## Penggunaan Saluran Untuk Meningkatkan Unjuk Kerja Model Sistem Pembangkit Listrik Ultra Low Head
Jorfri Boike Sinaga, Ahmad Suudi, Okta Syahputra Sembiring, Rizki Zakaria Manalu
Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Lampung
E-mail: *jorfri6@yahoo.com, ahmad.suudi@eng.unila.ac.id, oktabirong@gmail.com, rizkizakariamanalu1995@gmail.com
Abstrak-- Pada  makalah  ini  diberikan  peningkatan  unjuk  kerja  model  sistem  pembangkit  listrik  untuk memanfaatkan  energi  aliran  irigasi  Way  Tebu  yang  ada  di  Desa  Banjar  Agung  Udik,  Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus dengan menggunakan turbin helik. Model sistem pembangkit listrik ini menggunakan turbin helik dengan bentuk sudu yang simetri yaitu NACA 0030, panjang chord 41,8 cm, jumlah  sudu  3  buah,    dan  kemiringan  sudu  turbin  62 o. .  Peningkatan  unjuk  kerja  model  sistem pembangkit  listrik  dengan  menggunakan  saluran  pengarah,  dimana  hasil  pengujian  menunjukkan saluran pengarah ini dapat meningkatkan kecepatan aliran air dari 31,1 % sampai 38 %. Hasil pengujian menunjukkan  unjuk  kerja  turbin  helik  dengan  menggunakan  sudu  turbin  tiga  buah,  dihasilkan  daya poros  maksimum  turbin  dengan  saluran  240,7  W,    dimana  tanpa  saluran  98,74  W.  Daya  listrik maksimum yang dibangkitkan dengan menggunakan model sistem pembangkit listrik dengan saluran ini  juga  meningkat  menjadi  127,68  W  dengan  efisiensi  sistem  39,17%  terhadap  daya  hidro  (energi kinetik air) dimana sebelumnya 26,01 W dengan efisiensi 26,34 %.
Kata kunci : Turbin helik, saluran, unjuk kerja, ultra low head
Abstract-- In this paper given enchanchement of the performance of the power plant system model to utilize  the  flow  energy  of  Way  Tebu  irrigation  in  the  Desa  Banjar  Agung  Udik,  Kecamatan  Pugung, Tanggamus  using  helic  turbines.  The  model  of  the  power  plant  system  uses  helical  turbines  with symmetrical blade shapes, namely NACA 0030%, chord length 41.8 cm, number of blades 3 pieces, and  turbine  blade  slant  62 o .  Performance  increase  of  the  power  generation  system  model  using  a channleing where  the tests results show that the directing channel can increase the speed of water flow from 31.1%  to  38%. The test  results  show  the  performance of the helical turbine using three turbine blades,  resulting  in  maximum  shaft  power  of  the  turbine  with  a  channel  240.7  W,  which  is  without channels 98.74 W. The maximum electrical power generated using the power generation system model with this channel also increases to 127.68 W with a system efficiency of 39.17% of hydro power (water kinetic energy) which was previously 26.01 W with an efficiency of 26.34%.
Keywords: Helical turbine, channel, performance, ultra low head

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  memiliki  potensi  sumber  daya  energi terbarukan yang cukup banyak sebagai pengganti energi  fosil.  Salah  satu  sumber  energi  yang terbarukan  yang  ramah  terhadap  lingkungan tersebut  adalah  tenaga  air  dan  diperkirakan potensinya  di  Provinsi  Lampung  mencapai 2.697,4 MW. Saat ini potensi tersebut termanfaatkan sebagian besar merupakan pembangkit listrik tenaga air skala besar (PLTA). Alternatif  pemanfaatan  tenaga  air  yang  sudah populer  di  Indonesia  dan  berpotensi  untuk dikembangkan  di  daerah  ini  adalah  pembangkit listrik tenaga air skala kecil atau yang lebih dikenal dengan  pembangkit  listrik  tenaga  mikrohidro (PLTMH).
