## ANALISA KARAKTERISTIK POMPA DAN LAJU TEMPERATUR FLUIDA PADA ALAT PILOT PLANT BIODIESEL

## Abstract
[ANALYSIS  OF  PUMP  CHARACTERISTICS  AND  FLUID  TEMPERATURE  RATE  IN  THE BIODIESEL PILOT PLANT] Today's technological growth is very rapid, companies continue to develop in technological innovation in their products. At the same time, it is necessary to increase adequate energy such as electric power, chemical power, and renewable alternative fuels to replace diesel oil, namely Biodiesel. As of January  2020,  the  government  has  implemented  a  fuel  mixture  for  the  transportation  sector  containing  30% biodiesel  in  diesel  oil.  There  are  many  types  of  biodiesel  processing  technologies,  including  non-catalyst technology. This technology only requires raw materials in the form of oil and methanol, without using a catalyst. The use of methanol in the form of superheated vapor in a non-catalyzed response requires equipment that can replace liquid methanol into superheated methanol vapor. The conversion of methanol to superheated methanol in this research was carried out using a methanol preheater based on a design from previous research using the ChemCAD application. namely heating methanol indirectly through a heating fluid in the form of Mobiltherm 605 thermal oil. With mobiltherm hot at a temperature of 50ºC, the pump performance results are obtained with Capacity (Q) 0.0003 m^3/s, Head (H) 0.019 m, Power hydraulic (N_h) 119 watts, and efficiency (η) 95.2%. The greater the value of the density of the fluid, the greater the power used. In the case of Mobiltherm, which has a different fluid viscosity from water, the hydraulic power and efficiency obtained are also high. The mobiltherm 605 heat transfer rate is 35% through the double pipe annulus and the methanol temperature rate through the double pipe inner pipe.
Keywords: Biodiesel; Efficiency; Heads; Preheated; Mobiltherm 605.

## Abstrak
Pertumbuhan teknologi sat ini sangat pesat, perusahaan- perusahaan terus berkembang dalam inovasi teknologi di dalam produk buatannya. Bersamaan dengan perihal tersebut diperlukan peningkatan energi yang memadai seperti tenaga listrik, tenaga kimia, serta bahan bakar alternatif yang terbarurukan untuk menggantikan minyak solar  adalah  Biodiesel.  Pemerintah  per  januari  2020  menerapkan  campuran  bahan  bakar  untuk  bidang transportasi mengandung 30% biodiesel pada minyak solar. Teknologi pengolahan biodiesel banyak jenisnya, antara lain merupakan teknologi nir katalis. Teknologi ini cuma memerlukan bahan baku berbentuk minyak serta metanol,  tanpa  memakai katalis.  Pemakaian  metanol  yang berbentuk uap  superheated  pada  respon nir  katalis memerlukan sesuatu perlengkapan yang bisa mengganti metanol cair jadi uap superheated metanol. Konversi methanol jadi superheated methanol pada riset ini dilakukan dengan memakai preheater metanol bersumber pada desain dari riset terdahulu memakai aplikasi ChemCAD. yaitu memanaskan metanol secara tidak langsung lewat fluida pemanas berbentuk thermal oil Mobiltherm 605. Dengan mobiltherm yang panas pada suhu 50ºC maka didapatkan hasil unjuk kerja pompa dengan Kapasitas (Q) 0,0003 m 3 /s , Head (H) 0,019 m, Daya hidrolis ( N h ) 119 watt, dan efisiensi ( η) 95,2%. Semakin besar nilai massa jenis fluida maka semakin besar juga daya yang digunakan. Dalam kasus mobiltherm ini yang memiliki kekentalan fluida yang berbeda dengan air maka daya hidrolis serta efisiensi yang didapat juga tinggi. Laju transfer panas mobiltherm 605 sebesar 35% melalui anulus double pipe dan Laju temperature methanol melalui pipa dalam double pipe.
Kata Kunci: Biodiesel;  Efisiensi; Head;  Preheated; Mobiltherm 605.
