Jurnal Ampere licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## Analisa Performa Kinerja PLTS Off Grid yang Dirangkai Secara Seri Paralel untuk Penerangan Ruangan
Erna Wati 1 , Budi Pramono Jati 2 , Dedi Nugroho 3
1,2,3 Program Studi Teknik Elektro, Universitas Islam Sultan Agung Semarang
*e-mail: budipramono@unissula.ac.id

## ABSTRAK
Analisa  performa  Kinerja  PLTS  Off  Grid  yang  dirangkai  secara  seri  paralel  untuk  penerangan  ruangan. Penelitian  ini  dimulai  dengan  perancangan  PLTS    dihubung  paralel  dan  Seri-paralel  (Campuran).  Pada penelitian ini dibagi menjadi dua hasil yaitu penyusunan panel surya yang baterainya dalan kondisi penuh dan dalam kondisi bateri kosong . Penelitian ini menggunakan 4 buah panel surya,baterai, Maximum Power Point Tracking (MPPT) dan beban berupa lampu .Pengambilan data ini dilakukan selama 8 jam, dari jam 08:00-16:00  WIB,  pengukurannya  dilakukan  selama  30  menit  sekali.  Pada  penelitian  ini  daya  yang dihasilkan  dari  penyusunan  paralel  adalah  32,68  Watt,  sedangkan  pada  penyusunan  seri-paralel mendapatkan nilai 33,06 Watt.  Kombinasi penyusunan panel  surya yang  ideal  dapat  disusun secara seri paralel (campuran), tegangan yang lebih besar pada penyusunan panel surya bertujuan untuk mengurangi drop tegangan dan rugi-rugi daya, jika menggunakan penyusunan paralel maka harus menggunakan kabel dengan  ukuran  besar  karena  penyusunan  paralel  mempunyai  nilai  arus  yang  besar,  oleh  karena  itu penyaluran dayanya semakin rendah, daya hilang disepanjang saluran.
Kata Kunci: PLTS Off Grid,Seri-paralel,baterai,MPPT.

## Performance Analysis Of Series-Paralel Connected Off-Grid Solar Photovoltaic Systems For Indoor Illumination

## ABSTRACT
Performance analysis of Off Grid PLTS performance which is arranged in parallel series for room lighting. This  research  begins  with  the  design  of  PLTS  connected  in  parallel  and  series-parallel  (mixed).  This research  is  divided  into  two  results,  namely  the  preparation  of  solar  panels  whose  batteries  are  in  full condition and in empty battery condition. This study used 4 solar panels, batteries, Maximum Power Point Tracking (MPPT) and loads in the form of lamps. Data collection was carried out for 8 hours, from 08:00 to 16:00 WIB, measurements were carried out every 30 minutes. In this study the power generated from the parallel arrangement is 32.68 Watt, while in the series-parallel arrangement the value is 33.06 Watt. The ideal combination of solar panel arrangements can be arranged in series-parallel (mixed), a larger voltage in the arrangement of solar panels aims to reduce the voltage drop and power losses, if using a parallel arrangement, you must use a cable with a large size because the parallel arrangement has a value large current, therefore the power distribution is lower, the power is lost along the line..
Keywords:  Off-Grid  Solar  Power  System,  Series-Parallel,  Battery,  Maximum  Power  Point  Tracking (MPPT)
Correspondence author : Budi Pramono Jati, Program Studi Teknik Elektro Universitas Islam Sultan Agung, Indonesia.  E-mail: budipramono@unissula.ac.id

