Buletin Pengelolaan Reaktor Nuklir Bulletin of Nuclear Reactor Management Vol. XV, No.2,Oktober  2018:hal. 14-21
ANALISIS PENGOPERASIAN REAKTOR RSG-GAS PADA TERAS 96 DENGAN DAYA MAKSIMUM 30 MW.

## ANALYSIS OF OPERATING THE RSG-GAS REACTOR ON THE CORE 96 WITH A MAXIMUM POWER OF 30 MW
1 Sukiyanto, 2 Susanto, 3 Bagus Dwi Nurtanto
1.2.3 PRSG-BATAN, Kawasan Puspiptek Gd.30, Serpong, 15310 e-mail : sukiyanto@batan.go.id
Diterima: 8 Oktober 2018, diperbaiki : 12 Oktober 2018, disetujui : 15 Oktober 2018

## ABSTRAK

## ANALISIS  PENGOPERASIAN  REAKTOR  RSG-GAS  PADA  TERAS  96  DENGAN  DAYA
MAKSIMUM 30 MW . Reaktor RSG-GAS merupakan reaktor riset dengan daya nominal 30 MW termal  yang  digunakan  untuk  kegiatan  penelitian,  iradiasi,  pendidikan  dan  pelatihan.Reaktor RSG-GAS  dioperasikan  rutin  hanya  pada  daya  15  MW,  sedangkan  operasi  reaktor  dengan daya  maksimum  30  MW  dilakukan  dalam  waktu  tertentu  sesuai  permintaan  dan    persetujuan dari  BAPETEN  (sebagai  badan  pengawas).  Pengoperasian  reaktor  RSG-GAS  pada  teras  92 dengan  daya  maksimum  30  MW  ada  perbedaan/  ketidaksesuaian  antara  daya  yang dikehendaki  (30  MW)  dengan  daya  aktual  (28,008  MW).  Pengoperasian  reaktor    RSG-GAS pada  teras  96  dengan  daya  30  MW  dilakukan  kalibrasi  daya  reaktor  kemudian  hasilnya dibandingkan dengan daya yang dikehendaki. Hasil kalibrasi daya reaktor untuk pengoperasian daya  30  MW  adalah  sebesar  30,040  MW.  Hasil  perbandingan  antara  daya  aktual  /  hasil kalibrasi  dengan  daya  yang  dikehendaki  hampir  sama.  Hal  tersebut  menunjukan  terjadi kesesuaian pengoperasian reaktor RSG-GAS pada teras 96 dengan daya maksimum 30 MW.
Kata kunci : Reaktor RSG-GAS, Operasi Reaktor, Kalibrasi Daya, .

## ABSTRACT
ANALYSIS  OF  OPERATING  THE  RSG-GAS  REACTOR  ON  THE  CORE  96  WITH  A MAXIMUM  POWER  OF  30  MW .  The  RSG-GAS  reactor  is  a  research  reactor  with  a  nominal power of 30 MW thermal that is used for research, irradiation, education and training activities. The  RSG-GAS  reactor  is  operated  routinely  only  at  15  MW  of  power,  while  reactor  is  in operation  with  a  maximum  power  of  30  MW  carried  out  within  a  certain  time  on  request  and approval  from  BAPETEN  (as  the  regulatory  body).  In  the  RSG-GAS  reactor  operation  of  the core  92  with  a  maximum  power  of  30  MW  therewas  a  difference  /  discrepancy  between  the desired  power  (30  MW)  and  the  actual  power  (28,008  MW) [13] .  In  the  RSG-GAS  reactor operation of the core 96  with a power of 30 MW the reactor power calibration was carried out then the results compared with the desired power.  The results of the reactor power calibration for the operation of 30 MW of power is 30,040 MW. The results of the comparison between the actual  power  /  calibration  results  with  the  desired  power  is  almost  the  same.  This  shows  that there  is  a  suitability  for  the  operation  of  the  RSG-GAS  reactor  on  core  96  with  a  maximum power of 30 MW.
Keywords : RSG-GAS Reactor, Reactor Operation, Power Calibration.
