## ANALISIS TEGANGAN SALURAN TRANSMISI 70 KV PADA SISTEM TIMOR DENGAN PARAMETER ABCD
Wellem F. Galla 1 , Agusthinus S. Sampeallo 2 , Adrianus Lenjo 3
1,2,3 Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teknik, Universitas Nusa Cendana Email: wfridzg@staf.undana.ac.id Email:agusthinus.sampeallo@staf.undana.ac.id
Email: adrianuslenjo@gmail.com Info Artikel ABSTRACT Histori Artikel: Diterima Feb 15, 2020 Direvisi Mar 13, 2020 Disetujui Mar 25,2020 Generally  in  the  electric  power  system,  the  location  between  the  power plant  and  the  load  center  is  far  apart.  Electric  power  usually  need transmission  line  that  has  long  enough  line  to  deliver  electrical  power  to the  load  centers.  This  research  was  using  the  ABCD  Parameters  to determine the voltage, current, power factor and power sent from the Bolok Substation  to the  Maulafa Substation,  Naibonat  Substation  and  Nonohonis Substation. The ABCD Parameter is a series of four poles that can describe the transmission line since it has two input ports and two output ports. The distance  of  the  transmission  line  from  Bolok  Substation  to  Maulafa Substation  is  14.5  kms  using  ACSR  HAWK  type  240  mm2,  distance  from Maulafa  Substation  to  Naibonat  Substation  35.97  kms  using  ACSR OSTRICH  152  mm2,  distance  from  Naibonat  Substation  to  Nonohonis Substation 62.29 kms using ACSR OSTRICH 152 mm2 152 mm2. The  results  of  this  study  are  Bolok  –  Maulafa  line  VS  69.76  kV  with  VR 68.69 kV, IS and IR 259 A, PfS and PfR 0.9, PS 31.27 MW with PR 30.07 MW. Maulafa – Naibonat line VS 68.98  kV  with  VR  67.52  kV,  IS  and  IR  121  A,  PfS  and  PfR  0.9,  PS  14.44 MW with PR  14.10 MW. Naibonat  – Nonohonis line VS  67.27 kV with VR
65.10 kV, IS and IR 104 A, PfS and PfR 0.9, PS 12.09 MW with PR 11.70
MW. Bolok – Maulafa line the power losses in each line are
1.11  MW,  voltage  regulation  is  1.27%,  with  line  efficiency  is  98.14%.
Maulafa - Naibonat line, the power losses of 0.59 MW, voltage regulation is 2.16%,  with  line  efficiency  of  97.45%.  Naibonat  -  Nonohonis  line,  the power losses of 0.69 MW, voltage regulation is 3.34%, with line efficiency is 96.38%. The above calculation results show that the drop voltage is in a stable state based on the rule SPLN 1 1978.
Keywords: Transmission Line, Voltage, ABCD Parameters

## ABSTRAK
Umumnya pada sistem tenaga listrik letak antara pusat pembangkit dengan pusat  beban  berjauhan.  Tenaga  listrik  biasanya  di  butuhkan  saluran transmisi  yang  cukup  panjang  untuk  menyalurkan  daya  listrik  ke  pusat- pusat  beban  tersebut.  Penelitian  ini  di  lakukan  dengan  menggunakan Parameter  ABCD  saluran  transmisi  untuk  menentukan  tegangan,  arus, faktor daya serta daya yang di kirim dari GI Bolok sampai ke GI Maulafa, GI Naibonat dan GI Nonohonis. Parameter ABCD adalah suatu rangkaian kutub  empat  yang  dapat  menggambarkan  saluran  transmisi  karena memiliki  dua  terminal  input  dan  dua  terminal  output.  Jarak  saluran transmisi dari GI Bolok ke GI Maulafa 14.5 kms menggunakan penghantar jenis ACSR HAWK 240 mm2, jarak dari GI Maulafa ke GI Naibonat 35.97
kms  menggunakan  penghantar  ACSR  OSTRICH  152  mm2,  jarak  dari GINaibonat  ke  GI  Nonohonis  62.29  kms  menggunakan  penghantar  ACSR OSTRICH 152 mm2.