Suryadi 1)* , Muhammad Sayuthi 2) , Muhammad Habibi 3)
1 2 3) Jurusan Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Malikussaleh Lhokseumawe e-mail: suryadi80@unimal.ac.id

## 1. Pendahuluan
Pertumbuhan  teknologi  sat  ini  sangat  pesat,  perusahaan-  perusahaan  terus  berkembang  dalam  inovasi teknologi di dalam produk buatannya. Bersamaan dengan perihal tersebut diperlukan peningkatan energi yang memadai  seperti  tenaga  listrik,  tenaga  kimia,  serta  lain-  lain.  Sumber  energi  alternatif  sebagai  pengganti  dari energi itu sendiri. Ada juga energi alternatif yang bukan berasal dari minyak bumi yaitu gas alam, batu bara, serta panas bumi (Maulana Wardoyo & Prabowow, 2020a).
Dalam bermacam kehidupan manusia tiap hari aplikasi perpindahan panas (F.P. incropera, 2011)mempunyai kotribusi yang tidak sedikit. Disamping itu, posisi pompa menduduki tempat utama untuk kehidupan manusia. Pompa mempunyai peranan yang sangat berarti untuk bermacam industri air minum, minyak, petrokimia, pusat tenaga listrik serta sebagainya.
Definisi  pompa  bagi  (Sularso,  2000).  Pompa  serta  Kompresor:  Pemilihan,  Konsumsi  serta  Pemeliharaan merupakan sesuatu perlengkapan mekanis yang digunakan buat memindahkan fluida cair dari sesuatu tempat ke tempat lain, lewat sesuatu media pipa dengan metode meningkatkan tenaga pada fluida cair tersebut secara terus menerus. Tenaga tersebut digunakan buat menanggulangi hambatan- hambatan pengaliran. Hambatan- hambatan pengaliran itu bisa berbentuk perbandingan tekanan, perbandingan ketinggian ataupun hambatan gesek.
Berdasarkan  dari  (Suryadi,  2021)  kalau  komponen-  komponen  utama  pompa  terdiri  dari  mechanical  seal, packing, shaft( poros), shaft- sleeve, vane, kasing pompa, eye of impeller, impeller, wearing ring, bearing, serta discharge. Dimana unjuk kerja pompa ialah salah satu yang jadi dampak langsung dari kondisi aliran cairan( air) masuk serta keluar nozle.
Pompa beroperasi dengan prinsip melakukan perbandingan tekanan antara bagian hirup( suction) serta bagian tekan   (discharge)(Sudadiyo, 2018). Perbandingan tekanan tersebut dihasilkan dari suatu mekanisme misalkan putaran  roda  impeller  yang  membuat  kondisi  sisi  hirup  hampir  vakum.  Perbandingan  tekanan  inilah  yang menghirup cairan sehingga bisa berpindah dari sesuatu reservoir ke tempat lain.
Dalam industri bioetanol skala Pilot plant, pompa diperlukan selaku mesin yang mengalirkan fluida(Bankar & Manwatkar, 2016). Pilot plant merupakan sesuatu sistem pemprosesan dalam skala kecil yang dioperasikan buat menciptakan data menimpa sikap sistem yang digunakan dalam perancangan fasilitas- fasilitas skala besar. Pilot plant digunakan untuk mengurangi efek mengenai kaitan dengan konstruksi dari proses skala besar. Pilot plant  merupakan  unit  kecil yang  dirancang  supaya  bisa  digunakan  buat  melaksanakan  bermacam  eksperimen buat  memperoleh  informasi  untuk  perancangan  unit-  unit  yang  lebih  besar.  Semacam  pilot  plant  bioethanol dengan fluida mobiltherm 605 yang mau diuji.
Mobiltherm merupakan oli transfer panas (Musunuri et al., 2007)mempunyai performa besar yang ditujukan untuk instalasi pemanasan tidak langsung pada sistem tertutup. Direkomendasikan buat digunakan pada sistem pemanas  serta  pendingin  tidak  langsung  pada  sistem  tertutup  oli  dingin  di  seluruh  tipe  proses  industri. Mobiltherm mempunyai efisiensi transfer panas yang baik serta dengan viskositas sedemikian sehingga gampang terpompa baik pada temperatur starter ataupun temperatur pembedahan.