## PENDAHULUAN
Listrik tenaga matahari dibangkitkan oleh komponen yang disebut solar cell yang besarnya sekitar 10-15 cm persegi. Komponen ini mengkonversikan energi dari cahaya matahari menjadi energi  listrik,  solar  cell  merupakan  komponen  vital  yang  umumnya  terbuat  dari  bahan  semi konduktor.  Pada  sebuah  ruangan  memerlukan  penerangan  tanpa  menggunakan  listrik  PLN, penerangan  pada  ruangan  tersebut  bisa  menggunakan  panel  surya,  penerangan  yang  dapat menyala dari jam 08.00-17.00, Untuk mengetahui model mana yang cocok untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik, dalam penelitian ini digunakan dua model yang hasilnya dapat ditentukan kemudian masing-masing model dibandingkan.
Penelitian ini akan membahas perbandingan dari daya yang dihasilkan oleh PLTS dengan masing  masing  penyusunan,  pada  penelitian  sebelumnya  yang  berjudul  :  Karakeristik Photovoltaic Terhubung Seri dan Paralel Penelitian ini membahas karakteristik photovoltaic (PV) berdasarkan  perubahan  intensitas  radiasi  matahari  dan  suhu  di  Kota  Medan.[1]  Penelitian  lain tentang  penggunaan  PLTS  untuk  kebutuhan  rumah,  dengan  judul  :  Perancangan  PLTS    untuk Rumah  tinggal  dengan  kapasitas  daya  terpasang  450  VA[2].  PLTS  Off  grid  juga  banyak digunakan, contohnya pada penelitian yang berjudul : Analisis Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Offgrid Untuk Rumah Tinggal Di Kota Banjarbaru[3]
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  daya  yang  dihasilkan  panel  surya  ketika susunannya berbeda, pada penelitian ini penyusunan panel surya ada 2 metode yaitu penyusunan secara  paralel  dan  penyusunan  secara  seri-paralel(campuran),  pengukuran  ini  dilakukan  dalam keadaan  baterai  penuh  dan  dalam  keadaan  baterai  kosong,  dimana  dari  hal  tersebut  kita  dapat menetahui berapa persen batrai bisa dikatakan lemah, dapat diketahui dengan mengukur tegangan baterai  menggunkan  multimeter.  Pada  penelitian  sebelumnya,  membahas  perbedaan  dengan simulasi menggunkan MATLAB,oleh karena itu pada penelitian ini bermaksud untuk  membahas secara  langsung  daya  yang  dihasilka  oleh  masing-masing  pengususnan  panel  surya  dengan perancangan  secara  langsung,  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  penyusunan  mana  yang  paling sesuai untuk digunakan.
Teknologi  yang  memanfaatkan  energi  matahari  untuk  menghasilkan  listrik.  PV  bekerja dengan  cara  mengubah  energi  cahaya  matahari  langsung  menjadi  energi  listrik  melalui  proses Photovoltaic . Proses Photovoltaic ini terjadi pada bahan semikonduktor yang terdapat di dalam panel  surya.  Dibawah pengaruh  medan  listrik  internal,  pasangan  –  pasangan  ini  akan terpisah. Electron  –  electron  akan  bergerak  menuju  elektoda  negative  sementara  hole  akan  bergerak  ke elektroda  positif.  Jika  kedua  kutub  elektroda  dihubungkan  ke  beban  maka  akan  mengalir  arus listrik. Ini merupakan prinsip kerja sel surya.
