Abstract —  One  of  the  problems  in  the  distribution  of  electric power is the voltage drop that occurs in  the distribution process. Voltage drop is a voltage drop starting from the feeder source to the end of the line. There are several causes that can result in a voltage drop, one of which is the resistance and inductance along the  line  which  can  cause  voltage  losses  and  will  reduce  the amount of voltage reaching the end of the line. Apart from that, the farther the distance from the voltage source to the end of the line, the more voltage losses that occur in the power distribution line.  And  also  that  affects  is  the  amount  of  load  used  by  the consumer  itself  .  Therefore,  the  purpose  of  this  study  is  to  find out  how  to  improve  the  quality  of  the  voltage  or  reduce  the voltage drop on the power distribution line.
To  solve  the  problem  of  voltage  drop,  in  this  study  using  the analysis  method  of  calculating  the  voltage  drop  and  using uprating conductor method for the solution which initially used a conductor  with  an  area  of  70mm  replaced  with  a  150mm conductor.  After  analyzing  and  calculating  the  voltage  drop before  and  after  the  replacement  of  the  conductor,  the  results obtained  are,  for  the  voltage  drop  in  the  Tinoring  Feeder  of 6.165%.  For  solutions  with  conductor  replacement,  the  voltage drop value is 3.8%. This shows that replacing the conductor area with  a  larger  size  can  solve  the  problem  of  voltage  drop  in  the distribution of electric power.
Keywords:  Distribution  of  electric  powe,r  Improving  voltage quality,  Replacement of conductors, Voltage drop.
.
Abstrak — Salah  satu  masalah  pendistribusian  tenaga  listrik adalah  adanya    jatuh  tegangan  yang  terjadi  dalam  proses pendistribusian.  Jatuh  tegangan  merupakan  penurunan tegangan yang dimulai dari sumber penyulang sampai di ujung saluran.  Ada  beberapa  penyebab  yang  dapat  mengakibatkan terjadinya  jatuh  tegangan  salahsatunya  adalah  adanya resistansi  dan  induktansi  sepanjang  saluran  yang  dapat menyebabkan  terjadinya  rugi-rugi  tegangan  dan  akan mengurangi  jumlah  tegangan  sampai  di  ujung  saluran.  Selain dari itu semakin jauh jarak sumber tegangan sampai ke ujung saluran  maka semakin bayak pula rugi tegangan yang terjadi dalam  saluran  pendistribusian  tenaga  listrik  .  Dan  juga  yang mempengaruhi  adalah  jumlah  beban  yang  digunakan  oleh konsumen itu sendiri . Maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah  untuk  mengetahui  cara  untuk  memperbaiki  kualitas tegangan  atau  mengurangi  jatuh  tegangan  pada  saluran pendistribusian tenaga listrik.
Untuk  mengatasi  masalah  jatuh  tegangan,  dalam penelitian ini  menggunakan metode analisa perhitungan jatuh tegangan dan menggunakan solusi penggantian luas penghantar  yang  awalnya  menggunakan  penghantar  dengan luas  70mm  diganti  dengan  penghantar  150mm  .  Setelah melakukan  analisa  dan  perhitungan  jatuh  tegangan  sebelum
dan  sesudah  penggantian  penghatar  ,  maka  di  peroleh  hasil yaitu,  untuk  jatuh  tegangan  di  penyulang Feeder Tinoring Sebesar  6,165  %.  Untuk  solusi  denganp  penggantian penghantar  diperoleh  nilai  jatuh  tegangan  sebesar  3,8  %.  Ini menunjukkan  bahwa  penggantian  luas  penghantar  dengan ukuran  yang  lebih  besar  dapat  mengatasi  masalah  jatuh tegangan dalam pendistribusian tenaga listrik.
Kata  Kunci  :  Jatuh  Tegangan,  Memperbaiki  kualitas tegangan,  Pendistribusian  tenaga  listrik  ,  Penggantian penghantar.