Hasil  dari  penelitian  ini,  untuk  Saluran  Bolok  –Maulafa  VS  69.76  kV dengan  VR  68.69  kV,  IS  dan  IR  259  A,  PfS  dan  PfR  0.9,  PS  31.27  MW dengan  PR  30.07  MW.  Saluran  Maulafa  –  Naibonat  VS  68.98  kV  dengan VR 67.52 kV, IS dan IR 121 A, PfS dan PfR 0.9, PS 14.44 MW dengan PR
14.10  MW.  Saluran  Naibonat  –  Nonohonis  VS  67.27  kV  dengan  VR  65.10 kV, IS dan IR 104 A PfS dan PfR 0.9, PS 12.09 MW dengan PR 11.70 MW. Saluran  Bolok  –  Maulafa  rugi-rugi  daya  tiap  saluran  sebesar  1.11  MW, regulasi  tegangan  1.27  %  dengan  effisiensi  saluran  98.14  %.  Saluran Maulafa  –  Naibonat  rugi-rugi  daya  sebesar  0.59  MW,  regulasi  tegangan 2.16 % dan effisiensi saluran 97.45 %. Saluran Naibonat – Nonohonis rugi- rugi  daya  sebesar  0.69  MW,  regulasi  tegangan  3.34  %,  dan  effisiensi saluran  96.38  %.  Dari  hasil  perhitungan  diatas  menunjukan  bahwa  jatuh tegangan  berada  pada  kondisi  yang  stabil  berdasarkan  aturan  SPLN  1
1978.

## Kata Kunci:  Saluran Transmisi, Tegangan, Parameter ABCD
Penulis Korespondensi:
Wellem F. Galla, Program Studi Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknik, Universitas Nusa Cendana, Jl. Adisucipto Penfui - Kupang. Email: wfridzg@staf.undana.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Umumnya        sistem        tenaga        listrik terpisah  jauh  antar pusat  pembangkit dengan pusat beban. Tenaga listrik biasanya  di  butuhkan  saluran  transmisi yang  cukup  panjang  untuk  menyalurkan daya  listrik ke pusat-pusat beban tersebut.      Sistem
transmisi sebagai bagian dari sistem tenaga listrik memegang peranan penting dalam penyaluran  tenaga  listrik  dari  pusat-pusat pembangkit  tenaga      listrik      ke      Gardu Induk  distribusi.  Dalam  penyaluran  tenaga listrik      selalu      terjadi        jatuh        tegangan yang  di  sebabkan  oleh  jarak  antara  pusat pembangkit  dengan  pusat  beban  yang sangat      jauh,  impedansi saluran,        dan juga karena  pembebaban  yang  tinggi  [1,
2].  Pihak  yang bertindak      sebagai pengelola  tenaga  listrik teganngan tinggi
pada Sistem Timor di Nusa Tenggara Timur adalah  PT.  PLN  (Persero).  Sistem  saluran transmisi  yang  dipakai  oleh  PT.  PLN (Persero)  ialah  sistem  saluran  udara ( overhead transmission line) 70 kV. Dalam menyalurkan  tenaga  listrik,  PT  PLN (Persero)  sebagai  pihak  penyedia  harus menjaga  kualitas  tegangan,  karena  kualitas tegangan  menjadi  salah  satu  faktor  yang harus  dipertimbangkan  dalam  perencanaan dan operasi sistem tenaga listrik.
Menurut      [3]      jatuh      tegangan      pada saluran  transmisi  adalah  selisish  antara tegangan pada sisi pengiriman dan tegangan pada  sisi  penerimaan  tenaga  listrik  pada saluran bolak-balik, yang besarnya tergantung  pada  impedansi  dan  admitansi saluran  serta  pada      pembebanan      dan faktor daya. Sedangkan menurut [4], dalam
transmisi  sistem  tenaga  listrik  seringkali terjadi jatuh tegangan di sisi penerima. Jatuh tegangan  tersebut  erat  kaitannya  dengan karakteristik antara beban, aliran daya, serta rugi-rugi sepanjang saluran transmisi.
Untuk  mengetahui  kualitas      tegangan dalam  saluran  transmisi  digunakan  suatu parameter  salah  satunya  yaitu  parameter ABCD.  Adapun  parameter  ABCD  dapat menghitung bagaimana suatu saluran transmisi  memberikan  arus  dan  tegangan dari  sumber  sampai  ke  beban.  Parameter ABCD  dapat  menghitung  variabel-variabel pada  sisi  kirim  dengan  melihat  variabel- variabel pada sisi terima.
