Evaluasi Sistem Pencegahan Kebakaran di PT. Charoen Pokphand Indonesia Plant Krian, Sidoarjo,  Jawa Timur
JPH RECODE Vol. 1 No. 1 (2017)

## EVALUASI SISTEM PENCEGAHAN KEBAKARAN DI PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA PLANT
KRIAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR
Rr. Vigna Maya Kosha 1 , Indriati Paskarini 2 1 Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga
2 Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fak. Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga Email: vignamayakosha@gmail.com

## ABSTRACT
Charoen Pokphand Indonesia, Krian is a company engaged in the animal feed industry and possesses a high level. Purpose  of  this  study  was  to  identify  the  management in  preventing  the incidence  of  fire  by  implementing  a  system  of preventing management in CPI Krian. This study applied descriptive study using cross-sectional approach. There were as  many  as  twenty  informants  in  this  study  that  consisted  of  managers,  supervisor,  SHE,  as  well  as  the  emergency response team, in which each positions were being represented by five persons. The variables used in this study were the policies  management,  organization,  and  procedures;  the  identification  of  the  risks  of  fire,  development  and  training, active and passive protections towards the incidence of fire, fire inspection, the prevention of damages.The result showed that the management policy existed  and had been socialized down to the workers, the organization and procedure had been well-managed and each division managed its own duties. The identification of the risks of fire was being managed the rate of fire in CPI Lt. Co, in Krian was considered as high. The development and training activities existed and were conducted regularly towards the workers. The means of active and passive protection of fire had been provided and were usable. The fire inspection process had been managed regularly. The attempt of preventing fire had been adjusted and run based on its own chores. Implementation of the fire prevention system is well worth having already contains all the elements that must be executed in managing a fire hazard.
Keywords: Attempt of Preventing and Handling Fire Incidence, Management System

## ABSTRAK
PT.  Charoen  Pokphand  Indonesia,  Krian  yaitu  merupakan  perusahaan  yang  bergerak  dalam  bidang  industri pakan  ternak  yang  memiliki  tingkat  risiko  kebakaran  yang  tinggi.  Tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk  mempelajari pelaksanaan  sistem  pencegahan  kebakaran  di  PT.  Charoen  Pokphand  Indonesia,  Krian.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  deskriptif  dengan  menggunakan  pendekatan  cross  sectional.  Informan  dari  penelitian  ini  yaitu  antara  lain terdiri  dari  dua  puluh  lima  orang informan  yang  terdiri dari  lima  manager,  lima  supervisior,  lima  Safety,  Health and Environment  (SHE)  dan  sepuluh  tim  tanggap  darurat.  Variabel  dalam  penelitian  ini  atara  lain  adalah  kebijakan manajemen,  organisasi  dan  prosedur,  identifikasi  bahaya  kebakaran,  pembinaan  dan  pelatihan,  sarana  proteksi kebakaran aktif dan pasif, inspeksi kebakaran, pengendalian bahaya/ pencegahan, Terdapat Kebijakan manajemen dan sudah  disosialisasikan  kepada  seluruh  karyawan.  Organisasi  dan  prosedur  sudah  terlaksana  sesuai  dengan  tugas masing-masing.  Identifikasi  bahaya  kebakaran  menggunakan  matriks  risiko  yang  menunjukkan  termasuk  risiko kebakaran tinggi. Pembinaan dan pelatihan sudah diberikan kepada karyawan secara rutin. Sarana proteksi kebakaran aktif dan pasif sudah ada dan dalam keadaan dapat dipakai. Proses inspeksi kebakaran sudah dilakukan secara rutin. Upaya  pengendalian/  pencegahan  sudah  terbentuk  dan  sudah  dilakukan  secara  rutin.  Penerapan  sistem  pencegahan kebakaran  atau  pra kebakaran  bernilai  sangat  baik karena  telah  memuat  semua elemen yang  harus  dijalankan  dalam mengelola bahaya kebakaran.
Kata kunci: Sistem Manajemen, Upaya Pencegahan Kebakaran

## PENDAHULUAN
Kebakaran adalah api yang tidak dapat dikendalikan sesuai  keinginan  dari  manusia  untuk  mengendalikan  api tersebut  (Ramli,  2010:16).  Berdasarkan  UU  No.  24  tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, kebakaran merupakan bencana yang berdasarkan penyebab kejadiannya  dapat  digolongkan  sebagai  bencana  alam (natural  disaster)  maupun  bencana  non-alam  yang diakibatkan oleh kelalaian manusia (man-made disaster).
Menurut  ILO  (1992),  kebakaran  di  industri  dapat terjadi  karena  berbagai  penyebab,  diantaranya  gangguan listrik  23%,  merokok  18%,  permukaan  panas  7%,  bahan
yang  terlalu  panas  8%,  nyala  pembakar  7%,  percikan  api (pekerja  las  atau  pembubut)  5%,  pengapian  spontan    4%, pengelasan dan pemotongan 4% dan lain-lain 4%.
Menurut  data  dan National  Fire  Protection Association (NFPA),  jumlah  kasus  kebakaran  yang  terjadi di 50 negara bagian Amerika Serikat tahun 2006 sebanyak 524.000  kasus,  tahun  2007  sebanyak  530.500  kasus  dan pada  tahun  2008  jumlah  kebakaran  yang  terjadi  sebanyak 515.000 kasus. (Ramli, 2010).
Menurut US  Fire  Administration ,  angka  kematian pemadam  kebakaran  per  100.000  kebakaran  di  50  negara bagian  Amerika  Serikat  tahun  2007  berjumlah  119  orang
Evaluasi Sistem Pencegahan Kebakaran di PT. Charoen Pokphand Indonesia Plant Krian, Sidoarjo,  Jawa Timur
JPH RECODE Vol. 1 No. 1 (2017)
(3,53%),  tahun  2008  berjumlah  120  orang  (3,86%),  tahun 2009  berjumlah  91  orang  (2,97%),  dan  tahun  2010 berjumlah  87  orang  (2,78%).  Kematian  ini  diantaranya disebabkan  karena  kelelahan  akibat  aktivitas  fisik  yang terlalu berat, kecelakaan kendaraan, tersesat dan terjebak di dalam bangunan yang terbakar, terjatuh dari ketinggian, dan gangguan  kesehatan  seperti  sesak  nafas,  serangan  jantung dan sebagainya ( US Fire Administration , 2010).
Berdasarkan  data  Dinas  Pemadam  Kebakaran Provinsi  DKI  Jakarta,  tingkat  kejadian  kebakaran  yang terjadi  di  Jakarta  pada  tahun  2005  sebanyak  742  kasus, tahun  206  sebanyak  902  kasus,  tahun  2007  sebanyak  855 kasus  dan  pada  tahun  2008  sebanyak  98  kasus  kebakaran (Ramli,  2010).  Dari  data  –  data  di  atas,  terlihat  bahwa bahaya  kebakaran  merupakan  bencana  yang  serius  untuk diperhatikan  baik  dari  sisi  korban  maupun  kerugian  yang ditimbulkannya. Secara  nasional, kebakaran sangat merugikan  karena  dapat  mengganggu  produktivitas nasional  dan  menurunkan  kesejahteraan  masyarakat.  Oleh karena  itu  diberbagai  negara  masalah  kebakaran  telah dianggap sebagai masalah nasional sehingga penanganannya dilakukan dengan serius.
Kondisi  ini  melahirkan  berbagai  lembaga  yang bergerak  di  bidang  pencegahan  dan  penanggulangan kebakaran.  Hal  ini  masih  belum  dirasakan  di  Indonesia sehingga  kejadian  kebakaran  dari  tahun  ketahun  terus berulang  dan  cenderung  bertambah  tinggi.  Sasaran  utama dari  program  manajemen  kebakaran  adalah  untuk mencegah  agar  kebakaran  tidak  terjadi  melalui  upaya pencegahan  kebakaran  ( fire  prevention ).  Pencegahan kebakaran merupakan upaya sistematis untuk menghindarkan  teradinya  api  dengan  menerapkan  konsep segitiga  api.  Dalam  upaya  pencegahan  kebakaran  ini pendekatan yang dilakukan adalah menghindarkan terjadinya kontak antara ketiga unsur api. Jika kontak tidak terjadi, maka kebakaran juga tidak akan timbul.
Berikut  ini  adalah  beberapa  kasus  kebakaran  yang akhir-akhir  ini  terjadi  di  Indonesia,  antara  lain:  Kebakaran pada gedung lantau 6 di PT. Wilmar Nabati Indonesia yang berlokasi  di  Jalan  Kapten  Darmo  Sugondo  56,  Kabupaten Gresik,  Jawa  Timur,  hangus  terbakar  pada  hari  Rabu tanggal  8  November  2015  pada  pukul  20.0  WIB. Kebakaran yang bermula dari mesin produksi (glycerin) itu seketika  menghentikan  sementara  seluruh  aktivitas  pabrik pengolahan  kelapa  sawit  tersebut.  (www.beritajatim.com). Kebakaran  hebat  di  Jalan  Rangkah  VII  yang  menimpa home  industri  plastik  fiber  pada  hari  Sabtu  tanggal  17 Oktober  2015  sore,  disebabkan  dari  mesin  penggiling plastik yang baru disetting secara digital.
(www.lensaindonesia.com)
Sebagai  perusahaan  pakan  ternak,  PT.  Charoen Pokphand Indonesia Krian memiliki banyak mesin produksi yang  terus  berjalan  selama  24  jam  tanpa  berhenti.  Bagian yang  paling  berpeluang  berpotensi  timbulnya  kebakaran Contohnya seperti mesin grinding, mixing, pelleting , bagian packing , yang beresiko menimbulkan kebakaran. Kebakaran  terjadi  di  PT.  Charoen  Pokphand  Krian  pada tahun  2013,  pada  salah  satu  mesin  produksinya  yang
dimana  terjadi  ledakan  pada  mesin  produksi  itu  di  area feedmill .  Hal  ini  perlu  upaya  sistematis  dari  perusahaan untuk  mendukung  dan  menerapkan  upaya  pencegahan kebakaran  dalam  seluruh  aspek  kehidupan.  Mempelajari aspek  kebakaran  sangat  luas  dan  beragam  baik  dari  segi keilmuan, teknis, keahlian atau bisnis.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  mengevaluasi program pra kebakaran yang meliputi kebijakan manajemen tentang penanggulangan kebakaran, organisasi dan prosedur,  identifikasi  bahaya  kebakaran,  pembinaan  dan pelatihan,  sarana  proteksi  kebakaran,  inspeksi  kebakaran, dan pengendalian bahaya/pencegahan pada sistem manajemen kebakaran di PT. Charoen Pokphand Indonesia, Krian.