## I. P ENDAHULUAN
Tenaga  listrik  adalah  hal  yang  telah  menjadi  kebutuhan dasar  dalam    hidup  manusia.  Maka  dari  itu  kebutuhan tersebut  harus  disediakan  dengan  mutu  tenaga  listrik  yang baik,  salah  satunya  dapat  tercermin  pada  nilai  tegangan pelayanan dan kesinambungan pasokannya
Salah  satu  kendala  pendistribusian  tenaga  listrik  adalah adanya    penurunan  tegangan  atau  jatuh  tegangan  yang terjadi dalam proses pendistribusian tenaga listrik [1] . Jatuh tegangan merupakan penurunan tegangan yang dimulai dari sumber  penyulang  sampai  di  ujung  saluran  jaringan tegangan  menengah.  Fenomena  ini  di  disebabkan  karena kawat  saluran  yang  mempunyai  nilai  resistansi,  induktansi dan  kapasitansi  sepanjang  saluran,  maka  akan  terjadi penurunan  tegangan.  Jika  beban  reaktif  induktif  semakin tinggi maka akan mengakibatkan jatuh tegangan, lebih besar dan  juga  memperbesar  rugi–rugi  daya,  serta  menurunkan kualitas penyaluran daya [2].
Secara  umum  sistem  penyaluran  listrik  tegangan menengah disalurkan melalui penghantar berupa kawat yang terbuat dari almunium. Salah satu persyaratan penting dalam merencanakan  suatu  jaringan  distribusi  yang  harus  di perhatikan  adalah  masalah  kualitas  saluran,  dan  kontinuitas pelayanan yang baik ke konsumen. karena pada penghantar memiliki  impedansi  maka  pemilihan  penghantar  untuk tegangan menengah penting untuk diperhatikan.

## A. Penelitian Terkait
Klasifikasi  pada  jaringan  distribusi  tenaga  listrik berdasarkan  letak  jaringan  terhadap  posisi  gardu distribusi  dapat dibedakan menjadi 2  jenis yaitu: Jaringan distribusi  primer  (jaringan  distribusi  tegangan  menengah) dan  Jaringan  distribusi  sekunder  (jaringan  distribusi tegangan rendah) [3].
Jaringan  distribusi  primer  (JDTM)  merupakan  suatu jaringan  yang  letaknya  sebelum  gardu  ditribusi  berfungsi
Ahasweros Mampori, Sartje Silimang, Meita Rumbayan Dept. of Electrical Engineering, Sam Ratulangi University Manado, Kampus Bahu St., 95115, Indonesia Email : ahasweros21@gmail.com , sartje.silimang@unsrat.ac.id , meitarumbayan@unsrat.ac.id Received: 10 October 2022 ; revised :31 December 2022 ; accepted : 10 February 2023

## Voltage Improvement on the 20kV Feeder Tinoring Distribution Line
Perbaikan Tegangan Pada Saluran Distribusi 20kV Feeder Tinoring
Ahasweros  Mampori  -  Perbaikan    Tegangan  Pada  Saluran Distribusi 20kV Feeder Tinoring untuk  menyalurkan  tenaga  listrik  bertegangan  menengah seperti  tegangan    6  kV  atau  20kV.hantaran  dapat  berupa kabel  dalam  tanah  atau  saluran/kawat  udara  yang menghubungkan  gardu  induk  (sekunder  trafo)  ke  gardu distribusi  atau  gardu  hubung  (sisi  primer  trafo didtribusi.[4] .
Jaringan  distribusi  sekunder  (JDTR)  adalah    suatu jaringan  yang  letaknya  setelah  gardu  distribusi  berfungsi menyalurkan  tenaga  listrik  bertagangan  rendah  (misalnya 220 V/380 V) [5]. Hantaran berupa kawat udara atau kabel tanah  yang  menghubungkan  dari  gardu  distribusi  (sisi sekunder  trafo  distribusi)  ke  tempat  konsumen  atau pemakai (misalnya industri atau rumah – rumah).
Saluran  distribusi  dapat    digambarkan  melalui  suatu model ekivaien dengan menggunakan parameter rangkaian pada  suatu  basis  per  fasa  [6].  Tegangan  terminal  dapat digambarkan dari satu saluran ke netral, arus dari satu fasa saluran  sehingga  sistem  distribusi  tiga  fasa  berkurang menjadi  ekivalen  sistem  distribusi  fasa  tunggal.  Menurut Stevenson  (1996)  model  saluran  distribusi  digunakan untuk  menghitung  nilai    arus,  tegangan,  dan  aliran  daya yang  dipengaruhi  oleh  panjang  saluran.  Model  saluran distribusi diperoleh dengan mengalikan impedansi saluran persatuan panjang dengan panjang saluran.

