## PERENCANAAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH SISTEM KOMUNAL PADA PERUMAHAN KODIM 1605 BELU
Fabiola E. Santo 1 (febysanto26807@gmail.com) Sudiyo Utomo 2 (diyotomo@gmail.com) Tri M. W. Sir 3 (trimwsir@yahoo.com)

## ABSTRAK
Perencanaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal pada perumahan KODIM 1605 Belu  dilakukan  karena  rendahnya  sanitasi  serta  adanya  pencemaran  pada  sumber  air dilingkungan  perumahan  tersebut.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  melakukan  observasi terhadap  jumlah  penduduk,  jenis  rumah  dan  sarana  sanitasinya  serta  produksi  limbah  yang dihasilkan untuk 200 sampel rumah. Sampel limbah diambil dari air limbah di sumur dan sungai pada  perumahan  KODIM  1605  Belu  dan  diperiksa  di  Laboratorium  Dinas  Kesehatan  Propinsi NTT.  Hasil  pemeriksaan  limbah  menunjukkan  hasil  bahwa  BOD  (Biological  Oxygen  Demand) melebihi  dari  batas  ketentuan  kelayakan  air  limbah.  Desain  bangunan  IPAL  komunal direncanakan  untuk  pemakaian  sampai  dengan  10  tahun.Teknologi  yang  dipilih  dalam pengolahan limbah adalah kombinasi anaerob dan aerob. Kapasitas desain IPAL yang digunakan adalah 150 m 3 /hari. Volume volume bak ekualisasi 32 m 3 , volume bak pengendapan awal 32 m 3 , volume bak biofilter anaerob 50 m 3 ,volume bak biofilter aerob 45 m 3 dan volume bak pengendap akhir  32  m 3 .  Diameter  untuk  pipa  persil,  servisdanpipa  lateral  adalah  100  mm  dengan  total panjang pipa 5.040 meter. Diameter pipa induk adalah 200 mm dengan panjang pipa 33 meter. Kata kunci : Air limbah; IPAL

## ABSTRACT
Wastewater  Treatment  Installation  Plan  in  KODIM  1605  residential  in  Belu  due  to  low sanitation and pollution on water sources around that cluster area. This research was done by using the observation method on the number of population, the kind of the house, and sanitation facilities  and  waste  products  that  were  produced  from  200  house  samples.  The  waste  sample taken from the wastewater in some wells and rivers around the KODIM 1605 Belu Housing and checked  in  East  Nusa  Tenggara  Health  Department  Laboratory.  The  result  shows  that  BOD (Biological  Oxygen  Demand  )  exceed  than  the  limit  of  the  certain  value  of  wastewater properness.  The  structure  design  of  Wastewater  Treatment  Installation  Plan  with  Comunal System have been plan for the usage up to 10 years. The technology that was taken on this waste treatment  is  the  combination  of  anaerob  and  aerob.  The  capacity  of  the  design  of  Wastewater Treatment  Installation  Plan  is  150  m 3 /day.  The  equalization  basin  volume  is  32  m 3 ,  the  first sedimentation  basin  volume  is  32  m 3 ,  the  anaerob  biofilter  basin  volume  is  50  m 3 ,  the  aeorb biofilter basin volume is 45 m 3 dan the last sedimentation basin volume is 32 m 3 . The diameter of bulge  pipe  or  the  house  connection  pipe,  service  pipa  and  lateral  pipe  is  100  mm  with  total lenght of the pipe is 5.040 meters. The diameter of the prime pipe is 200 mm with the lenght of the pipe is 33 meters.
Keyword : Wastewater; Wastewater Treatment Installation Plan (WWTP)