Pemanfaatan potensi energi air ini dirasa amat perlu  mengingat  tingginya  kebutuhan  listrik, dimana saat ini terjadi defisit energi listrik. Defisit ini terjadi karena tingkat pertumbuhan permintaan tenaga listrik yang cukup tinggi dimana di Provinsi
Lampung  sebesar  12  %  per  tahun  dibanding kemampuan  pemerintah  menyediakan  pasokan listrik. Dari 81.626 desa di Indonesia saat ini 2.519 desa  atau  293.532  rumah  masih  gelap  gulita. Secara keseluruhan di Provinsi Lampung  ada 113 desa yang belum ada listrik [1].
Turbin air yang umum digunakan untuk sistem Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) adalah  yang menggunakan sumber energi aliran air  yang  harus  memiliki  tinggi  jatuh.  Sementara banyak potensi energi aliran air di desa-desa yang hanya memiliki tinggi jatuh rendah (ultra low head) atau  hanya  memiliki  energi  aliran  bebas  (tidak memiliki  tinggi  jatuh)  yang  belum  dimanfaatkan untuk sistem PLTMH.
Sinaga dkk., [2] telah melakukan perancangan model  sistem  PLTMH    untuk  memanfaatkan energy kinetik aliran irigasi Way Tebu. Andereas, dkk.[3]  melakukan  kajian  terhadap  penggunaan berbagai  bentuk  sudu  pada  model  sistem pembangkit listrik ini, dimana bentuk sudu NACA 0030,  memberikan  hasil  unjuk  kerja  yang  lebih
baik  dibandingkan  dengan  penggunaan  NACA 0020  dan  NACA  0025.  Rapii,  dkk  [4]  mengkaji variasi penggunaan panjang chord untuk penggunaan sudu turbin helik.  Berdasarkan hasil pengujian penggunaan panjang chord sudu 25 cm memberikan  hasil  yang  lebih  baik  dibandingkan dengan penggunaan 20 cm 15 cm.
Kirke  [5] juga  telah  melakukan  pengkajian untuk  meningkatkan  unjuk  kerja  hydrokinetic turbines tipe Darrieus sudu lurus dan helik dengan penambahan  diffuser,  dimana  hasil  pengujian menunjukkan penggunaan diffuser meningkatkan 3 kali daya keluaran turbin dibandingkan dengan tidak menggunakan diffuser. Pengkajian Pengaruh Penambahan Diffuser terhadap
Performa  3D  Print  Turbin  Hidrokinetik  Helilcal Savonius  juga  telah  dilakukan  Hardiatama  dan Trifiananto  [6] . Dari  hasil  pengujian  diperoleh
Penambahan diffuser dapat meningkatkan (coefficient of performance) Cp turbine hingga 0,3.
Berdasarkan rujukan-rujukan penelitian
sebelumnya  tersebut,  maka  pada  peneleitian  ini akan  digunakan  saluran  pada  model  sistem pembangkit  listrik  yang  telah  dirancang  oleh Sinaga, dkk) [7], untuk meningkatkan unjuk kerja model  system  pembangkit  listrik  yang  telah dirancang tersebut.

## 1.1 Turbin  Air  untuk  Head  Aliran  Sangat Rendah (Ultra Low Head)
Selama  puluhan  tahun  para  ilmuwan  telah mencoba
untuk
memanfaatkan turbin
konvensional  untuk  head  aliran  yang  rendah. Turbin  air  yang  sangat  efisien  untuk  head  aliran yang tinggi menjadi sangat mahal bila diaplikasikan  pada  stasiun  pembangkit  listrik tenaga  air  dengan  head  rendah  atau  sangat rendah.  Jenis  utama  turbin  air  saat  ini  yang digunakan untuk memanfaatkan tenaga air, yaitu: Kaplan,  Francis,  Pelton,  dan  turbin  aliran menyilang (cross flow). Turbin Kaplan salah satu turbin  air  yang  secara  teknik  dapat  digunakan untuk  ketinggian  head  dua  meter  atau  head  air yang lebih rendah namun biaya satuan pengoperasian turbin meningkat sampai sekitar 4 kali ketika head air jatuh dari 5 menjadi 2 meter.