## B. Sistem Distribusi Tenaga Listrik 20 kV
Sistem  ini  berfungsi  untuk  menyalurkan  tenaga  listrik dari      sumber  daya  besar    sampai  ke  beban  atau  pemakai tenaga  listrik [7] .  Struktur  sistem  jaringan  distribusi tenaga  listrik  20  kV  terdiri  atas:  pertama  JTM  (Jaringan Tegangan  Menengah),  terbagi  menjadi  SUTM  (  Saluran Udara  Tegangan  Menengah,  dan  SKTM  (Saluran  Kabel Tegangan  Menenga.    Yang  kedua  GTT  (Gardu  Trafo Tiang).  Ketiga  yaitu  JTR  (Jaringan  Tegangan  Rendah) yang  terbagi  dua  yaitu  SUTR  (  Saluran  Udar  Tegangan Rendah)  dan  SKTM  (  Saluran  Kabel  Tegangan  Rendah). Terakhir SR (Sambungan Rumah)
Komponen  sistem  jaringan  distribusi  terdiri  dari: sistem  sub-transmisi,  gardu  induk  distribusi,  penyulang primer,  trafo  distribusi,  rangkaian  sekunder  dan  service drop
Untuk  menyalurkan  tenaga  listrik  dari    sumber  daya listrik  baik  berupa  pusat  pembangkit  atau  Gardu  Induk (GI)  sampai ke pusat beban, digunakan jaringan tegangan menengah  20  kV  (Jaringan  Distribusi  Primer)  [8].  Dalam pengoperasiannya,  jaringan  distribusi  primer  ini  akan dibebani  sesuai  dengan  pertumbuhan  beban  sampai  pada kapasitas  daya  maksimum  yang  dialirkan  pada  jaringan tersebut.  Letak  dari  jaringan  distribusi  primer  yaitu terletak  diantara  jaringan  sub-transmisi  dan  jaringan distribusi  tegangan  rendah  atau  jaringan  distribusi sekunder
Jaringan  transmisi  dan  jaringan  distribusi  pada  sistem tenaga listrik berfungsi sebagai sarana untuk menyalurkan tenaga listrik yang dihasilkan dari pusat pembangkit listrik ke pusat-pusat beban [9]. Penyulang Tinoring berdasarkan tegangan  kerjanya  merupakan  sistem  jaringan  distribusi primer  radial  20  kV  (jaringan  distribusi  tegangan menengah),  sedangkan  tegangan  kerja  pada  sistem jaringan distribusi sekunder adalah 220/380 V.
C. Jatuh Tegangan
Tegangan jatuh sepanjang saluran merupakan perbedaan  tegangan  antara  tegangan  kirim  dan  tegangan
terima  disebabkan  adanya  impedansi  pada  penghantar. [10] Maka pemilihan penghantar (penampang penghantar) untuk  tegangan  menengah  harus  diperhatikan.  Jatuh tegangan yang diijinkan tidak boleh lebih dari 5%.
Jika  karakteristik  beban  resistansi  (R)  dan  reaktansi (X) dari saluran distribusi diketahui dan juga power factor (Cos  φ)  beban  diketahui  maka  dapat  langsung  dihitung Voltage Drop-nya.
Formula  ini  memberikan  penurunan  tegangan  pada satu  konduktor, line  to  netral [11].  Satu  fasa  penurunan tegangan  adalah  2  kali  nilai  persamaan  di  atas.  Tiga  fasa line  to  line penurunan  tegangan  adalah  √3  kali  dari  nilai persamaan  di  atas.  Dengan  demikian  persamaan  untuk penurunan  tegangan  3  fasa  sebagai  mana  persamaan  (1) menjadi sebagai berikut:
Jatuh Tegangan = √3 x I x   (R cos φ + X sin φ             (1)
Dengan:
Jatuh Tegangan = Penurunan tegangan (volt) I = arus (A) R = resistansi (Ω/km)
= Panjang saluran (km)
X = reaktansi (Ω/km)
φ = sudut power factor
D. Resistansi Saluran  ( R )
Resistansi dari penghantar saluran distribusi merupakan  penyebab  yang  utama  dari  rugi  daya  pada saluran  distribusi [12].  Resistansi  dari  suatu  konduktor (kawat penghantar) diberikan oleh persamaan (2) :
=
(Ω)                           (2)
Resistansi direct-current (  Rdc  )  diberikan  pada persamaan (3) dengan formula :
(3)
Dimana : ρ : resistivity konduktor (Ω.m)
l : Panjang konduktor (m)
A : cross sectional area (mm2 )
Nilai resistivity konduktor pada temperatur 20 ⁰C : Untuk  tembaga,          ρ    =  10,66  Ω.cmil/ft  atau  =  1,77  x
Ω.m dan Untuk aluminium, ρ = 17 Ω.cmil/ft atau
= 2,83 x Ω
Konduktor  pilin  3  strand  menyebabkan  kenaikan resistansi  sebesar  1%.  Konduktor  dengan  strand terkonsentrasi  ( concentrically  stranded  conductors ), menyebabkan kenaikan resistansi 2%. Pengaruh kenaikan temperatur terhadap resistansi dapat ditentukan dari formula persamaan (4) berikut :
(4)
Dimana  R1  dan  R2  adalah  resistansi  masing-masing konduktor pada temperatur t1 dan t2, dan T adalah suatu konstanta yang nilainya sebagai berikut [13]:
T = 234,5 untuk tembaga dengan konduktivitas 100% T = 241 untuk tembaga dengan konduktivitas 97,3%
T = 228 untuk aluminium dengan konduktivitas 61%.

