## ANALISA PERBANDINGAN TAHANAN PEMBUMIAN PERALATAN ELEKTRODA PASAK PADA GEDUNG LABORATORIUM TEKNIK UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN

## Achmad Budiman
Program Studi Teknik Elektro, Universitas Borneo Tarakan Jalan Amal Lama No.1 Tarakan Email : achmad1177@gmail.com
Abstrak -  Sistem  pembumian  yang  kurang  baik  dapat  menyebabkan  kerusakan  pada  peralatan  listrik. Resiko  yang  ditimbulkan  adalah  arus  lebih  tidak  dapat  disalurkan  secara  maksimal  kembali  ke  bumi. Semakin  kecil  nilai  tahanan  pembumian  maka  semakin  baik  sistem  pembumiannya.  Pada  kondisi  tanah tertentu,  nilai  tahanan  pembumian  juga  dipengaruhi  oleh  kedalaman  penanaman  elektroda.    Hasil pengukuran nilai tahanan pembumian elektroda pasak tunggal dengan panjang masing-masing 1,5 m dan 2 m,  diameter  0,045  m,  masing-masing  kedalaman  3  m  dan  3,25  m  pada  Gedung  Laboratorium  Teknik Universitas Borneo Tarakan berturut-turut diperoleh nilai R (pembumian) sebesar 12,76 Ω dan 12 Ω sedangkan hasil perhitungan diperoleh nilai R (pembumian) sebesar 12,85 Ω dan  12,10  Ω dengan  nilai rata-rata tahanan jenis  tanah  liat  berlumpur  ( 𝜌 )  sebesar  38,58  Ω-m  dan  38,84  Ω-m.  Pemasangan  elektroda  pasak  1,5  m minimal 3 buah secara paralel mempunyai nilai R (pembumian) sebesar 4,28 Ω memenuhi Persyaratan Umum Instalasi Listrik ≤ 5 Ω dan jarak minimum pemasangan antar elektroda sebesar 2 (dua) kali panjangnya.
Kata kunci : elektroda pasak tunggal, tahanan jenis, tahanan pembumian.
Abstract - Earthing systems are less well able to cause damage to electrical equipment. The risks are more current  can  not  be  optimally  channeled  back  to  earth.  The  smaller  the  resistance  value,  The  better  the earthing system. In certain soil conditions, grounding resistance value is also influenced by the depth of planting electrodes. The measurement results one ground rod resistance value with each length of 1.5 m and 2 m, diameter 0.045 m, respectively depth of 3 m and 3.25 m in Building Engineering Laboratory of the University of Borneo Tarakan successively obtained values of R (earthing) amounted to 12.76 Ω and 12 Ω while the calculation, the value of R (earthing) of 12.85 and 12.10 Ω Ω with the average value of muddy clay resistivity (ρ) of 38.58 Ω-m and 38.84 Ω-m. The installation of a ground rod 1,5m  of minimum 3 pieces in parallel has an R (earthing) value of 4.28 Ω complied with General Term Electrical Installation (PUIL 2000) ≤ 5 Ω and minimum installation distance between electrodes of 2 (two) times in length.
Keywords : single rod electrodes, resistivity, earthing resistance.
Copyright © 2017 JNTE. All rights reserved

## 1. PENDAHULUAN
Sistem  pembumian  yang  kurang  baik  dapat mengakibatkan arus bocor tidak dapat disalurkan secara  maksimal  kembali  ke  bumi  sehingga menimbulkan  resiko  keamanan  dalam  hal penggunaan peralatan listrik. Semakin kecil nilai tahanan pembumian  maka  semakin  baik  sistem pembumiannya.  Pada  kondisi  tanah  tertentu, nilai tahanan pembumian juga dipengaruhi oleh kedalaman  penanaman  elektroda  [6].  Sehingga sistem pembumian yang baik sangatlah penting.
Pembumian  menurut  Persyaratan  Umum Instalasi Listrik adalah penghubungan suatu titik sirkit  listrik  atau  suatu  penghantar  yang  bukan
bagian  dari  sirkit  listrik,  dengan  bumi  menurut cara tertentu dan Nilai tahanan pembumian yang dipersyaratkan adalah ≤ 5 Ω [2].