## PENDAHULUAN
Kabupaten Belu merupakan salah satu daerah perbatasan antara negara Indonesia dengan negara lain  sehingga  menjadi  prioritas  utama  dalam  pembangunan  infrastruktur  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  pusat.  Merujuk  pada  target  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 mencapai 100% sanitasi layak maka Kabupaten Belu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki visi “Menuju Kabupaten Belu yang
1 Prodi Teknik Sipil, FST Undana;
2 Prodi Teknik Sipil, FST Undana;
3 Prodi Teknik Sipil, FST Undana
mandiri  dalam  menciptakan  lingkungan  sehat  melalui  peningkatan  akses  dan  layanan  sanitasi layak  sesuai  standar  pelayanan  maksimum  pada  tahun  2018”.  Berdasarkan  Buku  Putih  Sanitasi (BPS) Kabupaten Belu (BPS, Kab. Belu, 2015), kepemilikan tangki septick suspek aman sebesar 60%  dan  penyaluran  akhir  tinja  dengan  menggunakan  tangki  septick  yang  tidak  aman  sebesar 40%.  Tangki  septik  dikatakan  tidak  aman  dikarenakan  proses  pembuangan  tinja  yang  langsung ke  media  penerima  (tanah,  sungai)  tanpa  melalui  saringan  atau  peresapan.Pada  Perumahan KODIM 1605 Belu, terdapat 200 unit rumah dengan spesifikasi jenis rumah permanen dan semi permanen. Dari 200 unit rumah, terdapat 165 unit rumah semi permanent yang tidak layak sarana mandi,  cuci  dan  kakus.  Kakus  dan  kamar  mandi  di  buat  seadanya  dengan  sistem  cubluk  yang memiliki kedalaman sekitar 1 – 1,5 meter sehingga sangat tidak higienis dan dapat menimbulkan penyakit. Aktivitas mandi dan cuci dilakukan langsung di pinggiran sumur dan sungai sehingga air  limbah  akibat  mandi  dan  cuci  terbuang  langsung  disekitar  sumur  dan  sungai.  Hal  tersebut, mengakibatkan tercemarnya sumur dan sungai yang merupakan sumber air baku bagi penduduk di  komplek  perumahan  tersebut.  Untuk  mengurangi  dampak  pencemaran  terhadap  lingkungan dan  dalam  rangka  memenuhi  standar  kelayakan  sanitasi,  maka  perlu  direncanakan  suatu  sistem pengolahan  air  limbah.  Sistem  Instalasi  Pengolahan  Air  Limbah  (IPAL)  yang  direncanakan untuk  Perumahan  KODIM  1605  Belu  adalah  Sitem  Komunal/Terpusat.  IPAL  Sistem  Komunal diharapkan  dapat  menurunkan  konsentrasi  zat-zat  pencemar  sebelum  air  limbah  tersebut dialirkan ke badan air penerima.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Limbah
Hampir  disetiap  aktivitas  yang  kita  lakukan  menghasilkan  limbah,  mulai  dari  proses metabolisme didalam tubuh hingga proses industri yang berbasis teknologi  tinggi. Menurut UU No.23 Tahun 1997 (Kemen LH, 1997) tentang pengelolaan lingkungan hidup, pengertian limbah adalah  sisa  suatu  usaha  dan/atau  kegiatan.Sugiharto  (1987)  membagi  klasifikasi  sumber  air limbah menjadi dua bagian, yaitu air limbah rumah tangga (domestic wastewater) dan air limbah industri. Sumber utama air limbah domestik (rumah tangga) dari masyarakat adalah berasal dari daerah  perumahan,  perdagangan,  kelembagaan  dan  rekreasi.  Limbah  non  domestik  adalah limbah  yang  berasal  dari  industri,  pertanian,  peternakan,  perikanan,  transportasi  dan  sumber- sumber  lain.  Indikator  yang  umum  diketahui  pada  pemeriksaan  pencemaran  air  adalah  pH  atau konsentrasi ion hidrogen, oksigen terlarut (Dissolved Oxygen, DO), kebutuhan oksigen biokimia (Biochemiycal  Oxygen  Demand,  BOD)  serta  kebutuhan  oksigen  kimiawi  (Chemical  Oxygen Demand, COD).

## Parameter Desain IPAL
1. ProyeksiJumlahPenduduk
Perencanaan IPAL direncanakan dengan umur pemakaian 10 - 15 tahun sehingga perlu diketahui kenaikan  jumlah  penduduk  sampai  dengan  10  tahun  yang  akan  datang.  Rumus  yang  digunakan untuk  memproyeksikan  jumlah  penduduk  pada  10  tahun  yang  akan  datang  adalah  rumus geometri. Rumus tersebut dapat dilihat pada Persamaan (2.1).
= (1  +   ) (1)
Dimana :
= Jumlah penduduk pada tahun t
= Jumlah penduduk pada tahun awal
r   = Rata-rata angka pertumbuhan penduduk
n    = Jangka waktu dalam tahun
Angka  pertumbuhan  penduduk  dapat  dihitung  dari  jumlah  penduduk  pada  tahun-tahun sebelumnya.
r   = Pt Pt Po − (2)
2. Ketersediaan pelayanan air minum
Merupakan  faktor  penting  dalam  perencanaan  pemakaian  sewerage  terutama  sewerage  yang
direncanakan  membawa  buangan  padat  disamping  limbah  cairnya.  Pemakaian  sewerage disarankan  untuk  daerah  yang  telah  memiliki  jaringan  air  bersihnya  dengan  besar  pemakaian  > 60 liter/orang/hari.
3. Kemiringan Tanah
Topografi  akan  menentukan  sistem  pengaliran  air  limbah,  apakah  gravitasi,  pemompaan  atau kombinasi.  Kondisi  tanah  permukaan/topografi/kemiringan  tanah,  dimana  daerah  dengan kemiringan  1%  lebih  memberikan  biaya  ekonomis  dalam  pembangunannya  dibandingkan dengan daerah yang datar.

