Abstrak — Rumah  Susun  Gunungsari  yang  terletak  di  Jalan Gunungsari  Kota  Surabaya  telah  selesai  dibangun  dan  mulai beroperasi  pada  tahun  2011.  Terdapat  3  blok  bangunan  dengan jumlah total unit sebanyak 268 unit. Dari hasil pengamatan awal menunjukkan  bahwa  rumah  susun  tersebut  mengalami  banyak permasalahan  pada  sistem  plambing,  pengolahan  air  limbah maupun  pengelolaan  sampah.  Studi  evaluasi  diawali  dengan pengumpulan  data  sekunder  (gambar  as  build  drawing  dan biaya  tagihan  air  per  bulan)  dan  pengumpulan  data  primer (observasi  dan  wawancara  dengan  pihak  UPT  pengelola  dan penghuni  Rumah  Susun  Gunungsari).  Data  tersebut  digunakan sebagai  dasar  evaluasi  lalu  dibandingkan  dengan  kondisi eksisting  pada  rumah  susun  tersebut.  Acuan  evaluasi  tersebut berupa  standar  yang  berlaku  seperti  SNI  dan  standar-standar lainnya.  Pada  sistem  plambing,  terdapat  banyak  kebocoran  dan diameter  pipa  black  water  terlalu  besar  dari  ketentuan. Kapasitas  roof  tank  juga  tidak  mampu  menampung  air  saat penggunaan  puncak.  Ground  reservoar  tidak  menampung cadangan  untuk  pemadam  kebakaran  sehingga  perlu  dilakukan perluasan sebesar 120 m 3 dengan harga Rp.306,014,073.20. Pada pengolahan  air  limbah  eksisting,  black  water  menuju  ke  tangki septik  sedangkan  grey  water  tidak  dilakukan  pengolahan. Pengolahan  grey  water  direncanakan  menggunakan  Anaerobic Baffle  Reactor  dengan  harga  Rp.211,967,896.20.  Pada  tangki septik  eksisting,  pengurasan  lumpur  yang  optimal  yaitu  2  tahun sekali.  Pada  pengelolan  sampah,  kapasitas  gerobak  eksisting yaitu  1  m 3 tidak  mampu  menampung  sampah  selama  2  hari, sehingga  gerobak  perlu  diganti  menjadi  2  m 3 dan  waktu pengangkutan diganti menjadi sehari sekali.
Kata  Kunci — evaluasi,  rumah  susun,  plambing,  fire  hydrant, tangki septik, anaerobic baffle reactor, pengelolaan sampah.

## I. PENDAHULUAN
URABAYA  merupakan  kota  terbesar  kedua  di  Indonesia dengan  jumlah  penduduk  2.848.583  jiwa  dengan pertumbuhan  penduduk  sebesar  0,52%  [1].  Semakin bertambahnya  penduduk  maka  semakin  sedikit  ketersediaan lahan  di  kota  Surabaya  sehingga  menyebabkan  banyak masalah,  antara  lain  tumbuhnya  perumahan  kumuh  yang disebabkan  oleh  banyaknya  penduduk  yang  ingin  tinggal  di kota. Oleh sebab itu pembangunan rumah vertikal atau rumah susun dirasakan perlu digalakkan, salah satunya adalah Rumah Susun Gunungsari Kota Surabaya yang telah selesai dibangun pada tahun 2011.
Setelah  beroperasi  selama  kurang  lebih  5  tahun,  rumah susun Gunungsari telah banyak mengalami permasalahan pada prasarana  umum.  Pada  sistem  plambing  terjadi  kebocoran
pada  pipa-pipa,  tidak  tercukupinya  air  saat  pagi  hari  (jam puncak)  hingga  tersumbat  dan  meluapnya  air  dari  pipa pembuangan. Begitupula pada sistem pengelolaan limbah cair dan limbah padat,  masih banyak  yang belum dikelola dengan baik.
Sebuah rumah susun harus memiliki kelengkapan prasarana yang  memenuhi  standar  tertentu  untuk  kebutuhan  tempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman meliputi jaringan jalan, drainase, sanitasi, air bersih, dan tempat sampah [2]. Hal ini  yang  menyebabkan  diperlukannya  evaluasi  dari  sistem plambing,  instalasi  pengolahan  air  limbah,  dan  pengelolaan sampah.