Gambar 1. Gambar Prinsip Kerja sel surya
Jurnal Ampere licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## PLTS Off Grid
PLTS Off  Grid adalah  sistem  pembangkit  litrik  bertenaga  surya  yang  dapat  menghasikan energ listrik menggunkan rangkaian modul photovoltaic . Sistem ini berkerja secara terpusat karna hanya  terpasang  hanya  pada  sushu  wilayah,  yang  prioritasnya  untuk  memberikan  suplai  pada masyarakat yang jarak tempat tinggalnya saling berdekatan. Oleh Karena itu dinamakan off grid karena berada pada luar jaringan listrik PLN , sehingga harus dirancang secara tepat agar dapat menghasilkan daya yang cukup.[4]
Jenis-jenis panel surya:
1. Monocrystalin
Jenis ini terbuat dari batangan kristal silikon murni yang diiris tipis-tipis. Dengan teknologi seperti ini, akan dihasilkan kepingan sel surya yang identik satu sama lain dan berkinerja tinggi. Sehingga menjadi sel surya yang paling efisien dibandingkan jenis sel surya lainnya, sekitar 15% - 20%. Mahalnya  harga  kristal  silikon  murni  dan  teknologi  yang  digunakan,  menyebabkan  mahalnya harga  jenis  sel  surya  ini  dibandingkan  jenis  sel  surya  yang  lain  di  pasaran.  Sel-sel  surya monocrystalline  juga  dikenal  sebagai  sel-sel  kristal  tunggal.  Monocrystalline  sangat  mudah diidentifikasi karena berwarna hitam pekat. Sel monocrystalline terbuat dari bentuk silikon yang sangat murni, membuatnya menjadi bahan paling efisien untuk konversi sinar matahari menjadi energi.
2. Polycristalline
Jenis  ini  terbuat  dari  beberapa  batang  kristal  silikon  yang  dilebur  atau  dicairkan  kemudian dituangkan dalam cetakan yang berbentuk persegi. Kemurnian kristal silikonnya tidak semurni pada sel surya monocrystalline, karenanya sel surya yang dihasilkan tidak identik satu sama lain dan  efisiensinya  lebih  rendah,  sekitar  13%  -  16%.    Tampilannya  nampak  seperti  ada  motif pecahan kaca di dalamnya. Bentuknya yang persegi, jika disusun membentuk panel surya, akan rapat  dan  tidak  akan  ada  ruangan  kosong  yang  sia-sia  seperti  susunan  pada  panel  surya monocrystalline  di  atas.  Proses  pembuatannya  lebih  mudah  di  banding  monocrystalline, karenanya harganya lebih murah. Jenis ini paling banyak dipakai saat ini.
3. Thin Film
Thin film PV atau thin solar cell adalah teknologi pembuatan panel surya dengan menggunakan lapisan tipis bahan semikonduktor seperti silikon, cadmium telluride atau perovskite. Teknologi ini berbeda dengan sel surya konvensional yang menggunakan bahan semikonduktor yang lebih tebal.

