## PERENCANAAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA YANG DIAPLIKASIKAN PADA MESIN EGG INCUBATOR KAPASITAS 960 TELUR UNGGAS
Iwan Setyawan 1. *, Septyan Eko Hardyan Saputra Sukoco 2 ,  Eko Susetyo Yulianto 3 , Ramon Trisno 4
1,2,3 Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknologi Industri Universitas Gunadarma,
4 Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Pancasila
*Email : iwan_s@staff.gunadarma.ac.id

## Abstrak
Energi  surya  merupakan  energi  yang  dapat  dikonversi  menjadi  energi  listrik.  Pembangkit  listrik yang memanfaatkan energi surya sebagai sumber penghasil listrik adalah Pembangkit Listrik Tenaga Surya  (PLTS).  Dimana  alat  utama  untuk  menangkap,  mengubah,  dan  menghasilkan  listrik  adalah photovoltaic.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  merancang  dan  studi  kinerja  sistem  PLTS  untuk diaplikasikan  pada    egg  incubator  kapasitas  960  telur    unggas  yang  sudah  diproduksi  sebelumnya. Pada  penelitian  ini,  perencanaan  meliputi  perhitungan  komponen-komponen  utama  sistem  PLTS. Komponen  utama  yang  paling  penting,  photovoltaic  digunakan  jenis  polikristal.    Selanjutnya pengambilan  data  dilakukan  di  linkungan  perumahan  dengan  menempatkan    photovoltaic  di  atap rumah.  Tegangan  listrik  yang  dihasilkan  bisa  dibaca  pada  charge  controller  sedangkan  hambatan listrik  diukur  menggunakan  digital  multimeter.  Dari  hasil  penelitian,  didapatkan  hasil  bahwa  dengan daya  yang  dibutuhkan  untuk  mengoperasikan  egg  Incubator    2834  watt  jam  perhari  ,  maka  sistem membutuhkan 6 photovoltaic ukuran 100 WP.  Kemudian baterai 12V-100 AH,  dibutuhkan sebanyak 14  buah.  Adapun  charge  controller  dibutuhkan  minimal  36  A,  sedangkan  inverter  dibutuhkan  daya minimal  200  watt. Pada  analisa  kinerja  panel  surya,    daya  maksimal  terjadi  pada  jam  10  am.    Pada jam  ini  98,0 W  dicapai  pada  kondisi  cuaca    cerah  berawan.  Disusul    95,22 W  pada  cuaca  berawan, sedangkan  cuaca  cerah  menghasilkan  daya  terendah  93,85  W.    Adapun    pada  jam  16  pm,  terjadi penurunan  daya  pada  ketiga  kondisi  cuaca.  Seperti  pada  jam  10  WIB,  cuaca  cerah  menghasilkan daya terendah, yaitu  92,48 W. Namun demikian, dari hasil ini terlihat bahwa kinerja panel  surya tidak menunjukkan  penurunan  kinerja  secara  sigifikan  pada  sepanjang  hari  untuk  ketiga    kondisi  cuaca  : cerah, cerah berawan dan berawan.
Kata Kunci :  egg incubator, tenaga surya,  photovoltaic, unggas

## Abstract
Solar energy is energy that can be converted into electrical energy. The power plant that utilizes solar energy as a source of electricity is the Solar Power Plant (PLTS). Where the main instrument for capturing,  converting,  and  generating  electricity  is  photovoltaic.  This  study  aims  to  design  and  study the performance of the PLTS  system to be applied to an egg incubator with a capacity of 960 poultry eggs that have been previously produced. In this study, the design includes the calculation of the main components  of  the  PLTS  system.  The  most  important  main  component,  photovoltaic  used polycrystalline type. Furthermore, data collection is carried out in a residential environment by placing photovoltaic  on  the  roof  of  the  house.  The  resulting  electrical  voltage  can  be  read  on  the  charge controller while the electrical resistance is measured using a digital multimeter. From the results of the study, it was found that with the power needed to operate the egg Incubator 2834 watt hours per day, the  system  requires  6  photovoltaic  sizes  of  100  WP.  Then  12V-100  AH  batteries,  14  pieces  are needed.  As  for  the  charge  controller,  a  minimum  of  36  A  is  required.    Furthermore,  the  required inverter is at least 200 watts. In the analysis of the performance of solar panels, the maximum power occurs at 10 am. At this hour 98.0 W was achieved in sunny cloudy weather conditions. Followed by 95.22  W  in  cloudy  weather,  while  sunny  weather  produces  the  lowest  power  at  93.85  W.  At  16  pm, there  is  a  decrease  in  power  in  the  three  weather  conditions.  As  at  10  am  WIB,  sunny  weather produces  the  lowest  power,  which  is  92.48  W.  However,  from  these  results  it  can  be  seen  that  the performance  of  the  solar  panels  did  not  show  a  significant  decrease  in  performance  throughout  the day for the three weather conditions: sunny, sunny cloudy and cloudy.