## E. Induktansi Saluran ( L)
Induktansi  saluran  menggambarkan besarnya  fluks magnet  yang dihasilkan untuk setiap ampere arus dari saluran, atau menggambarkan besarnya tegangan induksi untuk setiap perubahan arus terhadap waktu [14]. Karena fluks  magnet  yang  dihasilkan  oleh  setiap  ampere  arus sangat  tergantung  dari  konfigurasi  saluran,  maka induktansi ditentukan oleh konfigurasi saluran. Induktansi  rata-rata  per  fasa  per  satuan  panjang  untuk saluran tiga fasa dirumuskan sebagai :
Reaktansi  saluran  (XL)  dapat  diperoleh  setelah melakukan  perhitungan  induktansi  saluran  terlebih dahulu.  Untuk  menentukan  besarnya  induktansi  saluran pada  jaringan  distribusi  dapat  dihitung  dengan menggunakan persamaan :
= 2. / m                               ( 5 )
[12]Dimana  D  adalah  jarak  antara  konduktor  dan  r adalah  radius  masing-masing konduktor  tersebut.  Untuk menentukan  besarnya  jarak  antar  konduktor  pada jaringan distribusi dapat dihitung dengan persamaan:
(6)
Untuk menghitung nilai r penghantar menggunakan persamaan :
(7) (8)
Dimana :
XL = Reaktansi induktif saluran (Ω/km)
2ԥ = Sudut arus bolak – balik
F = Frekuensi sistem (50 Hz)
L = Induktansi Konduktor (H/m)