Pada  tahun  1931  turbin  reaksi  Darrieus dipatenkan  untuk  untuk  memanfaatkan  energi aliran  head  rendah  atau  sangat  rendah  (aliran bebas).  Turbin  ini  memiliki  bentuk  seperti  drum dengan sejumlah sudu sudu lurus atau berbentuk lengkung  airfoil  dan  sebuah  poros  yang  tegak lurus terhadap aliran fluida. Turbin ini memungkinkan torsi yang tinggi untuk aliran arus lambat, dan memberikan aliran fluida yang besar melalui  turbin  tersebut  tanpa  pembesaran diameter.  Namun  turbin  Darrieus  belum  dapat diterima untuk aplikasi yang luas, terutama karena fluktuasi  selama  berotasi  dan  secara  relatif
efisiensinya rendah. Kegagalan akibat fatigue dari sudu  umumnya terjadi  pada turbin ini  akibat  dari sifat getaran yang terjadi. Turbin ini juga memiliki masalah  pengoperasian  awal  pada  kecepatan rotasi  yang  rendah  akibat  sudu  yang  lurus  yang mengubah sudut serang.
Turbin helik memiliki seluruh keunggulan yang dimiliki  turbin  Darrieus  dan  mampu  mengatasi kelemahan  yang  dimilikinya  seperti  mampu memberikan laju aliran massa dari aliran air yang mengalir lambat, dapat menangkap energi kinetik aliran fluida dan menggunakan rotor yang sangat simpel  yang  menjadikan  biaya  turbin  ini  murah dibanding  dengan  turbin  lainnya.  Susunan  helik sudu  rotor turbin  meningkatkan unjuk kerja  yang dihasilkan  turbin  Darrieus  sehingga  dihasilkan karakteristik  berikut  ini:  putaran  yang  seragam secara  relatif  pada  aliran  fluida  yang  lambat, putaran  turbin  tidak  berpengaruh  akibat  arus aliran fluida yang balik, efisiensi tinggi, torsi yang dihasilkan  tidak  mengalami  fluktuasi,  air  tidak mengalami  kavitasi  untuk  kecepatan  putar  yang tinggi,  mampu  berputar  sendiri  pada  kecepatan aliran air yang rendah.
Perhitungan  daya  yang  dihasilkan  pada  sudu turbin helik ini merupakan pendekatan dari turbin udara  sumbu  vertikal  seperti  dapat  dilihat  pada Gambar  1.  Resultan  vektor  kecepatan  (W) merupakan jumlah dari vektor kecepatan fluida (V) dan vektor kecepatan keliling sudu (U) [8].
  R V W      (1)
Dimana R adalah jari-jari turbin (m), dan ω adalah kecepatan sudut putaran (rad/s).
Dari gambar diagram kecepatan pada Gambar 1  tersebut  dihasilkan  kecepatan  yang  bervariasi yaitu kecepatan maksimum pada θ = 0 o kecepatan minimum pada θ = 180 o , dimana θ adalah posisi orbital sudu.