Oleh  karena  kualitas  tegangan  menjadi salah satu  faktor yang sangat penting dalam saluran transmisi, maka dalam penelitian ini akan  di  lakukan  analisis  tegangan  yang dikirim  dari  Gardu  Induk  Bolok  sampai  ke Gardu Induk  Maulafa, Gardu Induk
Naibonat  dan  Gardu  Induk  Nonohonis dengan parameter ABCD.

## 2. METODE PENELITIAN
2.1 Sistem Tenaga Listrik
Suatu sistem tenaga listrik pada umumnya terdiri atas empat unsur, yaitu untuk membangkitkan, mentransmisikan, serta  mendistribusikan  tenaga  listrik sampai  ke  pusat  beban.  Secara  garis besar sistem tenaga listrik dapat digambarkan  dengan  skema  gambar  di bawah ini [5].
Gambar 1. Rangkaian Sistem Tenaga Listrik [6]

## 2.2 Transmisi Tenaga Listrik
Saluran     transmisi     pada     asasnya merupakan  rangkaian  listrik  yang memiliki konstanta yang terbagi  sepanjang      saluran,        terdiri atas: resistansi, induktansi, dan kapasitansi.  Konstanta-konstanta  atau parameter  itu  tidak  terletak  secara terpusat      pada      satu        tempat melainkan terbagi rata sepanjang saluran [7, 8]. Transmisi merupakan komponen yang berfungsi
untuk  menyalurkan  daya  atau  energi dari  pusat  pembangkitan  ke  pusat beban.  Ada  dua  kategori  saluran transmisi, yaitu saluran udara (overhead  line) dan  saluran  bawah tanah  ( underground  line). Saluran transmisi  dalam  suatu  sistem  tenaga listrik merupakan saluran pemindah  /  transfer  daya  listrik  dari suatu      tempat      ke      daerah      lain dengan  jarak  yang  cukup  jauh  dan dengan  tegangan  tertentu  [9].Peralatan- peralatan pokok yang termasuk didalam sistem saluran transmisi adalah
: Konduktor (kawat penghantar), Menara  transmisi  (tower),  Isolator gantung,  Kawat  tanah  atas,  Peralatan- peralatan  pendukung  (tanduk  api, damper, dsb) [6].
2.3 Klasifikasi saluran transmisi
1. Berdasarkan Pemasangannya
Berdasarkan pemasangannya, saluran transmisi  dibagi  menjadi  dua  kategori, yaitu: Saluran Udara ( Overhead Lines ) dan Saluran Kabel Bawah Tanah ( Underground Cable) 2. Berdasarkan Tegangan Ditinjau dari klasifikasi tegangannya,  transmisi  listrik  dibagi menjadi  :  Saluran  Udara  Tegangan Ekstra  Tinggi  (SUTET)  200kV- 500kV , Saluran  Udara  Tegangan Tinggi  (SUTT)  70kV-150kV,  Saluran Kabel  Tegangan  Tinggi  (SKTT)
70kV-150kV  [10].
3. Berdasarkan Panjang Berdasarkan panjangnya saluran  transmisi  dapat  di  bagi menjadi tiga, yaitu :
1. Saluran transmisi pendek  (<80
km)
2. Salran transmisi menengah (80 sampai 240 km)
3. Saluran transmisi panjang(>240 km)

## 2.4 Rangkaian Kutub Empat Parameter ABCD
Dalam  banyak  keperluan  di  dalam  teknik transmisi  daya  listrik,  misalnya  diagram- diagram  lingkaran,  perencanaan  saluran transmisi  dan  lain-lain,  perlu  menyatakan konstanta-konstanta  saluran  transmisi  ke dalam konstanta-konstanta umum saluran. Karena saluran transmisi tersebut selalu dapat     digambarkan      sebagai     kotak dengan    dua   terminal    masuk    dan  dua terminal  keluar,  dan  karena  memenuhi persyaratan   dari    kutub    empat,    maka saluran transmisi dapat dilayani sebagai kutub empat  dengan parameter ABCD. Pada  hakekatnya    saluran   transmisi  itu tidak linear karena bagaimanapun juga impedansinya tergantung dari temperatur, jadi  tergantung  dari  arus.  Tetapi  karena  di dalam       perhitungan         kita        selalu menentukan  temperatur      kerja      tertentu, maka    pada  temperatur      itu    konstanta kawat   adalah konstan.
Jadi      karena        saluran        transmisi memenuhi  syarat-syarat  di  atas,  maka saluran  transmisi  dapat  di  presentasikan sebagai  kutub  empat  dengan  parameter ABCD,  seperti  pada  gambar  2.1  di  bawah ini [11].