## Karakeristik Sel Surya
Untuk  memperoleh  karakteristik  tegangan  arus  sel  surya  maka  sel  surya  yang  akan  dites harus dihubungkan dengan beban listrik yang dapat divariasi. Selain itu alat-alat ukur tegangan harus  dipasang  sebagaimana  mestinya.  Pengetesan  sel  surya  harus  dipasang  sebagaimana mestinya,pengetesan  sel  surya  ini  harus  dalam  suatu  keadaan  standar    yaitu  kuat  penyinaran cahaya 1000W.m 2 pada suhu 25°C[5]
Jurnal Ampere licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
Gambar 2. Rangkaian pengetesan Sel Surya

## Komponen PLTS
1. Modul Panel Surya
Panel surya adalah kumpulan sel surya yang disusun untuk menyerap sinar matahari secara efisien,sel surya itu sendiri yang berfungsi untuk menyerap sinar matahari, sel surya terdiri dari berbagai komponen photovoltaic, atau komponen yang dapat mengubah cahaya matahari menjadi energi  listrik,  secara  umum  sel  surya  terdiri  dari  lapisan  silikon  semi  konduktor,  metal,  non reflektif dan strip konduktor metal.
Untuk  menghitung  kebutuhan  panel  surya  yang  akan  digunakan  dapat  dihitung  dengan persamaan sebagai berikut.
Kebutuhan Pv = 𝐷𝑎𝑦𝑎 𝑗𝑎𝑚 (𝑤𝑎𝑡𝑡 𝐻𝑜𝑢𝑟𝑠) 𝑊𝑝 𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙𝑥 𝐽𝑎𝑚 ................................................. (1)
Untuk  menentukan  nilai  daya,  yang  perlu  diketahui  terlebih  dahulu  adalah  daya  yang diterima oleh panel surya. Hal ini dapat dihitung dengan menggunkan persamaan yang diberikan.
P in = E x A ....................................................................................................... (2)
Keterangan :
P in = Daya input akibat iraadiance matahari (Watt) E = intensitas radiasi matahari (Watt/m 2 ) A = Luas permukaan Pv (m 2 ) untuk mensapatkan nilai daya panel surya (P out ) didapatkan dengan persamaan sebagai berikut
P out = V 0c x I sc x FF    ......................................................................................... (3) Keterangan :
P out = Daya maksimum pada Pv V 0c = Tegangan rangkaian terbuka pada Pv
I sc = Arus hubung singkat pada Pv FF  = Fil faktor
Disamping itu untuk mengitung Efisiensi panlel surya dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut
Jurnal Ampere licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
η = 𝑃 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑃 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑥 100% ......................................................................................... (4)
Efisiensi  ini  diukur  dalam  prosentasi  dan  mencerminkan  efisiensi  saat  pengambilan  data yang dilakukan
η = 𝑃𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝐼𝑟𝑥 𝐴 𝑥 100% ......................................................................................... (5)
[6]
2. Baterai
Pada  penelitian  ini  menggunakan    Batteray  LifePo4,  Batteray  LifePo4  ini  hanya  boleh digunakan  pada  dicharge  hingga  100%  dari  kapasitasnya,  namun  disarankan  untuk  digunakan 80% dari kapasitasnya.
DoD  baterai  LifePo4  berkisar  antara  80%  hingga  100%,  DoD  adalah  batas  kedalaman pengosongan baterai, hal ini menjadi parameter penting dalam pemeliharaan baterai karena dapat mempengaruhi masa pakai baterai.
Gambar  1. Baterai Lifepo4
Baterai yang digunakan sesuai dengan kebutuhan beban,kebutuhan batteray dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut.
Kebutuhan Baterai = 𝐷𝑎𝑦𝑎 𝑗𝑎𝑚 (𝑊𝑎𝑡𝑡 𝐻𝑜𝑢𝑟𝑠) 𝑉 𝐵𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑎𝑦 𝑥  𝐴ℎ 𝐵𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑎𝑦 = 𝐷𝑎𝑦𝑎 𝑗𝑎𝑚 (𝑤𝑎𝑡𝑡 𝐻𝑜𝑢𝑟𝑠) 𝐷𝑎𝑦𝑎 𝐵𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟𝑎𝑦 ........... (6)

## 3. MPPT ( Maximum Power Point Tracking)
Teknologi MPPT digunakan dalam pengontrol pengisian baterai surya atau inverter untuk memastikan panel surya beroperasi pada tingkat MPP, sehingga memaksimalkan produksi energi. Pengontrol  MPPT  terus  memantau  dan  menyesuaikan  parameter  operasi  panel  surya  untuk mempertahankan kinerja terbaik, Banyak sekali faktor yang mempengaruhi panel surya misalnya temperatur yang mempengaruhi nilai tegangan, intensitas cahaya yang mempengaruhi titik kerja arus  yang  dihasilkan  dan  lainnya.  Maka  dari  itu  sisitem  MPPT  memungkinkan  kondisi  yang variabel itu dapat dilacak daya maximumnya pada waktu dan saat tertentu.
Efisiensi MPPT dapat diketahui dengan :
Efisiensi MPPT= 𝑃 𝑜𝑢𝑡
𝑃 𝑖𝑛 x 100% .............................................................................. (7)
Sistem  MPPT  berkerja  dengan  cara  memaksa  panel  surya  untuk  berkerja  pada  titik  day maximumnya  ,  sehinghga  daya  nyang  mengalir  pada  beban  adalah  daya  maksimalnya,  pada dasarnya digunakan DC-DC converter dalam sebuah sistem MPPT untuk menggeser daya oprasi dari panel surya menjadi titik daya maksimalnya[7]