Gambar 1 . Diagram kecepatan pada turbin udara sumbu vertikal
Angel  of  attack (sudut  serang  sudu)  adalah sudut antara resultan  vektor kecepatan ( W ),  dan vektor
kecepatan sudu. Pertimbangan- pertimbangan  geometris,  resultan  kecepatan vektor  dan angel  of  attack dihitung  sebagai berikut:
2 cos 2 1       v W (2)
             cos sin tan 1
(3)
Dimana  λ  adalah tip  speed  ratio ,  dapat  dihitung dengan menggunakan persamaan:
U R    (4)
Gaya  aerodinamis  yang  dihasilkan  adalah gaya  angkat  (F l )  dan  gaya  geseran  (F d )  dimana gaya-gaya  ini  dapat  dihitung  menggunakan persamaan sebagai berikut:
A V C F d d 2 2 1   (5) A V C F l l 2 2 1  
(6)
Dimana  C d adalah  koefisien  geseran,  C l adalah koefisian  angkat,  ρ  adalah  massa  jenis  fluida (kg/m 3 ), V adalah kecepatan fluida (m/s), A adalah luas penampang sudu hidro foil (m 2 ) Dengan  memproyeksikan  gaya  angkat  dan geseran sebagai gaya yang tegak lurus terhadap lengan (jari-jari) turbin,  maka  nilai  torsi  (T) dapat diketahui dengan menggunakan persmaan sebagai berikut:
R Fd Fl R F T     ) cos . sin . ( .   (7)
Dimana T adalah torsi (Nm), F adalah gaya tegak lurus  terhadap  lengan  (N),  dan  R  adalah  jari-jari (m) Selanjutnya dari Persamaan 7 dapat di ketahui daya  poros  P b (W)  dengan  menggunakan persamaan sebagai berikut:
 T P b  (8)

## 2. METODE PENELITIAN
2.1  Pembuatan Alat Pengujian Untuk memperoleh
korelasi pengaruh penggunaan saluran terhadap unjuk kerja sistem pembangkit listrik maka dilakukan pembuatan alat pengujian  seperti  dapat  dilihat  pada  Gambar  2. Berdasakan  kondisi  saluran  irigasi  Way  Tebu maka  digunakan  diameter  turbin    1  m  ,    lebar (tinggi)  turbin  1,2  m,  dan  jumlah  sudu  turbin    3 buah,    bnetuk  sudu  turbin  NACA  0030.  Skema alat  pengujian  dapat  dilihat  pada  Gambar  3. Pembuatan alat pengujian model sistem
pembangkit listrik ini di di  Laboratorium Produksi Jurusan Teknik Mesin, Universitas Lampung.
Gambar 2 . Turbin helik yang digunakan
Gambar 3 . Skema sistem PLTMH menggunakan turbin helik yang akan digunakan pada saluran irigasi Way Tebu.

## 2.2  Pembuatan Saluran
Saluran  yang  dirancang  untuk  digunakan  pada sistem  pembangkit  ini  adalah  saluran  yang dibentuk  terdiri  atas  susunan  mosel,  saluran datar,  dan  diffuser  [9].  Bentuk  ini  sesuai  dengan yang digunakan Ponta dkk,. [10,11]. Berdasarkan hasil penelitian yang mereka lakukan. Skema tipe saluran  ini  dapat  meningkatkan kecepatan  aliran hingga  70  %.  Bentuk  dan  ukuran  penampang saluran  yang  digunakan  dapat  dilihat  pada Gambar 4.
Gambar 4 . Ukuran saluran pengarah

## 2.3  Pelaksanaan pengujian
Setelah  dilakukan  pembuatan  hasil  rancangan model sistem PLTMH, maka dilakukan pengujian di  saluran  irigasi  Way  Tebu.  Alat-alat  ukur  yang digunakan pada pengujian ini adalah:
a)  Tachometer Alat ukur tachometer digunakan untuk menunjukkan besarnya  putaran  yang   dihasilkan dalam  satuan  rpm.  Alat  ukur  tachometer  dapat dilihat pada Gambar 5.
Gambar 5. Tachometer
b)  Torsimeter
Alat  ukur  torsimeter  digunakan  untuk menunjukkan besarnya torsi  yang dihasilkan oleh poros turbin dalam satuan N.m.
c)  Current meter
Current meter yang digunakan jenis propeler, dan  alat  ini  digunakan  untuk  mengukur kecepatan aliran V yang ada di saluran irigasi saat pengujian. Alat ukur current meter dapat dilihat pada Gambar 6.
Gambar 6. Tachometer
d)  Clamp meter
Alat  multimeter  ini  digunakan  untuk  untuk mengukur  beda  potensial  listrik  V el dan  kuat arus  I  yang  keluar  melalui  generator  listrik. Alat  ukur  clamp  meter  dapat  dilihat  pada gambar 7.
Gambar 7. Clamp meter

## 2.4  Analisis data
Hasil-hasil  pengujian  unjuk  kerja  model  sistem PLTMH  menggunakan  turbin  air  ultra  low  head kemudian dianalisi untuk mengetahui unjuk kerja model  sistem  PLTMH  yang  telah  dirancang sebelumnya dengan menggunakan saluran untuk memanfaatkan  energi  kinetik  aliran  irigasi  Way Tebu ) dengan potensi kecepatan aliran.
