Jurnal Teknik Sipil Dan Arsitektur Vol. 23 No. 27 Juli 2018 ISSN: 2301-668X (2598-2257 Print)
PERENCANAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM IBUKOTA KECAMATAN (IKK) MIRI KABUPATEN SRAGEN

## PDAM TIRTO NEGORO KABUPATEN SRAGEN
Luthfiana  Annisa S.T
Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik,Universitas Kristen Surakarta
Agerippa Yanundara Krismani,S.T.,M.Sc
Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik,Universitas Kristen Surakarta, Email : agerippa@yahoo.com
Elvis Umbu Lolo,M.T
Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik,Universitas Kristen Surakarta Email : eumbulolo@yahoo.co.id

## Abstrak
PDAM Tirtonegoro Kabupaten Sragen merupakan badan usaha milik Pemerintah yang bergerak  dalam  usaha  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  akan  air  bersih.  Sesuai dengan  Peraturan  Daerah,  tujuan  pendirian  PDAM  Tirtonegoro  Kabupaten  Sragen adalah  memberi  pelayanan  air bersih  bagi  seluruh  masyarakat  secara adil dan merata serta  secara  terus  menerus  untuk  memenuhi  norma  pelayanan  dan  syarat-syarat kesehatan,  serta  sebagai  sumber  pendapatan  asli  daerah  dan  sebagai  sarana pengembangan  perekonomian  dalam  rangka  pembangunan  daerah.  IKK  Miri  adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Sragen yang belum mempunyai jaringan air bersih dari  PDAM  Tirtonegoro  Kabupaten  Sragen.  Dalam  upaya  peningkatan  cakupan pelayanan, pdam Tirto Negoro kabupaten Sragen di tahun 2015 berencana memperluas cakupan pelayanan hingga 80% untuk perkotaan dan 60 % untuk pedesaan. Kecamatan Miri  merupakan  Kecamatan  yang  belum  ada  pelayanan  air  bersih  dengan  sistem perpipaan  dari  PDAM.  Masyarakat  memperoleh  air  bersih  dari  sumur-sumur  gali, belik-belik  di  tepian sungai  yang  kualitasnya  kurang  baik  Kondisi  kecamatan  adalah daerah rawan air, pada saat musim kemarau sumber air dangkal mengalami penurunan drastis,  sehingga  kebutuhan  air  minum  masyarakat  sebagian  harus  dropping  mobil tangki  dari  PDAM.  IKK  Miri  berjarak kurang  lebih  2  km  dari  jaringan  eksisting PDAM,  sehingga  diperlukan  Sistem  Penyediaan  Air  Minum  dengan  perencanaan sesuai  dengan  kebutuhan  penduduk  sekitar.  Rencana  SPAM  akan  dibangun  sumur dalam yang berlokasi di Desa Doyong Kecamatan Miri dan alat kelengkapan lainnya untuk  mendukung  kelancaran  air  PDAM  sampai  kepada  pelanggan.  Perencanaan jaringan  perpipaan  disimulasikan  dengan  software  program  Epanet  2.0    agar  lebih mendukung  keberhasilan  sistem  tersebut.  Perencanaan  juga  dilakukan  dalam pembuatan bangunan pelengkap air bersih seperti reservoir dan jembatan pipa. Semua data  yang  dibutuhkan  dalam  perencanaan  system  ini:  proyeksi  penduduk,  panjang pipa, elevasi dan sebagainya digunakan untuk input data ke dalam program Epanet 2.0. Sumber  air  baku  yang  akan dipakai  oleh  PDAM  adalah  air  sumur  dalam  yang direncanakan  dibangun  di  Desa  Doyong  Kecamatan  Miri  dengan  kebutuhan  air pelanggan  tahun  2014  sebanyak  1,85  L/dtk  dan  tahun  2034  sebanyak  26,85  L/dtk. Perencanaan sistem aliran distribusi air yang akan direncanakan menggunakan sistem pemompaan  karena  perbedaan  topografi  yang  ada  tidak  dapat  mendorong  aliran  air sampai daerah pelayanan.
Kata Kunci : Perencanaan, Penyediaan Air Minum, PDAM
Jurnal Teknik Sipil Dan Arsitektur Vol. 23 No. 27 Juli 2018 ISSN: 2301-668X (2598-2257 Print)

