e-ISSN  2549-3701

## Optimalisasi Pemeliharaan, Pengujian, dan Penggantian Current Transformer Jenis OSKF-170
Tria Kasnalestari 1 , Gde KM Atmajaya 2 , Syamsyarief Baqaruzi 3 1,2,3 Institut Teknologi Sumatera e-mail: tria.kasnalestari@el.itera.ac.id 1 , gde.atmajaya@el.itera.ac.id 2 , syamsyarief.baqaruzi@el.itera.ac.id 3 , Diterima: 13-07-2022
Disetujui: 31-07-2022                       Diterbitkan: 10-08-2022

## Abstract
The electric power distribution system on the transmission line side is carried out at the substation, which contains  several  bays.  However,  containing  the  primary  equipment  discussed  in  this  study  regarding  the Current Transformer (CT) of the CT OSKF-170 type, so that the electric power distribution system can be carried out optimally. The research location is substation area (GI), where the maintenance side is optimised and tested to prevent extensive damage to the substation's electric power distribution. If the CT has damage or disturbances such as current leakage that create inefficient power distribution losses, it can be replaced. Thus, this study examined the results of the insulation resistance measurement of more than 1000 G and on the secondary side the results were 100-500 M Ω. Then, the value of grounding resistance in the R, S, and T phases was less than 1 Ω, the tan delta test yielded a measurement value of less than 1 percent, and the  turns  ratio  in  the  transformer  corresponds  to  the  ratio  value  on  the  CT  OSKF-170  nameplate.  The outcomes of the tests were satisfactory in accordance with the criteria for CT maintenance standards.
Keywords : CT OSKF-170, Maintenance, Testing, Replaced, Optimal

## Abstrak
Sistem penyaluran tenaga listrik pada sisi saluran transmisi dilakukan pada gardu induk. Dalam gardu induk itu sendiri terdapat beberapa bay yang didalamnya ada peralatan utama. Adapun topic utama yang dibahas pada penelitian ini tentang Current Transformer (CT) berjenis CT OSKF-170 agar penyaluran tenaga listrik dapat  dilakukan  secara  optimal.  Tempat  penelitian  adalah  GI  dimana  dilakukan  optimalisasi  sisi pemeliharaan,  pengujian  untuk  menghindari  kerusakan  yang  berakibat  fatal  terhadap  penyaluran  tenaga listrik pada gardu induk. Penggantian bisa dilakukan apabila CT tersebut terdapat kerusakan atau gangguan seperti kebocoran arus yang menimbulkan kerugian dalam penyaluran tenaga listrik menjadi tidak optimal. Penelitian ini melakukan pengujian terhadap hasil pengukuran tahanan Isolasi sebesar lebih dari 1000 GΩ semua dan pada sisi sekunder mendapatkan hasil 100- 500 MΩ, Selanjutnya, mendapatkan nilai tahanan pentanahan pada fasa R, S, dan T dibawah 1Ω, pengujian tan delta diperoleh nilai pengukuran dibawah 1%, dan rasio belitan pada trafo sesuai dengan nilai rasio yang ada pada nameplate CT OSKF-170. Hasi dari pengujian yang dilakukan dapat diterima dalam pemenuhan standar tentang pedoman pemeliharaan CT.
Kata kunci : CT OSKF-170, Pemeliharaan, Pengujan, Penggantian, Optimal

## Pendahuluan
Gardu induk merupakan simpul di dalam sistem tenaga listrik yang terdiri dari susunan rangkaian sejumlah perlengkapan  yang dipasang menempati suatu lokasi tertentu. Hal ini bertujuan untuk menerima dan menyalurkan tenaga listrik, menaikkan dan menurunkan tegangan sesuai dengan tingkat tegangan kerjanya, tempat melakukan kerja switching rangkaian suatu sistem tenaga listrik dan  untuk  menunjang  keandalan  sistem  tenaga  listrik  terkait.  Gardu  Induk  berfungsi  untuk menyalurkan  dan  mengendalikan  daya  listrik  dengan  menggunakan  peralatan  material  utama (MTU) antara lain transformator tenaga, Current Transformator (CT), Potential Transformator (PT), pemutus tenaga (PMT), pemisah (PMS), dan Lighting Arrester (LA)(Standar PT PLN (PERSERO) T5.005:2014 2014). Fungsi utama dari gardu induk adalah, (1) Untuk mengatur aliran daya listrik dari saluran transmisi ke saluran transmisi lainnya yang kemudian didistribusikan ke konsumen,
e-ISSN  2549-3701
(2) Sebagai tempat kontrol, (3) Sebagai pengaman operasi sistem, serta (4) Sebagai tempat untuk menurunkan tegangan transmisi menjadi tegangan distribusi(Tambunan 2018).