## II. DATA TEKNIS PENYULANG FEEDER TINORING
A. Data Beban dan Panjang Penyulang pada Feeder

## Tinoring
Setelah melakukan penelitian yaitu dengan pengambilan data  beban  dan  Panjang  penyulang,      maka  dari  data tersebut di masukkan dalam tabel I sebagai berikut.
B. Feeder Tinoring Pt. PLN. ULP Makale Tana Toraja
Feeder Tinoring  adalah  salah  satu  penyulang  yang melayani  penyaluran  listrik    di  wilayah  PT.  PLN.  ULP- MAKALE Tana Toraja. Dimulai dari Gardu Hubung pada kantor ULP Makale sampai pada ujung penyulang yaitu di desa  Pabuaran  Iii.    Pada  penyulang  yang  akan  di  hitung jatuh  tegangannya  memiliki  30  Gardu  Distribusi  untuk setiap  wilayah  pelayanannya  ke  konsumen  dapat  dilihat sigle line diagramnya-nya pada gambar 1.
TABEL I DATA BEBAN DAN PANJANG PENYULANG FEEDER TINORING Gardu Penyulang Panjang (Km) Beban (A) Awal Akhir 620.CN GH Komp. Smp 0,24 132,6 620.CO Komp. Smp Kampus uki 0,29 48,3 620.CP Kampus Uki Kampung B 0,28 173,6 620.CQ Kampung B Awa' Lamu 0,9 41,13 620.CR Awa' Lamu Pa'rondasan 0,5 100 620.BTS14 Pa'rondasan Marinding 0,21 6,4 620.CS Marinding Awa' Tiro 0,75 23 620.CT Awa' Tiro Awa' Po'po 0,75 27 620.CU Awa' Po'po Awa' Tirom 0,11 45 620.CV Awa' Tiro Lonno Tiro 0,5 22,03 620.CW Lonno Tiro Pabrik Batu 0,5 162,8 620.CX Pabrik Batu Lonno Buka 0,16 14,33 620.CZ Lonno Buka Lembang P 3,4 56,06 620.HZ Lembang P Lembang S 3,8 13 620.IA Lembang S Lembang Ii 2,7 13 620.CY Lembang  Ii Bera' 6,2 18,6 620.DA Bera' Bera Jem 0,65 100 620.DB Bera Jem Karondang 3,2 17,26 620.DC Karondang Ratte Nak 2 20 620.DD Ratte Nak Ujung Karo 1,5 26,16 620.DE Ujung Karo Ujung Karo 2 3,8 19,33 620.DF Ujung Karo 2 Bera Ujung 6,4 42,2 620.DG Bera Ujung Bera Patek I 1,1 9,13 620.DH Bera Patek I Tendan  Ii 2,5 32,16 620.DI Tendan  Ii Karawa  Iii 2,3 20,8 620.DJ Karawa  Iii Angin Angin 2,4 20,76 620.IJ Angin - Angin Pabuaran I 5,1 6,86 620.IK Pabuaran I Pabuaran Ii 0,512 8,56 620.IL Pabuaran Ii Perc. Buntu S 1 13,56 620.IM Perc. Buntu S Pabuaran Iii 3 13,6 Total 56,752 1221,23
C. Jenis Penghantar
Untuk feeder Tinoring  ULP  Makale  Tana  Toraja menggunakan  jenis  penghantar All-Alluminium  Alloy Conductor (AAAC).  luas  penampang  penghantar  (A) adalah 70

## III. H ASIL D AN P ERBAIKAN JATUH TEGANGAN

## A. Karakteristik Daerah Jurusan Feeder Tinoring
Dalam  penelitiaan  ini  daerah  yang  menjadi  tempat untuk  menganalisa  tegangan  jatuh  sampai  di  ujung penyulang  pada feeder Tinoring  adalah  dari  pusat  kota Makale,  Kabupaten  Tana  Toraja  Sulawesi  Sselatan  yaitu dari  kantor  ULP  Makale  sampai  di  desa  Pabuaran, Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tana Toraja.Sulawesi  Selatan.  Dalam  penelitian  ini  hanya  akan menghitung jatuh tegangan pada  gardu distribusi di jalan- jalan utama saja. Dan dapat dilihat Single line diagramnya pada gambar 2