## 4. Lampu DC
Lampu DC adalah lampu pijar yang menghasilkan cahaya dengan cara memanaskan kawat logam filamen sampai ke suhu tinggi sehingga menghasilkan sinar. Filamen panas dilindungi dari udahara oleh bola kaca yang di isi dengan gas lembamatau divakumkan.
Efisiensi  lampu  atau  dengan  kata  lain  disebut  dengan  efikasi  luminus,adalah  nilai  yang menunjukkan  besar  efisiensi  pengalihan  energi  listrik  ke  cahaya  dan  dinyatakan  dalam  satuan lumen  per  Watt.  Kurang  lebih  90%  daya  yang  digunakan  oleh  lampu  pijar  dilepaskan  sebagai radiasi panas dan hanya 10% yang dipancarkan dalam radiasi cahaya kasat mata.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini, dimulai dengan perancngan PLTS yang dihubung secara seri maupun paralel yang nantinya digunakan sebagai pembanding hasil keluarannya, untuk digunakan sebagai penerangan  ruangan,  Sedangkan  untuk  mempermudah  dalam  menganalisa  hal  tersebut  maka diperlukan gambaran suatu penelitian yang digunakan sebagai acuan dasar
Penelitian  dilaksankan  di  Halaman  belakang  Fakultas  Teknologi  Industri,  dengan menggunakan  peralatan  yang  ada  pada  Laboratorium  Tenaga,  penelitian  dilaksanakan  pada tangga 12 Juli - 5 Agustus 2023.
.
Gambar  2. Titik lokasi penelitian
Jurnal Ampere licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## Komponen Penelitian
Adapun komponen penelitiannya sebagai berikut: a. Modul panel surya
Gambar  4. Panel surya Monocrystalin
Penelitian ini menggunakan 4 panel surya,  yang akan disusun masing-masing masing sesuai rangkaian yang telah ditentukan.
Tabel 1. Spesifikasi Panel Surya Karakteristik  panel surya P max 50 W Voc 21,41V Isc 3,56 A Vmp 17,6 V Imp 2,85 A Max System Voltage 1000 V Dimension 835mm x 540mm x 28mm Irradiance 1000W/m 2

## b. MPPT
Gambar  5. MPPPT

## Spesifikasi MPPT
Merek : MakeSkyBlue Arus Maksimal  : 40A Aplikasi :- Pengendalia pengisian daya -  Pengendalian Sistem Tenaga Surya -  Pengendali Tenaga -  Pemprosesan data tenaga surya
Jurnal Ampere licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
Tegangan Baterai: 12 V Tegangan input  : 160V (12V-48V) Suhu Penyimpanan : -40 ℃ sampai  +75 ℃
c. Baterai
Gambar  6 . Baterai Lifepo4
d. Beban (Lampu)
Lampu yang di gunakan dalam penelitian iniberjumlah 6 buah dengan daya masing-masing 5 Watt, menggunkan lamu jenis DC menyesuaikan dengan hasil dari output panel surya.

## Gambar  7. Lampu DC
Spesifikasi Lampu DC Lampu DC
Tegangan = 12V Daya = 5W Lumen = 425 Lm
e. Relay Control
Relay  control  ini  terdiri  dari  Timer  Relay  dan  Kontaktor,relay  yang  berfungsi  untuk mengatur berapa lama pengoprasian panel surya dalam menyerap energi matahari
f. Infrared Thermometer
Monitoring shu panel surya sangat penting, karna suhu yang terlalu tinggi pada panel surya dapat mempengaruhi kinerja dan efisiensi panel surya.

