Jurnal ELECTRON , Vol. 3, No.1, Mei 2022, Hal. 33-40 e-ISSN 2622-6588 / p-ISSN 2830-523X DOI : 10.33019/electron.v3i1.17

## Identifikasi Kerusakan dan Perbaikan  Lampu Taman Tenaga Surya di Universitas Bangka Belitung
Afdhal Ihza Mahendra 1 , Tri Hendrawan Budianto 1* , Muhammad Jumnahdi 1 Universitas Bangka Belitung 1
* try0354@gmail.com

## ABSTRACT
The use of electrical energy from solar panels is sometimes not monitored properly, especially the solar garden lights at the University of Bangka Belitung where the overall condition of the solar garden lights is damaged. . Therefore, this research was conducted in order to find out the damage that often occurs in garden lights and how to repair the garden lights so that they function normally again. From the damage to the garden lights, they were divided into 3 categories of damage, namely lightly damaged, moderately damaged, and heavily damaged. After knowing the 3 categories of damage, an overall cost budget was made for the total components of the damaged goods, after knowing the cost budget, proceed to measure the efficiency value on clean and dirty solar panels without using a solar charger controller and using a solar charger controller. The efficiency of clean solar panels without a solar charger controller is 5.4% and lux is 21%, gross is 4.5% and lux is 20%. The efficiency of clean solar panels using a solar charger controller is 4.4% and lux is 22%, gross is 3.8% and lux is 21%
Keywords: Current, Solar Panels, Solar Radiation, Temperature, Voltage

## INTISARI
Pemanfaatan energi listrik dari panel surya terkadang tidak terpantau dengan baik, khususnya lampu taman tenaga surya di universitas bangka belitung yang dimana kondisi keseluruhan lampu taman tenaga surya tersebut rusak. . Oleh karena itu penelitian ini dilakukan agar dapat mengetahui kerusakan yang sering terjadi pada lampu taman dan cara memperbaiki lampu taman tersebut agar berfungsi normal kembali. Dari kerusakan lampu taman tersebut di bagi menjadi 3 kategori kerusakan, yaitu rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Setelah mengetahui dari 3 kategori kerusakan tersebut di buat la anggaran biaya secara keseluruan total komponen barang yang rusak, setelah mengetahui anggaran biaya dilanjutkan mengukur nilai efisiensi pada  panel  surya  bersih  dan  kotor  tanpa  menggunakan  solar  charger  controller  dan  menggunakan  solar  charger  controller. Efisiensi panel surya bersih tanpa solar charger controller 5,4% dan lux 21%, kotor 4,5% dan lux 20% . Efisiensi panel surya bersih menggunakan solar charger controller 4,4% dan lux 22%, kotor 3,8% dan lux 21%
Kata kunci : Arus Listrik, Panel Surya, Radiasi Surya, Suhu, Tegangan