## METODE
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif.  Jika  ditijau  dari  waktunya,  termasuk  penelitian cross  sectional karena  penelitian  ini  dilakukan  sekali  saja terhadap  objek  tertentu  pada  periode  waktu  tertentu. Sedangkan  berdasarkan  proses  penelitian  yang  dilakukan, maka  penelitian  ini  bersifat  observasional  yang  bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pencegahan kebakaran di  PT.  Charoen  Pokphand  Indonesia  Pant  Krian,  Sidoarjo Jawa Timur.
Subjek Penelitian ini adalah  staff pekerja keatas dan jajaran manager keatas di PT. Charoen Pokphand Indonesia Plant  Krian,  Sidoarjo  Jawa  Timur.  Subyek  penelitian  ini berjumlah  25  orang  yang  terdiri  dari  5  orang  manager,  5 orang  supervisor,  5  orang  K3  dan  10  orang  tim  tanggap darurat.  Pihak  perusahaan  memberikan  kebijakan  bahwa proses  wawancara  dan  observasi  dibantu  oleh  pihak Safety Health  and  Environment (SHE).  Berdasarkan  Sugiyono (2011) penelitian ini menggunakan nonprobability sampling dengan  teknik purposive  sampling yaitu menetapkan  sampel  dengan  cara  memilih  sampel  diantara populasi sesuai yang dikehendaki peneliti, sehingga sampel dapat  mewakili  karakteristik  populasi  yang  telah  dikenal sebelumnya.
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  PT.  Charoen Pokphand  Indonesia  Plant  Krian,  Jalan Surabaya  - Mojokerto KM.26 Sidoarjo Jawa Timur. Waktu  penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni hingga Juli 2015. Variabel yang  diteliti  adalah  kebijakan  manajemen  tentang pencegahan  kebakaran,  organisasi  kebakaran,  prosedur kebakaran,  identifikasi  bahaya  kebakaran,  pembinaan  dan pelatihan,  sarana  proteksi  kebakaran,  inspeksi  kebakaran, pengendalian bahaya/ pencegahan.
Data yang telah terkumpul selanjutnya diolah secara deskriptif  yaitu  menggambarkan  keadaan  secara  sistematis dan  faktual  terhadap  sasaran  yang  diteliti,  lalu  data disajikan dalam bentuk narasi dengan tujuan mempermudah pembacaan  hasil  penelitian.  Hasil  analisis  tersebut selanjutnya  dibandingkan  dengan  teori  yang  digunakan untuk menarik kesimpulan sebagai akhir dari penelitian.

## HASIL
Evaluasi Sistem Pencegahan Kebakaran di PT. Charoen Pokphand Indonesia Plant Krian, Sidoarjo,  Jawa Timur
JPH RECODE Vol. 1 No. 1 (2017) Kebijakan Manajemen Tentang Pencegahan

## Kebakaran
Dari  hasil  wawancara  yang  telah  dilakukan,  sudah ada  kebijakan  manajemen  tentang  pencegahan  kebakaran yaitu Standard Operational Procedure (SOP) tentang, SOP Alat  Pemadam  Api  Ringan  (APAR),  SOP  Evakuasi Keadaan Darurat, SOP Keselamatan Kerja Kelistrikan, SOP Pemadam  Kebakaran,  SOP  Penyelidikan  Insiden  dan Pelaporannya,  SOP  Keselamatan  Kerja  Di  Kantor,  SOP Memasuki  dan  Bekerja  Di  Ruang  Sempit Terkurung,  SOP Keselamatan  Kerja  dan  SOP  Safety  Audit.  Di  dalam  SOP tersebut terdapat langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan  keadaan  darurat,  sarana  dan  prasarana pemadam  kebakaran,  organisasi  penanggulangan  tanggap darurat  beserta  perangkat  dan  tugasnya. Standard Operational Procedure (SOP) ini sudah diterapkan kepada karyawan  dan  tenaga  kerja  di  PT.  Charoen  Pokphand Indonesia,  Krian. Standard  Operational  Procedure (SOP) ini  dibuat  oleh  Tim  SHE  dan plant  manager sebagai penanggung  jawab.  SOP  ini  dibuat  sejak  tanggal  1 November 2004.
Selain  itu  PT.  Charoen  Pokphand  Indonesia,  Krian memiliki  kebijakan  K3  yang  mengacu  pada  Undang- undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yang berisi  : Bahwa  setiap  tenaga  kerja  berhak  mendapat perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk  kesejahteraan  dan  meningkatkan  produksi  serta produktivitas  Nasional,  bahwa  setiap  orang  lainnya  yang berada  di  tempat  kerja  perlu  terjamin  pula  keselamatanya, bahwa  setiap  sumber  produksi  perlu  dipakai  dan dipergunakan  secara  aman  dan  efisien,  bahwa  berhubung dengan  itu  perlu  diadakan  segala  daya  upaya  untuk membina norma-norma perlindungan kerja, bahwa pembinan  norma-norma  itu  perlu  diwujudkan  dalam Undang-undang  yang  memuat  ketentuan-ketentuan  umum tentang keselamatan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, industri, teknik dan teknologi.