(Sukiyanto, dkk)

## PENDAHULUAN
eaktor Serba Guna G.A Siwabessy (RSG-GAS) merupakan reaktor  riset  jenis  MTR  ( Material  Testing
Reaktor ) pertama di dunia yang dioperasikan langsung dengan menggunakan elemen bakar pengkayaan
Uranium  rendah,  LEU  ( Low  Enriched Uranium ).  Reaktor  RSG-GAS  digunakan untuk  kegiatan  penelitian,  iradiasi  dan pendidikan  serta  pelatihan.Dengan  daya nominal 30 MW termal reaktor RSG-GAS didesain  berupa  kolam  terbuka  dengan air sebagai pendingin sekaligus moderator serta Beryllium sebagai reflektor.Sesuai dengan kondisi yang ada dan beberapa pertimbangan maka reaktor  RSG-GAS  dioperasikan  rutin hanyapada daya 15 MW termal. Untuk memastikan dan menjamin komponen dan sistem keselamatan  reaktor  RSG-GAS  dalam kondisi  baik  dan  aman  dalam  waktu tertentureaktor  RSG-GAS  dioperasikan pada  daya  nominal  30  MW  sesuai permintaan  Badan  Pengawas  Tenaga Nuklir  (BAPETEN).  Sedangkan  untuk menjamin  keandalan  dan  kebenaran penunjukan  kanal  pengukuran  daya reaktor,  maka  harus  selalu  dilakukan kalibrasi secara periodik, yaitu menyesuaikan  atau  mengatur  ulang  alat ukur  atau  kanal  -  kanal  ukur  terhadap besaran  atau  nilai  standar  yang  telah diketahui,  terutama  setelah  dilakukan perubahan konfigurasi teras reaktor.
Operasi reaktor RSG-GAS
dengan  daya  30  MW  pada  teras  92 terjadi  ketidaksesuaian  atau  perbedaan antara  daya  yang  dikehendaki  (30  MW) dengan  daya  sebenarnya  /  aktual  /  hasil kalibrasi  (28,008  MW) [1] .  Hal  tersebut menimbulkan  keragu  -  raguan  apakah reaktor sudah benar - benar dioperasikan pada  daya  nominal  yang  dikehendaki atau belum. Ketidaksesuaian daya dalam operasi  reaktor  terutama  pada  daya
nominal (maksimum) seperti diatas dapat mengarah pada operasi yang tidak aman (reaktor scram )  atau  bahkan  kecelakaan jika  daya  sesungguhnya  melewati  batas keselamatan operasi (34,2 MW).
Pada teras 96 reaktor RSG-GAS selain  dioperasikan  secara  rutin  pada daya 15 MW juga dilakukan operasi pada daya maksimum 30 MW.
Pada  makalah  ini  dilakukan kalibrasi  daya  reaktor  dan  kemudian membandingkan  daya  yang  dikehendaki dengan daya hasil kalibrasi pada pengoperasian  reaktor  RSG-GAS  teras 96  dengan  daya  maksimum  30  MW. Tujuan  dilakukan  kalibrasi  daya  reaktor dan membandingkan daya yang
dikehendaki  dengan  daya  hasil  kalibrasi ini untuk memastikan kesesuaian pengoperasian  reaktor  RSG-GAS  pada teras  96  dengan  daya  maksimum  30 MW.

## OPERASI REAKTOR RSG-GAS
Kegiatan  pengoperasian  reaktor RSG-GAS yang dilakukan adalah operasi moda  1  (Operasi  Daya)  yaitu  operasi reaktor  dimulai  dari  awal  ( start-up ) sampai ke operasi daya ( power operation ) pada daya lebih dari 3% daya penuh [2] .
Sebelum reaktor RSG-GAS dioperasikan  maka  syarat  teknis  dan administratif harus telah dipenuhi, diantaranya  ada  ijin  dari  Ka.  PRSG  dan perintah  untuk  mengoperasikan  reaktor dari  Ka.  Bidang  Operasi  Reaktor  yang tertuang  dalam  Instruksi  Operasi  (IO). Tersedia  Persiapan  Sarana  Operasi (PSO) yang telah dilakukan dan dinyatakan bahwa reaktor boleh
dioperasikan.