Gambar  2 Kutub Empat Parameter
ABCD
Pada  gambar  2  diketahui      A,  B,      C  dan D  adalah  konstanta-konstanta  umum  dari rangkaian kutub empat. Hubungan
tegangan dan arus untuk suatu kutub empat dengan parameter ABCD adalah: Vs A  B  VR [ Is ] = [ C  D ] [ Is ] V S = A V R + B  I R (2.11)
I S = C V R + D I R (2.12)
V R dan = D V S – B I S (2.13)
I R = -C V S + A I S (2.14)

## 2.5. Sifat-Sifat Kutub Empat Parameter ABCD
a) Kutub empat simetris
Suatu  kutub      empat      simetris      ialah dimana  rangkaian  itu  sama  di  lihat  dari  ke dua      ujungnya . Untuk      kutub        empat yang simetris diperoleh: A = D
b) Pada kutub empat berlaku relasi : AD – BC = 1
Pembuktian : Dimasukan  tegangan  yang  diketahui,  E, pada  sumber  Vs  dan  hubung  singkatpada beban V R .
Gambar 3 Kutub Empat Parameter ABCD, ujung beban dihubung singkat
Dari gambar 3 diketahui: Vs = E = AV R + BI R = 0 + BI 2 I 2 = B/E
Sekarang  pada  sumber  Vs  dihubung singkat  dan  pada  ujung  beban  di masukan tegangan E.
Gambar 2.8 Kutub Empat Parameter ABCD, ujung kirim dihubung singkat  [11]
Dari gambar diperoleh:
V R = E Is = -I 2
Vs = A V R + B I R
0 = A E + B I R I R = -AE/B I S = C V R + D I R -I 2 = C E + D(-AE/B)
atau − E = C E − A  D E B B − 1 =  C − A D atau
Dari gambar 2.9 diatas di dapat hubungan antara tegangan dan arus:
V S = V R + ZI R (2.15)
I S = I R (2.16)
Dengan  membandingkan  persamaan  (2.11) dengan persamaan (2.12) maka:
A =1; B = Z; C = 0; D = 1
Pengecekan memberikan :
A D – B C =1
1 X 1 – Z X 0 =1
Konstanta-konstanta saluran A, B, C, dan D dapat  dipakai  guna  menghitung  regulasi. Biasanya  besaran-besaran  daya,  arus  dan faktor  daya  pada  sisi  terima  diketahui  dan demikian  pula  konstanta-konstanta  ABCD. Penentuan  tegangan  dan  arus  sisi  kirim dapat  dihitung  dengan  mempergunakan persamaan [7]:
Vs = A V R + B I R (2.17)
I S = C V R + D I R (2.18)
Guna menentukan  tegangan tanpa beban pada sisi terima dipergunakan persamaan
V R = Vs/A bila I R =0
Dengan demikian di peroleh:
(Pf s ) =  cos < V s − I s (2.19) B B (p S ) = √ 3x V s x I s x Pf s (2.20) AD –BC =1 Rugi − rugi daya (P ) = P − P (2.21)
L S R
c) Saluran  Transmisi  Sebagai  Kutub
Empat Parameter ABCD
1) Saluran Pendek
Gambar 2.9 Saluran Transmisi Pendek sebagai Kutub Empat
Regualsi tegangan (%) = V S −V R x 100% (2.22)
Untuk menentukan efisiensi (%) transmisi, dipakai hubungan:
Efisiensi (%)  = daya  sisi terima x 100% (2.23) daya sisi Kirim
(  )

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Data Penelitian
Data        yang        digunakan          dalam penelitian  ini  adalah  data  hasil  pencatatan tiap  gardu  induk  pada  tanggal  1  maret 2019  jam  12.00  dan  19.30.  data  yang diambil berupa: data saluran, data tegangan,  data  arus,  serta  data  cos  phi pada sisi terima.
Setelah      mendapatkan      data      diatas terlebih  dahulu  menentukan  Impedansi saluraan,              kemudian              menghitung nilai ABCD dengan rumus A =1; B = Z; C =  0;  D  =  1.  Kemudian  menentukan  V S dan  I S degan rumus:
V S = A V R + BI R dan I S = C V R + D I R.