Pencapaian  dalam  penelitian  ini  adalah mengetahui kedalaman optimal elektroda pasak tunggal Gedung Laboratorium Teknik Universitas  Borneo  Tarakan  dengan  nilai tahanan  pembumian  ≤  5  Ω  dan  selisih  antara pengukuran dan perhitungan tidak lebih dari 1%.
Sistem  pembumian  ( grounding  system ) adalah suatu perangkat instalasi yang berfungsi untuk melepaskan arus lebih atau arus gangguan ke dalam bumi salah satu melepas muatan arus petir [1]. Tingkat kehandalan sebuah grounding ada  dinilai  konduktivitas  logam  terhadap  tanah
yang  ditancapinya.  Semakin  konduktif  tanah terhadap  benda  logam  maka  semakin  baik. Kelayakan grounding harus  bisa  mendapatkan nilai  tahanan  sebaran  maksimal  5  ohm  dengan menggunakan earth  grunding  tester. Namun begitu  untuk  daerah  yang  resistansi  jenis tanahnya  sangat  tinggi  resistansi  pembumian total  seluruh  sistem  boleh  mencapai  10  ohm [2].
Untuk  mengetahui  nilai-nilai  tahanan  jenis tanah  yang  akurat  harus  dilakukan  pengukuran secara  langsung  pada  lokasi yang    digunakan untuk    sistem    pembumian    karena    struktur tanah     yang  sesungguhnya    tidak    sederhana yang    diperkirakan,    untuk    setiap    lokasi berbeda mempunyai tahanan jenis yang berbeda [3].
Elektroda  pembumian  adalah  penghantar yang ditanam dalam tanah dan membuat kontak langsung dengan tanah. Penghantar pembumian yang  tidak  berisolasi  ditanam  dalam  tanah dianggap sebagai elektroda pembumian. Ukuran minimum  elektroda  pembumian  dapat  dilihat pada Tabel 1 [2].
Tabel 1. Ukuran minimum elektroda pembumian
Bahan jenis elektroda Baja digalvanisasi dengan proses pemanasan Baja berlapis tembaga Tembaga Elektroda batang Pipa baja 25 mm Baja profil (mm) L 65 x 65 x 7 U 6,5 T 6 x 50 x 3 Batang profil lain yang setaraf Baja berdiameter 15 mm dilapisi tembaga setebal 250 μm Elektroda  batang  terbuat  dari  batang  logam bulatatau baja profil yang
dipancang/ditancapkan kedalam tanah dan salah satunya  lancip  dengan  kelancipan  (45±5) o [7] dan semakin dalam penanaman elektroda batang maka  hasil  yang  didapat  akan  semakin kecil/semakin baik [8].
Tujuan utama pembumian
adalah menciptakan jalur yang low impedence (tahanan  rendah)  terhadap  permukaan  bumi untuk  gelombang  listrik  dan transient  voltage. Penerangan,  arus  listrik, circuit  switching dan electrostatic  discharge adalah penyebab umum dari  adanya  sentakan  listrik  atau transient voltage [5].
Untuk melakukan perhitungan tahanan pembumian elektroda pasak tunggal menggunakan persamaan dalam  IEEE Std 142- 2007    yang  dikembangkan  oleh  Profesor  H.  B. Dwight  dari  Institut  Teknologi  Massachusetts [4]:
𝑅 = 𝜌 2𝜋𝐿 . (𝐿𝑛 [ 4𝐿 𝑎 ] − 1) (1)
Dengan, ρ     =   Tahanan jenis tanah (ohm-cm) L     =   Panjang elektroda pasak (cm) a     =   Jari-jari elektroda pasak (cm) R   =  Tahanan  pembumian  untuk  elektroda pasak(ohm)
Untuk  memperkecil  tahanan  pembumian maka  digunakan  persamaan  hubung  paralel dengan jarak antara elektroda tersebut minimum harus dua kali panjangnya [2] :
1 𝑅 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 1 𝑅 1 + 1 𝑅 2 + ⋯ + 1 𝑅 𝑁 (2)
Dengan,
R Total =   Total  tahanan  pembumian  untuk elektroda pasak(ohm)
R 1 =   Tahanan  pembumian  untuk  elektroda pasak ke-1 (ohm)
R 2 =    Tahanan  pembumian  untuk  elektroda pasak ke-2 (ohm)
R N =    Tahanan  pembumian  untuk  elektroda pasak ke-N (ohm)
Gambar 1. Alat ukur grounding earth tester
Cara  menggunakan  alat  ukur  tahanan pembumian dengan Earth Tester :
1. Periksa  kondisi  kabel grounding BC  yang akan    diukur.    Bila    kotor  bersihkan  dahulu permukaan kabel tersebut dengan lap bersih/ kertas amplas, agar jepitan kabel probe dapat menyentuh  langsung  bagian  permukaan
tembaga  yang  sudah  bersih  dan  untuk mencegah  terjadinya  kesalahan  pembacaan pada alat ukur.