Tidak hanya Pompa, dalam industri bioetanol skala Pilot plant aplikasi perpindahan panas pula mempunyai kotribusi  yang  tidak  sedikit.  Alat  penukar  kalor  (Heat  Exchanger)  ialah  perlengkapan  yang  berperan  buat memindahkan  tenaga  panas  antara  2  ataupun  lebih  fluida  serta  terjalin  pada  temperatur  yang  berbeda  antara fluida, dimana fluida yang digunakan ialah fluida panas serta fluida dingin. Tipe heat exchanger (Ismail Tosun, 2002)bermacam- macam serta bisa diklasifikasikan bersumber pada sebagian tinjauan ialah proses perpindahan panas, jumlah fluida kerja, desain konstruksi, bidang kontak perpindahan panas, arah aliran fluida.  Salah satu perlengkapan yang menggunakan proses kerja heat exchanger merupakan air preheater (Sayuthi, 2022).
Preheater berperan sebagai alat yang memanaskan udara dari luar saat sebelum masuk ke ruang bakar yang menyebabkan proses pembakaran jadi lebih kilat. Pemanasan udara luar bisa terjalin dengan menggunakan gas buang  dari  sisa  hasil  pembakaran  saat  sebelum  dibuang  ke  lingkungan.  Preheater  digunakan  sebagai penghematan  konsumsi  jumlah  bahan  bakar,  dan  mengurangi  beban  termal  boiler  untuk  penguapan  fluida (Maulana Wardoyo & Prabowow, 2020)
Riset  ini  bermaksud  buat  mengenali  laju  temperatur  fluida  buat  tingkatkan  performa  preheater  serta mengukur unjuk kerja pompa yang berperan selaku perlengkapan penggerak buat mengalirkan mobiltherm 605 dimana mobiltherm ini selaku fluida pemanas pada preheater methanol(Amalia et al., 2020).
Unjuk  kerja  Pompa  Propeller  selaku  perlengkapan  penggerak  merupakan  keahlian  dalam  memindahkan fluida  mobiltherm  605  (mobil,  2003),  yang  sudah  dipanaskan  sehingga  mobiltherm  tersebut  bisa  mengganti Methanol cair jadi uap methanol. Unjuk kerja pompa(Bankar & Manwatkar, 2016) ini dipengaruhi oleh Efisiensi pompa dengan energi output dipecah energi input dikali 100%. Pengujian unjuk kerja Pompa Propeller selaku
mesin  penggerak  pada  pilot  plant  bietanol  dengan  fluida  mobiltherm  605  butuh  dicoba  lewat  riset  ini  buat pembutian konsep guna serta ataupun ciri berarti secara eksperimental.

## 2. Metode
A. Tempat dan Waktu Pengambilan Data Penelitian ini  mulai dari rancang bangun serta pengujian alat dilaksanakan pada laboratorium Teknik Mesin, Universitas Malikussaleh. Penelitian ini menggunakan mobiltherm 605 sebagai fluida  pemanas  dan  methanol  sebagai  fluida  pendingin.  Waktu  pengambilan  data  dilakukan selama 45 menit dan pada temperatur fluida  28ºC-100ºC.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik dari pompa propeller pada pilot plant Bio-diesel  dan    efisiensi Preaheater dengan  menggunakan  variable  distribusi  uap  yang  di hasilkan dan karakteristik oli terhadap efisiensi pompa.
B. Skema dan Peralatan Penelitian
Alat  pilot  plant  bioethanol  (Preheater)  yang  didesain  oleh  Hanafi  menggunakan ChemCAD seperti di tunjukkan pada gambar 1. Skema alat penelitian.