Melihat dari segi manfaat dan kegunaan dari gardu induk itu sendiri, maka peralatan dan komponen  dari  gardu  induk  harus  memiliki  keandalan  yang  tinggi  serta  kualitas  yang  tidak diragukan  lagi,  atau  dapat  dikatakan  harus  optimal  dalam  kinerjanya  sehingga  konsumen  tidak merasa  dirugikan.  Pada  umumnya  ada  beberapa  gangguan  yang  sering  terjadi  pada  peralatan gardu induk, seperti ada pada penyulang akibat adanya gangguan hubung singkat fasa ke fasa sebesar  11%  dan  1  fasa  ke  tanah  sebesar  15%  (Kalosa,  Setiawidayat,  and  Mukhsim  2020). Peralatan  listrik  tersebut  sangat  mempengaruhi  akan  kualitas  daya  listrik  yang  lebih  sensitif, dengan peningkatan effisiensi daya sistem secara keseluruhan (Baqaruzi and Muhtar 2020), Oleh karenanya, peralatan listrik yang optimal ialah instrumen trafo yang disebut current transformator (CT) atau trafo arus  yang berguna untuk mengkonversi arus primer  yang punya nilai arus yang besar.  Sangat  penting  untuk  merancang  trafo  instrumen  sedemikian  rupa  sehingga  dapat menahan  arus  termal  waktu  pendek  dan  arus  dinamis.  Secara  umum,  tes  ini  telah  dianggap sebagai tes tipe sesuai standar IEC dan IEEE dengan nilai arus sampai dengan ribuan ampere, menjadi  arus  sekunder  yang  punya  nilai  rendah  yaitu  1A  atau  5A,  sesuai  dari  aplikasi  yang dibutuhkan pada gardu induk dalam penyaluran listrik (Rao et al. 2019 dan (Draxler et al. 2012).
Trafo arus (CT) digunakan sebagai pengukuran atau proteksi serta sebagai isolasi antara sisi tegangan yang diukur atau diproteksi dengan alat ukurnya. Terutama terhadap sambaran petir langsung  yang  menyebabkan  terjadinya  tegangan  berlebih  (Zoro,  Atmajaya,  dan  Denov  2019). Konstruksi Current  Transformer dengan  tipe  dua  belitan  sekunder  banyak  terpasang  pada Jaringan tenaga listrik dari konsumen 125 kV sampai 20 kV dan ditempatkan pada setiap CT yang akan  diuji  kelayakan  berdasarkan  spesifikasi  dan  standar  kelistrikan  dan  produsen  penyedia energi listrik (Ilyas dan Agassy 2021). CT OSKF telah dirancang untuk masa pakai 30 tahun serta memiliki masa perawatan hampir nol, dengan persyaratan seperti minyak tertutup rapat dari udara dan bagian eksternal CT OSKF adalah dari bahan tahan korosi. Dengan menggunakan konduktor tipe batang lurus serta memiliki perubahan rasio dengan koneksi seri-paralel primer (rasio ganda atau  tiga  kali  lipat)  atau  dengan  sekunder,  dilakukan  untuk  mempertahankan output pada  CT OSKF (Alstom 2014 dan IEEE Guide for Dry-Type Transformer Through-Fault Current Duration 2015).