Setelah Vs dan Is di dapat selanjutnya dapat menghitung  rugi-rugi  tegangan,  rugi-rugi daya, efisiensi dan presentase regulasi pada saluran dengan menggunakan rumus:
Cos phi yang dikirim (Pf s ) = cos < V s − I s
Daya yang dikirim (p S ) = √ 3x V s x I s x Pf s
Rugi − rugi daya (P L ) = P S − P R V −V Regualsi tegangan (%) = S R x 100% VR daya sisi terima Efisiensi   %   = x 100% daya sisi kirim 1. Data Penghantar Jaringan Transmisi Bolok - Nonohonis
Tabel 3.1 data penghantar jaringan transmisi Bolok - Nonohonis
Bay jenis panajnag No Penghantar Line penghantar saluran (kms) R (Ω) L (H/km) C(F/km) Bolok - Maulafa Bolok 1 Bolok 2 HAWK 240 mm2 14.5 0.1224 0.001073 0.005257 2 Maulafa - Naibonat Maulafa 1 Maulafa 2 OSTRICH 152 mm2 35.97 0.1938 0.001111937 0.004169 3 Naibonat - Nenohonis Naibonat 1 Naibonat 2 OSTRICH 152 mm2 62.29 0.1938 0.001111937 0.004169
Sumber : [12]
2. Data Hasil Pencatatan Di Gardu Induk Maulafa Tabel 3.2 Hasil Pencatatan Di Gardu Induk Maulafa 3. Data Hasil Pencatatan Di Gardu Induk Naibonat Tabel 3.3 Hasil Pencatatan Di Gardu Induk Naibonat Parameter Jam Saluran
1 2 Parameter
Jam Saluran
1 2 Tegangan /V R (kV) Arus /I R (A) Daya nyata /P R (MW) 12.00 68.57 68.59
19.30 68.89 68.49 12.00 180 180 19.30 259 256.66 12.00 21.1 21.1
Tegangan /V R (kV) Arus /I R (A) 12.00 68.32 68.37 19.30 67.52 67.57 12.00 66 65.66 19.30 121 121 12.00 7.84 7.74 Daya Reaktif /Q R (MVAr) 19.30 2.8 2.9
12.00 0.9 0.9
(MVAr) R 19.30 0.57 0.58 12.00 0.9 0.9 Faktor daya /Pf R 19.30 0.9 0.9  Faktor daya /Pf R 19.30 30.7 30.4 Daya nyata /P R (MW) 19.30 14.10 14.20 12.00 3.6 3.6 Daya Reaktif /Q 12.00 0.74 0.81
19.30 0.9 0.9 Sumber : [12] Sumber : [12]

## 4. Data Hasil Pencatatan Di Gardu Induk Nonohonis
Tabel 3.4 Data Hasil Pencatatan Di Gardu Induk Nonohonis
Parameter Jam Salu ran 1 2 Tegangan /V R 12.00  67.34 67.06 (kV) 19.30  65.10 64.82 Arus /I R (A) 12.00 53 53 19.30 104 103.66 Daya nyata /P R 12.00 6.14 6.10 (MW) 19.30  11.70 11.70 Daya Reaktif 12.00 0.50 0.37 /Q R (MVAr) 19.30 0.76 0.76 Faktor daya /Pf R 12.00 0.9 0.9 19.30 0.9 0.9 Sumber : [12]

## 3.2. Hasil Perhitungan Saluran

## 1. Hasil Perhitungan Pukul 12.00 Wita
a) Saluran 1
Tabel 4.1 Hasil perhitungan pada saluran 1 pukul 12.00 Wita
Saluran Z Parameter V S (kV) I S (A) Pf S P S (MW) P L (MW) Reg (%) Eff (%) A B C D Bolok – 1.7748 1 1.7748 0 1 69.12  180  0.9 21.55 0.45 0.8 97.88 Maulafa + + 4.8878i 4.8878i Maulafa – 6.9710 1 6.9710 0 1 69.12 66 0.9 7.89 0.059 1.16 99.2 Naibonat + + 12.649i 12.649i Naibonat - 12.0718 1 12.0718
0 1 68.44 53 0.9 6.28 0.14 1.64  97.67 Nonohonis + + 21.9049i 21.9049i
b) Saluran 2
Tabel 4.2 Hasil perhitungan pada saluran 2 pukul 12.00 wita