## Perhitungan Teknis

## 1. Debit Air Limbah
Perhitungan debit air limbah didasarkan pada jumlah pemakaian air minum. Volume air limbah adalah  80%  volume  air  minum.  Untuk  pendekatan  secara  umum,  berdasarkan  SK-SNI  dari Kementrian  Pekerja  Umum  kriteria  pemakaian  air  minum  untuk  katagori  kota  telah dikelompokkan dan dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1 Tingkat Pemakaian Air Minum Rumah Tangga Kategori Kota (SK-SNI Air Minum,
2000) No Kategori Kota Jumlah Penduduk (x 1.000 orang) Tingkat Pemakaian AirMinum (ltr/orang/hari) Debit Air Limbah (ltr/orang/har) 1  Kota Metropolitan >1.000 190 152 2  Kota Besar 500 – 1.000 170 136 3  Kota Sedang 100 – 500 150 120 4  Kota Kecil 20 – 100 130 104 5  Kota Kecamatan 3 – 20 100 80 6  Kota Pusat Pertumbuhan <3 30 24 a. Debit rata-rata aliran (Qr) Qr=  80%  x  Q air minum (3) Dimana : Qr  = Debit rata-rata 80% = standar debit air limbah (SK-SNI Air Minum tahun 2000) b. Debit Infiltrasi (Qinf) Qin=  qinf . L/1000 (4) Dimana : Qinf = debit infiltrasi (l/det) qinf =  infiltrasi air tanah (l/det) L =  panjang saluran (meter) c. Debit Aliran Jam Puncak (Qp) Tabel 2 Faktor Puncak untuk Pipa Air Limbah (Departemen PUPR, 2015) Qpk =  Fp  x  Qr (5) Dimana : Qpk = Debit puncak (m³/detik) Fp = Faktor puncak (4-6) Qr = Debit rata-rata (m³/detik) d. Debit Minimum Jenis Pipa f p Pipa SR 6 Pipa lateral 4-6 Pipa cabang 3 Pipa induk 2,5 Pipa pembawa (trunk) atau outfall 2
Qmin =  fmin  x  Qr (6) Dimana : Qmin = Debit minimum (m³/detik) fmin = Faktor minimum (0,3 - 0,5) Qr = Debit rata-rata (m³/detik) e. Debit desain Qdesain=  Qpk  +  Qinf (7) Dimana : Qdesain = Debit desain (m³/detik) Qpk = Debit puncak (m³/detik) Qinf = Debit infiltrasi (m³/detik) 2. Pilihan Teknologi IPAL
Sistem kombinasi anaerobdanaerob yang dipilih untuk sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT) atau  IPAL  karena  lebih  efisien  dalam  pengoperasian  dan  pemeliharaan,  serta  menambah  daya tampung/kapasitas sistem.
3. Penentuan Diameter Pipa
Tabel 3 Diameter Perpipaan Air Limbah (Kementerian PUPR danDirjenCiptaKarya, 2016)
Kategori Pipa Air Limbah Kemiringan Pipa % (cm/m) Dimensi Pipa (mm) Keterangan Pipa dari kloset 2 100 Pipa untuk menyalurkan air limbah dari kloset sampai bak kontrol rumah. Pipa dari kamar mandi dan dapur 2 50 Pipa untuk menyalurkan air limbah dari fasilitas mandi-cuci sampai bak kontrol rumah Pipa persil (Pipa halaman) 2 100 Pipa untuk menyalurkan air limbah dari bak kontrol rumah sampai bak kontrol utama (IC) air limbah atau IC pipa lateral. Pipa Lateral 2 100 Pipa untuk menyalurkan air limbah dari bak kontrol utama ke pipa utama (cabang atau induk) Pipa utama (cabang/induk) 1 – 2 Tergantung pada jumlah saluran rumah < 80 rumah 100 80 – 150 rumah 150 150 – 300 rumah 200