2. Periksa kondisi dan perlengkapan penunjang alat ukur digital earth resistance digital.
3. Earth    Tester mempunyai    tiga    kabel diantaranya  adalah  kebel  merah, kuning dan hijau.
4. Silahkan  hubungkan  kabel  ke Earth  Tester dengan  warna  yang  sudah  di  tentukan  pada alat ukur.
5. Hubungkan    kabel    merah    serta  kuning  ke tanah    dengan    masing-masing  jarak  kurang lebih  5-10  meter  dari  pembumian  atau grounding . 6. Hubungkan  juga  kabel  hijau  ke grounding yang sudah terpasang.
7. Lakukan  pengukuran grounding (tahanan pembumian)  dengan    memutar  knob    alat ukur  pada  posisi  200  ohm  atau  2000  ohm tergantung    dari  kondisi  tanah  pada  area setempat yang akan diukur.
8. Kemudian  tekan  tombol Tester untuk mengetahui  resistansi  grounding  biasanya berwarna kuning/ merah dan pada displai alat ukur akan muncul nilai tahanan pembumian.
9. Selesai,  nilai  resistansi grounding sudah diketahui.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Obyek  penelitian  ini  adalah  Tanah  di
Halaman Gedung Laboratorium Teknik Universitas Borneo Tarakan Propinsi
Kalimantan  Utara  dengan  fokus  pada  Sistem Pembumian Elektroda Pasak Tunggal. Alat dan bahan  yang  digunakan  untuk  melakukan pengukuran pada obyek penelitian adalah: 1. Digital Earth Tester model 4105A;
2. Satu  buah  Pasak  Elektroda  dengan  panjang 1,5 m berdiameter 0,045 m;
3. Satu buah Pasak Elektroda dengan panjang 2 m berdiameter 0,045 m;
4. Palu  /  Martil,  Tang  Jepit,  Meteran,  Bor Tangan ( Hand Boring );
5. Satu set pengujian kadar air ( w );
6. Satu unit komputer.
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tahapan- tahapan berikut :
1. Studi  pustaka  dengan  mengadakan  studi literatur  baik  dari  buku-buku  maupun penelitian sebelumnya.
2. Observasi keadaan di lapangan untuk koleksi data.
3. Melakukan  pengujian  kadar  air  dari  sampel tanah di laboratorium.
4. Melakukan pengukuran tahanan pembumian di lapangan.
5. Analisa  data  dan  melakukan  perbandingan hasil antara pengukuran data perhitungan.
6. Kesimpulan dan Saran.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengujian kadar air ( w ) yang dilakukan di  Laboratorium  Mekanika  Tanah  Jurusan Teknik  Sipil  Fakultas  Teknik  Universitas Borneo  Tarakan  adalah  274,18%  pada  Tabel  2 dan Tabel 3 memiliki hasil 300,84%, sedangkan pada  Tabel  4  memiliki  hasil  350,22%, menunjukkan  bahwa  kadar  air  ( w )  semakin tinggi pada kedalaman tanah tertentu.
Berikut ini tabel hasil uji kadar air tanah liat berlumpur di lokasi penelitian.
Tabel  2.  Hasil  uji  kadar  air  ( w )  tanah  liat berlumpur untuk kedalaman 1 m.
Nomor Sampel I II III Berat Cawan + Tanah Basah (W1) gram 154,5 156,3 153.7 Berat Cawan + Tanah Kering (W2) gram 118,5 118,7 110,5 Berat Air (W1  – W2) gram 36 37,6 43,2 Berat Cawan (W3) gram 10,1 10,2 9,9 Berat Tanah Kering (W2 – W3) gram 108,4 108,5 100,6 Kadar Air (W) = (W1  – W2) / (W2  – W3) x 100% 301,11% 288,56%  232,87% Rata-rata 274,18% Sumber : Laboratorium Teknik FT-UBT
Tabel  3.  Hasil  uji  kadar  air  ( w )  tanah  liat berlumpur untuk kedalaman 2 m.