Tujuan dari evaluasi yang dilakukan adalah mengidentifikasi  masalah  sistem  plambing  (penyediaan  air bersih,  penyaluran  air  buangan,  fire  hydrant  dan  talang  air hujan),  masalah  pada  instalasi  pengolahan  air  limbah  dan masalah  pada  pengelolaan  sampah  pada  Rumah  Susun Gunungsari Kota Surabaya..

## II. METODOLOGI PERANCANGAN

## A. Kerangka Perancangan
Rangkaian  kegiatan  perancangan  yang  terdapat  dalam kerangka perancangan dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Ide studi
Ide penyusunan tugas akhir ini adalah mengevaluasi sistem plambing,  instalasi  pengolahan  air  limbah  dan  pengelolaan sampah pada  rumah susun Gunungsari Kota Surabaya. 2) Studi literatur
Studi literatur merupakan tinjauan pustaka sebagai kegiatan mengumpulkan  informasi  yang  berguna  mendapatkan  data penunjang  untuk  kegiatan evaluasi  yang berasal dari literatur. Tinjauan  pustaka  yang  dikaji  meliputi  konsep  perencanaan sistem  plambing,  bangunan  pelengkap  seperti  ground reservoar dan roof tank serta pompa. Lalu instalasi pengolahan air limbah berupa tangki septik dan Anaerobic Baffle Reactor dan sistem pengelolaan sampah yang baik dan benar. 3) Pengumpulan data
Data  yang  di  gunakan  untuk  evaluasi  pada  rumah  susun Gunungsari Kota Surabaya antara lain:
a. Data Sekunder
Data  sekunder  yang  di  perlukan  dalam  kegiatan  evaluasi, antara lain:
• Data  jumlah  penghuni  rumah  susun  yang  diperoleh  dari

## Evaluasi Sistem

## Plambing , Instalasi Pengolahan Air Limbah dan Pengelolaan Sampah di Rumah Susun Gunung Sari Kota Surabaya
Thariq Miswary dan Hari Wiko Indarjanto
Departemen Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
e-mail : hwi_corp@yahoo.com
S
UPT  Pengelola  rumah  susun,  digunakan  untuk mengetahui konsumsi air yang digunakan.
• Data layout dan denah tiap lantai yang diperoleh dari as build drawing rumah susun, digunakan untuk mengetahui tata letak.
• Data  gambar  sistem  perpipaan  yang  diperoleh  dari as build drawing rumah susun, digunakan untuk mengevaluasi sistem perpipaan eksisting.
• Data  jenis  alat  saniter  yang  diperoleh  dari as  build drawing rumah  susun  digunakan  untuk  menghitung beban alat plambing.
• Curah  hujan  Kota  Surabaya  yang  diperoleh  dari  BMKG Kota  Surabaya,  digunakan  untuk  mengetahui  intensitas hujan yang turun.
b. Data Primer
Data  primer  yang  diperlukan  dalam  kegiatan  evaluasi, antara lain:
• Kebutuhan  air  penghuni  rumah  susun  dan  jam  puncak untuk menganalisis kebutuhan reservoar dan roof tank .
• Jenis  pipa  terpasang  untuk  menganalisis  kesesuaian kebutuhan pipa dengan pipa yang telah terpasang.
4) Evaluasi pada rumah susun Evaluasi pada rumah susun yang dilakukan meliputi:
1. Kondisi  sistem  plambing  dengan  mengacu  pada  konsep perencanaan  sistem  plambing  yang  digunakan  di Indonesia,  yaitu  SNI  8153-2015  tentang  tata  cara perencanaan sistem plambing bagunan.
2. Kondisi bangunan pelengkap seperti ground reservoar dan roof tank sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.
3. Kondisi  instalasi  pengolahan  air  limbah  yang  berupa tangki  septik  dengan  mengacu  pada  konsep  perencanaan tangki  septik  yaitu  SNI  03-2398-2002  dan  konsep perencanaan Anaerobic Baffle Reactor.
4. Kondisi  pengelolaan  sampah  pada  tahap  pewadahan  dan waktu pengangkutan sampah.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Evaluasi Sistem Penyediaan Air Bersih
1) Kebutuhan Air Bersih
Adapun pemakaian air rata-rata per orang sebanyak 170 L/orang/hari  untuk  penghuni  rumah  susun  Gunungsari, karena alat plambing yang ada adalah kran dan kloset biasa yang membutuhkan air lebih banyak.