## METODE PENELITIAN
Objek  penelitian  adalah  limbah  di  perumahan  KODIM  1605  Belu  dengan  mengambil  sampel 200 Rumah Tangga yang diklasifikasikan sebagai calon pengguna IPAL. Dengan jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa survei untuk mengetahui model MCK, luasan perumahan,  luas  rumah  dan  sarana  pembuangan  limbah,  serta  hasil  pengukuran  laboratorium untuk  mengetahui  kondisi  air  limbah  di  perumahan  KODIM  1605  Belu,  sedangkan  Data sekunderadalah    peta    lokasitinjauan  penelitian  dan  jumlah  KK  di  perumahan  KODIM  1605 Belu.
Teknik  pengambilan  data  berupa  :  1.  Teknik  Observasi,  2.  Teknik  Dokumentasi  dan  3.  Teknik Analisis  Data.  Analisis  data  sesuai  dengan  pembahasan  standar  pengolahan  limbah  dengan langkah-langkahsebagai  berikut  :  a.  Menentukan  luasan  perumahan  dan  luas  rumah,  b. Melakukan  pemetaan  saluran  pipa  pembawa  limbah,  c.  Menentukan  debit  limbah  untuk penentuan dimensi saluran pipa pembawa limbah, dan d. Mendesain IPAL.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Baku Mutu Air
Sistem  sanitasi  pada  dasarnya  memutus  mata  rantai  transmisi  penyakit  yang  disebabkan  oleh kotoran manusia. Pemutusan ini dilakukan melalui penampungan kotoran pada unit pengolahan. Permen  Lingkungan Hidup menyatakan bahwa kualitas hasil olahan infrastruktur sanitasi harus memenuhi  standar  baku  mutu  lingkungan  dan  menetapkan  standar  air  buangan  dengan  empat parameter  yang  penting.  Survei  yang  dilakukan  di  Perumahan  KODIM  1605  Belu  mengambil sampel  air  di  sumur,  air  bekas  cucian  dan  sungai  yang  mengalir  disamping  perumahan  sebagai tempat pembuangan akhir. Sampel air limbah yang diambil dibawa ke Laboratorium Kesehatan Propinsi  NTT  untuk  dilakukan  pemeriksaan  Mutu  Air  Limbah.  Hasil  pemeriksaan  terhadap  air limbah dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4 Hasil Pemeriksaan Air Limbah di Perumahan KODIM 1605 Belu (Lab.Dinkes
NTT,2017) Parameter Satuan Permen Lingkungan Hidup Nomor 82 Tahun 2001 Kadar Maksimum Hasil Pemeriksaan PH 6 – 9 7,4 BOD mg/L 6 19,65 COD mg/L 50 28 Minyak dan Lemak µg/L 1000 0,0238
Hasil  pemeriksaan  Air  Limbah  di  Perumahan  KODIM  1605  Belu  menunjukkan  bahwa  BOD (Biological  Oxygen  Demand)  dengan  nilai  19,65  mg/L  melebihi  dari  standar  yang  seharusnya yaitu 6 mg/L sesuai standar Permen Lingkungan Hidup Nomor 82 Tahun 2001.

## ProyeksiJumlahPenduduk
Jumlah  penduduk  pada  tahun  t  ( ) merupakan  jumlah  penduduk  pada  10  tahun  yang  akan datang  yaitu  Tahun  2026.  Jumlah  penduduk  pada  tahun  awal  ( )  menggunakan  data  jumlah penduduk  pada  Tahun  2017  sesuai  dengan  waktu  penelitian  tugas  akhir.  Rata-rata  angka pertumbuhan penduduk (r) menggunakan data jumlah penduduk dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun  2017.  Tabel  5  menunjukkan  kenaikan  rata-rata  pertumbuhan  penduduk  kompleks perumahan  KODIM  1605  Belu,  dimana  diperoleh  kenaikan  rata-rata  sebesar  0,005.  Setelah memperoleh nilai rata-rata maka dapat di proyeksikan jumlah penduduk dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2026. Hasil proyeksi dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 5 Jumlah Penduduk Rata-rata dan Kenaikan Rata-rata (r)
Penduduk Kompleks Perumahan Kodim 1605 Belu tahun 2012 – 2017 Tahun Jumlah Penduduk (Jiwa) Kenaikan (r) 2012 1492 0 2013 1502 0.007 2014 1511 0,006 2015 1521 0,006 2016 1529 0,005 2017 1537 0,005 Rata-rata 1515 0,005 Tabel 6 Jumlah Proyeksi Penduduk Perumahan Kodim 1605 Belu Tahun 2017-2026 Tahun Kenaikan rata-rata (r) Jumlah Penduduk 2017 0,005 1537 2018 0,005 1544 2019 0,005 1552
Tahun Kenaikan rata-rata (r) Jumlah Penduduk 2020 0,005 1560 2021 0,005 1567 2022 0,005 1575 2023 0,005 1583 2024 0,005 1591 2025 0,005 1599 2026 0,005 1607 Jumlah 15720 Rata-rata 1572