## I. PENDAHULUAN
Matahari  merupakan  sumber  energi  yang potensial  bagi  kebutuhan  manusia,  dimana  energi tersebut bisa didapat dari panas yang merambat sampai permukaan  bumi,  atau  cahaya  yang  jatuh  sampai
permukaan bumi. Dari beberapa penelitian menyatakan bahwa  dengan  mengubah  cahaya  matahari  terutama intensitas  matahari  dengan solar  sel dapat  dibuat sumber  energy  listrik  untuk  konsumsi  manusia.
Jurnal ELECTRON , Vol. 3, No.1, Mei 2022, Hal. 33-40 e-ISSN 2622-6588 / p-ISSN 2830-523X DOI : 10.33019/electron.v3i1.17
Pemilihan  sumber  energi  terbarukan  ini  sangat beralasan  mengingat  suplai  energi  surya  dari  sinar matahari  yang  di  terima  oleh  permukaan  bumi mencapai  mencapai  3 x  1024  joule  pertahun.  Jumlah energi sebesar itu setara dengan 10.000 kali konsumsi energi  di  seluruh  dunia  saat  ini.  Di  Indonesia melimpahnya cahaya matahari yang merata dan dapat ditangkap  di  seluruh  kepulauan  Indonesia  hampir sepanjang tahun merupakan sumber energi listrik yang sangat potensial. [1]
Lampu Taman tenaga surya dapat diaplikasikan di berbagai tempat, antara lain: jalan umum, lampu taman, area kampus, lampu jalan pedesaan, lampu jalan raya terpencil, dan lain-lain. Secara keseluruhan sistem ini dirancang  untuk  penyediaan  cahaya  penerangan dengan  sumber energi  terbarukan.  Selanjutnya  energi listrik yang dihasilkan dari solar cell dapat digunakan untuk  berbagai  penggunaan,  seperti  untuk  sumber energi  penerangan  jalan.  Penerangan  jalan  dengan sumber  energi  tenaga  surya solar  cell menggunakan lampu  LED.  Walaupun  sudah  banyak  lampu  Taman yang diterapkan di rumah-rumah penduduk, di jalanan pedesaan, di jalan raya, dan lain-lain, Dalam penelitian ini  berusaha  untuk  mencari  solusi  bagaimana  solusi upaya  bagaimana  cara  memperbaiki  lampu  taman tenaga  surya  yang  rusak  khususnya  di  Universitas Bangka Belitung. [2][3] Pada  Penelitian  ini,  potensi  energi  surya tersebut  akan  dimanfaatkan  sebagai  Sumber  Tenaga pada lampu taman. Selama ini penyalaan lampu taman dilakukan  secara  terus  menerus  tanpa  adanya perawatan  sehingga  membuat  lampu  taman  tenaga surya di Universitas Bangka Belitung rusak dan tidak menyala  dan  membuat  di  daerah  gedung  Babel  dan Timah  gelap  dikarenakan  lampu  taman  yang  rusak. Dalam rangka mencari tahu penyebab kerusakan yang dibagi Menjadi 3 golongan, yaitu Rusak Parah, Rusak Sedang,  dan  Rusak  Ringan,  dan  Mencari  cara memperbaiki lampu  taman  ini  di  Universitas  Bangka Belitung di Gedung Babel dan Timah, dengan Jumlah Lampu  Taman  yang  ada  di  Universitas  Bangka Belitung  berjumlah  32  tiang  dengan  total  lampu berjumlah  64  buah,  Kondisi  Lampu  taman  Di Universitas Bangka Belitung dilihat secara kasat mata ada 1 lampu taman yang rusak parah, dan ada 5 rusak sedang,  dan  26  rusak  ringan  sesuai  pemantauan  dan penglihatan,  dalam  penelitian  ini  menjadikan  panel surya sebagai sumber energi untuk menyuplai Lampu Taman  dan  Menjadikan  sebagai  bahan  atau  judul penelitian skripsi bertujuan agar mampu menganalisa
kerusakan  Pada  lampu  Taman  tenaga  Surya  dan menghitung Biaya kerusakannya..
II. LANDASAN TEORI
Kondisi  lampu  taman  di  Universitas  Bangka Belitung meliputi :

## A. Rusak Ringan
Pada  Lampu  Taman  yang  di  golongkan  rusak ringan yang dimana kerusakan yang terjadi yang dilihat secara kasat mata, rusak ringan ini tidak terlalu parah dikarenakan lampu taman di sebelah nya menyala dan yang  sebelahnya  lagi  mati,  tetapi  bagian  lampu  yang menyala  tersebut  tidak  selalu  menyala,  ada  jeda-jeda tertentu dia menyala yang mana dilihat oleh kasat mata lampu  tersebut  akan  mati  selama  16  detik,  dan  akan hidup  selama  3  detik.  Jadi  lampu  taman  tersebut  di kategorikan  rusak  ringan,  dalam  kasus  pencahayaan nya  panel  surya  cukup  terkena  sinar  matahari,  tidak terlalu banyak dedaunan yang menutupi panel surya
Gambar 1. Lampu Taman Rusak Ringan