Berikut  ini  persamaan  yang  digunakan  untuk menghitung  daya  turbin  untuk  memanfaatkan energi kinetik aliran air [12]:
h t P P p C  (9)
dimana P t adalah daya yang dihasilkan turbin (W),
P h adalah daya air yang melalui penampang turbin helik,  dan  Cp    adalah  coefficient  of  performance turbin.  Besar  daya  air  ini  dapat  dihitung  dengan menggunakan persamaan
3 h V A ρ 0,5 P  (10)
dimana  adalah massa jenis air (1.000 kg/m 3 ), V adalah kecepatan aliran air (m/s), A = L D adalah penampang  aliran  melintang  turbin  helik  (m 2 ),  L adalah  tinggi  (lebar)  turbin  (m),  dan  D  adalah diameter turbin (m).
Daya  yang  dihasilkan  turbin  juga  dapat dihitung dengan menggunakan persamaan:
60 2 n T T P t     (11)
Dimana  T  (N.m)  adalah  torsi  yang  didapat  dari pengukuran  langsung  menggunakan  torsi  meter, dan  n  adalah  putaran  turbin  (rpm)  diperoleh  dari pengukuruan menggunakan tachometer.
Daya  listrik  yang  dihasilkan  dapat  diketahui dengan menggunakan persamaan:
I . P el el V  (12)
Dimana V el adalah tegangan  listrik, dan  I  adalah kuat  arus  yang  dihasilkan  generator.  Kedua besaran  ini  diperoleh  dari  pengkuran  dengan menggunakan Clamp meter.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Sistem Pengujian Turbin Helik
Sebelum  pengujian  dilakukan  maka  terlebih dahulu  dilakukan  perancangan  dan  pembuatan sistem  pengujian  PLTMH  dengan  menggunakan turbin helik. Dudukan turbin helik dibuat dari pelat siku  ukuran  5  cm  dengan  tebal  5  mm,  dimana ukuran  dudukan  turbin  2  m  x  2  m  x  2,5  m. Pembuatan  sudu  turbin  helik  sendiri  dibuat dengan menggunakan pelat 2 mm yang dilas dan membentuk helik mengggunakan silinder setengah  lingkaran  yang  berdiameter  1  m  dan panjang  1,2  m,  dan  untuk  pembentukan  profil sudu  digunakan  dempul  dan  mal  cetakan  yang dibuat  dari  bahan  akrilik.  Alat  pengujian    model sistem  PLTMH    menggunakan  turbin  helik  ini dapat dilihat pada Gambar 8 dan Gambar 9.
Gambar 8 . Model sistem PLTMH menggunakan
turbin helik
Gambar 9. Model sistem PLTMH menggunakan turbin helik yang diuji pada saluran irigasi Way Tebu

## 3.2 Hasil Pengujian dan Pembahasan
Setelah dilakukan  pembuatan  sistem  alat pengujian,  maka  dilakukan  pengujian  untuk mengetahui  pengaruh penggunaan saluran terhadap  unjuk  kerja  turbin  helik  dan  sistem pembangkit  listrik  tersebut.  Pada  Gambar  8 sampai  gambar  12  diberikan  hasil  pengujian pengaruh bentuk sudu terhadap unjuk kerja turbin helik.
Gambar 10. Grafik hubungan antara torsi yang dihasilkan terhadap tip speed rasio (λ) turbin untuk sudu tipe NACA 0030
Gambar 11. Grafik hubungan antara Daya poros terhadap tip speed rasio (λ) turbin untuk sudu tipe NACA 0030
Gambar 12 . Grafik hubungan antara Coefficient Of Performance (Cp) terhadap tip speed rasio (λ) turbin untuk sudu tipe NACA 0030.