Gambar 1 . Skema Alat penelitian Keterangan: A = Preheater Metanol, E= Pemanas B= Tangki Mobiltherm 605, F= Pompa
C= Tangki Methanol, G= Katup
D= Tangki Minyak Nabati
C. Prosedur Penelitian
Pada penelitian ini, prosedur yang dilakukan secara bertahap yaitu:
1. Membuat preheater berdasarkan perhitungan desain oleh Hanafi menggunakan ChemCAD .
2. Set-up rangkaian alat-alat penelitian.
3. Letakkan sensor termokopel saluran masuk Mobiltherm 605.
4. Sirkulasikan Mobiltherm 605 dengan pompa.
5. Hidupkan pemanas otomatis dan set disaat temperature Mobitherm 605 memasuki preheater 100ºC.
6. Ambil data temperature sesuai uraian di atas.
7. Lakukan pengolahan data.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Dari  penelitian  yang  dilakukan  untuk  unjuk  kerja  pompa  ini  maka  didapat  data  yang  dibutuhkan  untuk perhitungan pompa. Adapun data yang diketahui adalah sebagai berikut:
Diameter pipa
d     = 25,4 mm = 0,0254 m Massa jenis fluida ρ     = 0,875 kg/l = 875 kg/ 𝑚 3 Viskositas kinetic zat cair
u     = 30,4 𝑚𝑚 2 /𝑠 = 3,04 x 10 −5 𝑚 2 /𝑠 Percepatan gravitasi g     = 9,8 𝑚/𝑠 2 Debit aliran Q    = 18 L/min = 0,0003 𝑚 3 /𝑠
Daya motor
𝑁 𝑚 = 125 𝑊 = 0,125 kW
Luas Penampang
𝐴     = 5.10 −4 𝑚 2
Perhitungan Pada Pompa
D. Kecepatan Aliran Fluida Kecepatan aliran fluida (Nakayama & Boucher, 2000)ditentukan dengan menggunakan persamaan berikut :
V = Q A (1)
Dimana pada sisi isap dan tekan maka kecepatan aliran oli yang masuk dan keluar melalui pipa juga sama sehingga 𝑉 𝑖 =   𝑉 𝑡
V   = 0,0003 m 3 /s 0,0005 m 2
= 0,6 m s ⁄

## E. Perhitungan Head Pompa
a. Head Statis Total
Head statis total adalah perbedaan ketinggian anatara fluida pada sisi tekan dengan ketinggian fluida pada sisi isap (Durst, 2008). Dari data perbedaan ketinggian tersebut diketahui dengan mengukur instalasi pipsa pada ketinggian sisi tekan dan ketinggian pada sisi isap, yaitu pada sisi tekan 𝑍 𝑡 = 65 𝑐𝑚 dan pada sisi isap 𝑍 𝑖 = 41 𝑐𝑚 . untuk menghitung head statis total ini diketahui dengan menggunakan rumus:
H s =   Z t − Z i (2)
Dimana: Z t = Ketinggian fluida dari poros pompa kepermukaan air atas = 0,65 m Z i = Ketinggian fluida dari poros kepermukaan air bawah =0,41 cm L t = Panjang pipa, bagian pipa tekan= 1,5 m L i = Panjang pipa, bagian pipa isap = 2,3 m Maka: H s = 0,65 m – 0,41 m = 0,24 m
b. Head Kerugian Gesek Dalam Pipa Isap
Untuk mengetahui kerugian gesek gesek ini (f) maka terlebih dahulu harus mengetahui sifat aliran dengan menggunakan bilangan reynold (MUNSON, 2002)( 𝑅𝑒 𝑖 ) 𝑉 𝑖 didapat dari perhitungan kecepatan aliran pada sisi isap, d = diameter pipa, u = didapat dari tabel viskostitas kinetic pada mobiltherm 605.