## Perhitungan Debit Air Limbah
1. Panjangpipa
Panjang pipa yang digunakan adalah sebesar 2364 m berdasarkan hasil pengukuran di lokasi. 2. Debit rata-rata (Qr)
JumlahpendudukKabupatenAtambuaadalah201.734jiwasehingga  diasumsikan  berdasarkan kategori  kota  menurut  tingkat  pemakaian  air  minum  standar  rumah  tangga  pada  Tabel  1, termasuk dalam kategori Kota Sedang.Tingkat pemakaian air minum untuk Kota Sedang adalah 150 liter/orang/hari berdasarkan Tabel 1 SK-SNI Air Minum tahun 2000.
Qr
= 80% x Q air minum
Qr = 80% x 150 liter/orang/hari Qr = 120 liter/detik  = 0,12 m 3 /detik
3. Debit Infiltrasi
Koefisien infiltrasi air tanah antara (1-3) l/detik/1000 meter panjang pipa sehingga digunakan nilai 1 L/detik dengan panjang pipa rencana 2364 m berdasarkan hasil pengukuran di lokasi.
Qinf = qinf x L /1000 Qinf = 1 L/dtk x 2364 m /1000 = 2,364 Liter/detik
= 0,0024 m 3 /detik
4. Debit Puncak
Faktor puncak (fp) yang digunakanadalah4.
Qpk = Fp x Qrata-rata (m³/detik) Qpk = 4 x 0,12 m³/detik = 0,48 m³/detik 5. Debit Minimum Faktor minimum yang digunakanadalah 0,3.
Qmin = fmin x Qr (m³/detik) Qmin = 0,3 x 0,12 (m³/detik) Qmin = 0,036 m³/detik 6. Debit Desain Qd = Qpk + Qinf
= 0,48 m³/detik + 0,0024 m³/detik
= 0,4824 m³/detik

## Diameter Saluran Pipa Pembuangan
Saluran pipa pembuangan terdiri atas 4 jenis pipa yaitu pipa persil/ pipa sambungan rumah (SR), pipa  servis,  pipa  lateral  dan  pipa  mayor/  pipa  induk.  Penentuan  dimensi  pipa  dilakukan  sesuai dengan  standar  dari  Buku  3  Sistem  Pengelolaan  Air  Limbah  Domestik–Terpusat  Skala Permukiman  (Kementrian  PUPR,  Dirjen  CK,  2016)  yang  dapat  dilihat  pada  Tabel  3.Koefisien kekasaran saluran ditentukan berdasarkan jenis pipa yang digunakan yaitu jenis pipa uPVC yang material pembuatannya dikhususkan untuk mengalirkan air limbah. Nilai n yang dipakai adalah
0,012.(Pedoman Jaringan Air Limbah, 2014). Diameter saluran pipa untuk pipa SR, pipa servis dan pipa lateral berukuran 100 mm, sedangkan untuk pipa mayor/pipa induk adalah 200 mm.