## B. Rusak Sedang
Dalam kategori rusak sedang ini yang di lihat kasat  mata,  lampu  taman  yang  dimana  bola  yang melindungi  lampu  bagian  dalam  itu  pecah  sehingga mengakibatkan lampu LED nya tidak terlindungi dan terkena  air  hujan  dan  sinar  mata  hari  secara  terus menerus, kemungkinan penyebab kerusakan ini terjadi karena  ranting-ranting  pohon  tersebut  menghantam bola  yang  melindungi  lampu  bagian  dalam  sehingga menjadi  pecah.  panel  surya  tersebut  tertutupi  oleh dedaunan  pohon  yang  lebat  dan  dekat  lampu  taman tersebut sehingga mengakibatkan panel surya nya tidak terkena sinar matahari
Gambar 2. Lampu Taman Rusak Sedang
Jurnal ELECTRON , Vol. 3, No.1, Mei 2022, Hal. 33-40 e-ISSN 2622-6588 / p-ISSN 2830-523X DOI : 10.33019/electron.v3i1.17

## C. Rusak Berat
Pada lampu Taman yang di golongkan Rusak Berat ini bias dilihat dari gambar 2.3, panel surya nya sudah  terlepas  dari  dudukan  panel  nya  dan  sebagian lampu  nya  sudah  hampir  mau  lepas,  kemungkinan kerusakan  ini  terjadi  karena  petugas  yang  memasang panel surya tersebut kurang kuat sehingga terlepas atau bisa  jadi  ranting  yang  jatuh  dari  atas  pohon  tersebut menghantam panel surya sehingga panel surya terlepas dari  dudukan  nya.  dalam  kasus  pencahayaan  nya terdapat  pepohonan  yang  menutupi  panel  surya sehingga kurang nya mendapatkan sinar matahari.
Gambar 3. Lampu Taman Rusak Berat

## D. Panel Surya
Sel  Surya  atau  Solar  Cell  adalah  suatu perangkat atau komponen yang dapat mengubah energi cahaya  matahari  menjadi  energi  listrik  dengan menggunakan  prinsip  efek  Photovoltaic.  Yang dimaksud  dengan  Efek  Photovoltaic  adalah  suatu fenomena  dimana  munculnya  tegangan  listrik  karena adanya  hubungan  atau  kontak  dua  elektroda  yang dihubungkan  dengan  sistem  padatan  atau  cairan  saat mendapatkan energi cahaya. Oleh karena itu, Sel Surya atau  Solar  Cell  sering  disebut  juga  dengan  Sel Photovoltaic  (PV).  Efek  Photovoltaic  ini  ditemukan oleh Henri Becquerel pada tahun 1839
Gambar 4.  Panel Surya
E. Solar Charger Controller
Solar  Charge  Controller adalah  peralatan elektronik yang digunakan untuk mengatur arus searah yang diisi ke baterai dan diambil dari baterai ke beban. Solar  charge  controller  mengatur overcharging (kelebihan pengisian - karena batere sudah 'penuh') dan kelebihan  voltase  dari  panel  surya  /  solar  cell. Kelebihan  voltase  dan  pengisian  akan  mengurangi umur baterai.
Gambar 5. Solar Charger Controller

## F. Watt Energi Meter
Wattmeter  adalah  instrumen  pengukur  daya listrik  yang  pembacaanya  dalam  satuan  watt  dimana merupakan  kombinasi  voltmeter  dan  amperemeter. Wattmeter  pada  dasarnya  merupakan  penggabungan dari  dua  alat  ukur  yaitu  Amperemeter  dan  Voltmeter yang berfungsi untuk mengukur secara langsung daya yang  terpakai  pada  suatu  rangkaian listrik.

## Gambar 6 Watt Energi Meter
G. Aki
Aki adalah sebuah alat yang dapat menyimpan energi  (umumnya  energi  listrik)  dalam  bentuk  energi kimia. . di dalam standar internasional setiap satu cell akumulator memiliki tegangan sebesar 2 volt. sehingga aki  12  volt,  memiliki  6  cell  sedangkan  aki  24  volt memiliki 12 cell. Aki merupakan sel yang banyak kita jumpai  karena  banyak  digunakan  pada  sepeda  motor maupun  mobil.  Aki  temasuk  sel  sekunder,  karena selain  menghasilkan  arus  listrik,  aki  juga  dapat  diisi arus listrik kembali
Jurnal ELECTRON , Vol. 3, No.1, Mei 2022, Hal. 33-40 e-ISSN 2622-6588 / p-ISSN 2830-523X DOI : 10.33019/electron.v3i1.17