## B. Menghitung Resistansi Saluran
untuk  semua  penghantar  aluminium  pada  suhu  20⁰C yaitu  sebesar  2,83. Ohm-m  dengan  demikian resistansi penghantar per meter dapat dihitung menggunakan persamaan.
= 0,0404 . Ohm/m
= 0,404 Ohm/km
Resistansi  yang  diperoleh  disebut  resistansi  pada suhu  20⁰C  ( selanjutnya  karena  dalam  pengukuran  di saluran dilakukan pada saat beban puncak maka pada saat beban penuh tidak lebih dari 50⁰ maka digunakan suhu 50⁰
untuk mencari nilai resistansinya dengan menggunakan persamaan  4 sebagai berikut
= 0,45287 ohm/km

## C. Menghitung Induktansi dan Reaktansi Induktif Penghantar
Besarnya  induktansi  penghantar  tergantung  pada konfigurasi saluran. Adapun  konfigurasi dapat ditentukan dengan persamaan 6 sebagai berikut.
D = 1,1969
Telah diketahui luas penampang adalah 70 maka untuk   radius (r ) pada penghantar adalah sebagai berikut
= mm
= 4,721228 mm
r   = 0,004721228 m
Selanjutnya induktansi penghantar dapat di hitung dengan persamaan
= 2. / m
= 2. / m
= 2. . in (235,51455)  / m
= 11,0708424. / m
= 11,0708424. / km
Maka reaktansi induktif penghantar per-km dapat di hitung dengan persamaan (2.10) sebagai berikut :

## 0,34762 Ohm/km
Jadi impedansi setiap Feeder per km adalah
Z =
+ j
Z = 0,45287 + j 0,34762 Ohm/km

## D. Perhitungan  Penurunan Tegangan
Perhitungan  penurunan  tegangan  dari  GH  ke    Komp. Smp Kristen dengan tegangan 20kV dan arus beban 132,6 A ,luas penampang saluran 70 dengan menggunakan persamaan = √3 x I x   (R cos φ + X sin φ) R = 0,45287 ohm/km X = 0,34762 ohm/km
L = 0,24 kms
cos φ = 0,85 sin φ  = 0,53
diperoleh
=  √3  x  132,6 x 0,24 ((0,45287  x 0,85  )  +
(0,34762x 0,53))
= 55,12078 x 0,5691781
= 31,3735408 V
= 0,03137 kV
Besar  turun  tegangan  pada  beban  132,6  A  adalah 0,03137  kV.  Maka  tegangan  setelah  penurunan  tegangan adalah 19,96863 kV Untuk menghitung besar Voltage Drop dalam %
% Voltage Drop = x 100 % = x 100 %
= 0,15682 %
Dengan  metode  perhitungan  yang  sama  pada  setiap titik  sampai  pada  ujung  penyulang  maka  diperoleh tegangan  di  ujung  penyulang  sebesar  18,767  kV  maka jatuh tegangan dalam persen adalah
(%) = x 100 %
(%) = x 100 %
(%) = 6,165 %

## E. Perbaikan Dengan Penggantian Penghantar Feeder
[15]Misalkan  dengan  luas  penampang  pertama  70 diganti  menjadi  150
maka  Jatuh  Tegangan
dapat hitung sebagai berikut Perhitungan  penurunan  tegangan  dari  GH  ke    Komp. Smp Kristen dengan tegangan 20kV dan arus beban 132,6
A  ,luas  penampang  saluran  150
dengan menggunakan persamaan Jatuh Tegangan = √3 x I x   (R cos φ + X sin φ), R = 0,21074 ohm/km,  X = 0,3236 ohm/km, L = 0,24 kms, cos φ = 0,85,sin φ  = 0,53 Diperoleh :
Jatuh Tegangan = √3 x 132,6 x 0,24 ((0,21074 x 0,85 ) +
(0,3236x 0,53))
= 55,12078 x 0,350637
= 19,32739 V = 0,019327 kV
Besar  turun  tegangan  pada  beban  132,6  A  adalah 0,019327  kV Maka  tegangan  setelah  penurunan  tegangan adalah 19,98067 kV.  Besar Voltage Drop dalam %  adalah 0,096637 %
Dengan cara yang sama untuk setiap titik maka diperoleh tegangan di  ujung penyulang setelah  mengalami  penurunan dengan  luas  penghantar  150 sebesar  19,2404  kV.
Untuk jatuh tegangan dalam persen adalah
(%) = x 100 % (%) = x 100
(%) = 3,8  %
Tegangan sebelum dan sesudah peggantian penghantar dapat di lihat  dengan grafik  pada gambar 3 berikut.
Gambar 3.  Grafik Perubahan Tegangan