Saluran Z Parameter V S (kV) I S (A) Pf S P S (MW) P L (MW) Reg (%) Eff (%) A B C D Bolok - 1.7748 1 1.7748 0 1 69.14  180  0.9 21.56 0.45 0.81  97.86 Maulafa + + 4.8878i 4.8878i Maulafa - 6.9710 1 6.9710 0 1 69.16 66 0.9 7.905 0.165 1.16  97.86 Naibonat + + 12.649i 12.649i Naibonat - 12.0718 1 12.0718 0 1 68.16 53 0.9 6.25 0.15 1.65  97.43 Nonohonis + + 21.9049i 21.9049i
2. Pukul 19.30 Wita
a) Saluran 1
Tabel 4.3 Hasil perhitungan pada saluran 1 pukul 19.30 wita
Saluran Z Parameter V S (kV) I S (A) Pf S P S (MW) P L (MW) Reg (%) Eff (%) A B C D Bolok - 1.7748 1 1.7748 0 1 69.69 259 0.9 31.25 0.55 1.16 98.16 Maulafa + 4.8878i + 4.8878i Maulafa - 6.9710 1 6.9710 0 1 68.98 121 0.9 14.44 0.346 2.16 97.45 Naibonat + 12.649i + 12.649i Naibonat - 12.0718 1 12.0718 0 1 67.27 104 0.9 12.09 0.39 3.34 96.38 Nonohonis + 21.9049i + 21.9049i
b) Saluran 2
Tabel 4.4 Hasil perhitungan pada saluran 2 pukul 19.30 Wita
Saluran Z Parameter V S (kV) I S (A) Pf S P S (MW) P L (MW) Reg (%) Eff (%) A B C D
Bolok - 1.7748 1 1.7748
0 1 69.48 257 0.9 30.91 0.51 1.15 98.24 Maulafa + + 4.8878i 4.8878i Maulafa - 6.9710 1 6.9710 0 1 69.03 121 0.9 14.45 0.256 2.16 98.08 Naibonat + + 12.649i 12.649i Naibonat - 12.0718 1 12.0718 0 1 66.98 103 0.9 12 0.30 3.34 97.11 Nonohonis + + 21.9049i 21.9049i

## 3.3. Pembahasan
1. Pukul 12.00 Wita
Berdasarkan perhitungan data hasil saluran  terjadi  jatuh  tegangan  sebesar 1.16
%  atau  sebesar  0.8   kV  dimana tegangan yang diterima sebesar 68.32 kV. pada  Tabel  4.5  menunjukan  bahwa  un tuk  saluran  1  pada  pukul  12.00  Wita tegangan  yang  dikirim  dari  gardu induk   Bolok   ke gardu induk Maulafa 69.12 kV, arus 180 A, cos phi 0.9 serta daya  sebesar  21.55  MW.  Sepanjang saluran  terjadi  jatuh  tegangan  sebesar 0.80 %   atau sebesar  0.55 kV dimana tegangan yang diterima
sebesar
68.57    kV. Akibatnya sepanjang saluran terjadi kehilangan daya  sebesar  0.45  MW  atau  sebesar 2.08 % dari daya  yang  dikirim. Dengan demikian  effisiensi  saluran  sebesar 97.88 %.
Saluran  Maulafa      –      Naibonat tegangan  yang  dikirim  sebesar  69.12 kV,  arus  66  A,  cos  phi  0.9  serta  daya yang yangdikirm  7.89  MW.  Sepanjang
Akibatnya sepanjang saluran terjadi kehilangan  daya  sebesar  0.059  MW  atau sebesar  0.747  %  dari  daya  yang  dikirim. Dengan  demikian      effisiensi      saluran sebesar 99.20 %.
Saluran  Naibonat  Nonohonis      tegangan yang  dikirim  sebesar  68.44  kV,  arus  53  A, cos  phi  0.9  serta  daya  yang  dikirim  6.28 MW.  Sepanjang  saluran  terjadi jatuh tegangan  sebesar  1.64  %  atau  sebesar  1.1 kV.  Akibatnya  sepanjang  saluran  terjadi kehilangan  daya  sebesar  0.14  MW  atau sebesar  2.23  %  dari  daya  yang  dikirim. Dengan  demikian effisiensi saluran  sebesar 97.67 %.
Dapat dilihat bahwa jatuh tegangan paling  besar  terjadi  pada  saluran  Naibonat  – Nonohonis  yaitu   sebesar   1.64  %  dari tegangan kirim.