## Gambar 7. Aki

## H. Lampu
Lampu adalah suatu perangkat/alat yang dapat menghasilkan  cahaya  saat  dialiri  arus  listrik.  Arus listrik  yang  dimaksud  ini  dapat  berasal  tenaga  listrik yang  dihasilkan  oleh  pembangkit  listrik  terpusat ( Centrally Generated Electric Power ) seperti PLN dan Genset  ataupun  tenaga  listrik  yang  dihasilkan  oleh Baterai dan Aki

## Gambar 8 Lampu LED

## III. METODE PENELITIAN
Pelaksanaan  penelitian  ini  dilakukan  secara kuantitatif  dengan  melakukan  observasi  dan pengukuran  parameter  secara  langsung  di  lokasi penelitian. Penelitian ini diawali dengan studi literature yaitu  melakukan  pencarian  beberapa  jurnal,  kajian- kajian  pustaka  dan  referensi  pendukung  terkait  topik yang akan dibahas. Referensi ini didapatkan dari jurnal penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Persiapan  perlengkapan  berupa  peralatan  penelitian untuk  pengukuran  dan  pengambilan  data  yang diperlukan.
Diagram alir dari penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 9.

## Gambar 9 Diagram Alir

## A. Langkah Penelitian
Pelaksanaan  penelitian  ini  dilakukan  secara kuantitatif  dengan  melakukan  observasi  dan pengukuran  parameter  secara  langsung  di  lokasi penelitian.  Kemudian  dilakukan  observasi  lapangan dan  pengumpulan  data  secara  langsung  ke  Fakultas Ekonomi,  Hukum,  dan  Fisip.  Setelah  itu  dilakukan pengolahan data yang telah didapatkan dan dilakukan perhitungan anggaran biaya perbaikan Lampu Taman tenaga surya di Universitas Bangka Belitung.
Jurnal ELECTRON , Vol. 3, No.1, Mei 2022, Hal. 33-40 e-ISSN 2622-6588 / p-ISSN 2830-523X DOI : 10.33019/electron.v3i1.17

## B. Perancangan Penelitian

## Gambar 10 Skema Penelitian Tanpa Solar Charger Controller
Skema  berawal  dari  Tranformator  yang  di colok  ke  arus  AC  terdahulu,  kemudian  pada  output transformator,  di  sambungkan  ke  rangkaian  lampu pijar,  lalu  lampu  pijar  tersebut  merupakan  sumber cahaya pengganti matahari yang akan di pancarkan ke panel surya, setelah ke panel surya dilanjutkan ke Watt energi  meter  yang  dimana  akan  di  ukur  Tegangan, Arus, Daya, dan energi. Setelah ke watt energi meter dilanjutkan  menggunakan  Solar  Charger  Controller, setelah  menuju  Solar  Charger  Controller  lalu  lubang pada  Solar  Charger  Controller  di  sambungkan  kabel positif  negatif  pada  lubang  Solar  Charger  Controller untuk menghubungkan pada beban lampu dan aki.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Lampu  Taman  Pembangkit  Listrik  Tenaga Surya Di Universitas Bangka  Belitung
Gambar 11 Lampu Taman Pembangkit Listrik Tenaga Surya Pada  gambar  11  posisi  lampu  taman  di Universitas  Bangka  Belitung  di  atas  dapat  dijelaskan bahwa  lampu  taman  tersebut  berjumlah  sebanyak  40 buah  dengan  lokasi  di  gedung  babel  IV  berjumlah  6 lampu  taman,  gedung  babel  III  berjumlah  5  lampu
taman, dan gedung timah II berjumlah 6 lampu taman tepatnya di fakultas ekonomi. Untuk gedung Timah I berjumlah 5 lampu taman, gedung babel II berjumlah 5 lampu  taman  tepatnya  di  fakultas  Hukum,  untuk gedung babel I berjumlah 5 lampu taman fakultas Fisip. Untuk di jalan setapak di belakang fakultas Fisip babel I berjumlah 8 lampu taman, dengan di bagi menjadi 3 kategori  yaitu  rusak  ringan,  rusak  sedang  dan  rusak berat.  3  kategori  tersebut  di  bedakan  dengan  jenis warnanya,  yang  dimana  warna  rusak  ringan  bewarna hujau, rusak sedang bewarna kuning, dan rusak berat bewarna merah.