Teras  /  kolam  reaktor  kondisi aman,  sekat  apung  telah  dipasang, pendingin  utama  telah  dioperasikan, rekorder dan FFD telah dioperasikan dan telah  dilakukan test  scram merupakan
R
Buletin Pengelolaan Reaktor Nuklir Bulletin of Nuclear Reactor Management Vol. XV, No.2,Oktober  2018:hal. 14-21
kondisi  awal  yang  harus  dipenuhi  atau dilakukan sebelum reaktor dioperasikan.
Selanjutnya  memastikan  sIstem- sistem  pendukung  operasi  reaktor  yaitu sistem pendukung yang selalu beroperasi  baik  pada  saat  reaktorpadam maupun beroperasi dan juga sistem yang hanya  beroperasi  pada  saat  reaktor beroperasi dalam kondisi normal, sehingga  kegiatan  operasi  reaktor  dapat dilaksanakan  dengan  baik,  aman  dan selamat.
Setelah  semua  hal  di  atas  di- laksanakan  maka  pengoperasian  reaktor dapat  dilakukan  dengan  memperhatikan batasan – batasan dalam pengoperasian di meja kendali.
Dengan  mematuhi  persyaratan baik  teknis  maupun  administratif  serta melaksanakan  SOP  yang  ada  dengan sebaik –  baiknya  diharapkan  reaktor RSG-GAS  dapat  dioperasikan  dengan aman  dan  selamat  dari  awal  hingga selesai.

## KALIBRASI DAYA REAKTOR
Kalibrasi  daya  reaktor  meliputi seluruh  kegiatan  pengukuran  parameter variabel daya, kalkulasi daya reaktor dan pengaturan ulang instrument / kanal ukur daya.  Kalibrasi  daya  reaktor  bertujuan untuk  mengetahui  daya  reaktor  yang sebenarnya  juga  untuk  menyesuaikan meter  -  meter  daya  sesuai  dengan  hasil kalibrasi.
Kalibrasi  daya  reaktor  dapat dilakukan  dalam  dua  cara,  kalibrasi secara  nuklir  dan  secara  kalorimetri (termo).  Kalibrasi  daya  secara  nuklir biasanya hanya dilakukan untuk reaktor - reaktor  dengan  daya  rendah,  karena kalibrasi  ini  dilakukan  dengan  mengukur fluks  neutron secara  langsung  pada masing  -  masing  elemen  bakar,  dan pengukuran fluks  neutron itu  sendiri hanya  bisa  dilakukan  pada  operasi  daya rendah.
Kalibrasi secara kalorimetri
(termo)  ada  dua  macam  yaitu non- stasioner dan stasioner .  Kalibrasi  daya reaktor  kalorimetri non-stasioner di- lakukan  dengan  mengukur  kenaikan suhu air kolam reaktor tanpa mengoperasikan
sistem
pendingin reaktor.  Kalibrasi  daya  ini  juga  hanya digunakan  untuk  reaktor  dengan  daya rendah,  karena  pada  operasi  reaktor daya  tinggi  sistem  pendingin  reaktor harus dalam kondisi dioperasikan.
Kalibrasi daya reaktor  kalorimetri stasioner cocok  digunakan  untuk  reaktor dengan  daya  tinggi,  yaitu  dengan mengoperasikan sistem
pendingin reaktor  dan  mengukur  suhu  air  keluaran dan  masukan  teras  reaktor,  kemudian dikonversikan sebagai daya standar.
Suatu  reaktor  yang  beroperasi pada  daya  tetap  didinginkan  oleh  fluida pendingin  dengan  laju  alir  tetap,  maka perbedaan  suhu  pendingin  keluaran  dan masukan  teras  reaktor  menyatakan jumlah  panas  yang  dipindahkan  dari teras  ke  pendingin.  Kalibrasi  daya dengan metode kalorimetri pada prinsipnya berdasarkan pada pengukuran  kenaikan suhu  air  pendingin yang  diakibatkan  oleh  panas  hasil  fisi pada  teras  reaktor  yang  dipindahkan  ke air  pendingin.  Besarnya  kenaikan  suhu bergantung  kepada  besarnya  panas pada teras reaktor, massa aliran pendingin  dan  panas  spesifik.  Besarnya daya  reaktor  dapat  dihitung  dengan Persamaan (1) atau (2) [3] :
(1)
atau
(2)
dimana : Q = Daya reaktor (kW) W = Laju alir volumetrik (m 3 /s) ṁ = Massa aliran pendingin (kg/s) T in = Suhu keluar teras reaktor (°C) T out = Suhu masuk teras reaktor (°C)
Ρ = massa jenis pendingin (kg/m 3 )
(Sukiyanto, dkk)
C p =  Panas  spesifik  pendingin  (kW. detik/kg °C) ΔT  =  Beda  suhu  keluaran  dan  masukan teras reaktor (°C)
Pada  persamaan  ini  kehilangan panas  dijalur  sistem  pendingin  primer diabaikan.