## Abstract
PDAM Tirtonegoro is a Government Business Company on Sragen, services for clean water to public consumption. With local regulation, the purpose of the establishment of  PDAM  Tirtonegoro  Sragen  is  provide  water  services  for  all  people  fairly  and equitably, continuously to meet the norms and conditions of service of health, as well as  a  source  of  revenue  and  as  a  means  of  economic  development  in  order  regional development. IKK Miri is one of the Sragen District who don’t have clean water from PDAM  Tirtonegoro  Sragen.  In  a  effort  to  improve  service  coverage,  PDAM Tirtonegoro Sragen in 2015 plans to expand service coverage to 80 % for urvan and 60 %  for  rural  areas.  Miri  District  that  there  is  no  water  service  piping  system  from PDAM. People obtain clean water from wells dug, spring water on the banks of river that  quality  is  not  good  condition.  Miri  District  are  prone  area  water,  during  the  dry season  the  shallow  water  sources  has  decreased  drastically,  so  the  drinking  water needs of the majority community should be dropping the tank car of PDAM. IKK Miri is  approximately  2 km  from  the  PDAM  existing  network,  so  necessary  for  Water Supply System by planning according to needs of the population around. SPAM Plan will constructed deep wells located in the Village District of Miri, Doyong and other fittings to support the smooth running of the water is up to the customer. The pipe line planning is simulated with Epanet 2.0 software program to more support the success of  the  system.  Planning  is  also  done  in  the  manufacture  of  complementary  building clean water such as reservoirs and pipe bridges. All the data required in the planning of  this  system:  population  projections,  pipe  length,  elevation,  and  are  used  to  input data into the program Epanet 2.0. Raw water source that will be used by PDAM water wells are planned in the village was built in the District Doyong Miri, water needs of customers  in  2014  were  1.85  L  /  sec  and  the  year  2034  as  many  as  26.85  L  /  sec. Planning  the  flow  of  the  water  distribution  system  will  be  planned  using  a  pumping system  because of the differences existing topography can not encourage the flow of water to the service area.
Keywords : Planning, Water Supply, PDAM

## I. PENDAHULUAN

## I.1 Latar Belakang Masalah
PDAM Tirto Negoro Kabupaten Sragen sebagai badan  usaha  pengelola  air  berusaha  memenuhi target  MDG’ s  2015.  Dalam  upaya  peningkatan cakupan pelayanan, PADA tahun 2015 berencana  memperluas  cakupan  pelayanan hingga  80%  untuk  perkotaan  dan  60  %  untuk pedesaan.  Saat  ini  cakupan  pelayanan  untuk daerah perkotaan mencapai 56% dan 20% untuk pedesaan.  Untuk  itu, akan  membangun  Sistem Penyediaan  Air  Minum  baru  di  IKK  Miri.
Pemilihan  lokasi  pengembangan  jaringan  di Kecamatan  Miri  dikarenakan  lokasi  ini  lebih membutuhkan  air  bersih  yang  memenuhi  syarat kesehatan dan letaknya yang cukup memungkinkan  untuk  dijangkau  oleh  PDAM yaitu  dekat  dengan  Kecamatan  Gemolong  dan Sumberlawang, sehingga perawatan dan pengoperasiannya lebih mudah.
Guna  mengembangkan  pelayanan  air  bersih  di PDAM,  maka  dalam  Penelitian  ini  penulis diharapkan mampu merencanakan Sistem Penyediaan  Air  Minum  dengan  efektif  dan efisien  lewat  simulasi  program Epanet 2.0 dan
Jurnal Teknik Sipil Dan Arsitektur Vol. 23 No. 27 Juli 2018 ISSN: 2301-668X (2598-2257 Print)
program  lainnya  yang  dirasa  perlu,  diharapkan
Sistem Penyediaan
Air Minum yang direncanakan  dapat  memenuhi  aspek  hidrolis sehingga  mampu  meningkatkan  pelayanan secara optimal.

## II. TINJAUAN PUSTAKA
II.1 Pengertian Penyediaan/ Pengadaan
Pengertian  macam/  jenis  dari  penyediaan/ pengadaan air bersih tergantung dari tujuan serta fungsi dari sarana yang ada atau yang dibangun. Pembagian sistem ditinjau dari dapat dijelaskan sebagai berikut :
Macam sarana penyediaan air minum:
a. Sistem  perpipaan,  dimana  sarana  penyediaan air  minum / bersih dilengkapi dengan sistem distribusi  sampai  unit  pelayanan,  dengan pengertian  air  minum/  bersih  sampai  pada pelanggan  di  rumah  /  tempat  tinggal  melalui jaringan perpipaan dan sambungan langganan,  hidran  umum,  dan  kran  umum. Sarana  penyediaan  dengan  sistem  perpipaan digunakan untuk masyarakat yang
berkelompok, umumnya di daerah perkotaan,
ibukota  kecamatan  dan  sebagian  daerah perdesaan.
b. Sistem non Perpipaan, dimana sarana penyediaan air minum/ bersih tidak dilengkapi  dengan  jaringan  distribusi  dan unit  pelayanan,  digunakan  untuk  kelompok terbatas,  umumnya  di  daerah  perdesaan  dan secara  individu  dan  tidak  dikelola  secara komersil.  Sarana  tersebut  lebih  kita  kenal
dengan  sumur  gali  (SGL),  penampungan  air hujan (PAH), sumur pantek (SPT).
II.2 Sistem Pengaliran
a. Sistem aliran Gravitasi.
b. Sistem aliran perpompaan
c. Sistem gabungan
Apabila  aliran  dari  unit  ke  unit  lainnya  (proses penyediaan  air)  menggunakan  selain  sistem aliran gravitasi juga menggunakan sistem tenaga listrik atau pemompaan.
II.3 Sumur Dalam
Pemanfaatan  sumber  air  baku  dari  air  tanah dalam, apabila potensi mata air tidak memungkinkan,  dan  air  yang  didapat  dengan cara  pengeboran.  Yang  dimaksud  dengan pengeboran disini ialah pembuatan lubang untuk mendapatkan  air  baku  dengan  kedalaman  lebih dari  30  meter,  umumnya  antara  80  sampai dengan 150 meter lebih.