## B. Hasil Observasi Lampu Taman
Tabel 1. Lampu Taman
Dari tabel 1 di atas dapat di jelaskan bahwa dari kategori kerusakan lampu yang di bagi 3 jenis kategori kerusakan yaitu, rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa untuk lampu taman dengan status rusak ringan ada berjumlah 7 yang dimana kerusakan tersebut berada pada lampu taman nomor 5, 8, 14, 16, 26, 30, 37, dan untuk lampu taman  rusak  sedang  berjumlah  30  yang  dimana kerusakan tersebut berada pada lampu taman nomor 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40 dan untuk  kategori  lampu  taman  rusak  berat  ada  3  yang dimana  kerusakan tersebut  berada  pada  lampu  taman nomor 4, 17, 36. status kerusakan yang paling banyak adalah rusak sedang. Untuk lebih lanjut mengenai tabel kerusakan pada lampu taman bisa dilihat dilampiran.
Tabel 2. Jumlah Lampu Rusak
Jurnal ELECTRON , Vol. 3, No.1, Mei 2022, Hal. 33-40 e-ISSN 2622-6588 / p-ISSN 2830-523X DOI : 10.33019/electron.v3i1.17
Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa ada beberapa komponen  yang  rusak  dalam  lampu  taman  tersebut, seperti  panel  surya,  lampu,  bola  lampu,  SCC  ( solar charger  Controller), dan  aki.  Masing-masing  dari komponen  lampu  taman  di  atas,  masing-masing memiliki  jumlah  total  kerusakan,  yaitu  panel  surya jumlah  kerusakannya  berjumlah  1  buah  yang  dimana kisaran harga satuan dari panel surya tersebut sebesar Rp.450.000,  total  kerusakan  lampu  23  buah  yang dimana  kisaran  harga  satuan  dari  lampu  tersebut sebesar  Rp.100.000,  total  kerusakan  bola  lampu  40 buah yang dimana kisaran harga satuan dari bola lampu tersebut  sebesar  Rp.350.000,  total  kerusakan  SCC ( solar  charger  Controller) 40  buah  yang  dimana kisaran  harga  satuan  dari solar  charger  controller tersebut  sebesar  Rp.120.000,  dan  aki  total kerusakannya berjumlah 2 buah yang dimana kisaran harga  satuan  dari  aki  tersebut  sebesar  Rp.250.000. sehingga total keseluruan dari biaya pembelian barang dari  lampu  taman  tersebut  sebesar  Rp.  24.350.000. Sumber  perkiraan  harga  di  atas  tersebut  didapat  dari toko online.

## C. Perbedaan  kondisi  panel  surya  Bersih  dan Kotor Tanpa SCC
Gambar 12. Grafik Tegangan Panel Surya Bersih dan Kotor Tanpa SCC
Pada grafik 12. yaitu grafik tegangan panel bersih dan kotor  diatas,  dapat  dijelaskan  bahwa  terdapat perbedaan yang sangat signifikan, pada gradik di atas yang  dimana  rangkaian  PLTS  tersebut  tanpa menggunakan  solar  charger  controller.  Dari  grafik tersebut, seiring meningkatnya intensitas cahaya, maka tegangan  panel  surya  terus  meningkat  yang  di  mana tegangan  panel  surya  bersih  tegangan  terendahnya yaitu  0,6  V  pada  pukul  10:15  dan  tegangan  tertinggi
nya adalah 13,2 V, sedangkan tegangan terendah pada panel  surya  kotor,  tegangan  terendahnya  yaitu  0,5  V dan tegangan tertinggi nya adalah 12,7 V pada pukul 13:50.
Gambar 13. Grafik Watt pada Panel Surya Bersih dan Kotor Tanpa SCC
Pada  grafik  4.5  yaitu  grafik  watt  pada  panel surya bersih dan kotor, dapat dijelaskan dari grafik di atas bahwa pada panel surya bersih, pada pukul 10:15- 11:10 belum ada keluaran Watt yang dihasilkan pada saat travo berada pada 5-60, Watt muncul pada pukul 11:15  dengan  watt  terendah  sebesar  0,1  Watt  pada travo dengan tegangannya sebesar 65V, dan untuk Watt tertinggi pada pukul 13:50 watt yang dihasilkan sebesar 8,1  Watt.  Sedangkan  untuk  watt  pada  panel  surya kotor,  pada  pukul  10:15-11:15  belum  ada  Watt  yang dihasilkan dengan travo 5-65V, Watt baru muncul pada pukul  11:20  dengan  Watt  terendah  sebesar  0,1  Watt dengan travo 70V, dan Watt tertinggi dihasilkan pada pukul 13:50 sebesar 6,6 Watt.