## Gambar  3. Infrared Thermometer
Diagram  alur  penelitian  meruakan  gambaran  alur  yang  dilakukan  untuk  memperoleh  data penelitian, adapun diagram alur penelitian sebagi berikut:
Mulai
Studi Literatur
Perancangan dalam keadaan baterai kosong : 1. Photovoltaik Hubung Paralel 2. Photovoltaik Hubung Seri-paralel (Campuran) Menganalisa Apakah sudah sesuai? Perngambilan Data Selesai Ya Tidak Perancangan dalam keadaan baterai penuh : 1. Photovoltaik Hubung Paralel 2. Photovoltaik Hubung Seri-paralel (Campuran)
Gambar 10. Diagram alur penelitian
Jurnal Ampere licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## Perancangan Simulasi
a. Perancangan Panel Surya Secara Paralel
Gambar  4. Rangkaian panel surya yang dihubung paralel
b. Perancangan Simulasi Panel Surya Seri-Paralel
A V A V A V - + - + - + MPPT BATERAI BEBAN PV  1 PV 3 PV 4 PV 2 + + + + + - - - - -
Gambar  5. Rangkaian panel surya yang dihubung paralel

## Teknik Analisa Data
Data  yang  akan  diambil  pada  saat  beban  mulai  dinyalakan,  beban  dinyalakan  mulai  jam 08.00-16.00  Wib.  Pada  saat  beban  sudah  mulai  dinyalakan  maka  pengambilan  data  mulai dilakukan, seperti arus,tegangan,daya, pada photovoltaik, Baterai, dan beban, serta pengambilan intensitas cahaya matahari dan suhu, pengambilan data itu dilakukan selama 30 menit sekali.
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Beban menyala Beban dalam keadaan mati 6 Gambar  6. Beban saat menyala dan beban saat mati
a. Menganalisa Panel Surya
b. Menganalisa Baterai
c. Menganalisa Beban (Lampu)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari metode penelitian yang sudah dibahas sebelumnya, pada bab ini peneliti akan membahas hasil penelitian dan analisa yang telah dilakukan terkait dengan hasil perbandingan penyusunan masing-masing panel surya.
Panel surya mengubah energi matahari menjadi energi listrik, tapi tidak semua energi matahari yang  jatuh  pada  permukaan  panel  akan  diubah  menjadi  energi  listrik,karena  efisiensi  konversi panel  surya  bermacam-macam  tergantung  pada  jenik  panel  surya  yang  digunakan,kondisi cuaca,suhu,dan kualitas panel itu sediri, beberapa hal ini dapat mengakibatkan sebagian energi matahri hilang dalam bentuk panas atau tidak terkonversi menjadi listrik.
Pada penelirian ini dapat dibandingkan berapa daya yang dihasilkan oleh panel surya, karna pengukuiran ini  dilakukan  selama  8 jam,  dan  data  yang  diambil  selama  30  menit  sekali, maka untuk hasil daya diambil rata-rata selama 8 jam, berikut adalah tabel dari perbandingan masing- masing penyusunan.
a. Panel Surya dalam keadaan Baterai penuh Table 2. Hasil perbandingan daya dari masing masing penyusunan dalam keadaan bateri penuh
No Panel Surya dalam kondisi baterai penuh Jam Seri-Paralel Paralel V I W V I W 1  08.00 37,0 0,85 31,45 17,4 1,70 29,58 2  08.30 36,2 0,89 32,22 17,5 1,80 31,50 3  09.00 36,7 0,91 33,40 17,5 1,80 31,50 4  09.30 36,7 0,91 33,40 17,7 1,80 31,86 5  10.00 36,5 0,92 33,58 17,4 1,83 31,84 6  10.30 36,0 0,93 33,48 17,4 1,89 32,89 7  11.00 36,7 0,92 33,76 17,2 1,94 33,37 8  11.30 36,3 0,93 33,76 17,1 1,96 33,52 9  12.00 36,2 0,93 33,67 17,1 1,96 33,52 10  12.30 36,2 0,93 33,67 17 2,00 34,00 11  13.00 36,1 0,94 33,93 17 2,00 34,00 12  13.30 36,2 0,93 33,67 16,9 2,00 33,80 13  14.00 36,1 0,93 33,57 16,9 2,02 34,14 14  14.30 35,7 0,91 32,49 17 2,00 34,00 15  15.00 35,7 0,91 32,49 16,5 2,00 33,00 16  15.30 35,8 0,90 32,22 15,1 2,07 31,26 17  16.00 33,7 0,93 31,34 15,6 2,00 31,20 Jumlah 613,8 15,57 562,085 288,3 32,77 554,96
Jurnal Ampere licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
Gambar 15. Grafik perbandingan perbandingan daya  pada pengusunan photovoltaik secara paralel dan seri-paralel.
Gambar  grafik  4.21  menunjukan  bahwa  daya  yang  dihasilkan  masing  masing  pengkuran cukup berbeda, dapat di bandingkan antara keduanya, dari hasil rata-rata pengukuran penyusunan secara  Seri-paralel  (campuran)  daya  yang  dihasilkan  lebih  besar  daripada  penyusunan  secara paralel, jadi perancangan panel surya secara campuran dapat mendapatkan daya yang lebih besar, dan juga dapat menyuplay beban leboih banyak.
Hasil dari pengukuran untuk penyusunan secara paralel didapatkan daya rata-rata pengkuran selama 8 jam sebesar 32,6 Watt sedangkan pada saat penyususnan secara seri-partalel (campuran) mendapatkan daya sebesar 33,06 watt. Dari penyusuanan empat buah panel surya didapatkan daya masing-masing,  dimana  beban  yang  terpasang  disesuaikan  dengan  daya  yang  dihasilkan  oleh panel surya tersebut.