## Dimensi Bangunan Pengolahan Limbah
Bangunan  Pengolahan  Limbah  sebagai  bak  penampung  limbah  memiliki  dimensi  yang ditentukan  oleh  limbah  yang  dihasilkan  oleh  penduduk  di  Kompleks  KODIM  1605  Belu. Kapasitas  air  limbah  diasumsikan  dari  200  sambungan  rumah  sehingga  air  limbah  yang dihasilkan dapat dilihat pada perhitungan berikut :
Jumlah SR = 200 unit (jumlah sampel) Jumlah penduduk (P 10) = 1607 orang (asumsi jumlah penduduk 10 tahun) Air bersih yang digunakan = 150 ltr/org per hari (berdasarkan Tabel 1) Limbah yang dihasilkan =  80% dari air bersih  = 120 ltr/org per hari (berdasarkan Tabel 1) Total limbah cair = 120 ltr/org/hari x 1607 = 192.840 ltr/org/hari
Survei  pemanfaatan  air  untuk  kebutuhan  sehari-hari  dilakukan  terhadap  200  sambungan  rumah yang  menjadi  sasaran  penelitian.  Setiap  rumah  diberikan  pertanyaan  melalui  kuisioner  yang menanyakan tentang kehidupan keseharian masyarakat dalam kompleks. Rekapan hasil kuisioner dapat dilihat pada Tabel 7.
Tabel 7 Kuisioner di Kompleks KODIM 1605 Belu
No Pertanyaan Pilihan jawaban Jawaban (KK) Presentasi 1  Pendidikan a. Tamat SD 19 9.5 b. Tamat SMP 60 30 c. Tamat SMA 120 60 d. Tamat Perguruan Tinggi 1 0.5 2  Pekerjaan a. Petani b. TNI 200 100 c. PNS d. Swasta/pedagang e. Buruh 3  Pendapatan a. 2.000.000 - 2.500.000 95 47.5 b. 2.500.000 - 3.000.000 63 31.5 c. 3.000.000 - 3.500.000 35 17.5 d. 3.500.000 - 4.000.000 4 2 e. 4.000.000 - 5.000.000 3 1.5 4  Tipe Rumah a. Permanent 35 17.5 b. Semi Permanent 23 11.5 c. Tidak Permanent 142 71 5 Dimana keluarga mendapatkan sumber air bersih a. Sumur 165 82.5 b. Sungai 52 26 c. Pipa PDAM - d. Tangki Air 69 34.5 6  Air bersih dipakai untuk apa saja a. Mandi 200 100 b. Cuci 200 100 c. Masak 200 100 7 Pada jam berapa keluarga melakukan aktivitas mandi a. 00.00 - 05.00 b. 05.00 - 08.00 180 90 c. 08.00 - 15.00 20 10 d. 15.00 - 20.00 196 98 e. 20.00 - 24.00
8 Pada jam berapa keluarga melakukan aktivitas cuci a. 00.00 - 05.00 b. 05.00 - 08.00 150 75 c. 08.00 - 15.00 35 17.5 d. 15.00 - 20.00 15 7.5 e. 20.00 - 24.00 9 Pada jam berapa keluarga melakukan aktivitas masak a. 00.00 - 05.00 b. 05.00 - 08.00 30 15 c. 08.00 - 15.00 170 85 d. 15.00 - 20.00 67 33.5 e. 20.00 - 24.00 10  Dimana keluarga melakukan BAB a. WC rumah 189 94.5 b. WC umum 11 5.5 c. Sungai, hutan 44 22 11 Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang pencemaran air sungai atau air sumur? a. Ya 48 24 b. Tidak 151 75.5 12 Apakah ada anggota keluarga yang pernah terkena penyakit kulit a. Ya 117 58.5 b. Tidak 83 41.5
Presentasi aktivitas mandi, cuci, masak yang dilakukan di jam 05.00 - 08.00 adalah sebesar 60%. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  jam  puncak  terjadi  sebanyak  3  jam  per  hari.Total  air  limbah  yang dihasilkan setiap hari adalah :
Total air limbah setiap hari =  192.840 ltr/hari Jumlah limbah pada jam puncak = 60% x 192.840 ltr/hari = 115.704 ltr (dalam waktu 3 jam)
Oleh karena itu ditambahkan 30% dari total air limbah yang dihasilkan pada jam puncak untuk memenuhi beban air limbah yang masuk sebelum dan setelah beban puncak. Total kapasitas bak pengolahan air limbah (IPAL)    = 115.704 + (30% x 115.704)
= 150.415 liter  = 150 m 3 Kapasitas desain yang direncanakan = 150 m 3 / hari 1. Desain Bak Ekualisasi / Penampung Air Kriteria perencanaan : Retention time =  5 jam (diambil nilai maksimum dari 3 – 5 jam) Volume bak =     hari x 150 m 3 / hari  =  31,25 m 3
Maka ditetapkan dimensi bak ekualisasi / penampung air dengan rincian sebagai berikut :
Panjang =  5,00   m Lebar =  2,50   m Tinggi =  2,50   m Ruang bebas =  0,50   m Volume efektif =  31,25 m 3 Konstruksi =  Beton K300 Kontrol : Volume efektif =  31,25 m 3
Waktu tinggal didalam bak = , jam/hari  =  5 jam

## Gambar
2. Desain Bak Pengendapan Awal Unit  ini  direncanakan  dapat  mengendapkan  (50 solid) dan mengurangi (30 – 40)% BOD. Diketahui :
Kapasitas desain =  150 m Retention time =  5 jam Volume bak =     hari x
Maka ditetapkan dimensi bak ekualisasi / penampung air dengan rincian sebagai berikut :
Panjang =  5,00  m Lebar =  2,50   m Tinggi =  2,50   m Ruang bebas =  0,50   m Volume efektif =  31,25 m Konstruksi =  Beton K300 Kontrol : Volume efektif =  31,25 m Waktu tinggal didalam bak =

## 3. Desain Bak Biofilter Anaerob
Unit  ini  direncanakan  dapat  mengendapkan  (50 solid) dan mengurangi (30 – 40)% BOD. Diketahui :
Kapasitas desain =  150 m Tinggi ruang lumpur =  0,50 m Tinggi air diatas bed media  =  20 cm Tinggi media mikroba =  0,9
Untuk pengolahan air limbah dengan proses biofilter, standar beban BOD per volume media 0,5 –  4  kg  BOD/m 3 .  Ditetapkan  beban  BOD  yang  digunakan  adalah  0,5  kg  BOD/m maksimal BOD 100 g/m 3 . Beban BOD dalam air limbah : BOD
=  150 m 3 / hari x 100 g/m
Santo, F. E., et.al., “Perencanaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Sistem Komunal pada Perumahan Kodim 1605 Belu”