## Metodologi
Pada penelitian ini menggunakan CT berjenis OSKF-170 dapat dilihat data sheet ada pada tabel 1 dibawah ini. Selanjutnya, seperti yang telah dijelaskan diatas dalam penyaluran tenaga listrik diperlukan pemeliharaan maupun pergantian saluran transmisi khususnya pada  CT. Tujuannya ialah untuk memperbaiki, memulihkan dan menyempurnakan keadaan peralatan yang rusak atau terkena gangguan saat dilakukan inspeksi di gardu induk.
Tabel 1. Data sheet CT OSKF-170 Jenis OSKF-170 Satuan Head Size 3 A Maximum system voltage (Um) 170 kV Impulse test voltage (BIL) 750 kV Standard creepage distance 4425 mm Dimension A 1620 mm B 2120 mm C 1350 mm
e-ISSN  2549-3701
D 285 mm E 900 mm F 450 mm Total weight (approx.) 505 Kg Weight of oil (approx.) 108 kg
(a)
(b)
Gambar 1. (a) Manufakturing CT OSKF-170 (b) CT OKSF-170 Terpasang
Tahapan  yang  dilakukan  dalam  pelaksanaan  penelitian  ini  adalah  melakukan pemeliharaan. Adapun jenis pemeliharaan CT terdapat 3 (tiga) kegiatan, yaitu:

## 1. In service inspection
Kegiatan  pengamatan  visual  pada  bagian-bagian  peralatan  terhadap  adanya  anomali yang  berpotensi  menurunkan  unjuk  kerja  peralatan  atau  merusak  sebagian/keseluruhan peralatan. Dalam hal ini dilakukan pemeriksaan dalam keadaan beroperasi dengan cara melihat visual kecukupan dari media dielectric CT melalui:
a)  Memeriksa level ketinggian minyak trafo arus pada gelas penduga.
b)  Memeriksa  tekanan  gas  N2  melalui  manometer  yang  terpasang  di  CT  (indikator berupa angka)
c)  Memeriksa  tekanan  gas  SF6  melalui  manometer  yang  terpasang  di  CT  (  indikator berupa angka)
d)  Rembesan / kebocoran minyak CT.
e)  Isolator  porcelain,  dalam  hal  ini  dilakukan  pemeriksaan  isolator  porcelain  dengan visual dari isolator. Mengamati isolator dari keretakan, flek, pecah dan kelainan yang lainnya.
Kemudian, kegiatan Mechanical structure adalah peralatan yang menyokong berdirinya trafo arus. Inspeksi mechanical structure dilakukan dengan memeriksa:
a)  Kondisi core housing (rumah / tangki core ) secara visual, apakah kondisi core housing normal, korosi atau retak.
b)  Kondisi support structure .
Terakhir  ialah  kegiatan  pentanahan  CT  yang  dilakukan  dengan  memeriksa  kawat  dan terminal  pentanahan  dengan  memeriksa  hubungan  antara  terminal  dengan mess  grounding switchyard dengan kencang dan sempurna (PT. PLN 2014).
e-ISSN  2549-3701

## 2. In Service Measurement
Kegiatan  pengukuran/  pengujian  yang  dilakukan  pada  saat  peralatan  sedang  dalam keadaan  bertegangan/  beroperasi.  Aspek  yang  termasuk  kedalam  in service  measurement adalah thermovision, Thermovision digunakan untuk melihat hotspot pada instalasi listrik, dengan Infrared. Thermovision dapat melihat losses yang terjadi di jaringan, semakin tinggi suhu hotspot yang terjadi maka semakin besar losses yang terjadi. Losses dapat diakibatkan oleh sambungan yang kurang baik. Pemeriksaan dengan thermovision pada trafo arus digunakan untuk melihat titik-titik sambungan pada trafo arus. Thermovision dilakukan pada:
a.  Konduktor dan klem CT
Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan suhu antara konduktor dan klem CT.
b)  Isolator dan h ousing CT
Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui adanya kelainan atau hotspot di dalam CT. Thermovisi dilakukan setiap 3 bulan, kecuali untuk CT 500 kV dilakukan setiap 2 (dua) minggu.