## b. Panel surya dalam kondisi Baterai Kosong
Jika  susuai  dengan  SoC  (State  of  Charge)  mengacu  pada  prosentase  kapasitas baterai,memberikan informasi seberapa penuh kondisi baterai yang sudah digunakan,hal tersebut dapat ditunjukan pada tebel berikut:

## Table 3. State of Charge
No 12V LifePo LifePo(LFP) 1 100% 14.4 2 100% 13.6 3 99% 13.4 4 90% 13.3 5 70% 13.2 6 40% 13.1 7 30% 13.0 8 20% 12.9 9 17% 12.8 10 14% 12.5 11 9% 12.0 12 0%
10.0
26,00 28,00 30,00 32,00 34,00 36,00 Da y a y ang ter ukur Waktu Perbandingan Daya PV tersusun paralel Dan seri- Paralel (campuran) Daya Paralel Daya Seri-Paralel
Pada saat pengukuran, hasil tegangan yang didapatkan adalah 12.9 V, jika mengacu pada tabel  3.  baterai  dalam  keadaan  lemah,  kapasitas  baterai  hanya  tersisa  20%,oleh  sebab  itu pengukuran ini dilakukan dalam keadaan baterai kosong
Gambar 16. Pengukuran tegangan baterai saat kondisi baterai lemah
Table 4 Hasil perbandingan daya dari masing masing penyusunan dalam keadaan bateri penuh.
No Panel Surya dalam kondisi Baterai kosong Jam Seri-Paralel Paralel V I W V I W 1 08.00 30,1 2,23 67,123 15,3 4,26 65,18 2 08.30 32,2 2,30 74,06 14,8 5,39 79,77 3 09.00 34,4 2,22 76,368 14,8 5,47 80,96 4 09.30 34,4 2,24 77,056 14,9 5,58 83,14 5 10.00 34,6 2,24 77,504 15,0 5,66 84,90 6 10.30 34,6 2,22 76,812 15,0 5,56 83,40 7 11.00 34,4 2,24 77,056 15,0 5,46 81,90 8 11.30 34,4 2,26 77,744 15,1 5,36 80,94 9 12.00 34,4 2,24 77,056 15,1 5,27 79,58 10 12.30 33,9 2,24 75,936 15,0 5,40 81,00 11 13.00 33,9 2,25 76,275 15,0 5,01 75,15 12 13.30 33,9 2,22 75,258 15,0 4,98 74,70 13 14.00 33,5 2,21 74,035 15,0 4,82 72,30 14 14.30 33,0 2,17 71,61 15,4 4,32 66,31 15 15.00 31,8 2,22 70,596 14,9 4,31 64,22 16 15.30 30,1 2,00 60,2 14,8 3,64 53,87 17 16.00 30,1 1,60 48,16 14,7 2,27 33,37 Jumlah 563,7 37,10 1232,849  254,75 82,76 1240,68 Rata-Rata 33,2 2,18 72,52053  14,98529  4,868235 72,98
Jurnal Ampere licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
Gambar 17. Grafik perbandingan perbandingan daya  pada pengusunan photovoltaik secara paralel dan seri-paralel. Kondisi baterai kosong
Saat kondisi pengisian baterai arus listrik yang dihasilkan oleh panel surya dialirkan melalui MPPT  yang  bertugas  untuk  mengatur  aliran  aruus  ke  baterai,  regulator  pengisian  memastikan bahwa baterai diisi dengan aman dan mencegah overcharging yang dapat meruisak baterai