Q 1 = Jumlah penghuni x Pemakaian Air
= 1350 orang x 0.17 m 3 /orang/hari = 229.5 m 3 /hari Qd  = (100% + Tambahan pemakaian air %) x Q 1 = (100% + 10%) x 229.5 m 3 /hari   = 252.45 m 3 /hari Qh =  Qd/t = (252.25 m 3 /hari)/(10 jam/hari)   = 25.25 m 3 /jam Qh-max     = 25.25 m 3 /jam x  2        = 50.49 m 3 /jam Qm-maks  = (25.25 m 3 /jam )/60 x 3   = 1.26 m 3 /menit 2) Ground Reservoar
Ground Reservoar eksisting dengan panjang 16 m, lebar 4 m dan kedalaman 2.5 m dengan volume 160 m 3 .
Berdasarkan  perhitungan  ground  reservoar yang dibutuhkan untuk menampung air bersih adalah:
Qs = (kebutuhan air rata-rata)/(24 jam) Qs =  (252.45 m 3 /hari)/(24 jam)     = 10.52 m 3 /jam V R = Q d - (Qs×T ) + V f [3] =  252.45  m 3 /hari – (10.52  m 3 /jam  x  10  jam/hari)  + V f = 147.3 m3
Kapasitas ground reservoar eksisting memiliki kapasitas 160 m 3 sedangkan berdasarkan perhitungan kapasitas yang harus  tersedia  untuk  menampung  kebutuhan  air  bersih sebesar  147.3  m 3 .  Namun  ground  reservoar  tersebut digunakan  untuk  menampung  kebutuhan  air  bersih  dan cadangan air untuk pemadam kebakaran.
3) Roof Tank
Terdapat  4  roof  tank  dengan  kapasitas  tiap  roof  tank sebesar  2000  Liter.  Total  kapasitas  roof  tank  yaitu  8000 Liter  atau  8  m 3 .  Pemompaan  ke  roof  tank  tersebut dilakukan  otomatis  apabila  air  pada  roof  tank  mencapai level rendah.
Roof  tank  tersebut  harus  mampu  menampung  air  disaat pemakaian  puncak.  Pemakaian  puncak  air  bersih  yaitu sebesar  25.25  m 3 /30  menit.  Kapasitas  roof  tank  eksisting tidak sesuai dengan kebutuhan.
Solusinya  adalah  dengan  melakukan  penambahan  debit pemompaan, namun menambah biaya dari operational dan maintanance.
Pada  keadaan  eksisting,  pompa  hanya  digunakan  2  unit saja,  untuk  mengatasi  hal  tersebut  maka  digunakan  3  unit pompa. Perhitungannya sebagai berikut :
1. Kapasitas pompa          = 300 L/menit
2. Jumlah pompa digunakan    = 3 unit
3. Total debit pemompaan     = 900 L/menit
4. Waktu pemompaan        = 30 menit
5. Volume                 = Tpu x Qpu =  30  menit  x  900
L/menit
= 27 m 3
Dengan  penambahan  penggunaan  1  unit  pompa  dapat mengatasi kekurangan dari penggunaan air puncak.
4) Dimensi Pipa Air Bersih
Tabel 1.

## Perpipaan Air Bersih Eksisting
No Perpipaan D (Inci) 1 Pipa dari GR ke RT (pipa transfer) 4 2 Pipa Shaft dari RT ke Lt 1-5 3 3 Pipa datar dari shaft ke tiap lantai 2 4 Pipa datar ke tiap kamar ¾
Perhitungan  dimensi  pipa  air  bersih  menggunakan metode  penentuan  nilai  fixture  unit.  Nilai  fixture  unit setiap alat plambing dalam sebuah hunian yaitu :
Kran       = 1 buah x 2 FU  = 2 FU Sink Dapur  = 1 buah x 2 FU  = 2 FU Total      = 2 FU + 2 FU   = 4 FU Kemudian  dilakukan  penentuan  debit  yang  mengalir dalam pipa tersebut. Debit yang mengalir pada setiap jalur dapat  diketahui  dengan  memplotkan  total  beban  alat plambing  pada  jalur  dengan  kurva.  Perhitungan  lengkap diameter  pipa  air  bersih  dapat  dilihat  pada  Tabel  2,
sedangkan isometri pipa air bersih pada Gambar 1.