## 3. Shutdown Testing /Measurement
Kegiatan pengujian dilakukan pada saat peralatan dalam keadaan padam. Pekerjaan ini dilakukan  pada  saat  pemeliharaan  rutin  maupun  saat  investigasi  ketidaknormalan.  Berikutnya dilakukan  pengujian  terhadap  CT,  dimana  CT  yang  digunakan  merupakan  produksi  dari perusahaan ALSTOM T&D India Limited (ITR)-Indo. Pengujian terhadap CT termasuk pengujian tahanan  isolasi,  pengujian  tan  delta, pengujian  kualitas  minyak  isolasi,  pengukuran  besarnya pentanahan,  dan  pengukuran  rasio.  Penelitian  ini  dilaksanakan  di  gardu  induk  yang  terdapat beberapa bay (penghantar)  untuk  mengalirkan  tegangan  listrik  baik  ke  distribusi  melalui  trafo daya ataupun setiap transmisi melalui saluran udara tegangan ekstra tinggi.
Gardu induk (GI) titik tersebut memiliki beberapa bay diantaranya bay trafo, bay kopel, bay penghantar, dan bay kapasitor. GI pada titik tersebut (titik 1) mendapat tegangan kiriman dari GI 2 dan GI 3 . Jika terjadi kekurangan penyaluran daya pada GI 2 , GI 1 akan mengirimkan tegangan yang bersumber dari GI 3 . Pada setiap bay mendapat tegangan dari busbar, dapat dilihat pada bay trafo daya gambar 2(b) .
(a) (b)
Gambar 2. (a) Pelat nama CT OKSF-170 (b) Single Line Diagram GI 1
e-ISSN  2549-3701
Pada  pengukuran  tahanan  isolasi  ini,  digunakan  alat  pengukur  tahanan  dengan  merek kyoritsu untuk inject tegangan  sekaligus  melihat  hasil  dari  pengukuran  tahanan  isolasi  secara digital.  Standar  hasil  dari  pengukuran  tahanan  isolasi  pada  CT  yang  sudah  pernah  dilakukan pada bay trafo gardu induk 1, dengan nilai tahanan isoalasi yang diizinkan adalah 1 MΩ / 1 kV, jadi untuk tegangan 150 kV nilai tahanan isolasi harus lebih dari 150 MΩ. Tahanan pentanahan dilakukan untuk mengukur nilai tahanan dengan nilai dibawah 1Ω. Hal ini dikarenakan sifat arus yang memilih mengalir pada media yang memiliki hambatan yang sangat kecil. Tahanan antara komponen yang tidak bertegangan dengan tanah, setiap penyangga komponen pada gardu induk harus memiliki nilai pentanahan yang sangat kecil. Inspeksi tahanan pentanahan trafo arus yang dilakukan adalah memastikan bahwa kawat pentanahan masih terpasang dan memastikan kawat pentanahan yang terpasang tidak longgar atau rusak.
(a)
(b)
Gambar 3. (a) Alat Uji Tahanan Isolasi (b) Alat Uji Tahanan Pentanahan
Kemudian,  dilakukan  pengujian  tangen  delta  dilakukan  untuk  mengetahui  nilai  faktor disipasi  (tan  delta)  dan  nilai  kapasitansi  dari  CT.  Peningkatan  nilai  dari  kapasitansi  akan mengindikasikan adanya kertas isolasi yang terkontaminasi oleh kelembaban, pencemaran atau adanya pemburukan pada sistem isolasi pada CT tersebut. Dengan melakukan pengukuran rasio pada sisi sekunder diinjeksikan tegangan yang sesuai, dibawah tegangan saturasi (knee voltage) dan pada sisi primer diukur tegangan menggunakan voltmeter skala rendah dengan impedansi tinggi  (20.000  Ω/V  atau  lebih).  Rasio  belitan  mendekati  sama  dengan  ratio  tegangan  yaitu membandingkan tegangan di sisi primer dengan tegangan disisi sekunder. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 2 berikut.
