar  GGL  Induksi  yang  dihasilkan dapat menjaga nilai dari Tegangan Terminal agar tetap stabil dan konstan
Gambar 11. Grafik Karakteristik perubahan Tegangan Induksi (Ea) terhadap perubahan Beban Daya Aktif (MW) pada tanggal 23 November 2022
Gambar 12. Grafik Karakteristik perubahan Tegangan Induksi (Ea) terhadap perubahan Beban Daya
Aktif (MW) pada tanggal 24 November 2022 .
Gambar 13. Grafik Karakteristik perubahan Tegangan Induksi (Ea) terhadap perubahan Beban Daya Aktif (MW) pada tanggal 25 November 2022

## 4. Simpulan
Dari  hasil  analisa  yang  telah  terselesaikan dapat dita tarik kesimpulannya berupa :
1. Dari  data  log  sheet  yang  dikumpulkan  dari tanggal  23  November  2022  hingga  tanggal 25  November  2022  yang  dirangkum terdapat nilai Arus Eksitasi terendah hingga tertinggi,  yang  mana  nilai  Arus  Eksitasi terendah terdapat pada tanggal 24
November 2022 pukul 22:00 bernilai 2,6 A dengan  daya  reaktif  1  MVAr  dan  Arus Eksitasi  tertinggi  terdapat  pada  tanggal  23 November  2022  pada  pukul  10:00  bernilai 6,08 A dengan daya reaktif 1,7 MVAr. Pada saat  Arus  Eksitasi  2,6  A  menghasilkan Tegangan  Induksi  15,21  kV  dan  Arus Eksitasi  6,08  A  menghasilkan  Tegangan Induksi 16,12 kV.
2. Sedangkan Arus  Armatur  dari  hasil perhitungan  yang  diperoleh  dari  hasil  data log  sheet  bernilai  494,45  A  dengan Tegangan  Induksi  15,21  kV  dan  nilai  Arus Armatur  tertinggi  terdapat  pada  tanggal  23 November 2022 bernilai 1.372,90 A dengan Tegangan Induksi 16,12 kV.
3. Tegangan  Induksi  dari  hasil  perhitungan yang diperoleh nilai 12,53 kV dengan Daya
Aktif  26  MW  pada  nilai  Arus  Armatur 1.306,62  A  dan  nilai  Tegangan  Induksi tertinggi  pada  tanggal  23  November  2022 bernilai  16,54  kV  dengan  Daya  Aktif  10 MW pada nilai Arus Armatur 503,02 A.

## Daftar Pustaka
[1] S.  Bandri,  “Pengaruh  Analisa  Beban
Perubahan Karakteristik Terhadap Sinkron Generator,” Inst. Teknol. Padang , vol. 2, no. 1, pp. 42–48, 2013. [2] A. Annisa, W. Winarso, and W. Dwiono, “Analisis  Pengaruh  Perubahan  Beban Terhadap Karakteristik Generator Sinkron,” J.  Ris.  Rekayasa  Elektro ,  vol. 1, no. 1, 2019, doi: 10.30595/jrre.v1i1.4928. [3] H.  Haryanto,  A.  Priyatna,  and  R. Munarto, “Pengujian Karakteristik
Generator  Sinkron  Magnet  Permanen
Sebagai  Pembangkit  Listrik  Tenaga
Bayu  (PLTB),” 3rd  Natl.  Conf.  Ind.
Electr.  Electron.  Proc. ,  pp.  182–187, 2011.
[4] A.  E.  Nur et  al. ,  “PENGARUH
PERUBAHAN
BEBAAN
GENERATOR TERHADAP EFISIENSI PLTU THE EFFECT OF GENERATOR LOAD CHANGES ON PLTU ( STUDY
ON  PLTU  SEMEN  TONASA  UNIT  35 MW ),” vol. 20, no. 1, pp. 62–66, 2022.
[5]
Hamdan  Rizal  Maulana,  Agus  Suandi, and  Helmizar,  “Pengaruh  Pembebanan Terhadap Arus Eksitasi Pada Generator,” Rekayasa Mek. , vol. 6, no. 2, pp. 63–70,
2022, doi: 10.33369/rekayasamekanika.v6i2.25458.
[6] R.  Irsyad  and  Y.  A.  Prabowo,  “Analisa Dan  Pemodelan  Generator  AC  Sinkron
Tiga Fasa,” pp. 1–7.
[7] P. Dosen et al. , “Karakteristik Generator Sinkron  Yang,”  vol.  2,  pp.  115–120,
2017.
[8] R.  SEPTIYAN,  M.  Waruni  K,  and  B.
Sugeng,  “Analisa  Hilang  Daya  Pada Generator  Sinkron  3  Fasa  (6,6  KV)  11 MVA  TYPE  1DT4038-3EE02-Z,” J. Tek. Elektro Uniba (JTE UNIBA) , vol. 4, no. 1, pp. 7–11, 2019, doi: 10.36277/jteuniba.v4i1.45.
[9]                Sumanto,  Mesin  Sinkron.  Yogyakarta: Penerbit ANDI, 1996.
[10]        Zuhal, Dasar Tenaga Listrik. Bandung: Penerbit ITB, 1991.
[11]          Ir.  Berahim,  Hamzah,  Pengantar  Teknik Tenaga  Listrik.  Yogyakarta:  Penerbit ANDI, 1994.