Keywords : egg incubator, solar power, photovoltaic, poultry

## 1. PENDAHULUAN
Energi  surya  merupakan  energi  yang  dapat dikonversikan  menjadi  energi  listrik.    Potensi energi  surya  di  Indonesia  sangat  melimpah. Dimana  letaknya  pada  garis  khatulistiwa  yang kaya  dengan    sinar  surya.  Kondisi  ini  dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan energi listrik dengan  menggunakan photovoltaic [1,2].  Energi surya pada umumnya secara teknologi dikonversi ke  listrik,  selain  itu  juga  disimpan  dalam  energi panas  menggunakan  material  cair  dan  material kering  [3].    Pembangkit  yang  memanfaatkan sinar  surya  sebagai  sumber  penghasil  listrik adalah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Dimana alat utama untuk menangkap, mengubah,  dan  menghasilkan  listrik  adalah photovoltaic [4]. Konversi photovoltaic adalah konversi langsung  sinar  matahari  menjadi  listrik  tanpa adanya mesin kalor yang mengganggu.
Photovoltaic sebagai  perangkat  kasar  dengan desain  sederhana,  membutuhkan  sangat  sedikit pemeliharaan dan keuntungan terbesarnya adalah  konstruksinya  merupakan  sistem  yang berdiri  sendiri  untuk  memberikan  output  dari microwatt ke megawatt .  Oleh  karena  itu photovoltaic digunakan  untuk  sumber  listrik, pompa  air,  bangunan  terpencil,  sistem  rumah surya,  komunikasi,  satelit  dan  kendaraan  luar angkasa,  pembangkit  reverse  osmosis,  dan bahkan  pembangkit  listrik  skala  megawatt. Dengan demikian
permintaan
aplikasi photovoltaic semakin meningkat setiap tahun [5]. Modul photovoltaic kristal  dapat  dibuat dengan teknologi yang relatif sederhana, sedangkan  untuk  membuat  sel photovoltaic diperlukan  teknologi  tinggi.  Modul photovoltaic tersusun  dari  beberapa  sel  photovoltaic  yang dirangkai  secara  seri  dan  parallel.  Pada kebanyakan penggunaan, terutama untuk keperluan  umum photovoltaic diproduksi  dengan daya 40 Wp pada penyinaran 1000 W/m 2 . Rumus  mencari  arus  listrik  panel  surya DC (A) :
I = V / R (1) dimana : I : Arus listrik panel surya DC (A) V : Tegangan listrik panel surya DC (V)
R : Hambatan listrik panel surya DC (Ω)
Rumus mencari daya listrik panel surya DC(P):
P = V 2 / R (2)
dimana : V : Tegangan listrik panel surya DC (V) R : Hambatan listrik panel surya DC (Ω)
Kebutuhan  modul  surya  dapat  dihitung dengan  terlebih  dahulu  menghitung  jumalh  total daya yang akan  dihasilkan, P tot panel surya :
P tot = (3)
dimana  :
E total :  Daya total dalam  Watt Jam (Wh) K m : Insolasi matahari di Indonesia 4,31 ≈ 5
Kebutuhan  modul  surya  dapat  dihitung  dengan formula [6] :
Z = (4)

## 1.1.  Komponen  utama  Pembangkit  Listrik
Tenaga Surya (PLTS).
Komponen  utama  yang  dirangkaikan  dalam sistem PLTS,  adalah sebagai berikut :

## 1.1.1. Panel Surya
Panel surya merupakan kumpulan sel surya yang  dirangkaikan  secara  seri  atau  paralel menjadi satu panel dengan daya watt peak yang disesuaikan kebutuhan.