Nomor Sampel I II III Berat Cawan + Tanah Basah (W1) gram 175,8 157,2 146,9 Berat Cawan + Tanah Kering (W2) gram 131,5 125,8 109,9 Berat Air (W1  – W2) gram 44,3 31,4 37 Berat Cawan (W3) gram 10,9 11,3 11,7 Berat Tanah Kering (W2  – W3) gram 120,6 114,5 98,2 Kadar Air (W) = (W1  – W2) / (W2  – W3) x 100% 272,23%  364,65%  265,65% Rata-rata 300,84% Sumber : Laboratorium Teknik FT-UBT
Tabel 4.  Hasil  uji  kadar  air  ( w )  tanah  liat berlumpur untuk kedalaman 3 m.
Nomor Sampel I II III Berat Cawan + Tanah Basah (W1) gram 153,3 156,2 138,7 Berat Cawan + Tanah Kering (W2) gram 118,1 119,2 115,8 Berat Air (W1  – W2) gram 35,2 37 22,9 Berat Cawan (W3) gram 11,4 10,8 11,7 Berat Tanah Kering (W2  – W3) gram 106,7 108,4 104,1 Kadar Air (W) = (W1  – W2) / (W2  – W3) x 100% 303,12%  292,97%  454,58% Rata-rata 350,22% Sumber : Laboratorium Teknik FT-UBT Kadar  air  pada  tanah  dapat  mempengaruhi nilai R (pembumian) , menunjukkan bahwa
penempatan elektroda pembumian pada kedalaman  tanah  yang  memiliki  kadar  air  ( w ) tinggi maka memperkecil nilai tahanan pembumian dan air merupakan konduktor yang baik dalam mengalirkan arus listrik.
Pengukuran  tahanan  tanah  liat  berlumpur pada  lokasi  Gedung  Laboratorium  Teknik Universitas  Borneo  Tarakan  dilakukan  dengan cara  membenamkan  elektroda  pasak  yang memiliki panjang elektroda pasak 1,5 m dan 2 m berdiameter  0,045  m  dalam  beberapa  variasi kedalaman  dan  membaca  hasil  pengukuran tersebut  pada  alat  ukur  Digital Earth  Tester model 4105A seperti yang disajikan dalam tabel berikut ini :
Tabel 5.  Hasil  pengukuran  R (pembumian) untuk Elektroda Pasak Tunggal 1,5 m.
Kedalaman Elektroda (m) Nilai Pengukuran R (pembumian) (Ω) I II III Rata- rata 2,25 14,7 14,6 14,9 14,73 2,5 13,3 13,9 14 13,73 2,75 12,9 13,1 13,3 13,1 3 12,6 12,8 12,9 12,76 3,25 12,3 12,4 12,6 12,43 3,5 12 12 12,1 12 3,75 11,8 11,5 11,4 11,56 4 11,3 11,1 11 11,13 4,25 10,3 10,4 10,6 10,43 4,5 10 10,1 10,3 10,13
Tabel 6.  Hasil  pengukuran  R (pembumian) untuk
Elektroda Pasak Tunggal 2 m. Kedalaman Elektroda (m) Nilai Pengukuran R (pembumian) (Ω) I II III Rata-rata 2,25 14,6 14,1 14,3 14,33 2,5 13,5 13,7 13,8 13,66 2,75 13 13,1 13,3 13,13 3 12,4 12,6 12,9 12,63 3,25 11,9 12 12,2 12 3,5 11,5 11,7 11,8 11,66 3,75 11 11,2 11,4 11,2 4 10,3 10,8 10,7 10,6 4,25 9,9 10,2 10 10 4,5 9,5 9,7 9,5 9,56
Gambar 2.  Grafik Nilai Ukur Tahanan
Pembumian
Gambar 3.  Desain pemasangan elektroda pasak
Data  hasil  pengukuran  tahanan  pembumian elektroda pasak tunggal diuji dengan melakukan perhitungan  menggunakan  persamaan  (1)  dan hasil  perhitungan  nilai  rata-rata  tahanan  jenis tanah  liat  berlumpur  ( 𝜌 )  dengan  variasi kedalaman  di  lokasi  Gedung  Laboratorium Teknik  Universitas  Borneo  Tarakan  diperoleh sebesar  38,58  Ω-m  dan  38,84  Ω-m  dan  hasil perhitungan  Nilai  R (pembumian) disajikan  dalam bentuk berikut :
Gambar 4. Grafik Nilai Hitung Tahanan Pembumian Tabel 7.   Hasil  nilai  perhitungan  R (pembumian) untuk Elektroda Pasak Tunggal 1,5 m. Kedalaman Elektroda (m) Hasil Nilai Perhitungan R (pembumian) (Ω) 2,25 16,35 2,5 14,98 2,75 13,83 3 12,85 3,25 12,02 3,5 11,29 3,75 10,65 4 10,08 4,25 9,58 4,5 9,12
Tabel 8.   Hasil  nilai  perhitungan  R (pembumian) untuk Elektroda Pasak Tunggal 2 m.