## Gambar2.Bak Ekualisasi/Penampungan Air
Desain Bak Pengendapan Awal
Unit  ini  direncanakan  dapat  mengendapkan  (50  –  70)%  padatan  yang  tersuspensi  ( 40)% BOD.
=  150 m 3 / hari
=  5 jam
hari x 150 m 3 =  31,25 m 3
Maka ditetapkan dimensi bak ekualisasi / penampung air dengan rincian sebagai berikut : =  5,00  m =  2,50   m =  2,50   m =  0,50   m =  31,25 m 3 =  Beton K300 =  31,25 m 3 = , jam/hari =  5 jam
Gambar3.BakPengendapAwal
Desain Bak Biofilter Anaerob
Unit  ini  direncanakan  dapat  mengendapkan  (50  –  70)%  padatan  yang  tersuspensi  ( 40)% BOD.
=  150 m 3 / hari
=  0,50 m =  20 cm =  0,9 – 1,5 m
Untuk pengolahan air limbah dengan proses biofilter, standar beban BOD per volume media 0,5 .  Ditetapkan  beban  BOD  yang  digunakan  adalah  0,5  kg  BOD/m
:
/ hari x 100 g/m 3 = 15 kg/hari
65
70)%  padatan  yang  tersuspensi  (suspended
Maka ditetapkan dimensi bak ekualisasi / penampung air dengan rincian sebagai berikut :
70)%  padatan  yang  tersuspensi  (suspended
Untuk pengolahan air limbah dengan proses biofilter, standar beban BOD per volume media 0,5 .  Ditetapkan  beban  BOD  yang  digunakan  adalah  0,5  kg  BOD/m 3 dengan  kadar
Volume media yang diperlukan :
Vmedia = / , ³/ = 30 m 3 Vmedia = 60% dari total volume reaktor Volume reaktor yang diperlukan : Vreaktor = x 30 m 3 =  50 m 3
Retention time  =   T  = ³/ !
³/ ! x 24 jam/hari=  8 jam
Maka ditetapkan dimensi bak anaerob dengan rincian sebagai berikut :
Panjang =  6,00 m Lebar =  2,25 m Tinggi =  3,30 m Ruang bebas =  0,50 m Volume efektif =  50,00 m 3 Konstruksi =  Beton K300 Kontrol : Volume efektif =  50,00 m 3 Waktu tinggal didalam bak = x 24 jam/hari = 8 jam
Gambar4.BiofilterAnaerob 4. Desain Bak Biofilter Aerob Kapasitas desain =  150 m 3 / hari Tinggi ruang lumpur =  0,50 m Tinggi air di atas bed media =  20 cm Tinggi media mikroba =  1,2 m Kadar maksimal BOD =  100 mg/L BOD =  60% = 60 mg/L Beban BOD dalam air limbah : BOD =  150 m 3 / hari x 60 g/m 3 = 9 kg/hari Beban BOD per volume media yang digunakan adalah 0,5 g/m 3 per hari. Volume media yang diperlukan :
Vmedia
= " / , /
=  18 m 3
Vmedia
= 40% dari total volume reaktor
Volume reaktor Biofolter Aerob yang diperlukan :
Vreaktor = x 18 m 3 = 45 m 3
Maka ditetapkan dimensi bak aerob dengan rincian sebagai berikut :
Panjang =  5,00 m Lebar =  2,50 m Tinggi =  3,20 m Ruang bebas =  0,50 m Volume efektif =  45,00 m 3 Konstruksi =  beton K300
Retention time = T =
5. Desain Bak Pengendap Akhir Kapasitas desain   =  150 m Retention time =  5 jam (diambil nilai maksimum dari 2 Volume bak =     hari x Maka ditetapkan dimensi bak pengendap akhir dengan rincian Panjang =  5,00   m Lebar =  2,50   m Kedalaman air =  2,50   m Ruang bebas =  0,50   m Volume efektif =  31,25 m Konstruksi =  Beton K300 Kontrol : Volume efektif =  31,25 m
Waktu tinggal didalam bak =