Re i = ρvid u (3)
= 875 x 0,6 m s ⁄  x 0,0254 m2 0,000304 m2/s
= 438.651,4
Untuk menentukan faktor gesekan pada pipa isap dapat menggunakan diagram moody harus diketahui ε/d, telah diketahui ε/d kekerasan relatif pada pipa  yaitu:
Relative Roughness = ɛ D
(4)
= 0,0005 m2
0,0254 m2
= 0,02
Berdasarkan gambar lampiran 1, dapat diketahui bahwa titik nilai faktor gesekan diatas 0.05 dan sedikit dibawah 0.06, maka dapat diasumsikan nilai fator gesekannya sebesar 0.057.
c. Head Kerugian Gesek Pada Pipa Lurus
Untuk  mengetahui  kerugian  gesek  antara  dinding  dengan  aliran  fluida  tanpa  adanya  perubahan  luas penampang dalam pipa dapat menggunakan rumus Darcy(Durst, 2008), dimana f adalah faktor gesek pada pipa isap, 𝐿 = 2,03 𝑚 Panjang pipa pada ssi tekan, 𝑉 𝑖 diperoleh dari perhitungan kecepatan aliran fuida pada sisi isap dan d= diameter pipa.
hf i = f Li .  vi 2 d .2 .g
(5)
Dimana: F   =  Faktor gesekan pada pipa isap L i =  Panjang pipa pada bagian pipa isap = 2,3 m v i =   Kecepatan aliran fluida pada sisi isap (m/s)
Maka:
hf i = 0,057 2,3 m .  (0,6 m s ⁄ )2
0,0254 m .  2 .9,8 m/s2
= 0,094 m
d. Kerugian Head Akibat Sambungan Elbow 90 °
Kerugian head pada sambungan elbow 90 ° pada intalasi pada pipa(Welty, 2001) ini terdapat 3 sambungan elbow dengan nilai k yang dapat dicari menggunakan persamaan sebagai berikut:
k   = [0,131 + 1,847 ( db 2r ) 3,5 ] [ θ 90 ] 0,5 (6)
= [0,131 + 1,847 ( 0,0254 2 x 0,0127 ) 3,5 ] [ 90 90 ] 0,5

## = 1,978
Setelah nilai K diketahui, maka kita dapat menghitung nesarnya kerugian head pada sambungan elbow ini dengan V diperoleh dari perhitungan kecepatan aliran fluida pada sisi isap.
hl i = n k v2 2 .g (7) Dimana:
n  =  Jumlah sambungan elbow k  =  Faktor kerugian belokan pipa Maka:
hl i = 3. 1,978 (0,6 m/s)2 2 .9,8 m/s2
= 0,109 m
e. Head Kerugian Gesek Dalam Pipa Tekan Dengan Bilangan Reynold
Untuk mencari head kerugian gesek (f) (Papanastasiou et al., 2000)terlebih dahulu mengetahui sifat aliran dengan cara menggunakan bilangan reynold (𝑅𝑒 𝑡 ) 𝑉 𝑡 = diperoleh dari perhitungan kecepatan aliran pada sisi tekan, d = diameter pipa, 𝜐 = diperoleh dari tabel spesifikasi mobiltherm.
Re t = υt .d u (8)
Re t = 0,6 m/s .  0,0254 m 0,000304 m2/s = 501,32
f. Head Kerugian Gesek Pada Pipa Lurus Tekan
Untuk  menghitung    kerugian  gesek  antara  dinding  pipa  dengan  aliran  fluida  (Papanastasiou  et  al., 2000)tanpa adanya perubahan luas penampang didalam pipa dapat menggunakan rumus Darcy, dimana f adalah faktor gesek pada pipa tekan, 𝐿 𝑡 = 1,5 m, 𝑉 𝑡 diperoleh dari perhitungan kecepatan aliran pada sisi tekan, dan d = diameter pipa.
hf 2 = f Lt .  Vt 2 d .2 .g (9)
hf 2 = 0,057 1,05 m (  0,6 m/s)2 0,0254 m .  2 .9,8 m/s2 = 0,062 m
g. Kerugian Head Akibat Sambungan Elbow 90º Pada Pipa Tekan
Kerugian head pada sambungan elbow 90º (Kambe, n.d.)pada instalasi pipa tekan terdapat 4 sambungan elbow dengan nilai K = 1,978 dan 𝑉 𝑡 = didapat dari perhitungan kecepatan aliran pada sisi tekan:
hl 2 =  n . k Vt 2 2 .g (10)
hl 2 = 4. 1,978 (0,6 m s ⁄ )2 2 .9,8 m s ⁄ 2 = 0,145 m
Jadi kerugian head keseluruhan pada pipa tekanan adalah head kerugian gesek pada pipa lurus tekan (hf 2 ) ditambah head akibat sambungan elbow ( hl 2 ) .