Tabel 2. Data Standar Acuan Pengujian CT
No Titik Uji Standar Acuan 1 Tahanan Isolasi Primer-Tanah Tahanan Isolasi Sekunder- Tanah Tahanan Isolasi Primer- Sekunder Tahanan Isolasi Sekunder- Sekunder Injeksi Tegangan DC 5 kV 1MΩ/1kV Injeksi Tegangan DC 500 V Injeksi Tegangan DC 5 kV 1MΩ/1kV Injeksi Tegangan DC 500 V 2 Nilai Tahanan Pentanahan (Ω) R < 1 Ω (kondisi pentanahan terlepas dari struktur) 3 Tangen Delta (%) < 1% Acceptable > 1% Unacceptable
e-ISSN  2549-3701
Penggantian  trafo  arus  dapat  dilakukan  apabila  ada  beberapa  faktor  penyebab  yang mengakibatkan trafo sudah tidak dapat bekerja secara optimal. Penyebab yang sering terjadi dan mengharuskan  CT  diganti  diantaranya  adalah  kebocoran  arus  yang  tinggi,  kebocoran  minyak isolasi, dan usia. Operator GI 1 setiap hari dilakukan pengecekan keadaan fisik dari komponen- komponen yang ada pada gardu induk. Apabila ada kerusakan yang terlihat maka operator harus langsung melapor untuk menindaklanjuti  apa  yang harus dilakukan, jika masih  memungkinkan untuk dilakukan pemeliharaan maka CT belum akan diganti tetapi jika sudah tidak mungkin ada perubahan jika dilakukan pemeliharaan maka CT harus diganti.

## Gambar 4. Siklus Keberlanjutan Pengoperasian CT
Gambar  diatas  menjelaskan  akan  siklus  keberlanjutan  dalam  pengoperasian  CT  pada suatu GI. Karena pada umumnya usia CT jenis OSKF-170 adalah 30 (tiga puluh) tahun, selama dilakukan pemeliharaan dengan tepat, kemudian dilakukan pengujian sesuai standar acu  yang berlaku. Maka, penggantian akan dapat di minimalisir, sehingga proses penyaluran daya listrik akan semakin baik kepada pelanggan.

## Hasil dan Pembahasan
Hasil  pengujian  dengan  cara  pengukuran  terhadap  tahanan  isolasi  dilakukan  dengan memberikan  tegangan  untuk  bagian  yang  akan  diukur.  Bagian  primer  dengan  tanah  jadi  satu kabel ditempatkan pada sisi primer dan kabel, sedangkan yang satunya ditempatkan pada bagain tanah.  Hasil  dari  pengukuran  tahanan  isolasi  pada  CT  dilakukan  pada bay trafo  GI 1 ,  tabel  3 menunjukkan nilai tahanan isolasi yang diizinkan adalah 1 MΩ / 1 kV, jadi untuk tegangan 150 kV nil ai tahanan isolasi harus lebih dari 150 MΩ, pengukuran dilakukan sebelum dan sesudah peralatan diberikan perawatan. Adapun perawatan yang dilakukan adalah membersihkan media isolasi dari debu dan lumut yang menempel pada bodi isolator.