Tabel 2. Perhitungan Dimensi Pipa Air Bersih Jalur UAP Q (GPM) Q (L/detik) D (inci) A1 - A (Sink Dapur) 2 2 0.12 0.5 A - B 2 2 0.12 0.5 B1- B (Kran) 2 2 0.12 0.5 B - C 4 4 0.25 0.75 C - D 4 4 0.25 0.75 D - E1 (Shaft) 112 74 4.86 2 D - E2-5 (Shaft) 960 236 14.85 2 E1 - E5 (Shaft) 1072 244 16.24 3 E5 - Roof Tank 1072 244 16.24 3
Keterangan :
Nilai D – E1   = Nilai UAP 1 Unit x jumlah unit lantai 1 = 4 UAP x 28 Unit kamar    = 112
UAP Nilai D – E2-5 = 4 UAP x 240 Unit kamar   = 960 UAP
Niali E1 – E5  = 112 UAP + 960 UAP      = 1072 UAP

## Gambar 1. Isometri Pipa Air Bersih.
Dengan demikian pada beberapa bagian dari sistem pipa tersebut diperoleh diameter yang lebih besar daripada yang ditentukan  berdasarkan  perhitungan.  Sehingga  dimensi pipa air bersih eksisting sudah sesuai dengan perhitungan.
5) Pompa Air Bersih
Pada  Rumah  Susun  Gunungsari  Kota  Surabaya,  pompa air bersih yang digunakan sebanyak 2 buah dan terdapat 2 buah  pompa  lagi  untuk  cadangan.  Spesifikasi  pompa tersebut :
Merk        : Sanyo, Jet Water Pump PDH255JP Kapasitas max : 300 Liter/menit Head        : 50 m
Berdasarkan  perhitungan  head  pompa  menggunakan rumus sebagai berikut:
 Head Statik  = 20 meter
 Mayor losses (Hf)
L discharge total  : 134 meter Diameter : 4 inci ~ 10.16 cm Debit pengaliran  : 13.4 Liter/detik
Hf = . 𝐷 , , 𝑥 𝐿 = 4.61 meter
 Minor losses (Hm)
Head akibat 12 belokan 90° (K=0.3)    = 0.73 meter Head akibat 4 valve (K=2)            = 1.63 meter Head akibat 2 check valve (K=2)      = 0.81 meter Jadi total minor losses adalah          = 3.17 meter Maka total Hf total yaitu 4.61 m + 3.17 m = 7.78 m  Hp = 20 m + 7.78 m + 2 m = 29.78 m Berdasarkan  perhitungan  head  pompa  sebesar  29.78 meter, sedangkan berdasarkan pompa eksisting mempunyai  head  pompa  sebesar  50  meter,  sehingga  head pompa  berlebih  sebesar  20.22  meter.  Pompa  air  bersih yang digunakan sudah sesuai dengan kebutuhan.

## B. Evaluasi Sistem Penyediaan Air Buangan
1) Dimensi Pipa Air Buangan
Tabel 3. Pipa Air Buangan Eksisting No Perpipaan D (Inci) 1 Pipa WC ke shaft 4 2 Pipa Sink dapur ke shaft 2 3 Pipa Floor drain ke shaft 2 4 Pipa shaft ke Tangki Septik (BW) 4 5 Pipa shaft ke saluran lingkungan (GW) 4
Perhitungan  dimensi  pipa  air  buangan  menggunakan metode  penentuan  nilai  fixture  unit.  Jika  diameter  pipa air  buangan  lebih  kecil  dari  diameter  perangkap minimum,  maka  diambil  nilai  dari  diameter  perangkap minimum  yang  sesuai  standar  untuk  tiap  alat  plambing. Perhitungan dimensi pipa air buangan dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Pipa Air Buangan Eksisting Jalur U A P D min (inci) Akumulasi UAP D UAP (inci) D (inci) A - B (Sink Dapur) 2 1.5 2 1.5 2 B - X (Floor Drain) 2 2 4 2 2 C - Y (WC) 4 3 4 3 3 Shaft X (Lantai 5) - Saluran Lingkungan 20 4 4 Y (Lantai 5) - Tanki Septik 20 4 4
Berdasarkan  perhitungan,  pipa  dari  WC  menuju  ke shaft  (black  water)  diperbolehkan  menggunakan  pipa berdiameter  3  inci  [4],  sedangkan  pipa  eksisting berdiameter  4  inci,  sedangkan  pipa  dari  sink  dapur  dan floor  drain  menuju  ke  shaft  (grey  water)  sudah  sesuai dengan perhitungan.