Hal  ini  terjadi  karena  saluran  Naibonat  – Nonohonis  lebih  panjang  yaitu  62.29  kms  dari pada  saluran  Bolok  –  Maulafa  yaitu  14.5  kms dan  saluran    Maulafa  –  Naibonat  sepanjang 35.97  kms.  Dan  juga  dilihat dari  luas penampang penghantar untuk saluran Naibonat – Nonohonis  luas  penampang  sangat  kecil  jika dibandingkan  dengan  saluran  Bolok  –  Maulafa. Dimana  untuk  saluran  Naibonat  –  Nonohonis menggunakan  ACSR  OSTRICH  152  mm 2 , sedangkan  untuk  saluran  Bolok  –  Maulafa menggunakan  ACSR HAWK 240 mm 2 . Besarnya jatuh tegangan untuk saluran Naibonat – Nonohonis menyebabkan rugi– rugi daya juga semakin  besar.  Demikian  juga  untuk  saluran  2 jatuh  tegangan  paling  besar  ada  pada  saluran Naibonat – Nonohonis.

## 2. Pukul 19.30 Wita
Berdasarka  data  hasil  perhitungan  pada Tabel  4.7      menunjukan      bahwa      untuk saluran  1  pikul  19.30  Wita  tegangan  yang dikirim  dari  gardu  induk  Bolok  ke  gardu induk Maulafa 69.69 kV, arus 259 A,  cos phi 0.9     serta     daya     yang     dikirim     sebesar 31.25  MW.  Sepanjang  saluran  terjadi  jatuh tegangan  sebesar  1.16  %  atau  sebesar  0.8 kV  dimana tegangan  yang  diterima  sebesar 68.89        kV.       Akibatnya sepanjang saluran       terjadi  kehilangan    daya    sebesar 0.55      MW      atau  sebesar  1.76  %  dari  daya yang  dikirim.  Dengan  demikian  effisiensi saluran sebesar 98.16 %.
Saluran  Maulafa  –  Naibonat  tegangan  yang dikirim  sebesar  68.98  kV,  arus  121  A,  cos phi  0.9  serta  daya  yang  yang  dikirm  14.44 MW. Sepanjang saluran terjadi jatuh tegangan sebesar  2.16  %  atau  sebesar  1.37  kV  dimana tegangan  yang  diterima  sebesar  67.52  kV. Akibatnya sepanjang saluran terjadi kehilangan     daya     sebesar      0.346    MW atau  sebesar  2.39  %  dari  daya  yang  dikirim. Dengan  demikian effisiensi  saluran  sebesar 7.45 %.
Saluran          Naibonat          –          Nonohonis tegangan yang dikirim sebesar 67.27 kV, arus 104  A,  cos  phi  0.9  serta  daya  yang  dikirim 12.09  MW.  Sepanjang  saluran  terjadi  jatuh tegangan sebesar 3.34 % atau sebesar 2.17 kV. Akibatnya sepanjang saluran terjadi
kehilangan      daya      sebesar      0.39     MW atau  sebesar  3.22  %  dari  daya  yang 18 dikirim. Dengan  demikian  effisiensi  saluran sebesar
96.38 %.
Dapat  dilihat  bahwa  jatuh  tegangan  paling besar  terjadi  pada  saluran  Naibonat  – Nonohonis  yaitu  sebesar  3.34  %  dari tegangan  kirim.  Hal  ini  terjadi  karena saluran  Naibonat  – Nonohonis lebih panjang  yaitu  62.29  kms  dari  pada  saluran Bolok  –  Maulafa  yaitu  14.5  kms  dan saluran Maulafa – Naibonat  sepanjang 35.97  kms.  Dan  juga  dilihat  dari  luas penampang penghantar untuk saluran Naibonat  –  Nonohonis  luas  penampang sangat  kecil  jika  dibandingkan  dengan saluran  Bolok  –  Maulafa.  Dimana  untuk saluran
Naibonat –
Nonohonis menggunakan  ACSR  OSTRICH  152  mm 2 , sedangkan  untuk  saluran  Bolok  –  Maulafa menggunakan  ACSR  HAWK  240  mm 2 . Besarnya  jatuh  tegangan  untuk  saluran Naibonat  –  Nonohonis  menyebabkan  rugi– rugi  daya  juga  semakin  besar.  Demikian juga  untuk  saluran  2  jatuh  tegangan  paling besar  ada  pada  saluran  Naibonat  – Nonohonis.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan diatas mengenai analisis tegangan  saluran  transmisi  70  kV  pada sistem  timor  dengan  parameter  ABCD dapat disimpulkan bahwa:
1. Tegangan  yang  dikirim  dari   GI
Bolok   ke   GI  Maulafa     69.76     kV dengan    tegangan    terima   68.69    kV, Arus kirim     dan     terima    259     A, faktor   daya    0.9,    dan    Daya  kirim sebesar     31.27   MW     dengan   daya terimanya      sebesar      30.07 MW.