Kedalaman Elektroda (m) Hasil Nilai Perhitungan
R (pembumian) (Ω) 2,25 16,46 2,5 15,08 2,75 13,92 3 12,94 3,25 12,10 3,5 11,37 3,75 10,72 4 10,15 4,25 9,64 4,5 9,19
Untuk  perbandingan  nilai  ukur  dan  hasil perhitungan  R (pembumian) untuk  elektroda  pasak 1,5 m dan 2  m dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 9.  Hasil  perbandingan  R (pembumian) untuk
Elektroda Pasak Tunggal 1,5 m. Kedalaman Elektroda (m) Hasil Nilai Pengukuran R (pembumian) (Ω) Hasil Nilai Perhitungan R (pembumian) (Ω) Selisih (%) 2,25 14,73 16,35 9,92% 2,5 13,73 14,98 8,32% 2,75 13,1 13,83 5,27% 3 12,76 12,85 0,73% 3,25 12,43 12,02 3,44% 3,5 12 11,29 6,30% 3,75 11,56 10,65 8,55% 4 11,13 10,08 10,38% 4,25 10,43 9,58 8,90% 4,5 10,13 9,12 11,03%
Tabel 10.   Hasil perbandingan R (pembumian) untuk Elektroda Pasak Tunggal 2 m.
Kedalaman Elektroda (m) Hasil Nilai Pengukuran R (pembumian) (Ω) Hasil Nilai Perhitungan R (pembumian) (Ω) Selisih (%) 2,25 14,33 16,46 12,95% 2,5 13,66 15,08 9,40% 2,75 13,13 13,92 5,68% 3 12,63 12,94 2,40% 3,25 12 12,10 0,81% 3,5 11,66 11,37 2,59% 3,75 11,2 10,72 4,46% 4 10,6 10,15 4,42% 4,25 10 9,64 3,71% 4,5 9,56 9,19 4,08%
Gambar 5. Grafik Prosentase Selisih Nilai Ukur dan Hitung Tahanan Pembumian
Dari  tabel  perbandingan,  diketahui  selisih terkecil  antara  nilai  pengukuran  dan  nilai perhitungan  R (pembumian) elektroda  pasak  1,5  m
adalah 0,73 % atau 0,09 Ω pada kedalaman 3 m dengan  Nilai  ukur-hitung  R (pembumian) elektroda pasak 1,5 m masing-masing 12,76 Ω dan 12,85 Ω sedangkan elektroda pasak 2 m adalah 0,81 % atau 0,10 Ω  pada kedalaman 3,25 m mempunyai Nilai ukur-hitung R (pembumian) elektroda pasak 2 m masing-masing 12 Ω dan 12,10 Ω.
Berdasarkan hasil perbandingan tersebut maka selisih  ( Error )  ukur-hitung  terkecil  merupakan yang  paling  baik  yaitu  elektroda  pasak  1,5  m adalah 0,73 % atau 0,09 Ω pada kedalaman 3 m dengan R (pembumian) pengukuran 12,76 Ω. Untuk mencapai R (pembumian) ≤ 5 Ω yang sesuai dengan  Persyaratan  Umum  Instalasi  Listrik  [2] maka  elektroda  pasak  1,5  m  dengan  nilai R (pembumian) pengukuran  12,76  Ω  disusun  secara paralel agar mencapai nilai R (pembumian) sebesar 5 Ω menggunakan persamaan (2).