Gambar 5. Pengujian Tahanan Isolasi CT
e-ISSN  2549-3701
Tabel 3. Hasil Pengujian Tahanan Isolasi CT No Titik Uji Standar Acuan Hasil R S T
1 2 3 4 Tahanan Isolasi Primer- Tanah
Tahanan Isolasi Sekunder-Tanah Injeksi Tegangan DC 5 kV 1MΩ/1kV Injeksi Tegangan DC 500 V >1000 GΩ 421 GΩ 689 GΩ Sekunder 1-Tanah 132 MΩ >1000 MΩ >1000 MΩ Sekunder 2-Tanah 185 MΩ >1000 MΩ >1000 MΩ Sekunder 3-Tanah 295 MΩ >1000 MΩ >1000 MΩ Sekunder 4-Tanah 384 MΩ >1000 MΩ >1000 MΩ Tahanan Isolasi Primer- Sekunder Injeksi Tegangan DC 5 kV 1MΩ/1kV Primer - Sekunder 1 >1000 MΩ 321 GΩ 359 MΩ Primer - Sekunder 2 >1000 MΩ 313 MΩ 303 MΩ Primer - Sekunder 3 >1000 MΩ 374 MΩ 344 MΩ Primer - Sekunder 4 Tahanan Isolasi Sekunder-Sekunder Injeksi Tegangan DC 500 V >1000 MΩ 363 MΩ 394 MΩ Sekunder 1 – Sekunder 2 294 GΩ >1000 MΩ >1000 MΩ Sekunder 1 – Sekunder 3 434 MΩ >1000 MΩ >1000 MΩ Sekunder 1 – Sekunder 4 538 MΩ >1000 MΩ >1000 MΩ Sekunder 2 – Sekunder 3 335 MΩ >1000 MΩ >1000 MΩ Sekunder 2 – Sekunder 4 502 MΩ >1000 MΩ >1000 MΩ Sekunder 3 - Sekunder 4 339 MΩ >1000 MΩ >1000 MΩ
Pada  pengukuran  tahanan  isolasi  ini  digunakan  alat  pengukur  tahanan  dengan  merek kyoritsu untuk inject tegangan  sekaligus  melihat  hasil  dari  pengukuran  tahanan  isolasi  secara digital. Didapatkan h asil lebih dari 1000 GΩ semua dan pada sisi sekunder mendapatkan hasil 100- 500 MΩ, sedangkan pada phasa S dan T pada sisi primer mendapatkan hasil berkisar antara 300- 600 GΩ dan pada sisi sekunder mendapatkan hasil lebih dari 1000 MΩ, dengan hasil yang didapatkan maka CT dapat dioperasikan dan aman dari kebocoran arus.
Berikutnya  dilakukan  pengujian  terhadap  tahanan  pentanahan  dengan  hasil  pengujian bernilai dibawah  1Ω.  Apabila  nilai  tahanan  pentanahan  melebihi  1Ω  maka  harus  dilakukan pengecekan  jalur  kawat  pentanahan  atau  mengganti  kawat  pentanahan.  Nilai  tahanan  yang didapatkan  pada  fasa R,  S,  dan  T  dibawah  1Ω,  yakni  fasa  R  sebesar  0.92Ω,  fasa  S  sebesar 0.93 Ω,  dan  fasa  T  sebesar  0.98Ω.  Sehingga  semua  tahanan  pentanahan  pada  CT  dapat dikatakan masih baik. Data hasil analisa ini dapat dilihat pada gambar 6 berikut.
e-ISSN  2549-3701
Gambar 6. Hasil Pengujian Tahanan Pentanahan CT
Pada pengujian tangen delta dapat dilakukan dengan beberapa variasi yaitu pengukuran tangen  delta  pada  level  tegangan  yang  berbeda  atau  dilakukan  pada  frekuensi  yang  berbeda. Pengukuran  tangen  delta  dengan  variasi  tegangan  lebih  mudah  dilakukan,  terlebih  tidak diperlukan peralatan  lain.  Untuk keseragaman, sebaiknya variasi tegangan  yang dipilih adalah 2kV,  4kV,  6kV,  8kV  dan  10kV.  Kedua  variasi  ini  dilakukan  sebagai  tindak  lanjut  awal  jika ditemukan  nilai  tangen  delta  yang  mendekati  1%.  Pengukuran  tan  delta  pada  CT  dilakukan dengan menginjeksikan tegangan 10 kV pada sisi primer yang dihubung singkat.