Tegangan  kirim  dari  GI  Maulafa  ke  GI Naibonat    68.98  kV  dengan tegangan terima      67.52     kV,       Arus    kirim danterima  121  A,  faktor  daya  0.9,  dan Daya kirim  14.44  MW  dengan daya terima  14.10  MW.  Tegangan   kirim dari  GI  Naibonat  ke  GI     Nonohonis 67.27  kV  dengan  Tegangan  terima 65.10    kV,    Arus  kirim    dan    terima 104  A,  faktor  daya  0.9  dan Daya kirim      12.09      MW dengan Daya terima  11.70 MW.
2. Saluran  Bolok  –  Maulafa  rugi-rugi daya  tiap  saluran  sebesar  1.11  MW, regulasi  tegangan  1.27  %,  effisiensi saluran  98.14  %.  Saluran  Maulafa  – Naibonat  rugi-rugi  daya  sebesar 0.59  MW,  regulasi  tegangan  2.16  %, effisiensi  saluran  97.45  %.  Saluran Naibonat  –  Nonohonis  rugi-rugi  daya sebesar       0.69 MW,  regulasi tegangan  3.34%,  dan      effisiensi saluran  96.38  %. Persentase  rugi
–  rugi  daya  paling  besar  terjadi  pada saluran Naibonat –  Nonohonis  yaitu  sebesar  3.23  %.
Dari hasil perhitungan diatas menunjukan  bahwa  jatuh  tegangan berada  pada  kondisi  yang  stabil berdasarkan aturan [13]
DAFTAR PUSTAKA
Listrik," Universitas Indonesia, Jakarta, 1998.
[8] G. P. Y. A. Nasution,  "Simulasi Sistem Jaringan  Transmisi  Tenaga  Listrik Menggunakan  Program Matlab," 2016.
[9] H.  Saadat, Power  system  analysis . McGraw-hill, 1999.
[10] J.Pramono, "Makalah    Teknik Tenaga    Listrik,      Transmission of Electrical
Energy    (Transmisi
Tenaga      Listrik)," Departe-men Teknik Elektro,     Fakultas   Teknik, Universitas Indonesia,     Depok.
Diambil dari http://staff. ui. ac. id/ system/files/users/chairul.     hudaya/ material/papertransmission ofelectricalenergy. pdf, 2010.
[11] T.  S.  Hutauruk, Transmisi  Daya Listrik.  Jakarta .  Jakarta:  Erlangga,
1993.
[1]
[2]
A.  Afandi,  "Sistem  Tenaga  Listrik:
Operasi  Sistem  dan  Pengendalian," Malang: Universitas Negeri Malang, 2005. C. Cekdin, "Transmisi Daya
Listrik," 2013.
[12] P.  P.  (Persero),  "Data  PLN  ULTG Kupang," 2020. [13] SPLN 1 1978: Tegangan - Tegangan Standar , 1978.
[3] A. Arismunandar and S. Kuwahara,
"Teknik  Tenaga  Listrik,  Jilid  II:
Saluran
Transmisi: Buku Pegangan," 1973.
[4] A.  B.  Sumadiyana, "Simulasi Aliran Daya Sistem 150 kV Region
Jakarta-Banten dengan Perbandingan  Sistem  Grid  Dan IBT,"  Fakultas  Teknik  Program Studi  Teknik  Elektro,  Universitas Indonesia, Depok, 2009.
[5] Sugiyanto, "Studi
Analisa Kestabilan  Tegangan  Pada  Saluran Transmisi  Sistem  Jawa  Timur Subsistem  Paiton  –  Grati  dengan Menggunakan Line Collapse Proximity Index," Institut Teknologi Sepuluh Nopember,
Surabaya, 2017.
[6] H.  Purnomo, Buku  Analisis  Sistem Daya  (Bagian  :  Saluran  Transmisi
Daya Elektrik) . Malang:
Universitas Brawijaya, 2016.
[7] A.  Kadir,    "Transmisi    Tenaga