## IV. K ESIMPULAN D AN S ARAN

## A. Kesimpulan
Dari  hasil  pembahasan  yang  telah  di  lakukan  mengenai Perbaikan Mutu Tegangan Jaringan Distribusi 20kV Feeder Tinoring PT. PLN. ULP. Makale Tana Toraja dapat diambil kesimpulan yaitu :
Dari  hasil  perhitungan  jatuh  tegangan    di  atas  maka  di dapatkan  bahwa  untuk  nilai  penurunan  tegangan  ( Voltage Drop )  sudah  tidak  memenuhi  standar  jatuh  tegangan  yaitu 6,165  %    .  Dimana  dalam  penelitian  ini  di  tetapkan  batas toleransi  adalah  jika  mengalami  jatuh  tegangan  tidak  lebih dari 5%.
Dari hasil perhitungan dengan pergantian diameter kabel penghantar  dapat  di  lihat  bahwa  nilai  jatuh  tegangan  telah mengalami  perubahan  yang  awalnya  nilai  jatuh  tegangan melebihi  batas  toleransi  telah  sesuai  dengan  batas  yang diijinkan yaitu sebesar 3,8 % .

## B. Saran
Dari  penelitian  yang  dilakukan  dapat  diketahui  bahwa nilai  resistansi  dan  induktansi  pada  penghantar  dalam pendistribusian  sangat  berpengaruh  dalam  permasalahan penurunan tegangan atau Voltage Drop