## Gambar 1.1. Panel Surya
Panel surya berfungsi sebagai suatu elemen aktif yang  mengubah  cahaya  surya  menjadi  energi listrik,  terbuat  dari  irisan  bahan  semikonduktor dengan kutub positif dan negatif. Apabila  cahaya jatuh  padanya  maka  timbul  perbedaan  tegangan pada  kedua  kutubnya,  yang  tentunya  dapat dimamfaatkan  sebagai  daya  untuk  menyalakan lampu,  menggerakkan  motor-motor  listrik,  dan lain-lain.

## 1.1.2. Charge Controller
Charge Controller merupakan suatu
peralatan  yang  dilengkapi  dengan  rangkaian
elektronik  yang  berfungsi  untuk  mengatur  arus pengisian/pengosongan baterai secara  otomatis.
. Gambar 1.2. Charge Controller
Setiap  regulator  dilengkapi  dengan  diode  untuk memblokir  arus  balik  dari  baterai  ke  panel apabila tegangan panel sangat rendah.
1.1.3. Baterai ( Accu )
Baterai ( Accu ) merupakan peralatan penting pada  suatu  pembangkit  listrik  energi  surya. Baterai menyimpan energi listrik yang diterimanya pada siang hari dan akan dikeluarkannya  pada  malam  hari.  Selain  itu, baterai  juga  berfungsi  menyediakan  daya  untuk beban ketika tidak ada cahaya matahari.
Gambar 1.3.  Baterai / Accu
1.1.4. Inverter AC
Inverter AC  merupakan  suatu  rangkaian atau  elektronika  yang  dapat  mengubah  arus listrik searah (DC) ke arus lisrik bolak-balik (AC). Sumber-sumber  arus  listrik  arus  DC  yang merupakan  input  dari  power inverter dapat berupa  baterai  ( accu )  maupun  sel  surya  ( Solar Cell )
Gambar 1.4.  Inverter AC
Selanjutnya  komponen-komponen  diatas dirangkaikan  menjadi  sistem  pembangkit  listrik
untuk mesin egg incubator seperti terlihat pada Gambar 1.5.
Gambar 1.5  Skema rangkaian Photovoltaic menjadi listrik
1.2.  Aplikasi  Pembangkit      Listrik  Tenaga Surya (PLTS) pada egg incubator
Disebagian  besar  negara  berkembang, pasokan  listrik  merupakan  tantangan  terlepas dari  beberapa  intervensi  terutama  pada  daerah pedesaan.  Dalam produksi ungags,  efeknya adalah  produktivitas  rendah  dan  rendahnya kemajuan    industri.    Jadi,  untuk  maju  perlu adanya sumber energi alternatif. Inilah sebabnya mengapa  para  ahli  energi  lebih  menyukai penggunaan energi terbarukan yang relatif ramah lingkungan  dan  dengan  biaya  produksi  yang minimal  [7].    Peternakan  unggas  modern berkembang  ketika  energi  murah.  Tetapi  karena terbatasnya  sumber  energi  konvensional  maka ketergantungan  pada  bahan  bakar  fosil  untuk kalor  tidak menentu [8.9]. Inkubator listrik efisien tetapi  persentase  populasi  yang  tinggi  di  negara berkembang tidak berada di jaringan listrik [8]. Di daerah  pedesaan  dengan  80%  populasi  tinggal, dimana  peternakan  unggas  beroperasi,  Energi matahari adalah sumber yang tidak ada habisnya yang mampu memenuhi hal ini [7].
Tujuan  penelitian  ini  adalah  perencanaan sistem  PLTS  dan  pengujian  untuk  studi  kinerja sistem  PLTS  yang  akan  diaplikasikan  pada egg incubator kapasitas 960 telur unggas (ayam atau bebek)  yang  sudah  dibuahi.  Keberhasilan penelitian ini dan pemanfaatannya kelak, diyakini akan meningkatkan produksi unggas di pedesaan.