Gambar 13. Grafik hubungan antara Daya listrik sistem yang dihasilkan terhadap tip speed rasio (λ) turbin untuk sudu tipe NACA 0033
Gambar 14 . Grafik hubungan antara efisiensi sistem terhadap tip speed rasio (λ) turbin untuk sudu tipe NACA 0030
Berdasarkan  pengujian  sistem  pembangkit menggunakan  turbin  helik  yang  dilakukan diperoleh  Cp  turbin  74  %  saat  menggunakan saluran  dimana  sebelum  menggunakan  saluran Cp turbin 67 %, atau terjadi peningkatan rata-rata 7  %.  Demikian  juga  efsiensi  sistem  pembangkit mengalami peningkatan, dimana saat menggunakan  saluran  diperoleh  efisiensi  turbin 39%,  dimana  sebelum  menggunakan  saluran efisiensi turbin 30 %, atau terjadi peningktan rata- rata  9  %.  Daya  listrik  yang  dihasilkan  sistem PLTMH  ini  juga  mengalami  peningkatan,  saat menggunakan  saluran  dihasikan  127  W,  saat tidak  menggunakan  saluran  26  W.  Penginkatan unjuk  kerja  model  sistem  pembangkit  listrik  ini dikarenakan saluran yang digunakan meningkatkan kecepatan aliran sebelum
menumbuk turbin. Dari hasil pengujian menggunakan saluran kecepatan aliran 0,398 m/s meningkat  menjadi  0,642  m/s,  atau  mengalami peningkatan  38%,  kecepatan  aliran  0,491  m/s meningkat  menjadi  0,739  m/s,  kecepatan  aliran 0,548 m/s meningkat menjadi 0,816 m/s. Hasil ini mendekati dengan hasil pengujian yang dilakukan Ponta, dkk., [6,7].
Daya poros maksimum yang dihasilkan turbin meningkat menjadi 155W dimana sebelumnya 45 W dan kecepatan aliran meningkat dari 0,398 m/s menjadi  0,642  m/s  atau  terjadi  peningkatan kecepatan aliran 38 %, 94 W dimana sebelumnya 28 W dan kecepatan aliran meningkat dari 0,491 m/s   menjadi  0,739 m/s atau  terjadi peningkatan kecepatan  aliran  33,1  %,  dan  216,3    W  dimana sebelumnya  66,2    W  dan  kecepatan  aliran meningkat dari 0,548 m/s  menjadi 0,816 m/s atau terjadi peningkatan kecepatan aliran 48,91 %.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil yang telah diperoleh dan telah dijelaskan  di  atas  tadi,  maka  dapat  diambil beberapa kesimpulan :
1.  Pada penelitian ini diberikan metode optimasi sistem pembangkit listrik dengan menggunakan  turbin  helik (helical  turbine)
untuk  model  sistem  PLTMH  yang  digunakan untuk  memanfaatkan  energi  aliran  yang memiliki  tinggi  jatuh  sangat  rendah  atau hanya  energi  kinetik  saja  seperti  yang  ada pada saluran irigasi Way Tebu yang memiliki kecepatan aliran 0,5 m/s dimana tinggi aliran air 1,6 m dan lebar dasar saluran aliran air 2,3
m.
2.  Optimasi  bentuk  sudu  turbin  model  sistem pembangkit  listrik  ini  menghasilkan  turbin helik berdiameter turbin 1 m, tinggi turbin 1,2 m  menggunakan  bentuk  sudu  yang  simetri yaitu  NACA  0030  ,  soliditas  0,4,  panjang chord  41,8  cm,  jumlah  sudu  3  buah,  dan kemiringan sudu turbin 62 o . 3.  Optimasi unjuk kerja model sistem pembangkit  listrik  juga  dengan  perancangan saluran  pengarah,  dimana  hasil  pengujian menunjukkan  saluran  pengarah  ini  dapat meningkatkan  kecepatan  aliran  air  dari  33,1
% sampai dengan 37,8 %.
4.  Hasil  pengujian  menunjukkan  unjuk  kerja turbin  helik  dengan  menggunakan  sudu NACA  0030  %,  dihasilkan  efisiensi  turbin sekitar 65 %,  dimana sebelumnya 36,74 %.