## Organisasi Kebakaran
Di  PT.  Charoen  Pokphand  Indonesia,  Krian  sudah terdapat organisasi kebakaran yaitu yang disebut juga dengan Emergency  Response  Team (ERT),  organisasi  ini  sudah terlaksana  sesuai  dengan  tugas  dan  tanggung  jawab  dari masing-masing  bagian.  Dari  hasil  wawancara  dijelaskan bahwa  PT.  Charoen  Pokphand  Indonesia,  Krian  membentuk struktur  organisasi  kebakaran  sejak  tanggal  1  Agustus  2005 yang  dibuat  oleh  Tim  SHE  dan plant  manager sebagai penanggung jawab.
Berikut  tugas  dan    tanggung  jawab Emergency Response Team (ERT) di PT. Charoen Pokphand Indonesia, Krian.  Sebagai  Ketua  RT  harus  menentukan  keadaan darurat  atau  tidak  yang  membutuhkan  tindakan  evakuasi, memberi  laporan  ke  pihak  manajemen,  memberi  perintah pemberhentian tindakan, sebagai ketua operasi saat keadaan darurat  dengan  memberikan  instruksi  kepada  tim  tanggap darurat  yang  ada,  menentukan  jenis  dan  tingkat kedaruratan,  memberitahukan  dan  bekerjasama  dengan pihak  kepolisian  bila  perlu,  menyelenggarakan  pelatihan
internal  yang  berkaitan  dengan  penanggulangan  keadaan darurat, bekerjasama dengan safety dan pihak terkait dalam melakukan investigasi kejadian dan pelaporan, memonitoring  dan  menginspeksi  secara  rutin  kondisi peralatan  K3  dan  rencana  tangga  darurat,  memfasilitasi sarana  pendukung  untuk  rencana  tanggap  darurat,  yaitu  : Jalur  evakuasi, Emmergency  Exit  Lamp, Peta  Penempatan APAR  dan  Hydrant,  Peta  Penempatan  P3K, Emergency Drill , Assembly Point (tempat berkumpul).
Sebagai  wakil  ketua  ERT  ( Emmergency  Response Team )harus  mengepalai tim  tanggap  darurat  dalam  keadan darurat,  mengkoordinasikan  semua  tim  tanggap  darurat dalam  melaksanakan  kegiatan  saat  keadaan  darurat, meminta  bantuan  ke  pihak  luar  jika  dibutuhkan  tindakan lebih  lanjut,  membuat  peraturan  tertulis  untuk  mencegah terjadinya  keadaan  darurat,  menyusun  jadwal  pelatihan rencana  tanggap  darurat  baik  internal  maupun  eksternal, memipin  kegiatan  pasca  kejadian  seperti  investigasi  dan rehabilitasi,  memberi  laporan  ke  ketua  ERT,  membuat pengajuan pembelian peralatan pendukung rencana tanggap darurat.
Sebagai  bagian  Keamanan  (SATPAM)  harus mencegah masyarakat atau orang yang tidak berkepentingan  memasuki  area  kejadian,  mengamankan TKP, mengatur lalu lintas dan keamanan pabrik, membantu proses  evakuasi.  Sebagai  karyawan  (penghuni  gedung) wajib  mengikuti  latihan  pemadaman  kebakaran  dan evakuasi  serta  mengetahui  letak  dan  lokasi  alat  pemadam kebakaran dan rute evakuasi.

## Prosedur Kebakaran
Menurut  hasil  wawancara  kepada manager beserta ahli  K3,  perusahaan  sudah  memiliki  prosedur  evakuasi keadaan  darurat  dan  sudah  terlaksana  sebagai  prosedur yang  harus  dilaksanakan  pada  saat  keadaan  darurat. Prosedur  kebakaran  ini  dibuat  oleh  Tim  SHE  dan  sejak tanggal  1  Agustus  2005  prosedur  ini  sudah  disahkan  oleh plant  manager selaku  penanggung  jawab.  Prosedur penanggulangan  kebakaran  sendiri  sangat  peting  sebagai pedoman atau  langkah  yang harus  dilakukan ketika  terjadi kebakaran.
Prosedur  penanggulangan  kebakaran  sendiri  sangat peting sebagai pedoman atau langkah yang harus dilakukan ketika  terjadi  kebakaran.  Berikut  ini  merupakan  prosedur penanggulangan  kebakaran  yang  ada  di  PT.  CPI  Krian: Setiap  karyawan  dan  petugas  keamanan  (satpam)  PT.  CPI Krian yang mengetahui ada api kebakaran yang masih kecil di pabrik, kantor dan warehouse milik PT. CPI Krian harus berteriak memberitahu orang lain: “API” atau “KEBAKARAN”  lalu  harus  cepat  memadamkannya dengan  Alat  Pemadam  Api  Ringan  jenis  Dry  Chemical Powder  dengan  cara  menarik  pin  pengaman  katup, mengarahkan  slangnya  ke  dasar  api  tetapi  jangan menentang arah angin, menekan katup untuk mengeluarkan tepung  kimia  pemadam  kebakaran  dan  membuat  gerakan menyapu dari kiri ke kanan, maju dan mundur ke dasar api sampai api padam.
Evaluasi Sistem Pencegahan Kebakaran di PT. Charoen Pokphand Indonesia Plant Krian, Sidoarjo,  Jawa Timur
JPH RECODE Vol. 1 No. 1 (2017)
Jika api tidak bisa dipadamkan, segera tekan tombol alarm kebakaran yang terdekat sampai bel alarm kebakaran berbunyi. Tinggalkan pabrik, kantor dan warehouse melalui jalur  evakuasi  yang  aman  menuju  ke  arah  luar  tempat berkumpul  ( Assembly  Point )  untuk  dilakukan  “ Head Count ”.  Jangan  sekali-kali  anda  menyelamatkan  barang- barang  pribadi milik anda  seperti  uang, perhiasan,  pakaian dan  lain-lain.  Utamakan  keselamatan  diri  anda  dan  orang lain  di  atas  segalanya,  saat  terjadi  kebakaran  waktu  dan kesempatan menyelamatkan diri sangat singkat.
Assembly  point atau  tempat  yang  dianggap  aman untuk berkumpul pada masing-masing pabrik berbeda-beda letaknya.  Pakaian  Tahan  Api  adalah  peralatan  pelindung yang harus dipakai oleh regu pemadam kebakaran PT. CPI Krian sebelum memadamkan api. Pakaian tahan api terdiri atas Hard Hat dengan Face Shields atau Safety Glass , Fire Fighters Gloves , Coat and Pants , Fire Boots . Para Manager dan supervisor shift / pengawas yang bertugas pada saat itu di  tempat  kejadian  akan  bertindak  berturut-turut  sebagai “ Fire  Marshall ” dan “ Assistant  Fire  Marshall ”. Karyawan atau petugas satpam yang menekan tombol alarm kebakaran harus  cepat  memberitahu  Fire  Marshall  dimana  lokasi kebakaran  berada,  apakah  ada  korban  manusia,  apa  yang terbakar  dan  seberapa  besarna  api  kebakaran  agar Fire Marshall dan Assistant Fire Marshall dapat bertindak lebih cepat.