## 2. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  dititik  beratkan  pada dua kegiatan utama, yaitu :  Perencanaan sistem PLTS  dan  pengujian  untuk  studi  kinerja  sistem PLTS  yang  akan  diaplikasikan  pada egg incubator . Pada  Gambar  2.1. Menampilkan  foto egg incubator otomatis    yang  sebelumnya  sudah diproduksi.    Pada  Gambar  2.1a.  adalah  foto tampak  luar  sedangkan  Gambar  2.1b.  adalah
tampak  dalam    mesin egg  incubator .    Mesin  ini bekerja  secara  otomatis,  dimana  rak  telur  sudah diset    akan  berputar  90 o ke  atas  atau  ke  bawah setiap 4 jam. Rak telur ini digerakkan oleh motor AC 20 W, dimana untuk mencapai setiap putaran 90 o dibutuhkan  waktu  selama  10  menit.  Selain itu,  untuk  pemanas  digunakan  empat    buah heater    dengan  daya  masing-masing    5  W  dan lampu pijar enam buah masing-masing 10 W.
a.  Tampak luar
b.  Tampak dalam
Gambar 2.1 . Egg incubator Selanjutnya kebutuhan
daya
untuk mengoperasikan  mesin  ini  dapat  dilihat  pada Tabel 2.1.
Tabel 2.1. Kebutuhan Daya No. Instrumen Daya (W) Durasi, jam (h) SubTo tal  Daya jam (Wh) 1. Lampu 60 24 1440 2. Fan 10 24 240 3. Motor AC 20 1 20 4. Heater 20 24 480 Total 120 2180
Nilai  total  ini  dikalikan  dengan  faktor  koreksi 1,3  ,sehingga    didapatkan  daya  total  untuk mengoperasikan  mesin egg  incubator =  2834 watt jam (2834 Wh) perhari.
2.1.  Perencanaan  sistem PLTS,
Pada  tahap  ini  dilakukan  perhitungan  pada komponen utama PLTS. Komponen ini terdiri dari :    panel  surya,  c harge  controller ,  baterai  dan inverter  AC .  Dalam  perencanaan  ini,  untuk photovoltaic
digunakan jenis
polikristal
Selanjutnya komponen-komponen ini dirangkaikan  menjadi  sistem  pembangkit  listrik untuk mesin egg incubator seperti terlihat pada Gambar 1.5.
2.2.  Pengujian kinerja sistem PLTS
Pengujian  kinerja  alat  melewati  beberapa step seperti yang terlihat pada Gambar 2.2.
Gambar 2.2. Skematik pengujian kinerja sistem
PLTS
Pada  gambar  skematik  terlihat  tahap  pengujian diawali  dengan  persiapan  mesin egg  incubator yang  sudah  diproduksi  sebelumnya.  Kemudian persiapan  sistem  PLTS  yang  sudah  dirancang dan  dirangkai.  Step  berikutnya  melakukan pengambilan  data  tegangan  listrik  yang  terbaca pada  c harge  controller dan  data  hambatan  listrik dengan  menggunakan  multimeter.    Dengan  data yang diperoleh,
kemudian melakukan pengolahan  dan  analisa  data  untuk  mengetahui kinerja sistem PLTS.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebutuhan  modul  surya  dapat  dihitung dengan  terlebih  dahulu  menghitung  daya  yang akan    dihasilkan  jumalh  total  daya  ,  Ptot  panel surya :
P tot =
Dimana  : E total : 2834W
K m : Insolasi matahari di Indonesia 4,31 ≈ 5
Maka P tot = 566,8 watt peak Dengan  menggunakan  kapasitas  panel  surya 100  WP,  maka  jumlah  panel  surya  yang diperlukan ,  adalah :
Z =
Sehingga diperoleh Z = 5,668 , dengan demikian kebutuhan modul surya sebanyak 6 buah.
Adapun Ukuran
baterai ditentukan berdasarkan  tegangan  volt  (V)  dan  Ampere  Jam (AH),  yang  umum  digunakan    tegangan  12  Volt atau  24  Volt.  Jadi  dengan  Etotal  :  2834  W,  dan Deep  of  Discharge,  DOD:  (0.85),  dengan meggunakan  baterai  12  V,  100AH,  maka kapasitas baterai, Bc adalah   :
Bc = Etotal  3 D D   ,6  oltase  aterai = 3 , 5  ,6 1
= 1389,215AH Jadi  jumlah  baterai  yang  dibutuhkan  =  1389,21 /100  =  13,892.  Dengan  demikian  dibutuhkan baterai 14 buah.