## C. Evaluasi Sistem Fire Hydrant
1) Kebutuhan Air Fire Hydrant
Kebutuhan air untuk fire hydrant ditetapkan berdasarkan jumlah  dan  jenis  alat  fire  hydrant  [5].  Perhitungan kebutuhan air adalah sebagai berikut:
 Box Hydrant dalam gedung Q   = 400 Liter/menit
t    = 15 menit
n   = 6 buah
V    = Q x t x n    = 36000 Liter = 36 m 3
Pillar Hydrant luar gedung
Q   = 800 Liter/menit t    = 30 menit n   = 4 buah
V    = Q x t x n  = 96000 Liter = 96 m 3
Maka kebutuhan air fire hydrant adalah sebesar 132 m 3 . Berdasarkan  perhitungan  kebutuhan  air  fire  hydrant, dapat  dihitung  kapasitas  ground  reservoar,  tujuannya adalah  untuk  mengatasi  kekurangan  air  jika  terjadi kebakaran.
V R = Vair bersih+V f V R = 147.3 m 3 + 132 m 3 = 279.3 m 3
Ground  reservoar  eksisting  hanya  mempunyai  kapasitas sebasar  160  m 3 ,  sehingga  untuk  menutupi  kekurangan  air yang  dibutuhkan  perluasan  kapasitas  ground  reservoar. Perluasan ground reservoar dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2. Perluasan Ground Reservoar.
D. Evaluasi Sistem Penyaluran Air Hujan
1) Menentukan Intensitas Hujan
Nilai  intensitas  hujan  ditentukan  untuk  menghitung lamanya  hujan  yang  diperlukan  air  dari  atap  bangunan untuk sampai ke perpipaan air hujan.
Tinggi atap   = 6 m Panjang Atap = 48 m Lebar Atap   = 20 m
Lebar atap miring  = √𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑎𝑡𝑎𝑝  + 𝑒 𝑝
= 12 m
Slope atap        = 𝑔𝑔 𝑝 𝑙𝑒 𝑟  𝑡 𝑝 = 0.6
Menentukan TC   = . 95 𝑥 𝐿 √ . = 0.16 menit
Menentukan I     = 𝑥 / = 63.30 mm/jam 2) Perencanaan Perpipaan Air Hujan
Pada  Rumah  Susun  Gunungsari  belum  memiliki perpipaan air hujan, sehingga akan dilakukan perencanaan sistem penyaluran air hujan.
Faktor  yang  mempengaruhi  dalam  perencanaan  dimensi perpipaan air hujan adalah nilai intensitas hujan dan luasan atap. Semakin besar intensitas hujan dan luasan atap maka semakin  besar  pula  dimensi  perpipaan  air  hujan  karena beban  air  hujan  yang  harus  dialirkan  juga  semakin  besar. Penentuan  diameter  talang  horizontal  dengan  kemiringan sebesar 4% adalah sebesar 5 inci. Sedangkan diameter pipa tegak air hujan sebesar 4 inci.

## E. Evaluasi Instalasi Pengolahan Air Limbah
Pada  Rumah  Susun  Gunungsari  Kota  Surabaya  hanya black  water  yang  dilakukan  pengolahan  secara  sederhana  di tangki  septik,  sedangkan  grey  water  tidak  dilakukan pengolahan lebih lanjut dan akan  mengakibatkan pencemaran badan  air  sehingga  perlu  dilakukan  perencanaan  Anaerobic Baffle  Reactor.  Sample  uji  lab  terhadap  limbah  grey  water dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5. Karakteristik Limbah Grey Water Rusun Gunungsari
1) Tangki Septik
Jumlah tangki septik sebanyak 12 buah dengan kapasitas tiap tanki septik sebesar 20 m 3 dengan dimensi 4 m x 2.5 m x 2.2 m. Setiap tangki septik menerima beban black water maksimum dari 25 unit.