Dengan  mengukur  besarnya  laju alir  sistem  pendingin  teras  /  pendingin primer  (W),  suhu  masukan  teras  reaktor (T in )  dan  suhu  keluaran  teras  reaktor (T out ),  serta  memasukkannya  dalam persamaan  (2)  di  atas  maka  dapat dihitung besar daya reaktor yang dibangkitkan.Untuk  ΔT  yang  kecil,  harga C p dan  ρ  dapat  dianggap  tetap,  namun untuk  mendapatkan  ketelitian  yang  lebih baik maka harga C p dan ρ harus dihitung /  dikoreksi  dengan  Persamaan  (3)  dan (4) [3] :
(3)
(4)
dimana :
ρ  = massa jenis pendingin (kg/m 3 ) T b =  rerata  suhu  masu  dan  keluar  teras reaktor (°C)
C p =  Panas  spesifik  pendingin  (kW. detik/kg °C)
Masing-masing  parameter  dapat diukur  dari  panel  tegak  di  ruang  kendali utama (RKU),  JE01 CT001 (suhu masuk teras  reaktor  /  T in )  dan  JE01  CT006 (suhu keluar teras reaktor / T out ). Laju alir sistem  pendingin  primer  dihitung  dari jumlah laju alir yang terukur pada sensor JE01  CF811  /  821  /  831  dan  KBE01 CF003.
Hasil  pengukuran  laju  alir  dan suhu tersebut dipergunakan untuk menghitung daya reaktor yang dibangkitkan  di  teras  reaktor.  Kemudian untuk  mendapatkan  hasil  ketelitian  yang baik  dan  benar  dilakukan  pengukuran
faktor  koreksi  kalibrasi  daya  reaktor dengan  cara    mengoperasikan  sistem pendingin  primer  dan  sekunder  serta sistem pendukungnya sampai perbedaan suhu  masuk  dan  keluar  teras  mencapai harga stabil sebelum reaktor
dioperasikan.
Persamaan (2) di atas digunakan untuk  menghitung  daya  kalorimetri  yang dipindahkan  dari  teras  reaktor  ke  air pendingin  primer,  dengan  terlebih  dulu menghitung ρ dan C p dengan Persamaan (3)  dan  (4).  Hasil  perhitungan  ini  hanya digunakan sebagai data pembanding.
Pehitungan kalibrasi
daya reaktor  dilakukan  sesuai  dengan  SOP kalibrasi daya reaktor RSG-GAS Nomor : SOP 007.003/RN 00 01/RSG 2.2 [4] .

## METODOLOGI
Pada  teras  96  sebelum  reaktor RSG-GAS  dioperasikan  pada  daya  30 MW  terlebih  dahulu  reaktor  dioperasikan secara  rutin  pada  daya  15  MW  sesuai jadwal operasi reaktor yang telah ditentukan,  dan  sesuai  dengan  Instruksi Operasi,  Persiapan  Sarana  Operasi, serta persyaratan teknis lainnya. Dimana sistem – sistem yang dioperasikan antara lain,  sistem  pendingin  primer  JE01 AP001  dan  AP002,  sistem  pendingin sekunder PA01 dan PA02 AP001, 4 buah blower  cooling  tower  PA01  AH001  / AH002 dan PA02 AH001 / AH002 (untuk operasi  30  MW  menggunakan  6  buah blower,  dimana  dua  buah  blower  yaitu PA01 AH003 dan PA02 AH003
dioperasikan saat akan dilakukan manuver  daya  dari  15  MW  menuju  30 MW),  sistem  purifikasi  air  kolam  reaktor KBE01  AP001  dan  AP002,  sistem purifikasi  dan  lapisan  air  hangat  KBE02 AP001  beserta heater nya,  dan  sistem – sistem pendukung lainnya [5] . Analisis  pengoperasian  reaktor RSG-GAS  pada  teras  96  dengan  daya maksimum  30  MW  dilakukan  dengan
Buletin Pengelolaan Reaktor Nuklir Bulletin of Nuclear Reactor Management Vol. XV, No.2,Oktober  2018:hal. 14-21
metode  kalibrasi  daya  reaktor  dan kemudian membandingkan daya sebenarnya  /  aktual  /  hasil  kalibrasi dengan daya yang dikehendaki.