## V. KUTIPAN
[1] S. Bandri, R. Andari, and F. E. Mustika, “ANALISIS PERBAIKAN DROP TEGANGAN MELALUI PERUBAHAN POLA OPERASI PADA PENYULANG KOTO TINGGA,” RADIAL  J. Perad. Sains, Rekayasa dan Teknol. , vol. 9, no. 2, pp. 221–233, Dec. 2021, doi: 10.37971/radial.v9i2.238.
[2] E. Wijanarko, “OPTIMASI PENEMPATAN KAPASITOR SHUNT UNTUK PERBAIKAN DAYA REAKTIF PADA
PENYULANG DISTRIBUSI PRIMER RADIAL DENGAN ALGORITMA GENETIK,” 2005.
[3] W. A. Oktaviani, D. G. Saputri, and T. Barlian, “Analisis Drop Tegangan Dan Manuver Jaringan Pada Penyulang Kikim Dan Parkit Di Pt. Pln (Persero) Area Palembang,” Electrician , vol. 13, no. 3, pp. 83–88, 2019.
[4] A. Tegangan Jatuh, “Analisa Tegangan Jatuh pada Jaringan Distribusi 20 kV PT.PLN Area Rantau Prapat Rayon Aek Kota Batu,” 2018.
[5] Y. Rahmawati, “PERANCANGAN SISTEM PENTANAHAN NETRAL TRAFO PADA GARDU TRAFO TIANG 20 kV DENGAN MENGGUNAKAN TAHANANTINGGI,” Tekno , pp. 63–72, 2012, [Online]. Available: http://journal.um.ac.id/index.php/tekno/article/view/3291
[6] M. T.S. Dwiyanto, “Netral Dan Losses Pada Transformator Distribusi Di Pt Pln (Persero) Area Sorong,” J. Electro Luceat ,
vol. 4, no. 1, pp. 1–10, 2018.
[7]
G. Induk Bandung Selatan and F. Siswoyo Hadisantoso, “Analisa Penurunan Tegangan (Voltage Drop) dan Rugi-rugi (Losses)
Penyulang Menggunakan ETAP di Gardu Induk Bandung Selatan,” ELEKTRA , vol. 1, no. 2, pp. 42–53, 2016. [8] H. Ardiansyah, “Pengaruh Penggunaan Kapasitor Bank pada Penyulang Kota di PT. PLN (Persero) Rayon Meulaboh Kota,” VOCATECH Vocat. Educ. Technol. J. , vol. 1, no. 2, pp. 21–28, Apr. 2020, doi: 10.38038/vocatech.v1i2.25. [9]
M. Soleh, “Desain Sistem SCADA Untuk Peningkatan Pelayanan Pelanggan Dan Efisiensi Operasional Sistem Tenaga Listrik di
APJ Cirebon,” J. Telekomun. dan Komput. , vol. 5, no. 1, p. 25, 2017, doi: 10.22441/incomtech.v5i1.1132. [10] T. Sukmadi, “PERHITUNGAN DAN ANALISIS KESEIMBANGAN BEBAN PADA SISTEM DISTRIBUSI 20 KV TERHADAP RUGI-RUGI DAYA (STUDI KASUS PADA PT. PLN UPJ SLAWI),” 2009.
[11] R. S. Distribusi et al. , “Rekonfigurasi Saluran Distribusi 20 kV Untuk Mengurangi Rugi-Rugi Daya dan Jatuh Tegangan Pada Penyulang Abang,” 2018.
[12] P. Mangera Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik and D. Hardiantono Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik,
“ANALISIS RUGI TEGANGAN JARINGAN DISTRIBUSI 20 KV PADA PT. PLN (Persero) CABANG MERAUKE,” J. MJEME , vol. 1, no. 2, 2019.
[13] Y. Marniati, “Evaluasi Susut Daya Penyulang Cendana 20 kV Pada Gardu Induk Bungaran Dengan ETAP 12.6,” J. Tek. Elektro ITP , vol. 7, no. 1, pp. 79–92, 2018, doi:
10.21063/jte.2018.3133712.
[14] L. Savitri, “Analisa Pengaruh Perubahan Impedansi Kawat Saluran Terhadap Setting Relai Jarak Pada Saluran Transmisi 150 Kv (Gi Paya Pasir),” 175.45.187.195 , p. 31124, 2010, [Online]. Available: ftp://175.45.187.195/Titipan-Files/BAHAN WISUDA PERIODE V 18 MEI 2013/FULLTEKS/PD/lovita meika savitri (0710710019).pdf
[15] “analisa-alternatif-perbaikan-untuk-menga,” 2016.
Ahasweros Mampori , lahir di Mambi  pada  tanggal  21  April  1999. Pada  tahun  2018  penulis  memulai pendidikan di Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado di Jurusan  Teknik  Elektro,  pada  tahun 2020  penulis  mengambil  konsentrasi minat  Teknik  Tenaga  Listrik  .Dalam menempuh  pendidikan,  penulis  juga pernah  Kerja  Praktek  di  PT  PLN (persero)  ULP  Makale  Tana  Toraja  pada  bulan  Oktober 2021  .  Selama  perkuliahaan  penulis  bergabung  di  beberapa organisasi  yaitu  Himpunan  Mahasiswa  Elektro  (HME), EURO  Unsrat  dan  UPKkr  FT  Unsrat.Dan  pada  bulan  juli 2022  penulis  telah  menyelesaikan  Pendidikan  di  Fakultas Teknik Elektro Universitas Sam Ratulangi Manado, dengan Judul  Penelitian  adalah  Perbaikan  Mutu  Tegangan  pada Saluran  Distribusi  20kV Feeder Tinoring  PT  PLN  ULP Makale Tana Toraja.