Kebutuhan
solar
charge controller , ditentukan  oleh  nilai Short  Circuit  Current (Isc). Merujuk  pada  spesifikasi  dari  panel  surya    yang digunakan,  diketahui  (Isc)  :  6  A.  Jadi,  dengan panel  surya  6  buah,  maka    diperlukan solar charge controller minimal 36 A.
Support sistem AC, diperlukan inverter yang mengubah  arus  DC  baterai  menjadi  AC.    Besar daya inverter minimal  sama  dengan  total  daya instrument. Dari Table 1 diketahui total daya 120 Watt,  dengan  demikian  dalam  penelitian  ini digunakan inverter 200 Watt.
Selanjutnya  dilakukan  studi  kinerja  dari  alat sistem  PLTS.  Pada  penelitian  ini,  pengujian dilakukan  dalam  waktu  7  hari  berturut-turut, dengan  kondisi  cuaca  yang  berbeda  -  beda setiap  harinya.    Dari  hasil  pengujian  didapatkan nilai  hambatan  listrik  panel  surya  ( )  : ,   Ω. Selanjutnya  nilai  tegangan  V,  ditampilkan  pada Tabel 3.1. dan Gambar 3.1.
Tabel 3.1. Perbandingan Cuaca pada jam tertentu terhadap Tegangan (V) Jam Cerah Cerah Berawan Berawan 10.00 13,7 V 14,0 V 13,8 V 13.00 13,7 V 13,9 V 13,8 V 16.00 13,6 V 13,8 V 13,7 V
Sementara  itu    kuat  arus  ( I ),  dapat  dilihat  pada Tabel 3.2.
Tabel 3.2. Perbandingan Cuaca pada jam tertentu terhadap kuat arus (I) Jam Cerah Cerah Berawan Berawan 10.00 6,85 A 7 A 6,9 A 13.00 6,85 A 6,95 A 6,9A 16.00 6,8 A 6,9 A 6,85 A
Kemudian  dengan  nilai  tegangan  V  ini,    maka dapat  ditentukan  daya  listrik  panel  surya  ( )  , yaitu  :
(2)
Dimana hasilnya dapat dilihat pada Tabel 3.3 dan Gambar 3.2. di bawah ini.
Tabel 3.3. Perbandingan Cuaca pada jam tertentu terhadap Daya (P)
Jam Cerah Cerah Berawan Berawan 10.00 93,85 W 98,0 W 95,22 W 13.00 93,85 W 96,61 W 95,22 W 16.00 92,48 W 95,22 W 93,85 W
Gambar 3.2. Grafik Jam Terhadap Daya
Grafik  pada  Gambar  3.1  dan  3.2.    bisa dilihat  bahwa  masing-masing    tegangan  dan daya  listrik    maksimal  terjadi  pada  jam  10  am. Adapun  nilai  minimal  terjadi  pada  jam  16  pm. Selanjutnya,  kita  fokus  pada  Gambar  3.2.  yang menampilkan  daya  yang  lebih    mewakili  kinerja panel  surya.    Pada  grafik,  terlihat  bahwa  pada jam 10 am, daya maksimal  98,0 W dicapai pada kondisi cuaca  cerah berawan. Kemudian disusul 95,22  W  pada  cuca  berawan,  sedangkan  cuaca cerah  menghasilkan  daya  terendah  93,85  W. Adapun  pada jam 16 pm, terjadi penurunan daya pada  ketiga  kondisi  cuaca.  Dimana  95,22  W untuk  cuaca  cerah  berawan,  disusul  93,85  W untuk  cuaca  berawan.  Seperti  pada  jam  10  am, cuaca  cerah  menghasilkan  daya  terendah,  yaitu 92,48  W.  Hal  ini  bisa  dijelaskan  bahwa  cuaca semakin  cerah  maka  temperatur  modul  semakin meningkat.      Dimana,  peningkatan  temperatur modul menyebabkan penurunan efisiensi
13,4 13,5 13,6 13,7 13,8 13,9 14 14,1 10.00 13.00 16.00 V ol t Jam Cerah Cerah Berawan Berawan 88 90 92 94 96 98 100 10.00 13.00 16.00 Day a , P ( W ) Jam Cerah Cerah Berawan Berawan
konversi energi matahari. Dalam modul, temperatur  operasi  sebagaian  besar  dari  radiasi matahari  tidak  diubah  menjadi  listrik  tetapi diserap  oleh  modul  sebagai  kalor  [10,11]. Namun  demikian,  dari  hasil  ini  terlihat  bahwa kinerja  panel    surya  tidak  terjadi  penurunan kinerja  secara  sigifikan  pada  sepanjang  hari untuk  ketiga    kondisi  cuaca  :  cerah,  cerah berawan dan berawan.