## Identifikasi Bahaya Kebakaran
Identifikasi  risiko  bahaya  kebakaran  yang  telah dilakukan  oleh  PT.  Charoen  Pokphand  Indonesia  Krian berupa  identifikasi  bahaya,  penilaian,  dan  pengendalian risiko  di  PT.  Charoen  Pokphand  Indonesia  Krian. Identifikasi  bahaya  kebakaran  dilakukan  oleh  tim  SHE sejak  1  September  2006  dan plant  manager sebagai penanggung  jawab.  Identifikasi  bahaya,  penilaian,  dan pengendalian  risiko  yang  dilakukan  di  PT.  CPI  Krian berupa  pemaparan  dari  kegiatan,  identifikasi  bahaya, penilaian  risiko  yang  terdiri  dari  penilaian  akibat,  peluang dan  hasil  dari  tingkat  risiko  beserta  pengendalian  risiko. Identifikasi  kegiatan  berupa, welding ,  mengisi  tangki  (oli, solar,  air),  pembersihan  mesin  crumble  dan  pellet, pengukuran dan pencatatan parameter mesin, proses mesin extruder,  pekerja  di  bagian  packing,  menjadi  operator tungku drier batubara, menaiki sak BB untuk memudahkan pembongkaran  pada  bongkar  BB,  membersihkan  magnit pada  mesin  hammermill,  dan  panel  MCC  mixer  berada dalam ruangan yang sama dengan operator mixer room.
Menurut  hasil  observasi  lapangan,  sumber  panas yang  terdapat  dalam  PT.  Charoen  Pokphand  Indonesia, Krian  berasal  dari  panas  yang  ditimbulkan  dari
pengoperasian  mesin  extruder  dan  mesin  pellet.  Penilaian risiko  kebakaran  menggunakan  matrik  risiko  kebakaran menunjukkan  bahwa  risiko  kebakaran  di  PT.  Charoen Pokphand Indonesia, Krian adalah tinggi karena kemungkinan untuk terjadi kebakaran adalah pernah terjadi dengan tingkat keparahan berat.

## Pembinaan dan Pelatihan
Program  pembinaan  dan  pelatihan  di  PT.  Charoen Pokphand  Indonesia,  Krian  sudah  ada  dan  program pelatihan  sudah  terlaksana  secara  rutin  dan  terjadwal selama  6  bulan  sekali.  Pembinaan  dan  pelatihan  dilakukan oleh  Tim  SHE  didampingi plant  manager selaku penanggung jawab. Menurut hasil wawancara dengan SHE, program  dan  pelatihan  yang  sudah  dilakukan  berupa in house  training setiap  6  bulan  sekali.  kegiatan  yang  sudah dilakukan dalam in house training tersebut yaitu pendidikan kilat  yang  meliputi  pembacaan  kebijakan  K3,  peraturan perundangan  dan Standard  Operational  Procedure (SOP) tentang tanggap darurat dan tentang P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja).  Selain  itu  terdapat simulasi kebakaran, cara menggunakan APAR dan hydrant, evakuasi  kebakaran,  cara  P3K.  Terdapat  latihan  khusus untuk  anggota  tanggap  darurat  berupa  latihan  fisik  untuk menangani  keadaan  darurat. In  house  training tersebut dilakukan oleh petugas keamanan (SATPAM). Training ini wajib  diikuti  semua  tenaga  kerja  perusahaan  dari  pegawai tetap hingga outsourcing .
Sarana  Proteksi  Kebakaran  Aktif  (Alarm  Kebakaran dan Detektor Asap)
Sistem  deteksi  kebakaran  awal  yang  digunakan adalah  jenis  detector  asap (smoke  detector). Jenis  alarm yang  digunakan  adalah  alarm bell .  Jumlah smoke  detector ada 4 yaitu dua (2) di panel depan dan dua (2) di pelleting. Prinsip  kerjanya  adalah  alarm  akan  berbunyi  secara otomatis  apabila  detector  asap menerima  rangsangan asap. Setelah  alarm  berbunyi  dan  lokasi  kebakaran  diketahui melalui control  panel yang  terpasang  di  pos  keamanan, maka  petugas  pemadam  melakukan  tindakan  pemadaman lebih lanjut.

## Sarana  Proteksi  Kebakaran  Aktif  (Alat  Pemadam  Api Ringan/APAR)
Pada  area  perusahaan  terdapat  84  unit  APAR  yang dimana  terdiri  dari  4  jenis  APAR  yaitu Dry  Chemical Powder ,  Karbondioksida  (CO 2 ), foam dan  gas.  Perusahaan lebih  bayak  menggunakan  APAR  jenis  tepung  kering  ( dry chemical powder ) karena banyak bahan listrik.
Gambar 1. Alat Pemadam Api Ringan di PT. CPI Krian.
Evaluasi Sistem Pencegahan Kebakaran di PT. Charoen Pokphand Indonesia Plant Krian, Sidoarjo,  Jawa Timur
JPH RECODE Vol. 1 No. 1 (2017)

## Sumber: data sekunder
Sarana Proteksi Kebakaran Aktif (Hydrant) Hydrant  yang  terdapat  di  perusahaan  adalah sejumlah  35  unit  hydrant.  System  kerja  dari hydrant ini bekerja  secara  estafet  dari  ketiga  sitem  pengoperasian  tiga alat  yang  berbeda-beda  fungsi  dan  cara  kerjanya  yaitu antara Jockey pump, Diesel pump, dan hydrant . Cara kerja yang  berbeda  ini  sesuai  dengan  tekanan  yang  dibutuhkan pada saat memadamkan api atau pada saat panel-panel pada pengoperasian hydrant ini  bekerja.  Untuk hydrant  outdoor menggunakan sumber air dari saluran air dari sumur artesis atau kolam di belakag pabrik yang disalurkan melalui  pipa- pipa yang berwarana merah, pada hydrant indoor biasanya menggunakan hose  reel dengan  sumber  air  yang  berasal dari tanki-tanki yang berada di lantai bagian atas. Tekanan hydrant yaitu 8 bar.
Sarana Proteksi Kebakaran Aktif (Hose reel) Hose  reel ini  terdapat  dibagian feed  mill (bagian produksi) . Pada  setiap  lantai  unit  produksi  atau feed  mill terdapat  satu hose  reel.  Hose  reel yang  terdapat  di perusahaan  berjumlah  9  unit hose  reel .  Tekanan  dari hose reel adalah 4 bar. Panjang selang hose reel adalah 25 meter dengan diameter 1 inchi.

## Sistem Proteksi Kebakaran Pasif (Tangga Darurat)
Tangga  darurat  yang  terdapat  di  PT.  Charoen Pokphand  Indonesia,  Krian  sejak  tahun  1996  terletak  pada setiap  lantai  gedung  produksi  tepatnya  dibagian  luar bangunan.  Permukaan  anak  tangga  dan  bordes  tangga padat,  tahan  gelincir  dan  bebas  dari  tonjolan  yang  dapat menebabkan  pengguna  tangga  jatuh.  Kemiringan  anak tangga  tidak  lebih  dari  2  cm  per  m  (¼  inci  per  ft) (kemiringan 1 : 48). Tidak ada variasi lebih dari 1 cm (3/16
inci) didalam kedalaman anak tangga yang bersebelaan atau di  dalam  ketinggian  dari  tinggi  anak  tangga  yang bersebelahan.

## Sistem Proteksi Kebakaran Pasif (Pintu Darurat)
Pintu  darurat  yang  terdapat  di  PT.  Charoen Pokphand  Indonesia,  Krian  sejak  tahun  1996  terletak  pada setiap  lantai  gedung  produksi  tepatnya  dibagian  luar bangunan.  Bukaan  pintu  untuk  sarana  jalan  ke  luar memiliki  lebar  bersih  80  cm  (32  inci).  Ketinggian permukaan lantai pada kedua sisi pintu tidak boleh berbeda lebih  dari  12  mm  (½  inci).  Ketinggian  ini  dipertahankan pada  kedua  sisi  jalur  pintu  pada  jarak  sedikitnya  sama dengan  lebar  daun  pintu  yang  terbesar.  Tinggi  ambang pintu tidak menonjol lebih dari 12 mm (½ inci). Pada jalur pintu  dimiringkan  dengan  kemiringan  tidak  lebih  curam dari  1  :  2.  Setiap  pintu  pada  sarana  jalan  keluar  dari  jenis engsel  sisi  atau  pintu  ayun.  Pintu  belum  dirancang  dan dipasang  sehingga  mampu  berayun  dari  posisi  manapun hingga mencapai posisi terbuka penuh.