Tata  kerja  yang  dilakukan  untuk mendapatkan data analisi pengoperasian reaktor RSG-GAS pada teras 96 dengan daya maksimum 30 MW, adalah :
1.  Mencatat  data  yang  diperlukan  pada meja kendali berkenaan dengan daya dan parameter detektor. (daya reaktor awal 15 MW).
2.  Mencatat data pada panel tegak yang diperlukan untuk perhitungan kalibrasi daya reaktor.
3.  Setelah  selesai  mencatat  data  yang diperlukan, naikan daya reaktor (manuver  daya)  menuju  daya  yang dikehendaki.
4.  Setelah  reaktor  kritis pada  daya  yang dikehendaki  tunggu  beberapa  saat
hingga  dirasa  parameter –  parameter terkait  telah  berada  pada  kondisi stabil, kemudian catat parameter yang diperlukan  seperti  pada  poin  1  dan  2 diatas.
5.  Lakukan  langkah  poin  1  s/d  4  untuk tingkat  daya  lainnya  sampai  dengan daya maksimum 30 MW.
6.  Setelah  selesai  mencatat  data  yang diperlukan sampai dengan daya maksimum 30 MW, padamkan reaktordengan  aman  dan  selamat sesuai SOP yang berlaku.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berikut  ini  hasil  pencatatan  data dan  hasil  kalibrasi  daya  reaktor  yang dilakukan  pada  pengoperasian  reaktor RSG-GAS  tanggal  15  Mei  2018  pada Teras 96.
Tabel 1. Pencatatan Data Pengoperasian Reaktor  Sebelum Dilakukan Kalibrasi
Daya. No Jam Daya Reaktor Yang Dikehendaki (MW) Konversi JKT04 1x10 -10 A (Watt) Harga Pengesetan JKT04 (A) 1 08:16 15 30.963 0,48x10‾ ⁴ 2 10:00 15 30.963 0,48x10‾ ⁴ 3 13:30 18 30.963 0,57x10‾ ⁴ 4 13:55 20 30.963 0,64x10‾ ⁴ 5 14:08 25 30.963 0,80x10‾ ⁴ 6 14:20 27 30.963 0,89x10‾ ⁴ 7 15:10 30 30,350 0,99x10‾ ⁴
Tabel 2. Data Setelah Dilakukan Kalibrasi Daya Reaktor
No Jam Daya Reaktor Yang Dikehendaki (MW) Daya Hasil Perhitungan Kalorimetri (MW) Daya Aktual  / Hasil Kalibrasi Daya Reaktor (MW) Konversi JKT04 1x10 -10 A (Watt) Setelah Kalibrasi Daya Reaktor Harga Pengesetan JKT04 (A) Setelah Kalibrasi Daya Reaktor 1 08:16 15 15,010 14,951 31.147 0,48x10‾ ⁴ 2 10:00 15 14,935 14,878 30,995 0,49x10‾ ⁴ 3 13:30 18 17,355 17,291 30,072 0,60x10‾ ⁴
(Sukiyanto, dkk)
4 13:55 20 19,002 19,311 30,174 0,66x10‾ ⁴ 5 14:08 25 23,471 23,415 29,260 0,85x10‾ ⁴ 6 14:20 27 26,178 26,120 29,340 0,92x10‾ ⁴ 7 15:10 30 30,073 30,040 30,040 0,99x10‾ ⁴
Dari  data  pada  tabel  1  di  atas ditampilkan  kondisi  operasi  reaktor  dari daya  15  MW  sampai  dengan  daya maksimum  30  MW.  Manuver  daya  dari daya 15 MW menuju daya maksimum 30 MW  dilakukan  secara  bertahap,  hal  ini dilakukan  untuk  memastikan  sistem  dan komponen  reaktor  serta  parameter – parameter  yang  ada  berfungsi  dengan baik.  Pengesetan  kanal  pengukur  daya JKT04  untuk  daya  15  MW  sampai dengan  daya  27  MW  dilakukan  dengan mengacu  pada  hasil  konversi  JKT04  : 1x10 -10 A = 30,963 Watt, nilai konversi ini didapatkan  dari  hasil  kalibrasi  daya reaktor pada pengoperasian  sebelumnya pada  daya  15  MW.  Sedangkan  untuk daya 30 MW dengan mempertimbangkan faktor keamanan dan keselamatan dalam pengoperasian  reaktor  serta  melihat pada  pengoperasian  reaktor  RSG-GAS dengan  daya  30  MW  yang  dilakukan sebelumnya pada teras 92 maka diputuskan  untuk  terlebih  dulu  dilakukan kalibrasi daya reaktor. Sehingga pengesetan  kanal  pengukur  daya  JKT04 sebesar 0,99x10 -4