Gambar 7. Hasil Pengujian Tangen Delta CT
Berdasarkan gambar hasil  pengujian tangen  delta  di  atas,  nilai  yang  diperoleh  yaitu di bawah  1%  yang  menandakan  CT  dalam  kondisi  dapat  diterima (acceptable), sehingga pemeliharan CT dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yaitu 4 tahun sekali. Sedangkan CT yang sudah beroperasi selama lebih dari 15 tahun pemeliharaan dilakukan setiap 1 tahun sekali dan setelah 15 tahun dilakukan pergantian CT (PT. PLN 2014). Berikut data hasil uji rasio pada CT OKSF-170.
Tabel 4. Hasil Uji Rasio Belitan Pada CT OKSF-170 Co re Ratio Phase Dev. Polarity Resist (Ohms) Tap Name Plate Measured % Error Test V (V) Test I (A) Primer V (V) 1 S1-S2 150:5 150.134:5 -0.089 53.915 0.0456 1.7956 0 o 3’ Correct 0.195 S1-S3 300:5 300.213:5 -0.071 107.81 0.0228 1.7956 0 o 3’ Correct 0.390 2 S1-S2 150:5 149.497:5 0.337 53.689 0.0742 1.7957 0 o 3’ Correct 0.195 S1-S3 300:5 299.593:5 0.136 107.59 0.0370 1.7957 0 o 3’ Correct 0.454 3 S1-S2 1000:5 1000.42:5 -0.042 149.43 0.0091 0.7469 0 o 3’ Correct 0.343 S1-S3 2000:5 2001.07:5 -0.053 298.90 0.0045 0.7469 0 o 3’ Correct 0.775 4 S1-S2 1000:5 1000.02:5 -0.002 149.40 0.0082 0.7470 0 o 4 ’ Correct 0.335 S1-S3 2000:5 2000.5:5 -0.025 298.88 0.0041 0.7470 0 o 4 ’ Correct 0.782
e-ISSN  2549-3701
Pengujian berikutnya adalah mendapatkan hasil uji rasio belitan dengan menggunakan alat uji injeksi arus (high current test injection), dilakukan dengan mengatur catu daya pada alat uji sesuai dengan nilai yang diinginkan serta mencatat arus pada sisi sekunder kedua CT. Rasio dari  CT  adalah  sama  dengan  rasio  dari  CT  referensi  yang  dikalikan  rasio  antara  arus  sisi sekunder CT referensi dengan arus sisi sekunder CT yang diuji.
Hasil pengujian rasio pada fasa T menggunakan alat megger. Pengujian dilakuan dengan cara memberikan arus pada belitan sekunder dengan melihat arus referensi yang tertera pada nameplate . CT yang digunakan pada GI 1 memiliki rasio pada belitan sekunder sebesar 5A. CT yang digunakan memiliki 4 core (belitan) pada sisi sekunder, dan setiap belitan terdapat 2 tap, yaitu S1, S2, dan S3. Pada belitan 1 antara tap S1-S2 pada memiliki nilai rasio 150 : 5 dan hasil pengukuran sebesar 150.134 : 5. Jadi ketika nilai arus pada sisi primer sebesar 150A maka pada sisi  sekunder  akan  terbaca  5A,  sedangkan  pada  tap  S1-S3  memiliki  rasio  300  :  5  dan  hasil pengukuran sebesar 300.213 : 5. Pada belitan 2, 3, dan 4 mendapatkan hasil yang cukup bagus juga.  Hasil yang didapatkan sudah sesuai dengan nilai rasio yang ada pada nameplate , jadi CT baru dapat digunakan untuk metering ataupun proteksi.