## Sistem Proteksi Kebakaran Pasif (Penerangan Darurat)
Penerangan  darurat  yang  tersedia  di  PT.  Charoen Pokphand Indonesia, Krian yaitu terletak di setiap ruangan di  kantor  produksi  dan  pada  ruangan  proses  produksi. Sistem  penerangan  darurat  ditata  untuk  menyediakan iluminasi  yang  diperlukan  secara  otomatis  di  dalam kejadian  terputusnya  pencahayaan  normal,  seperti  pada setiap  kegagalan  dari  prasarana  umum  atau  suplai  tenaga listrik  luar  lainnya,  setiap  gerakan  manual,  termasuk pembukaan tak sengaja sebuah sakelar yang mengendalikan fasilitas penerangan normal.
Gambar 2.  Penerangan Darurat di PT. CPI Krian

## Sumber: data sekunder

## Sistem Proteksi Kebakaran Pasif (Jalur Evakuasi)
Sistem  pemberitahuan  evakuasi,  yang  meliputi penanggung  jawab  evakuasi  adalah  pimpinan  tim penanggung  jawab  di  setiap  departemen  yang  akan mengevakuasi  seluruh  tenaga  kerja  yang  berada  di departemennya untuk diarahkan di tempat aman sementara yang terdekat dengan area kerja masing-masing departemen.  Kemudian  seluruh  tenaga  kerja  yang dievakuasi diarahkan untuk menuju ke assembly point yang telah ditentukan. Setelah seluruh tenaga kerja kumpul setiap penanggung  jawab  departemen  mengecek  seluruh  tenaga
kerja apakah sudah lengkap atau masih ada yang tertinggal di dalam gedung.

## Sistem  Proteksi  Kebakaran  Pasif  (Titik  Kumpul Evakuasi)
Titik kumpul evakuasi yang tersedia di PT. Charoen Pokphand  Indonesia,  Krian  yaitu  terletak  didepan  kantor pemasaran  bagian  depan  dan  di  depan  pos  satpam.  Secara ideal,  daerah  yang  harus  terlindungi  dari  bangunan  yang terkena  dampak  dari  bangunan  yang  terbakar  dan dimungkinkan  untuk  dapat  dipindahkan  ke  tempat  yang lebih jauh dari kemungkinan sumber bahaya.
Evaluasi Sistem Pencegahan Kebakaran di PT. Charoen Pokphand Indonesia Plant Krian, Sidoarjo,  Jawa Timur
JPH RECODE Vol. 1 No. 1 (2017)
Gambar 3. Titik Kumpul Evakuasi di PT CP. Krian

## Sumber: data sekunder

## Inspeksi Kebakaran
Terdapat  Inspeksi  kebakaran  di  PT.  Charoen Pokphand  Indonesia,  Krian  dan  dilakukan  setiap  sebulan sekali  oleh  Tim  SHE  ( Safety,  Health, Environment ). Plant manager sebagai penanggung jawab saat inspeksi.
Inspeksi  yang  terdapat  pada  PT.  Charoen  Pokphand Indonesia  Krian  meliputi  inspeksi  K3,  inspeksi  P2K3  dan isnpeksi peralatan pemadam. Inspeksi mengenai kebakaran meliputi,  inspeksi  alat  pemadam  api  ringan  (APAR),  dan inspeksi  hydrant  kebakaran.  Perlengkapan  dokumen inspeksi kebakaran digabung dengan daftar periksa inspeksi K3 yang diadakan setiap bulan sekali.

## Pengendalian Bahaya/ Pencegahan.
Di  PT.  Charoen  Pokphand  Indonesia,  Krian  sudah terdapat  pengendalian  bahaya/  pencegahan  yang  sistematis dan sudah terlaksana, yaitu sudah terlaksananya pengendalian  sumber  api,  yaitu  melalui  sistem  ijin  kerja, dimana semua pekerjaan yang meggunakan sumber api atau dapat menimbulkan  api harus memperoleh  ijin  kerja  panas ( hot  work  permit ).  Pengendalian  sumber  bahan  bakar  juga sudah  terlaksana  di  PT.  Charoen  Pokphand  Indonesia, Krian yaitu dengan cara mengamankan tempat penyimpanan  bahan  bakar,  gudang  penimbunan  bahan kimia, proses penggunaan, dan pengangkutannya.
Menetapkan zona larangan merokok di tempat kerja yang  berbahaya  dan  menyimpan  bahan  mudah  terbakar adalah  salah  satu  bentuk  upaya  pengendalian/  pencegahan di  PT.  Charoen  Pokphand  Indonesia,  Krian.  Selain  itu, faktor  lain  yang  perlu  mendapat  perhatian  adalah  instalasi listrik khususnya kelaikan, kondisi dan cara penggunaannya.  Upaya  yang  dilakukan  PT.  Charoen Pokphand  Indonesia,  Krian  yaitu  membuat  area  merokok yang  berjumlah  4  area  terletak  disekitar  pinggir  pabrik antara  lain  1  area  terletak  didepan  bagian  packing,  1  area terletak  didepan  store  room,  dan  1  area  terakhir  yang terletak di depan gudang.

## PEMBAHASAN
Kebijakan Manajemen Tentang Pencegahan

## Kebakaran
Kebakaran dapat terjadi kapan saja dan dimana saja serta  menimbulkan  banyak  permasalahan  bagi  perusahaan dan pekerja serta mengakibatkan berbagai macam kerugian, dan  hasil  wawancara  yang  telah  dilakukan  bahwasanya
pernah  terjadi  kebakaran  di  PT.  Charoen  Pokphand Indonesia  Krian  sehingga  perlu  adanya  suatu  kebijakan mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap kebakaran.
Terdapat  SOP  ( Standart  Operation  Prosedure ) tentang  evakuasi  keadaan  darurat,  APAR  dan  Hydrant, pemadam  kebakaran,  keselamatan  kerja  kelistrikan, penyelidikan  insiden  dan  pelaporannya,  keselamatan  kerja di kantor, memasuki dan bekerja di ruang sempit terkurung, keselamatan kerja dan safety audit. Pembuatan SOP dibuat berdasarkan  Undang-undang  No.  1  Tahun  1970  tentang keselamatan dan kesehatan kerja.
Perusahaan  telah  mempunyai  kebijakan  K3  dan menjamin komitmen terhadap penerapan Sistem Manajemen  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  di perusahaan, hal  ini  sudah  sesuai  dengan  peraturan menteri tenaga  kerja  nomor  :  PER/  05/MEN/1996  tentang  sistem manajemen  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  yang menyatakan bahwa perusahaan wajib menetapkan kebijaksanaan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  dan menjamin komitmen terhadap penerapan SMK3.
Adanya  SOP  yang  telah  dimiliki  oleh  perusahaan dikategorikan  baik,  namun  diperlukan  adanya  kebijakan khusus  yang  dibuat  dan  ditandatangani  oleh  pengusaha/ pengurus  mengenai  program  pencegahan  kebakaran  yang memuat  program  pengendalian  dan  penanggulangan kebakaran mengingat pernah terjadi kejadian kebakaran.
Kebijakan  K3  dan  kebijakan  lainnya  seperti  SOP yang ada di perusahaan ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut mencerminkan dengan perubahan yang terjadi dalam peraturan perundangan sesuai dengan  maksud  Keputusan  Menteri Tenaga  Kerja  R.I.  Hal ini  diperlukan  agar  tidak  terulangnya  kejadian  kebakaran dan  terbentuknya  komitmen  manajemen  bahwasana pengusaha  menjamin  agar  kejadian  kebakaran  tersebut tidak akan terulang kembali.