## KESIMPULAN
Pada  penelitian  ini  daya  yang  dihasilkan  dari  penyusunan  paralel  adalah  32,68  Watt, sedangkan  pada  penyusunan  seri-paralel  mendapatkan  nilai  33,06  Watt,  walaupun  selisihnya tidak jauh berbeda namun tetap penyusunan seri paralel akan mengasilkan daya yang lebih besar. Didapatkannya  pengukuran  demikian  tergantung  kondisi  lingkungan  setempat,hasil  daya  akan lebih maksimal jika panel surya mendapatkan iradiasi yang sesuai dengan spesifikasi namplate. Kombinasi  penyusunan  panel  surya  yang  ideal  dapat  disusun  secara  seri  paralel  (campuran), tegangan  yang  lebih  besar  pada  penyusunan  panel  surya  bertujuan  untuk  mengurangi  drop tegangan dan rugi-rugi daya, jika menggunakan  penyusunan paralel maka harus menggunakan kabel  dengan  ukuran yang  besar  karena  penyusunan  paralel mempunyai  nilai  arus  yang besar, oleh karena itu penyaluran dayanya semakin rendah, daya hilang disepanjang saluran.Format

## DAFTAR PUSTAKA
[1] S. Yana, “Studi Karakteristik Photovoltaic Terhubung Seri dan Paralel Oleh,” 2023.
[2] A.  Mathematics,  “PERANCANGAN  PLTS  UNTUK  RUMAH  TINGGAL  DENGAN KAPASITAS DAYA TERPASANG 450V,” vol. 9, no. 1, pp. 1–23, 2016.
[3] R.  Rahman,  “Analisis  Perencanaan  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  Offgrid  Untuk Rumah  Tinggal  Di  Kota  Banjarbaru,” J.  EEICT  (Electric,  Electron.  Instrumentation, Control. Telecommun. , vol. 4, no. 1, 2021, doi: 10.31602/eeict.v4i1.4540.
[4] S.  Tera,  “Keuntungan  dan  Kekurangan  Sistem  PLTS  Off  Grid,” 12  juni  2023 ,  2023. https://www.sunterra.id/mengenal-lebih-dekat-sistem-plts-off-grid/  (accessed  Aug.  06, 2023).
[5] S.  Thermal  and  S.  Pv,  “Desain  Instalasi  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  Rumah Tangga”.
[6] R. Hasrul, “Analisis Efisiensi Panel Surya Sebagai Energi Alternatif,” vol. 5, no. 2, pp.
0 20 40 60 80 100 Da y a y ang ter ukur Waktu Perbandingan Daya PV tersusun paralel Dan seri- Paralel (campuran) Daya Sri-paralel Daya Paralel
Jurnal Ampere licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
79–87, 2021.
[7] F.  H.  Hasan,  “Digital  Digital  Repository  Repository  Universitas  Universitas  Jember Jember Digital Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember Jember Text Mining pada Media Sosial Twitter,” Skripsi , pp. 1–99, 2017.