A menggunakan konversiJKT04 : 1x10 -10 A = 30,350 Watt (yang baru).
Pada tabel  2 disajikan data  hasil kalibrasi daya reaktor. Pada daya 15 MW didapatkan  daya  hasil  kalibrasi  sebesar 14,951 MW (4 buah blower colling tower beroperasi)  dan  sebesar  14,878  MW  (6 buah blower  colling  tower beroperasi), dengan daya hasil perhitungan kalorimetri  sebesar  15,010  MW  (4  buah blower  colling  tower beroperasi)  dan sebesar  14,935  MW  (6  buah blower colling tower beroperasi).
Untuk  daya  18  MW  didapatkan daya  hasil  kalibrasi  sebesar  17,291  MW dengan daya hasil perhitungan
kalorimetri sebesar 17,355 MW. Kemudian  pada  daya  20  MW  daya  hasil kalibrasinya  sebesar  19,311  dengan daya hasil perhitungan kalorimetri sebesar  19,002  MW.  Sedangkan  untuk daya  25  MW  dan  27  MW  daya  hasil kalibrasinya  masing –  masing  sebesar
23,415  MW  dan  26,120  MW  dengan daya hasil perhitungan kalorimetri sebesar  23,471  MW  dan  26,178  MW.
Dan  pada  daya  maskimum  30  MW didapatkan  daya  hasil  kalibrasi  sebesar 30,040 MW dengan daya hasil perhitungan  kalorimetri  sebesar  30,073 MW. Antara daya hasil kalibrasi dengan  daya  yang  dikehendaki  untuk daya  15  MW  sampai  dengan  daya  27 MWterdapat  perbedaan  yang  cukup besar antara ± 0,049 MW sampai dengan ±  1,585  MW.  Perbedaan  ini  menjukan ada ketidaksesuaian pengoperasian pada  rentang  daya  15  MW  sampai dengan 27 MW, dimana hal ini dipengaruhi oleh besaran konversi JKT04 1x10 -10 A yang digunakan sebagai acuan  pengesetan  kanal  pengukur  daya JKT04 (seperti pada table 1) menggunakan  besaran  konversi  lama dan tidak dilakukan penyesuain pengesetan  kanal  pengukur  daya  JKT04 yang  baru  (harga  pengesetan  kanal pengukur  daya  JKT04  lama  /  pada  tabel 1 cenderung berbeda dengan pengesetan  kanal  pengukur  daya  JKT04 baru / pada tabel 2). Sedangkan untuk daya
maksimum  30  MW  antara  daya  yang dikehendaki  dengan  daya  hasil  kalibrasi besarnya  hampir  sama,  meskipun  tetap masih  ada  sedikit  perbedaan  (±  0,040 MW).  Sedikit  perbedaan  ini  dianggap telah mewakili kesesuaian
Buletin Pengelolaan Reaktor Nuklir Bulletin of Nuclear Reactor Management Vol. XV, No.2,Oktober  2018:hal. 14-21
pengoperasian reaktor pada daya maksimum 30 MW, dimana pada daya ini telah  lebih  dulu  dilakukan  kalibrasi  daya reaktor.  Pengesetan  kanal  pengukur daya  JKT04  yang  lama  (pada  tabel  1) menggunakan  besaran  konversi  JKT04  : 1x10 -10 A  =  30,350  Watt  (hasil  kalibrasi daya  reaktor  terbaru),  serta  pengesetan kanal  pengukur  daya  JKT04  yang  lama sama dengan pengesetan kanal pengukur daya JKT04 yang baru.