h l = hf 2 +   hl 2 (11)
= 0,062 m + 0,145 m = 0,207 m
h. Head Total Pompa
Sebelum mencari head total pompa terlebih dahulu harus mencari head kecepatan keluar dan dapat dicari dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:
𝑉12
2.𝑔 = (0,6  𝑚/𝑠)2 2 .9.8 𝑚/𝑠2 (12)
=  0,019 m
Nilai ∆H P (JP Holman, 1986)adalah tekanan permukaan oli sisi atas dan tekanan permukaan oli pada sisi bawah, dimana alat yang dirancang tidak memiliki tekanan permukaan oli, jadi nilai ∆H P = 0 . H = H s +   ∆H P +   h l + V12 2.g (13)
= 0,24 m  + 0 m + 0,207 m + 0,019 = 0,466 m
F. Daya Hidrolis
Daya hidrolis adalah daya pompa yang dibutuhkan untuk mengalirkan sejumlah zat cair(Yang, 2001). Nilai daya hidrolis dapat dihitung dengan rumus berikut;
N h = ρ.H.Q 102
(14)
N h = 875 kg/m3.  0,447 .  0.0003 m3/s 102 = 0,119  kW = 119 W
G. Efisiensi Pompa
Adapun untuk mencari efisiensi pompa (Blazek, n.d.)dengan menggunakan persamaan 2.6, maka:
Ƞ    = Nh Nm × 100% (15)
Dimana:
Ƞ =  Efisiensi pompa (%) N h =  Daya hidrolis (W) N m =  Daya motor (W) Maka:
Ƞ = 119 125 × 100% =95,2 %
H. Laju Temperatur Unjuk kerja Mobilt herm 605 selaku fluida pemanas dalam melaksanakan perpindahan panas ke Methanol cair jadi uap methanol merupakan sangat baik dengan capaian 88% hingga dengan 93%. Dari hasil riset serta dicoba pengolahan informasi maka Laju temperature serta waktu perputaran fluida pemanas mobilterm 605seperti di tunjukkan pada Gambar.2 .
Gambar 2. Laju temperature dan waktu sirkulasi fluida pemanas mobilterm 605
Pada  Gambar  2.  memperlihatkan  laju  temperatur  fluida  metanol  dan oil  pada  pipa pilot plant  biodiesel.  Pada
grafik menunjukkan terjadinya penigkatan temperatur pada metanol sangat pesat. Namun ada beberapa waktu yang menurut tetapi penurunan nya tidak terlalu siknifikan. Dimana nilai temperatur metanol terbesar 69°C dan temperatur  oil  mencapai  80°C.  Dalam  hal  ini  waktu  sirkulasi  dengan  laju  temperatur  metanol  saling  terikat. Karna semakin banyak metanol digunakan maka waktu sirkulasi akan semakin cepat. Karena pada saat terjadi peningkatan laju temperatur maka akan terjadi proses sirkulasi yang baik. Dimana methanol akan berubah pasa dari  awalnya  dimasukkan  cair  hingga  akhirnya  akan  menjadi  uap,  untuk  menjadikan  methanol  menjadi  uap sirkulasi dan pemansan heater harus selalu stabil.

## 4. Kesimpulan
Dari  pembahasan dan  analisis  yang dilakukan  pada  penelitian  ini,  maka  dapat ditarik  kesimpulan  sebagai berikut:
a. Dengan  mobiltherm  yang  panas  pada  suhu  50ºC  maka  didapatkan  hasil  unjuk  kerja  pompa  dengan Kapasitas (Q) 0,0003 𝑚 3 /𝑠 , Head (H) 0,019 m, Daya hidrolis ( 𝑁 ℎ ) 119 watt, dan efisiensi ( 𝜂) 95,2%.
b. Semakin  besar  nilai  massa  jenis  fluida  maka  semakin  besar  juga  daya  yang  digunakan.  Dalam  kasus mobiltherm  ini  yang  memiliki  kekentalan  fluida  yang  berbeda  dengan  air  maka  daya  hidrolis  serta efisiensi yang didapat juga tinggi.
c. Laju  transfer  panas  mobiltherm  605  sebesar  35%  melalui  anulus  double  pipe  dan  Laju temperature methanol melalui pipa dalam double pipe.