## Organisasi Kebakaran
Di  PT.  Charoen  Pokphand  Indonesia  Krian  sudah terdapat  struktur  organisasi  khusus  kebakaran.  Namun  di perusahaan  semua  karyawan  juga  mempunyai  tugas  dan tanggung  jawab  yang  sama  apabila  terjadi  kebakaran  di area  perusahaan  dan  semuanya  terlibat  dan  menjadi anggota/  bagian  dari  unit  oragnisasi  kebakaran  di perusahaan.  Sudah  dibentuk  tim  respon  tanggap  darurat
Evaluasi Sistem Pencegahan Kebakaran di PT. Charoen Pokphand Indonesia Plant Krian, Sidoarjo,  Jawa Timur
JPH RECODE Vol. 1 No. 1 (2017)
atau Emmergency  Response  Team (ERT)  yang  terdapat pada  struktur  organisasi  Panitia  Pembina  Keselamatan  dan Kesehatan  Kerja  (P2K3)  pada  divisi  emergency  safety, terdapat lima orang anggota dan seorang ketua koordinator yaitu  seorang  ahli  K3  yang  bekerja  di  PT.  Charoen Pokphand  Indonesia  Krian.  Hal  ini  sudah  sesuai  dengan teori  dari  Ramli,  2010  yaitu  untuk  megelola  upaya pencegahan  kebakaran  diperlukan  pengorganisasian  yang baik  misalnya  dengan  membentuk  organisasi  kebakaran, baik bersifat struktural maupun non struktural.

## Prosedur Kebakaran
Menurut  Ramli  (2010)  untuk  mengelola  upaya pencegahan  kebakaran  diperlukan  suatu  prosedur  atau  tata cara  melakukan  penanggulangannya.  Hasil  penelitian menunjkkan  bahwa  di  PT.  Charoen  Pokphand  Indonesia Krian sudah terdapat prosedur tertulis mengenai pencegahan  dan  penanggulangan  kebakaran  yang  memuat peran, tugas dan tanggung jawab dari  setiap karyawan jika terjadi kebakaran di perusahaan.
Perusahaan  memiliki  prosedur  untuk  menghadapi keadaan darurat atau bencana diantaranya adalah kebakaran dalam  suatu Standard  Operating  Procedure (SOP).  Di dalam SOP tersebut terdapat bagan alir alur penanggulangan  kebakaran.  Hal  tersebut  sudah  sesuai dengan  Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  R.I  no  :  KEP- 186/MEN/1999  tentang  unit  penanggulangan  kebakaran  di tempat kerja Bab 1 Pasal 2 ayat 4d yang menyatakan bahwa rencana  penanggulangan  keadaan  darurat  kebakaran  harus terdapat prosedur dalam menghadapi keadan darurat bahaya kebakaran  dan  sesuai  dengan  Keputusan  Menteri  Tenaga Kerja  R.I  No.  :  Kep-186/MEN/1996  yang  menyatakan bahwa  untuk  menanggulangi  kebakaran  di  tempat  kerja, diperlukan  adanya  peralatan  proteksi  kebakaran  yang memadai,  petugas  penanggulangan  kebakaran  yang  di tunjuk  khusus  untuk  itu,  serta  dilaksanakannya  prosedur penanggulangan keadaan darurat.

## Identifikasi Bahaya Kebakaran
Bahaya  kebakaran  dapat  bersumber  dari  proses produksi,  material  atau  bahan  yang  digunakan,  kegiatan kerja yang dijalankan dalam perusahaan serta instalasi yang mengandung  potensi  risiko  kebakaran.  Di  PT.  Charoen Pokphand  Indonesia,  Krian  sudah  melakukan  identifikasi bahaya,  penilaian  dan  pengendalian  risiko  di  tempat  kerja terutama  di  tempat  yang  pernah  terbakar  yaitu  di  PT.  CPI Krian  yang  mencakup  sumber  potensi  bahaya  dan  juga pengendalian risikonya.
Mengingat  pernah  terjadi  kebakaran  pada  tahun 2013 lalu maka risiko kebakaran di PT. Charoen Pokphand Indonesia,  Krian  termasuk  risiko  kebakaran  tinggi  karena pernah  terjadi  kebakaran  dengan  tingkat  keparahan  berat maka  identifikasi  bahaya  dan  penilaian  risiko  perlu dilakukan  secara  rinci  mengenai  kegiatan  apa  saja  yang dapat  menimbulkan  kebakaran  beserta  pengendalian  apa yang  dibutuhkan  jika  terjadi  kebakaran.  Cara  identifikasi dan  penilaian  risiko  yang  telah  dilakukan  PT.  Charoen Pokphand  Indonesia,  Krian  sudah  tepat  karena  dari  hasil
identifikasi bahaya dan pengendalian risiko yang dilakukan terdapat  rincian  risiko  pekerjaan  yang  dapat  menimbulkan kebakaran.

## Pembinaan dan Pelatihan
Menurut hasil  wawancara dengan SHE Coordinator telah  dilakukan  oleh  di  PT.  Charoen  Pokphand  Indonesia Krian dengan diadakannya in house training yang diadakan setiap  satu  tahun dua kali  yang  diikuti  oleh  semua  pekerja tetap  saja  (tanpa  pekerja outsourching ).  Hal  tersebut  telah sesuai  dengan  Undang-undang  nomor  1  Tahun  1970 tentang  keselamatan  kerja  yang  menyatakan  bahwa pengurus  diwajibkan  menyelenggarakan  pembinaan  bagi semua  tenaga  kerja  yang  berada  dibawah  pimpinannya, pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja,  juga pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).