Debit air bersih    = 170 Liter/orang.hari Debit air limbah   = Debit air bersih x 80% = 136 Liter/orang.hari
Debit  puncak  air  limbah  dapat  diketahui  melalui  nilai faktor  puncak.  Jumlah  penghuni  rumah  susun  (P)  =  1350 orang (1340 penghuni dan 10 orang pegawai UPT)
f p = +P0. +P0. = 1.35
Jika  tangki  septik  hanya  untuk  black  water  saja,  maka jumlah produksi lumpur adalah 25 L/orang.tahun [6].
UPT  Pengelola  Rumah  Susun  Gunungsari  Kota Surabaya biasanya melakukan pengurasan lumpur setiap 3 tahun sekali. Maka volume lumpur adalah:
VLumpur  = P x N x S VLumpur  = 125 orang x 3 tahun x 25 L/orang.tahun = 9375 Liter  ~ 9.38 m 3
Tinggi lumpur  = 𝑉𝐿 𝑝 𝑒 𝑝
𝑔 ℎ 𝑔   𝑒𝑝 = 1.23 m
Tinggi  total  tangki  septik  adalah  2.2  meter,  tinggi  pipa inlet pada ketinggian 1.9 meter dan tinggi pipa outlet pada ketinggian  1.8  meter  sedangkan  tinggi  lumpur  1.23  meter (melebih  dari  sepertiga  tinggi  total  air)  sehingga  waktu pengurasan  setiap  3  tahun  dirasa  tidak  efektif  sehingga jangka waktu pengurasan dikurangi menjadi setiap 2 tahun sekali. Maka perhitungan volume lumpur adalah:
VLumpur  = P x N x S VLumpur  = 125 orang x 2 tahun x 25 L/orang.tahun = 6250 Liter ~ 6.25 m 3
Tinggi lumpur  = 𝑉𝐿 𝑝 𝑒 𝑝 𝑔
ℎ 𝑔   𝑒𝑝
= 0.82 m Bila pengurasan lumpur dilakukan setiap 2 tahun sekali, maka  tinggi  lumpur  0.82  m  (lebih  sedikit  dari  sepertiga tinggi  total  air)  sehingga  waktu  pengurasan  setiap  2  tahun dirasa sangat efektif.
2) Anaerobic Baffle Reactor Bak Pengendap
SS/COD = 0.42  (rencana) (0.35-0.45) [7]
HRT    = 3 jam (rencana) Penyisihan COD BP  = 28% Penyisihan BOD BP  = 30% Penyisihan TSS BP   = 60% BOD tersisihkan = Rem BOD x BODin   = 20.40 mg/L COD tersisihkan = Rem COD x CODin   = 31.92 mg/L TSS tersisihkan  = Rem TSS  x TSSin    = 74.40 mg/L Periode pengurasan            = 24 bulan (rencana) Volume lumpur removal         = 66.4% Massa lumpur setelah stabilisasi  = 3618.5 Kg/hari Densitas lumpur               = 1.08 Kg/L Volume lumpur                = 3.35 m 3 /hari Dimensi bak pengendap Volume cairan  = Qtotal x HRT = (198.29 m 3 /hari : 24 jam/hari) x 3 jam = 24.79 m3 Volume BP     = Volume lumpur + volume cairan = 3.35 m 3 + 24.79 m 3 = 28.14 m 3
Kedalaman efektif  = 2.7 m Freeboard        = 0.3 m Kedalaman total   = 3.0 m Lebar            = 2.5 m (rencana) Panjang          = (28.14 m 3 )/(2.7 m x 2.5 m)
= 4.2 m Kedalaman lumpur = (3.35 m 3 )/(4.2 m x 2.5 m)
= 0.32 m
Kedalaman cairan  = (24.79 m 3 )/(4.2 m x 2.5 m) = 2.37 m Effluen Bak Pengendapan BODef BP        = 68 mg/L – 20.40 mg/L = 47.60 mg/L CODef BP        = 114 mg/L – 31.92 mg/L = 82.08 mg/L TSSef BP        = 124 mg/L – 80.60 mg/L = 49.60 mg/L Kompartemen Dimensi kompartemen HLR     = 22 m 3 /m 2 .hari (16.8 – 38.4 m 3 /m 2 .hari) [7] A surface (As)   = Qtot : HLR = 198.29 m 3 /hari : 22 m 3 /m 2 .hari