1 𝑅 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 1 12,76 + 1 12,76
𝑅 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 6,43 Ω
Hasil  perhitungan  R (pembumian) susun  paralel untuk  2  buah  elektroda  adalah  6,43  Ω  dan selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 11.
Tabel 11.   Nilai  R (pembumian) untuk  Elektroda Pasak Tunggal 1,5 m hubung paralel.
Jumlah Elektroda Pasak Nilai R (pembumian) hubung paralel (Ω) 2 6,43 3 4,28 4 3,21
Berdasarkan Tabel  11  diketahui  pemasangan electrode  pasak  1,5  m  sebanyak  3  buah  secara paralel mempunyai nilai R (pembumian) sebesar 4,28 Ω  memenuhi  Persyaratan  Umum  Instalasi Listrik  dan  jarak  minimum  pemasangan  antar elektroda sebesar 2 (dua) kali panjangnya.

## 5. KESIMPULAN
1. Kadar air tinggi pada tanah dapat memperkecil  nilai  tahanan  pembumian  dan air  merupakan  konduktor  yang  baik  dalam mengalirkan arus listrik.
2. Nilai  pengukuran  R (pembumian) elektroda  pasak 1,5  m  dan  hasil  perhitungannya  masing- masing sebesar 12,76 Ω dan 12,85 Ω dengan
nilai  rata-rata  tahanan  jenis  tanah  liat berlumpur ( 𝜌 ) = 38,58 Ω-m.
3. Nilai pengukuran R (pembumian) elektroda pasak 2 m  dan  hasil  perhitungannya  masing-masing sebesar 12 Ω dan 12,10 Ω dengan nilai rata- rata tahanan jenis tanah liat berlumpur ( 𝜌 ) = 38,84 Ω-m.
4. Hasil  perbandingan  elektroda  pasak  1,5  m dengan elektroda pasak 2 m diperoleh bahwa selisih ( Error ) ukur-hitung terkecil merupakan  yang  paling  baik  yaitu  elektroda pasak 1,5 m adalah 0,73 % atau 0,09 Ω pada kedalaman 3 m dengan R (pembumian) pengukuran 12,76 Ω.
5. Pemasangan elektroda pasak 1,5 m sebanyak 3  buah  secara  paralel  mempunyai  nilai R (pembumian) sebesar 4,28 Ω  memenuhi Persyaratan Umum Instalasi Listrik dan jarak minimum pemasangan antar elektroda sebesar 2 (dua) kali panjangnya.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Asep Dadan Hermawan. (2010).
Optimalisasi  Sistem  Penangkal  Petir Eksternal  Menggunakan  Jenis  Early
Streamer ( Studi  Kasus  UPT  LAGG BPPT ).  Universitas  Indonesia,  Jakarta,
(2010).
[2] Badan  Standarisi  Nasional  (BSN).  2000. Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL  2000). Jakarta:  Yayasan  PUIL,
(2000).
[3] Hutauruk,  T.S., Pengetanahan  Netral
Sistem Tenaga dan Pengetanahan
Peralatan . Erlangga, Jakarta, (1991).
[4] IEEE Std 142-2007. IEEE Recommended Practice for Grounding of Industrial and Commercial Power Systems , (2007).
[5] Linda  Pasaribu, Studi  Analisis  Pengaruh Jenis  Tanah,  Kelembaban,  Temperatur dan  Kadar  Garam  Terhadap  Tahanan Pentanahan  Tanah ( Tesis ).  Universitas Indonesia, Jakarta, (2011). [6] Muhammad Taqiyyuddin Alawiy,
Pengaruh  Kedalaman  Penanaman  dan Jarak  Elektroda  Tambahan  Terhadap Nilai  Tahanan  Pembumian, Universitas Islam, Malang, . (2013).
[7] Managam  Rajagukguk, Studi  Pengaruh Jenis Tanah dan Kedalaman Pembumian Driven  Rod  terhadap  Resistansi  Jenis
Tanah , Universitas Tanjungpura, Pontianak, (2012). [8] Mirwan  Mukmin, Perbandingan  Nilai
Tahanan  Pada  Area  Reklamasi  Pantai
(Citraland) .  Universitas  Tadulako,  Palu (2014).

## Biodata Penulis
Achmad  Budiman, Program  Studi  Teknik Elektro,  Universitas  Borneo  Tarakan, Jalan Amal Lama No.1 Tarakan .