5.  Daya  listrik  yang  dapat  dibangkitkan  dengan menggunakan  model  sistem  pembangkit listrik  ini  juga  meningkat  menjadi  127,68  W dengan efisiensi 39,17 % dimana sebelumnya 112,87  W  dengan  efisiensi  24,32  %  dari sumber energi aliran air.
6.  Berdasarkan  hasil  survei  yang  dilakukan Provinsi  Lampung  memiliki  banyak  potensi energi  aliran  air  yang  memiliki  head  rendah atau  sangat  rendah  sehingga  penggunaan turbin helik memberikan prospek yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA
[1].  -----,  2018.  Catat,  2019  Tidak  Ada  Desa Gelap. Radar Lampung. 16 September 2018.
[2].  Sinaga,  J.  B.,  Suudi,  A.,  dan  Susila,  M.  D., 2017. Optimasi Unjuk Kerja Sistem Pembangkit  Listrik  Tenaga  Mikro  Hidro (PLTMH)  Menggunakan  Turbin  Ultra  Low Head  untuk  Memenuhi  Listrik  di  Daerah Pedesaan Provinsi Lampung. Laporan Penelitian Produk Terapan Tahun 1.
[3].  Andareas, Sinaga, J.B., dan Sugiri, A. Kajian Eksperimental Pengaruh Bentuk Sudu terhadap  Unjuk  Kerja  Turbin  Helik  untuk Sistem  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Mikro Hidro  (PLTMH).  Jurnal  FEMA  Vol.2  No.2., 2014.
[4].  Rapa'i,  Ahmad, Sinaga, J. B., Susila, M. D. Kajian  Eksperimental  Pengaruh  Panjang Chord  Sudu  Terhadap  Unjuk  Kerja  Turbin Helik  Untuk  Sistem  Pembangkit  Listrik Tenaga  Mikrohidro  (PLTMH),  Jurnal  Ilmiah Teknik Mesin FEMA , Vol 2, No 2 (2014)
[5].  Kirke, B. K., 2011. Tests on ducted and bare helical and straight blade Darrieus hydrokinetic turbines Renewable Energy. No. 36 Pp. 3013-3022.
[6].  Intan  Hardiatama,   Muhammad  Trifiananto, Pengaruh  Penambahan Diffuser terhadap Performa 3D Print Turbin Hidrokinetik Helilcal Savonius ( Twist  Angle 45o),  Jurnal  Teknik
Mesin: Vol. 07, No. 2, Juni 2018.
[7].  Sinaga, J. B., 2013. Perancangan Turbin Air Helik untuk Sistem PLTMH guna
Memanfaatkan  Energi  Aliran  Irigasi  Way
Tebu di Desa Banjar Agung Udik Kabupaten Tanggamus,  Prosiding  Seminar  Nasional Mesin dan Industri (SNMI) 2013.
[8]. -----Vertical  axis  wind  turbine .  Wikimedia Foundation, Inc.
(http://en.wikipedia.org/wiki/Vertical_axis_wi nd_turbine.html)  .  Diakses  tanggal  9  Juli 2009.
[9].  Jorfri  Boike  Sinaga,  Ahmad  Suudi,  Okta Sembiring  dan  Rizki  Zakaria  Manalu, Perancangan Saluran Pengarah untuk Meningkatan  Unjuk  Kerja  Model  Sistem Pembangkit  Listrik  Menggunakan  Turbin Helik,  Prosiding  Seminar  Nasional  Hasil Penelitian  Sains,  Teknik,  dan  Aplikasi Industri 2018.
[10]. F.L.  Ponta,  P.M.  Jacovkis,  Marine-current power  generation  by  diffuser-augmented floating  hydro-turbines,  Renewable  Energy 33 (2008) 665–673.
[11]. Fernando  Ponta,  Gautam  Shankar  Dutt,  An improved  vertical-axis  water-current  turbine incorporating a channelling device,
Renewable Energy 20 (2000) 223-241
[12]. Kumar,    Anuj  dan  Saini,  R.P.,  2016. Performance  parameters  of  Savonius  type hydrokinetik  turbine  –  a  review”. J.
Renewable and Sustainable Energy Reviews. 64 (2016), 289-310.