= 9.01 m 2
Lebar          = 2.5 m (rencana) Panjang kompartemen = As : Lebar = 9.01 m 2 : 2.5 m = 3.7 m Cek HLR   = Qtot : (Lebar x Panjang) = 198.29 m 3 /hari : (2.5 m x 3.7 m)
= 21.44 m 3 /m 2 .hari Cek kecepatan up flow  = 0.89 m/jam HRT       = 9 jam (rencana) (6 – 20 jam) [7] H total     = HLR x HRT = 21.44 m 3 /m 2 .hari x (9 jam : 24 jam/hari) = 8.04 m H efektif    = 2.7 m (rencana) Jumlah kompartemen  = H total : H efektif = 8.04 m : 2.7 m = 3 kompartemen Cek OLR            = 0.13 Kg/m 3 .hari (OK) Cek HRT             = 9.07 jam (OK) Efisiensi removal kompartemen Faktor overload             = 1 Faktor strength             = 0.73 Faktor temperatur           = 1 Faktor HRT               = 0.75 Faktor jumlah kompartemen   = 0.9 Removal BOD kompartemen  = 1 x 0.73 x 1 x 0.75 x 0.9 = 49% Faktor penyisihan COD      = 0.95. Removal COD kompartemen  = 49% x 0.95 = 46% Removal TSS kompartemen   = 70%. BOD tersisihkan            = 49% x 47.60 mg/L = 23.45 mg/L COD tersisihkan            = 46% x 82.08 mg/L = 38.16 mg/L TSS tersisihkan            = 70% x 49.60 mg/L = 34.72 mg/L Effluen ABR Qef ABR                 = 198.29 m3/hari BODef ABR              = 47.60 mg/L – 23.45 mg/L = 24.15 mg/L CODef ABR              = 82.08 mg/L – 38.16 mg/L = 43.92 mg/L TSSef ABR               = 43.40 mg/L – 34.72 mg/L = 14.88 mg/L Dimensi Total ABR Lebar ABR                    = 2.5 m Kedalaman efektif              = 2.7 m Freeboard                     = 0.3 m Panjang bak pengendap          = 4.3 m Panjang tiap kompartemen        = 3.7 m Tebal dinding tiap kompartemen   = 0.15 m Jumlah kompartemen            = 3 buah Panjang total kompartemen       = 11.7 m Panjang total ABR              = 16 m
Rancangan Anaerobic Baffle Reactor (ABR) tersebut sudah dapat  mengolah  air  limbah  mencapai  baku  mutu  Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013.
Effluen  dapat  dilihat  pada  Tabel  6.  Rancangan  ABR  dapat dilihat pada Gambar 3.
Tabel 6. Efluen Air Limbah Setelah Pengolahan
Gambar 3. Potongan A-A Anaerobic Baffle Reactor.
Gambar 4. Gerobak Sampah Baru.

## F. Evaluasi Pengelolaan Sampah
Rumah  Susun  Gunungsari  hanya  menyediakan  tempat sampah  komunal  yang  dihubungkan  dengan  shaft  sampah. Untuk  mengumpulkan  sampah  tersebut,  pada  dasar  shaft sampah tersebut diletakkan gerobak sampah dengan kapasitas 1  m 3 .  Waktu  pengangkutan  sampah  dari  gerobak  sampah menuju ke TPS terdekat sebanyak 2 kali sehari.