## Daftar Pustaka
Amalia Rif’ah, Hendrik Elvian dan Gayuh Prasetya.(2020). Pilot Plan Proses Produksi Biodesel Menggunakan Katalis Basa Homogen. Journal of Researh and Techonology
Adi  Alir  Rilo  Putra.  (2018).  Analisa  Pengaruh  Laju  Aliran    Massa  Fluida  Dan  Temperatur  Fluida  Masuk Terhadap Kapasitas Radiator Pada Sistem Pendingin. Jurnal Pendidikan Teknik Mesin UNESA.
Budi Rubianato, 2018, Rancang Bangun Kondensor pada Destilator Bioetanol, Jurnal CRANKSHAFT, Vol.1
No1 September 2018  ISSN 2623-0720
Cengel A Yunus dan John M Cimbala. (2006) . Heat Transferr A Practical Approach. Higher  Education
F. P. Incropera, 2011, Fundamental of heat and mass transfer, 7th edition, John Wiley & Son's__USA
Hanafi Prida Putra, dkk, 2020, Desain Preheater Metanol Untuk Pilot Plant Biodiesel Kualitas Tinggi Dengan Mobiltherm  605  Sebagai  Fluida  Pemanas,  Jurnal  Ilmiah  Teknik  Mesin,  http://ejournal.uika- bogor.ac.id/index.php/ame/index
Hans  Dieter  Baehr  and  Karl,  Stephan,  2006,  Heat  and  Mass  Transfer  Second  Edition,Springer-Verlag  Berlin Heidelberg
Harini.  (2017).  Analisis  Perhitungan  Laju  Perpindahan  Panas    Alat  Penukar  Kalor  Type  Pipa  Ganda  Di Laboratarium Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Jurnal Konveksi Energi dan Manufaktur.
Ismail Tosun, 2002, Modeling In Transport Phenomena, Elsavier Printed, USA
https://www.mobil.co.id/id-id/our-products/mobil-industrial-lubricants/products/mobiltherm-605
J.  H.  Lienhard,  2003,  A_Heat_Transfer_Textbook__Third_Edition,  Phlogiston  Press.  Cambridge, Massachusetts, U.S.A.
JP Holman_, 1986, Heat_Transfer__6th_ edition, McGraw-Hill, USA
Musunuri,R.K. Sanchez,D. Rodrigues, R, 2007, Solar Thermal Energy, University of Gavle, Germany.
Niko Maulana Wardoyo, 2020, Analisis Air Leakage Terhadap Unjuk Kerja Air Preheater, Jurnal Power Plant, Vol. 8, No. 2
Sayuthi (2022). Unjuk Kerja Mobiltherm 605 Sebagai Fluida Pemanas Pada Desain Preheater Metanol Untuk Pilot Plant Biodiesel Kualiatas Tinggi, MJMST Vol 6 ed.2 pg. 1-9.
Sularso,dkk,2000, pompa-dan-kompresor, Cetakan ketujuh, PT Pradnya Paramita, Jakarta
Suryadi, 2021, Pengaruh Variasi Panjang Nozzle dan Tinggi Level Air Terhadap Efisiensi Jet Pump, MJMST Vol. 5, Ed.1
Papanastasiou, Tasos. C.; 1993: Applied Fluid Mechanics ; Prentice-Hall Inc, New Jersey.
Welty, James R dkk. 2001 Fundamental of Momentum, Heat, and Mass Transfer, John Wiley & Son, Inc.
White, Fank. M.; 1994: Fluid Mechanics ; Mc Graw Hill Book Company, New York.