## Sarana Proteksi Kebakaran.
Berikut  penjelasan  mengenai  sarana  proteksi kebakaran  aktif  yang  terdapat  di  PT.  Charoen  Pokphand Indonesia  Krian  meliputi  :  Sistem  Alarm  dan  Detektor Asap,  pada  sarana  sistem  alarm  dan  detektor  PT.  Charoen Pokphand  Indonesia,  Krian  sudah  memasang  sistem  alarm dan  detektor.  Sistem  alarm  dipasang  pada  setiap  lantai  di kantor  dan  area  produksi.  Sistem  detektor  yang  dipakai  di PT.  Charoen  Pokphand  Indonesia,  Krian  adalah  detektor asap  ( smoke  detector )  yaitu  detektor  yang  akan  aktif  jika menerima asap. Di PT. Charoen Pokphand Indonesia, Krian pada  setiap  luas  lantai  92  m 2 dipasang  satu  detektor  asap atau satu alat penangkap asap yang sesuai dengan Peraturan Menteri  Tenaga  Kerja  Republik  Indonesia  No.2  Tahun 1983 yaitu tentang Instalasi Alarm Kebakaran Automatik.
Pemeliharaan  dan  pengujian  sistem  alarm  dan detektor  asap  di  PT.  Charoen  Pokphand  Indonesia,  Krian yaitu  pemeriksaan  secara  bulanan.  Pemeliharaan  dan pengujian  ini  meliputi  mengadakan  simulasi  kebakaran, memeriksa  lampu-lampu  indikator,  memeriksa  fasilitas penyediaan  sumber  tenaga darurat, memeriksa  kondisi  dan kebersihan panel indikator dan mencatat hasil pemeliharaan dan pengujian yang sesuai dengan PERMENAKER RI No. 2 Tahun 1983, namun pemeliharaan dan pengujian ini tidak dilakukan  oleh  konsultan  kebakaran  tetapi  dilakukan  oleh tim K3 yang berada di perusahaan.
Alat  Pemadam  Api  Ringan  (APAR),  pemasangan APAR  di  PT.  Charoen  Pokphand  Indonesia,  Krian  yaitu setiap  APAR  ditempatkan  pada  posisi  yang  mudah  dilihat dengan  jelas,  setiap  APAR  dipasang  menggantung  pada dinding  dengan  penguat  sekang  atau  ditempatkan  dalam lemari  atau  peti  ( box )  yang  dikunci  dan  diberi  kaca  aman ( safety  glass ),  dan  semua  tabung  APAR  berwarna  merah yang  sesuai  dengan  PERMENAKERTRANS  No.  4  Tahun 1980  tentang  syarat-syarat  pemasangan  dan  pemeliharaan APAR.  Namun,  adapun  yang  belum  sesuai  dengan peraturan tersebut, yaitu masih terdapat APAR yang berada di  dalam  lemari  atau  peti  ( box )  yang  tidak  diberi  kaca melainkan  ditutup  dengan  kardus  serta  didalam  lemari APAR tersebut terdapat benda-benda yang tidak seharusnya
Evaluasi Sistem Pencegahan Kebakaran di PT. Charoen Pokphand Indonesia Plant Krian, Sidoarjo,  Jawa Timur
JPH RECODE Vol. 1 No. 1 (2017)
berada  di  dalam  lemari  seperti  telepon  genggam ( handphone ), gelas kosong dan tutup botol.
Pemeliharaan  APAR  di  PT.  Charoen  Pokphand Indonesia, Krian yaitu dilakukan pemeriksaan dalam jangka waktu  setiap  6  bulan  sekali  dilakukan  oleh  Departemen SHE.  Pengecekan  dan  perawatan  APAR  meliputi  kondisi pin  yang  terpasang,  kondisi  tabung,  selang,  jenis/tipe  dan masa  kadaluarsa.  Apabila  ditemukan  kecacatan,  maka APAR  langsung  diganti  dengan  yang  baru  atau  apabila rusak dan tidak bisa dipakai lagi, APAR langsung diservice ke pihak lain di luar perusahaan. Pemasangan APAR sudah merata  di  bagian  produksi  dan  pemeliharaan  APAR  sudah sesuai  dengan  PERMENAKERTRANS  No.  4  Tahun  1980 tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan APAR. Hydrant, terdapat  35  unit  hydrant  yang  tersebar  di  PT. Charoen Pokphand Indonesia Krian.
Perlengkapan  hydrant  yang  ada  di  PT.  CPI  Krian adalah  pompa hydrant yang  terletak  di  bagian  belakang pabrik  yang  di  pasang  berdekatan  dengan  kolam  air,  pilar hydrant dan  selang  pemadam api  ( hose  reel ).  Sistem  kerja dari hydrant ini  bekerja  secara  estafet  dari  ketiga  sistem pengoperasian, tiga alat yang berbeda-beda fungsi dan cara kerjanya  yaitu  antara joockey  pump , diesel  pump ,  dan hydrant .  Hal  ini  sudah  sesuai  dengan  peraturan  daerah khusus  ibu  kota  Jakarta  Nomor  8  Tahun  2008  tentang pencegahan  dan  penanggulangan  bahaya  kebakaran  Pasal 19 yaitu bahwa sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hydrant  halaman  terdiri  dari  pipa  tegak,  slang  kebakaran, hydrant halaman, penyediaan air dan pompa kebakaran.
Selang dan pancaran air yang ada dapat menjangkau seluruh  ruangan  yang  dilindungi  dan  dipasang  minimal  1 titik hydrant di  setiap  800  m 2 ,  dan  setiap  kotak hydrant dicat  merah  dan  bertuliskan  warna  putih  sehingga  sesuai dengan  Keputusan  Menteri  Pekerjaan  Umum  No. 02/KPTS/1985 tentang Penentuan Pencegahan dan Penanggulangan  Kebakaran  pada  gedung  bertingkat. Namun  adapun  Terdapat  beberapa  kotak hydrantoutdoor yang  kurang  baik  seperti  kacanya  pecah,  retak  dll,  serta peletakannya  yang  terhalang  oleh  material  bahan  sehingga belum  sesuai  dengan  peraturan  Keputusan  Menteri Pekerjaan  Umum  No.  02/KPTS/1985  bahwa  penempatan kotak hydrant gedung  harus  mudah  dibuka,  dilihat  dan dijangkau serta tidak terhalang benda lain.
Pengecekan  dan  perawatan hydrant dilakukan  oleh Departement  SHE  setiap  satu  bulan  sekali.  Pengecekan  itu meliputi  pemeriksaan  tekanan, valve ,  kondisi  cat, safety sign ,  nozzle,  tes  mesin  serta  kondisi  selang. Hose  reel, penggulung  slang  yang  dimiliki  oleh  PT.  Charoen Pokphand  Indonesia  memiliki  pengesahan,  terdapat dokumen  teknis  seperti  gambar  pemasangan  dan  petunjuk pemeliharaan.  Sistem  persediaan  air  dapat  menjamin kebutuhan  air  untuk  operasi  pemadaman.  Hal  ini  sesuai dengan Instruksi Menteri Tenaga Kerja No. 11 Tahun 1997.
Pengecekan dan perawatan hose reel dilakukan oleh Departement  SHE  setiap  satu  bulan  sekali.  Pengecekan  itu meliputi  pemeriksaan  tekanan,  kondisi  cat, safety  sign , nozzle,  serta  kondisi  slang.    Berikut  adalah  penjelasan mengenai  sarana  proteksi  kebakaran  pasif  yang terdapat di
PT.  Charoen  Pokphand  Indonesia  Krian  meliputi  :  tangga darurat,  permukaan  anak  tangga  padat,  tahan  gelncir,  dan bebas  dari  tonjolan  atau  bibir  yang  dapat  menyebabkan pengguna  tangga  jatuh  dam  kemiringan  anak  tangga  tidak lebih  dari  2  cm  sudah  sesuai  dengan  Standar  Nasional Indonesia 03 – 1746 – 2000. Sarana jalan keluar yang lebih dari  75  cm  (30  inci)  diatas  lantai  dilengkapi  dengan  pagar pengaman  untuk  mencegah  jatuh  dari  sisi  yang  terbuka, pagar  pegangan  dan  rel  pegangan  tangan  terus  menerus sepanjang tangga hingga pada belokan tangga sudah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia 03 – 1746 – 2000.
Tangga  darurat  yang ada  di  PT.  Charoen  Pokphand Indonesia,  Krian  secara  keseluruhan  sudah  memenuhi Standar Nasional Indoneisa 03 – 1746 – 2000, Pintu darurat memiliki  lebar  bersih  80  cm(32  inci),  pintu  yang memiliki pasangan daun pintu memiliki lebar bersih 80 cm (32 inci) dan  ketika  pintu  darurat  terbuka  penuh  tidak  ada  yang menghalangi.  Pintu  darurat  di  PT.  Charoen  Pokphand Indonesia,  Krian  sudah  sesuai  dengan  Standar  Nasional Indonesia 03  – 1746 – 2000. Pintu darurat di PT. Charoen Pokphand  Indonesia,  Krian  dirancang  dan  dipasang  jika pintu  pada  sisi  jalan  keluar  dibuat,  mampu  untuk mengayunkan pintu dari posisi manapun sampai penggunaan sepenuhnya, pada sisi jalan keluar dari masing- masing  pintu,  terdapat  tanda  yang  mudah  dilihat  dengan tulisan  “Dalam  keadaan  darurat,  dorong  untuk  buka”.  Hal ini  sesuai dengan  Standar  Nasional  Indonesia  03  –  1746  – 2000.
Penerangan  Darurat  di  PT.  Charoen  Pokphand belum  terdapat  penerangan  darurat  yang  sebagaimana dalam  Standar  Nasional  Indonesia  03  –  1746  –  2000 tentang tata cara perencanaan dan pemasangan sarana jalan ke  luar  untuk  penyelamatan  terhadap  bahaya  kebakaran pada  bangunan  gedung  ;  Jalur  Evakuasi/  Penyelamatan Diri,  tujuan  diadakannya  jalur  evakuasi  untuk  mencegah terjadinya  kecelakaan  atau  luka  pada  waktu  melakukan evaluasi  pada  saat  kebakaran  terjadi  yang  meliputi  pintu darurat, tangga darurat, tempat aman sementara dan tempat aman  mutlak  ( Assembly  Point )  (PT.  Petrokimia  Gresik, 1998).  PT.  Charoen  Pokphand  Indonesia,  Krian  juga memiliki  jalur  penyelamatan  diri  sesuai  dengan  teori tersebut.  Untuk  menjamin  berhasilnya  strategi  evakuasi diperlukan  sistem  pemberitahuan  evakuasi.  PT.  Charoen Pokphand  Indonesia,  Krian  telah  membuat  strategi evakuasi,  titik  Kumpul  Evakuasi  ( Assembly  Point )  yaitu tempat  berkumpul  untuk  orang  yang  dievakuasi  jauh  dari gedung  untuk  menjamin  setiap  orang  aman  dari  bencana, tempat  berkumpul  juga  harus  terlindungi  dari  bangunan yang  terkena  dampak  dari  harus  dimungkinkan  dapat dipindah  ke  tempat  yang  jauh  dari  risiko  sumber  bahaya. Hal  ini  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2013 tentang manajemen penanggulangan kebakaran di lingkungan.