## 4. KESIMPULAN
Pada  penelitian  ini  telah    dilakukan perencanaan  dan  pengujian  untuk  studi  kinerja sistem  PLTS  yang  akan  diaplikasikan  pada egg incubator .  Photovoltaic  yang  digunakan  adalah jenis polikristal.  Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa :
1.  Dengan daya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan egg  Incubator 2834  watt jam  perhari  ,  sistem  PLTS  membutuhkan  6 photovoltaic ukuran  100  WP.  Baterai  yang dibutuhkan sebanyak 14 buah kapasitas 12V- 100 AH. Adapun charge controller dibutuhkan minimal  36  A,  sedangkan inverter dibutuhkan daya minimal 200 watt.
2. Pada  analisa  kinerja  panel  surya,  daya maksimal  terjadi  pada  jam  10  am.    Pada  jam ini  98,0 W  dicapai  pada  kondisi  cuaca    cerah berawan.    Adapun    pada  jam  16  pm,  terjadi penurunan  daya  pada  ketiga  kondisi  cuaca. Dimana  cuaca  cerah  menghasilkan  daya terendah, yaitu  92,48 W.
3. Daya  yang  dihasilkan  pada  panel  surya, memperlihatakan  tidak  terjadinya  penurunan kinerja  secara  sigifikan  pada  sepanjang  hari untuk  ketiga    kondisi  cuaca  :  cerah,  cerah berawan dan berawan.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Teten Haryanto, H. C., & Pranoto, H. (2021). Perancangan  Energi  Terbarukan  Solar Panel Untuk Essential  Load Dengan  Sistem Switch. Jurnal Teknik Mesin, 10(1).
[2]  Alfanz,  R.,  &  Haryanto,  H.  (2016).  Rancang bangun  penyedia  energi  listrik  tenaga hibrida  (PLTS-PLTB-PLN)  untuk  membantu pasokan  listrik  rumah  tinggal.  Setrum: Sistem
Kendali-Tenaga-elektronika-
telekomunikasi-komputer, 4(2), 78-86.
[3]  Setiawan,  Budhy.  2015.  Studi  Kapasitas Energi  Akumulator  Panas  Matahari  Untuk Mesin  Tetas  Hybrid.  Politeknik  Negeri Malang. Prosiding SENTIA.
[4]  Nurhadi,  Imam. Rancang  Bangun  Mesin
Penetas Telur
Otomatis
Berbasis Mikrokontroler  Atmega  8  Menggunakan
Sensor SHT 11. Surabaya. Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.
[5]  Parida,  B.,  Iniyan,  S.,  &  Goic,  R.  (2011).  A review  of  solar  photovoltaic  technologies. Renewable and sustainable energy reviews , 15 (3), 1625-1636.
[6]  Kusnandar,  Achmad.  2009. Penerapan Dasar Pembangkit Tenaga Surya. Bandung. Arfino Raya.
[7]  Uzodinma,  E.  O.,  Ojike,  O.,  Etoamaihe,  U. J.,  &  Okonkwo,  W.  I.  (2020).  Performance study  of  a  solar  poultry  egg  incubator  with phase  change  heat  storage  subsystem. Case  Studies  in  Thermal  Engineering , 18 , 100593.
[8]  Livestock  Environmental  Assessment  and Performance  Partnership,  Greenhouse  gas emissions and fossil energy use from poultry supply  chains:  guidelines  for  assessment. http://www.fao.org/3/a-i6421e.pdf,
2016
accessed 5 Jan., 2020.
[9] IAEE  Energy  Forum,  President’s  message. http://www.iaee.org/documents/2009Summe rEnergyForum.pdf,  2009  accessed  5  Jan., 2020.
[10]  Chandrasekar, M., Suresh, S., &
Senthilkumar,  T.  (2013).  Passive  cooling  of standalone  flat  PV  module  with  cotton  wick structures. Energy Conversion and Management , 71 , 43-50.
[11]  Chow, T. T. (2010). A review on photovoltaic/thermal hybrid solar technology. Applied energy , 87 (2), 365-379.