## D. Efisiensi  Panel  surya  bersih  Menggunakan
SCC
ŋ = Daya Output Daya Input 100%
ŋ = daya Output Luas panel x intensitas cahaya 100% ŋ = 6,3 0,3465 x 411,7 100 % ŋ = 6,3 142,65405 100 % ŋ = 4,4 % 0 5 10 15 10 .1 5 10 .4 0 11 .0 5 11 .3 0 11 .5 5 12 .2 0 12 .4 5 13 .1 0 13 .3 5
Tegangan Panel surya bersih Tegangan Panel surya kotor Teg 0 2 4 6 8 10 10 .1 5 10 .3 5 10 .5 5 11 .1 5 11 .3 5 11 .5 5 12 .1 5 12 .3 5 12 .5 5 13 .1 5 13 .3 5 Watt Panel surya bersih W
Jurnal ELECTRON , Vol. 3, No.1, Mei 2022, Hal. 33-40 e-ISSN 2622-6588 / p-ISSN 2830-523X DOI : 10.33019/electron.v3i1.17
Daya output di atas di dapat nilai dengan cara melihat pada alat ukur yang bernama watt energi meter dengan  nilai sebesar  6,3 W.  Dari  perhitungan  di atas tersebut  yang  di  mana  rangakain  PLTS  tersebut menggunakan solar  charger  controller. Daya  input pada  rumus  di  atas  di  dapat  dengan  mengetahui  luas pada  panel  surya  dan    mengetahui  intensitas  cahaya matahari  dengan alat  ukur solar  meter,  sehingga luas panel  surya  di  kalikan  dengan  intensitas  cahaya matahari di dapatlah daya input tersebut, yang dimana luas permukaan panel dengan nilai 63cm x 55cm yang akan  di  rubah  menjadi  0,63  m²  x  0,55  m²  menjadi 0,3463., dan untuk 411,7 W/m² didapat dari alat ukur yang bernama solar meter. Dari rumus di atas, setelah di  dapat  daya  input  dan  output  nya  akan  di  kalikan 100%. Setelah di hitung secara keseluruhan daya input dan  outputnya  di  kalikan  100%  dan  di  dapatlah efisiensi panel surya bersih sebesar 4,4 %. Pada rumus di  atas,  rangkaian  mengacu  pada  gambar  3.3. perbandingan  nilai  efisiensi  yang  menggunakan  SCC dan tidak menggunakan SCC tersebut berbeda karena tidak memperhatikan kondisi daya pada aki, sehingga mengakibatkan adanya perbedaan antara menggunakan SCC dan tidak menggunakan SCC yang di mana dari nilai efisiensi menggunakan SCC lebih kecil dari pada tidak menggunakan SCC
E. Efisiensi Panel surya kotor
menggunakan SCC
ŋ = Daya Output Daya Input 100% ŋ = daya Output Luas panel x intensitas cahaya 100% ŋ = 5,4 0,3465 x 409,1 100 % ŋ = 5,4
141,75315 100 %
ŋ = 3,8 %
Daya output di atas di dapat nilai dengan cara melihat pada alat ukur yang bernama watt energi meter dengan  nilai sebesar  5,4 W.  Dari  perhitungan  di atas tersebut  yang  di  mana  rangakain  PLTS  tersebut menggunakan solar  charger  controller. Daya  input pada  rumus  di  atas  di  dapat  dengan  mengetahui  luas pada  panel  surya  dan    mengetahui  intensitas  cahaya
matahari  dengan alat  ukur solar  meter,  sehingga luas panel  surya  di  kalikan  dengan  intensitas  cahaya matahari di dapatlah daya input tersebut, yang dimana luas permukaan panel dengan nilai 63cm x 55cm yang akan  di  rubah  menjadi  0,63  m²  x  0,55  m²  menjadi 0,3463., dan untuk nilai 409,1 W/m² didapat dari alat ukur  yang  bernama  solar  meter.  Dari  rumus  di  atas, setelah  di  dapat  daya  input  dan  output  nya  akan  di kalikan  100%.  Setelah  di  hitung  secara  keseluruhan daya  input  dan  outputnya  di  kalikan  100%  dan  di dapatlah  efisiensi  panel  surya  bersih  sebesar  3,8  %. Pada rumus di atas, rangkaian mengacu pada gambar 3.3.  perbandingan  nilai  efisiensi  yang  menggunakan SCC  dan  tidak  menggunakan  SCC  tersebut  berbeda karena  tidak  memperhatikan  kondisi  daya  pada  aki, sehingga  mengakibatkan  adanya  perbedaan  antara menggunakan SCC dan tidak menggunakan SCC yang di  mana  dari  nilai  efisiensi  menggunakan  SCC  lebih kecil dari pada tidak menggunakan SCC. .[4][5]