## Inspeksi Kebakaran
Inspeksi  yang  telah  dilakukan  berupa  inspeksi  K3, inspeksi  P2K3  dan  inspeksi  peralatan  pemadam.  Kegiatan
Evaluasi Sistem Pencegahan Kebakaran di PT. Charoen Pokphand Indonesia Plant Krian, Sidoarjo,  Jawa Timur
JPH RECODE Vol. 1 No. 1 (2017)
inspeksi  K3  yaitu  berupa  pemeriksaan  APD,  prosedur keadaan darurat dan SOP, fasilitas kotak P3K, keselamatan bahan  kimia  berbahaya,  penyimpanan  dan  penanganan material.  Kegiatan  inspeksi  pemadam  kebakaran  meliputi inspeksi  APAR  dan Hydrant .  Pemeriksaan  peralatan berguna  untuk  agar  saat  terjadi  kebakaran,  peralatan pemadam  kebakaran  yang  tersedia  berfungsi.  Oleh  karena itu,  APAR  harus  diperiksa  dan  diinspeksi  secara  berkala yaitu  setiap  6  bulan  yang  dilaksanakan  oleh  tim  K3 langsung  atau  petugas  tanggap  darurat.  Inspeksi  peadam kebakaran  di  PT.  Charoen  Pokphand  Indonesia,  Krian dilakukan oleh tim K3. Inspeksi ini berkategori baik karena sudah  terdapat  inspeksi  kebakaran  yang  berpa  inspeksi sarana  fisik  kebakaran  berupa  alat  pemadam  api  dan kondisi  tempat  kerja  seperti  :  petunjuk  jalan  penyelamat, lampu  penerangan  darurat,  tangga  darurat,  titik  kumpul evakuasi menurut Ramli (2010).

## Pengendalian  Bahaya atau Pencegahan
Upaya  pengendalian  bahaya  atau  pencegahan timbulnya  kebakaran  yang  telah  dilakukan  oleh  PT. Charoen  Pokphand  Indonesia,  Krian  adalah  berupa pengendalian  sumber  api  melalui  membuat  area  merokok yang  berjumlah  4  area  terletak  disekitar  di  area  produksi, serta memasang stiker  dilarang merokok  yang terpasang di setiap  area  kerja  agar  memudahkan  tenaga  kerja  melihat peringatan  tersebut  sehingga  meminimalisasikan  sumber penyalaan  api  secara  tidak  sengaja  termasuk  didalamnya, pengendalian sumber bahan bakar seperti pengaman tempat penyimpanan  bahan  bakar,  rambu-rambu  keselamatan  dan bahaya kebakaran. Menurut Ramli (2010), upaya terpenting adalah  mencegah  kebakaran  atau  menghindari  terjadinya kebakaran  melalui  program  pencegahan  kebakaran  yang dilakukan  secara  terencana.  Di  PT.  Charoen  Pokphand Indonesia, Krian sudah terdapat program tertulis mengenai pengendalian bahaya yang dibuat khusus untuk penanggulangan dan mencegah kebakaran. Pembuatan SOP ( Standart  Operating  Procedure )  memuat  langkah-langkah tanggap  darurat.  Pengendalian  bahaya  atau  pencegahan berkategori  baik  karena  sudah  terdapat  upaya  yang dilakukan  oleh  perusahan  secara  tidak  tertulis  maupun tertulis  yang  terdapat  pada  SOP  yang  bertujuan  untuk mencegah terjadinya adanya kebakaran termasuk peringatan  berupa  poster  dan  rambu-rambu  tentang kebakaran.

## KESIMPULAN
Pada program pencegahan kebakaran sudah terdapat kebijakan  tentang  pencegahan  dan  penanggulangan kebakaran  dan  sudah  berjalan,  sudah  terbentuk  organisasi kebakaran  dan  sudah  bekerja  sesuai  tugas  masing-masing, terdapat  prosedur  kebakaran,  terdapat  identifikasi  bahaya kebakaran, adanya pembinaan dan pelatihan yang dilakukan secara  rutin,  sistem  proteksi  kebakaran  aktif  yang  secara keseluruhan  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  namun masih  terdapat  beberapa  APAR  yang  belum  sesuai  dengan peraturan  perundangan,  sistem  proteksi  kebakaran  pasif secara  keseluruhan  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku
namun  belum  terdapat  penerangan  darurat,  sudah  terdapat inspeksi  kebakaran  dan  terdapat  pengendalian  bahaya/ pencegahan.  Gambaran  sistem  pencegahan  kebakaran bernilai  baik  karena  telah  memuat  semua  elemen  yang harus dijalankan dalam mengelola bahaya kebakaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Departemen  Pekerjaan  Umum,  1985.  Keputusan  Menteri Pekerjaan Umum No. 02/KTPS/1985. Tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Pada Bangunan Gedung. Jakarta . Departemen  Pekerjaan  Umum,  1999.  Keputusan  Menteri Pekerjaan Umum No. 11/KTPS/2000. Tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan. Jakarta .
Departemen Tenaga Kerja. 1980. Peraturan Menteri Tenaga Kerja  No.  Per-01/MEN/1980. Tentang  Syarat-Syarat Pemasangan  &  Pemeliharaan  Alat  Pemadam  Api Ringan , Jakarta.
Departemen Tenaga Kerja. 1983. Peraturan Menteri Tenaga Kerja  No.  Per-02/MEN/1983. Tentang  Instalasi  Alarm Kebakaran Otomatik , Jakarta.
Departemen  Tenaga  Kerja.  1999.  Keputusan  Menteri Tenaga  Kerja  No.  Kep-186/MEN/1999. Tentang  Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja , Jakarta. Ramli,  S.  2010. Petunjuk  Praktis  Manajemen  Kebakaran . Jakarta: Dian Rakyat.
Ramli,  S.  2010. Sistem  Manajemen  Keselamatan  & Kesehatan Kerja . Jakarta: Dian Rkyat. Ramli,  S.  2010. Pedoman  Praktis  Manajemen  Bencana .
Jakarta: Dian Rakyat.
Ramli, S. 2010. Pedoman Praktis Manajemen Risiko dalam Prespektif  K3  OHS  Risk  Management .  Jakarta:  Dian Rakyat.
Sugiyono,  2011. Statistika  Untuk  Penelitian .  Bandung: Alfabeta.