1) Analisis Timbulan Sampah
Untuk  mengetahui  timbulan  sampah  perlu  dilakukan sampling  langsung  pada  Rumah  Susun  Gunungsari  [8]. Berikut adalah perhitungan timbulan sampah untuk 1 shaft:
Jumlah unit terlayani     = 134 unit Jumlah penghuni        = 134 unit x 5 orang = 670 orang
Berat Total sampah      = 304 Kg/2 hari pengumpulan = 152 Kg/hari Berat rata-rata sampah    = (152 Kg/hari)/(670 orang) = 0.23 Kg/orang.hari Dimensi gerobak eksisting = 1.3 m x 0.9 m x 0.8 m Tinggi sampah digerobak  = 0.8 m Vol. sampah digerobak    = 0.9 m 3
Berat sampah digerobak   = 137 Kg Densitas sampah gerobak  = (137 Kg)/(0.9 m 3 ) = 152.23 kg/m 3
Volume sampah total     = (304 Kg)/(152.23  kg/m 3 ) = 1.99 m 3
Volume sampah per orang = (1.99 m 3 )/(670 orang) = 0.0029 m 3 /orang.hari = 2.9 L/orang.hari
Dari  hasil  sampling  timbulan  tersebut,  volume  sampah per orang selama 1 hari adalah 2.9 L/orang.hari.
2) Pewadahan dan Waktu Pengangkutan
Perhitungan kapasitas pewadahan sampah untuk blok A dan C adalah sebagai berikut:
Contoh Perhitungan Blok A Jumlah penghuni    =  670 orang
Volume timbulan    = 2.9 L/orang/hari Volume sampah total = 670 orang x 2.9 L/orang/hari = 1.93 m 3 /hari Volume gerobak     = 1 m 3 (gerobak eksisting) Selisih volume      = 0.93 m 3
Berdasarkan  perhitungan,  kapasitas  gerobak  eksisting tidak  mampu  menampung  sampah  yang  dihasilkan  oleh penghuni  blok  A  maupun  blok  C,  sehingga  untuk mengatasi  hal  tersebut  adalah  dengan  mengganti  gerobak sampah.
Gerobak  baru  tersebut  memiliki  kapasitas  sekitar  2  m 3 , dapat dilihat pada Gambar 4.

## KESIMPULAN
1. Sistem  penyediaan  air  bersih  berfungsi  dengan  baik  dan sudah sesuai dengan SNI 8153-2015. Sistem penyaluran air buangan, diameter pipa black  water eksisting terlalu besar dari  hasil  perhitungan.  Sistem  fire  hydrant  masih beroperasi dan sudah sesuai dengan SNI 03-1735-2000.
2. Ground  reservoar  tidak  memenuhi  kebutuhan  sehingga ground  reservoar  perlu  diperluas  dan  roof  tank  tidak memenuhi kebutuhan pemakaian puncak.
3. Pengurasan  lumpur  pada  tangki  septik    yang  optimal dilakukan  selama  2  tahun  sekali.  Pengolahan  limbah  grey water yang tepat adalah dengan Anaerobic Baffle Reactor.
4. Gerobak  eksisting  tidak  mampu  menampung  sampah  bila dilakukan pengangkutan tiap 2 hari sekali, sehingga diganti dengan  gerobak  dengan  kapasitas  2  m 3 dan  pengangkutan dilakukan tiap hari sekali.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Badan  Pusat  Statistik, “ Surabaya  Dalam  Angka  2015, ” Surabaya, 2016.
[2] Pemerintah  Republik  Indonesia, “ Undang-Undang  Republik Indonesia No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, ” Jakarta, 2011. [3] S. dan M. T. Noerbambang, Perancangan dan Pemeliharaan Sistem
Plambing. Jakarta: Pradnya Paramita, 2000. [4]
Badan  Standarisasi  Nasional, “ SNI  8153- 2015 :  Sistem  Plambing
Pada Bangunan Gedung, ” Jakarta, 2015.
[5] Badan  Standarisasi  Nasional, “ SNI  03-1735- 2000 :  Tata  Cara Perencanaan  Akses  Bangunan  Dan  Akses  Lingkungan  Untuk Pencegahan  Bahaya  Kebakaran  Pada  Bangunan  Gedung, ” Jakarta, 2000.
[6] Human Waste Disposal, “ Sanitation Improvement Programs, ” 1987.
[7] L.  Sasse,  B.  Gutterer,  T.  Panzerbieter,  and  T.  Reckerzügel, Decentralised  Wasterwater  Treatment  Systems  (DEWATS)  and Sanitattion in Developing Countries . Borda, 2009.
[8] Badan  Standarisasi  Nasional, “ SNI  19-3694- 1994 :  Metode Pengambilan  Dan  Pengukuran  Sampah  Contoh  Timbulan  Dan Komposisi Sampah Perkotaan, ” Jakarta, 1994.