## V. KESIMPULAN
Dari  penelitian  yang  telah  dilakukan  dapat disimpulkan bahwa:
A. Komponen yang paling banyak rusak pada lampu taman  tenaga  surya  adalah  SCC  ( solar  charger controller) dan bola lampu dengan total kerusakan berjumlah  40,  total  kerusakan  aki  berjumlah  2 buah, total kerusakan panel surya berjumlah 1, total kerusakan lampu berjumlah 23
B. Lama proses pengecasan aki yaitu selama 8 jam 55 menit yang dimana intensitas cahaya nya sudah di tetapkan langsung sebesar 5786 lux
C. Efisiensi pada panel surya antara bersih dan kotor tanpa  menggunakan solar  charger  controller , untuk  nilai  efisiensi  panel  surya  bersih  sebesar 5,4%,  sedangkan  untuk  panel  surya  kotor  nilai efisiensi  hanya  sebesar  4,5%.  Untuk  efisiensin panel surya menggunakan solar charger controller nilai  efisiensi  untuk  panel  surya  bersih  sebesar 4,4% sedangkan efisiensi panel surya kotor sebesar 3,8%.  Dan  untuk  efisiensi  lux  pada  panel  surya besih  sebesar  21%  sedangkan  efisiensi  lux  pada panel  surya  kotor  sebesar  20%,  sedangkan  nilai efisiensi Panel surya Menggunakan solar charger controller nilai  efisiensi  lux  bersih  sebesar  22%, sedangkan nilai efisiensi lux kotor sebesar 21%
Jurnal ELECTRON , Vol. 3, No.1, Mei 2022, Hal. 33-40 e-ISSN 2622-6588 / p-ISSN 2830-523X DOI : 10.33019/electron.v3i1.17

## REFERENSI
[1] A. Nurrochim,
“Perencanaan Lampu
Penerangan  Jalan  Umum  Tenaga  Surya (LPJUTS)  di  Jalan  Laut  Kendal,”  Universitas Semarang, 2018.
[2] D. Nur’ainingsih, R. Iswanton, and H. Siswono, “Lampu Taman Otomatis Menggunakan Solar Tracker  Berbasis  Mikrokontroler  At89s51,” vol. Volume V, no. 2, pp. 124–131, 2013.
[3] L.  F.  Y.  Sinaga,  “Rancang  Bangun  Lampu Taman Otomatis Tenaga Surya dengan Sistem Monitoring Tegangan Berbasis Arduino Nano,”
Universitas  Sumatera  Utara,  2020.  [Online]. Available: https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/12 3456789/27366/172408081.pdf?sequence=1&i sAllowed=y
[4] G.  S.  H.  Arimufti, “Sistem  Pemantauan  Panel Surya Terapung untuk Penerangan Area Kolam Ikan  (Studi  Kasus  di  Hatchery  Universitas Bangka Belitung,” Universitas Bangka Belitung, 2021.
[5] N.  T.  Nizarwati,  “Sistem  Pengaturan  Lampu Taman  Bertenaga  Surya,”  Institut  Teknologi Sepuluh Nopember, 2016.