## KESIMPULAN
Pengoperasian reaktor RSG- GAS  teras  96  dari  daya  15  MW  sampai dengan daya maksimum 30 MW berjalan dengan  aman  dan  selamat.  Pengesetan kanal  pengukur  daya  JKT04  untuk  daya 15 MW sampai daya 27 MW menggunakan  nilai  konversi  JKT04  : 1x10 -10 A  =  30,963  Watt  (hasil  kalibrasi daya pada operasi sebelumnya). Pengesetan kanal pengukur daya JKT04 untuk  daya  30  MW  menggunakan  nilai konversi JKT04 : 1x10 -10 A = 30,350 Watt (hasil kalibrasi daya terbaru). Perbedaan  antara  daya  aktual dengan  daya  yang  dikehendaki  pada rentang  daya  15  MW  sampai  daya  27 MW  dianggap  sebagai  ketidaksesuaian pengoperasian karena pengesetan kanal pengukur  daya  JKT04  masih menggunakan  nilai  konversi  yang  lama. Sedangkan  untuk  daya  maksimum  30 MW  meski  tetap  ada  sedikit  perbedaan antara  daya  aktual  dengan  daya  yang dikehendaki  dianggap  telah  mewakili atau  terjadi  kesesuaian  pengoperasian, karena pengesetan kanal pengukur daya JKT04  telah menggunakan  nilai  konversi terbaru  juga  pengesetan  kanal  pengukur daya  JKT04  sebelum  dan  setelah kalibrasi daya reaktor besarnya sama.
Dengan demikian dapat dipastikan adanya
kesesuaian pengoperasian  reaktor  RSG-GAS  pada teras  96  dengan  daya  maksimum  30 MW.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis mengucapkan terimakasih kepada banyak pihak yang telah membantu  dalam  berbagai  hal  sehingga akhirnya  makalah  ini  dapat  diselesaikan dengan  baik  dan  sesuai  harapan. Ucapan  terimakasih  ini  terutama  penulis sampaikan kepada:
1.  Drs.  R.  Heru  Umbara  selaku  Kepala
PRSG yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis. 2.  Ir.  Suwoto  selaku  Kepala  Bidang Operasi Reaktor yang telah membimbing,  memberikan  arahan dan motivasi kepada penulis khususnya  dalam  penulisan  makalah ini.
3.  Rekan –  rakan  sejawat  yang    tidak dapat penulis sebutkan namanya satu –  persatu  yang  turut  membantu  dan berpartisipasi  sampai  makalah  ini selesai.

## DAFTAR PUSTAKA
1.  Sukiyanto. 2017. Ketidaksesuaian
Pengoperasian Reaktor RSG-GAS Pada Teras 92 Dengan Daya Maksimum 30 MW .  Prosiding SENPATEN 2017. 2.  PRSG - BATAN. 2011. Laporan Analisis Keselamatan Operasi
Reaktor  Serbaguna G.A Siwabessy BATAN Revisi 10.1 . Serpong : PRSG – BATAN.
3.  Isnaini, Darwis. 1995. Tabel Konversi Daya Reaktor PRSG BATAN . Jakarta : BATAN.
4.  PRSG - BATAN. 2016. Standar Operasional Prosedur Kalibrasi Daya
Reaktor RSG-GAS Nomor : SOP 007.003/RN 00 01/RSG 2.2 . Serpong
: PRSG – BATAN.
(Sukiyanto, dkk)
5.  PRSG - BATAN. 2018. Instruksi Operasi No : RSG.OR.IO.96/03/2018 . Serpong : PRSG – BATAN.