## Kesimpulan
Pemeliharaan dan pergantian peralatan listrik pada gardu induk khususnya CT OKSF-170 adalah untuk  menjamin  dan  meningkatkan  kerja  komponen,  mengurangi  risiko  kegagalan  kerja,  dan kerusakan  sehingga  tercapai  tingkat  biaya  operasional  yang  serendah  mungkin,  efektif  dan efesien. Berdasarkan penelitian, didapatkan data hasil pengujian CT OKSF-170 yang dilakukan di gardu induk titik 1 pada bay trafo 1 bahwa nilai pada pengujian tahanan isolasi didapatkan lebih dari 150 MΩ, tahanan pentanahan didapatkan kurang dari 1Ω, rasio belitan didapatkan sesuai dengan nameplate , dan tangen delta didapatkan < 1%,
Berdasarkan  semua  hasil  uji  dapat  dikatakan  bagus  karena masing  masing  pengujian mendapatkan  nilai  yang  sesuai  dengan  tentang  pedoman  pemeliharaan  CT  dan  standar  yang digunakan.  Penggantian  dilakukan  jika  komponen  CT  itu  tidak  dapat  memonitoring  arus, kegagalan dalam pembacaan fungsi proteksi ketika CT mendeteksi atau membaca nilai arus yang tidak  wajar (over  current). Dimana  seharusnya  CT  akan  mengirimkan  sinyal  ke Over  Current Relay (OCR) dan akan otomatis akan memberikan sinyal kepada PMT untuk memutus tegangan yang melalui CT tersebut, untuk  terhindar dari kerusakan komponen lainnya pada CT, GI, dan faktor keselamatan pekerja di area tersebut.

## Referensi
Alstom. (2014). OSKF Current Transformers 72.5 KV to 765 KV. 1 –4. www.grid.alstom.com. Baqaruzi, Syamsyarief, and Ali Muhtar. (2020). Analisis Jatuh Tegangan Dan Rugi-Rugi Akibat Pengaruh  Penggunaan  Distributed  Generation  Pada  Sistem  Distribusi  Primer  20  KV. E- JOINT  (Electronica  and  Electrical  Journal  of  Innovation  Technology) 1(1):  20 –26. https://ejournal.pnc.ac.id/index.php/ejoint/article/view/216/pdf.
Draxler,  Karel,  Renata  Styblíková,  Jan  Kucera,  and  Vlastimil  Rada.  (2012).  Calibration  of  an Instrument Current Transformer at a Ratio of 20 KA/5 A. In 2012 Conference on Precision Electromagnetic Measurements , , 14 –15.
IEEE  Guide  for  Dry-Type  Transformer  Through-Fault  Current  Duration.  (2015). IEEE  Std C57.12.59-2015 (Revision of IEEE Std C57.12.59-2001) : 1 –21. Ilyas, Iriandi, and Muhamad Taufan Agassy. (2021). Analisis Kegagalan Current Transformer ( Ct )  Tipe  Dua  Belitan  Sekunder  Dengan  Inti  Magnetik  Terpisah  Pada  Sistem  Proteksi  Dan Pembatas Daya. Program Studi Teknik Elektro FTI-ISTN Sinusoida XXIII(1): 1 –10. Kalosa,  Muhammad  Sidik,  Sabar  Setiawidayat,  and  Mohammad  Mukhsim.  (2020).  Pengaruh Sistem  Pentanahan  Terhadap  Arus  Gangguan  Tanah  Pada  Sistem  Distribusi  20  Kv.
e-ISSN  2549-3701
CIRCUIT: Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknik Elektro 4(2): 138. PT. PLN. (2014). Buku Pedoman Pemeliharaan Trafo Arus (CT). (0520): 2 –3. Rao, N Maheswara et al. (2019). Understanding of HV Current Transformer Failures During Short- Time Current Tests - An Insight of Current Density Calculations Beyond IEC Standards. In 2019 International Conference on High Voltage Engineering and Technology (ICHVET) , , 1 –6.
Standar PT PLN (PERSERO) T5.005:2014. (2014). Pedoman Pembangunan Gardu Induk 66 Kv Minimalis. (0475).
Tambunan, Juara Mangapul. (2018). Pengujian Rutin Trafo Arus 24 kv di Laboratorium Hubung Singkat PT. PLN (persero) puslitbang ketenagalistrikan.”
Zoro, Reynaldo, Gde K.M. Atmajaya, and Bryan Denov. (2019). Lightning Protection System for High  Voltage  Transmission  Line  in  Indonesia. Proceedings  of  the  2nd  International Conference on High Voltage Engineering and Power Systems: Towards Sustainable and Reliable Power Delivery, ICHVEPS 2019 (November).