## Gambar6.BakPengendapAkhir

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis yang telah dibahas pada bab sebelumnya maka dapat dibuat kesimulan sebagai berikut :
1. Jenis  pipa  yang  digunakan  adalah  pipa spesifikasinya digunakan untuk air limbah. sambungan rumah (SR), pipa servis, 200 mm.
2. Dimensi bangunan IPAL yang didesain untuk pemakaian sampai datang  adalah  sebagai  berikut  : pengendapan  awal  adalah adalah 45m 3 , Bak pengendap akhir  adalah diperoleh  total  volume  bangunan  IPAL  adalah  191  m untuk bangunan IPAL sebesar 65 m
Santo, F. E., et.al., “Perencanaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Sistem Komunal pada Perumahan Kodim 1605 Belu”
= x 24 jam/hari =  7,2 jam ≈ 8 jam
Gambar5.BakBiofilterAerob
Desain Bak Pengendap Akhir =  150 m 3 / hari
=  5 jam (diambil nilai maksimum dari 2 – 5 jam)
hari x 150 m 3 / hari  = 31,25 m 3
Maka ditetapkan dimensi bak pengendap akhir dengan rincian sebagai berikut :
=  5,00   m =  2,50   m =  2,50   m =  0,50   m =  31,25 m 3 =  Beton K300 =  31,25 m 3 = , x 24 jam/hari =  5 jam
.BakPengendapAkhir
Berdasarkan hasil analisis yang telah dibahas pada bab sebelumnya maka dapat dibuat kesimulan
Jenis  pipa  yang  digunakan  adalah  pipa  Unplasticized  Polyvinyl  Chloride spesifikasinya digunakan untuk air limbah. Diameter pipa yang digunakan untuk pipa persil/
pipa servis, pipa lateralberukuran 100 mm serta
Dimensi bangunan IPAL yang didesain untuk pemakaian sampai dengan 10 tahun yang akan datang  adalah  sebagai  berikut  :  Bak  ekualisasi/penampung  air  adalah pengendapan  awal  adalah  32  m 3 ,  Bak  biofilter  anaerob  adalah  50  m Bak pengendap akhir  adalah 32 m 3 . Berdasarkan  hasi diperoleh  total  volume  bangunan  IPAL  adalah  191  m 3 ,  dengan  luas  total  kebutuhan  lahan untuk bangunan IPAL sebesar 65 m 2 .
67
sebagai berikut :

## Berdasarkan hasil analisis yang telah dibahas pada bab sebelumnya maka dapat dibuat kesimulan

## Unplasticized  Polyvinyl  Chloride  (uPVC)  yang
Diameter pipa yang digunakan untuk pipa persil/ berukuran 100 mm serta pipa utama adalah
dengan 10 tahun yang akan Bak  ekualisasi/penampung  air  adalah  32  m 3 ,  Bak 50  m 3 ,  Bak  biofilter  aerob Berdasarkan  hasil  perhitungan  maka dengan  luas  total  kebutuhan  lahan

## SARAN
Beberapa saran yang diberikan penulis terkait dengan penelitian ini antara lain :
1. Perkembangan  jumlah  penduduk  pada  kompleks  perumahan  KODIM  1605  Belu  dinamis dikarenakan  kota  Atambua  merupakan  daerah  perbatasan  sehingga  angka  pertambahan personil pada KODIM 1605 Belu selalu stabil bahkan meningkat. Pembangunan IPAL pada kompleks  perumahan  KODIM  1605  Belu  merupakan  percontohan  yang  juga  dapat digunakan pada kompleks perumahan militer lainnya  yang sudah dibangun dibeberapa titik perbatasan di Kabupaten Belu dan TTU.
2. Perlu  dilakukan  perbaikan  pada  sarana  MCK  di  kompleks  perumahan  KODIM  1605  Belu yang masih sangat jauh dari standar sanitasi.
3. Sarana  IPAL  yang  dibangun  akan  menimbulkan  konflik  sosial  akibat  tidak  terpeliharanya sarana  yang  dibangun  sehingga  perlu  adanya  kelompok  operation  and  mantainance  pada kompleks perumahan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
BPS Kabupaten Belu, 2015. Kabupaten Belu Dalam Angka. Buku Statistik. Belu
Dep.  PU,  Dirjen  CK,  2007.  Rencana  Program  Investasi  Jangka  Menengah  Bidang  PU/Cipta Karya. Buku Panduan Penanganan Air Limbah. Jakarta
Dep.  PU,  Dirjen  CK,  2007.  Rencana  Program  Investasi  Jangka  Menengah  Bidang  PU/Cipta

## Karya. Buku Panduan Penanganan Air Minum. Jakarta
Kementrian  PUPR,  Dirjen  CK,  Direktorat  Pengembangan  Penyehatan  Lingkungan  dan Permukiman, 2016. Buku 3 Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik – Terpusat Skala Permukiman. Buku Saku Pedoman Teknis. Jakarta
Kementrian  LH,  1997.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  1997  tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang. Jakarta
Kementrian  PUPR,  Dirjen  CK,    2015.  PengembanganPengelolaan  Air  Limbah.  Buku  Panduan Teknis. Jakarta
Sugiharto,  1987,  “Dasar-dasar  Pengolahan  Air  Limbah”,  Penerbit  Universitas  Indonesia, Jakarta.