## III. Epanet 2.0
Epanet  2.0 memiliki  kemampuan  yang  dapat menggambarkan  simulasi  hidrolis.  Kemampuan tersebut  diantaranya  berupa  kemampuan  model hidrolis dan simulasi jaringan perpipaan.

## III. METODOLOGI PENELITIAN
Lokasi Penelitian
Penelitian skripsi ini mengambil lokasi :
Area  Pengembangan  IKK  Miri  PDAM  Tirto Negoro  Kabupaten  Sragen, dengan  batas-batas fisik sebagai berikut :
1. Sebelah Barat  : Kabupaten  Grobogan dan

## Kecamatan Sumberlawang
2. Sebelah  Utara  :  K ecamatan Gemolong dan
Kecamatan Sumberlawang
3. Sebelah  Selatan  : Kecamatan Gemolong dan
Kecamatan Kalijambe
4. Sebelah Timur : Kecamatan Andong, Boyolali
Gambar 1. Peta Lokasi IKK Miri Kabupaten Sragen

## IV.HASIL DAN PEMBAHASAN
IV.1 Perencanaan Sistem Perpipaan
a. Sistem Perpipaan Sistem  perpipaan  meliputi  Jaringan  Distribusi Utama  beserta  bangunan  penunjang  dari  IPA sampai  dengai  wilayah  pelayanan  IKK  Miri. Pengaliran  air  bersih  dari  IPA  menuju  wilayah pelayanan  menggunakan  metode  pemompaan. Total  panjang  pipa  Jaringan  Distribusi  Utama dari IPA sampai dengan wilayah pelayanan IKK
Miri  sepanjang  16.414  m.  Berikut  ini  skema sistem  JDU  SPAM  IKK  Miri  Kabupaten Sragen.
Gambar 2. Skema Sistem JDU SPAM IKK Miri
Gambar 3.  Rencana Jaringan Pipa IKK Miri
KETERANGAN: RENCANA PIPA DN 150 mm=9472 m RENCANA PIPA DN 100 mm=5272 m RENCANA PIPA DN 80 mm=1400 m
Pipa  yang  digunakan  untuk  Jaringan  Distribusi Utama  (JDU)  SPAM  IKK  Miri  Kabupaten Sragen  ini  adalah  jenis  pipa  PVC  S  12,5. Panjang  pipa  distribusi  bagi  dan  layanan ditentukan  sesuai  dengan  hasil  pengukuran, sedangkan dimensi pipa direncanakan berdasarkan  alokasi  debit  masing – masing wilayah  pelayanan  yang  ditentukan  berdasarkan
kebutuhan  air.  Berikut  ini  disajikan  tabel panjang dan dimensi pipa distribusi.
Tabel IV.8. Panjang dan Jenis Pipa Jaringan Distribusi Utama No Jenis Pipa Panjang Satuan 1 Pipa PVC DN 6” S12,5 9.742 m’ 2 Pipa PVC DN 4” S12,5 5.272 m’ 3 Pipa PVC DN 3” S12,5 1.400 m’ Jumlah 16.414 m’ b. Detail Engginering Desain
Gambar 4. Siteplan Rencana Jaringan Pipa IKK Miri
Gambar  5.  Detail  Junction  Rencana  Jaringan  Pipa  IKK Miri
a. Analisis  Hidrolika  JDU  SPAM  IKK  Miri
Kabupaten Sragen
Berdasarkan  hasil  analisis  hidrolis,  sisa  tekan pada seluruh jaringan perpipaan distribusi utama dan jaringan distribusi bagi berada pada rentang 20 – 35  m,  hanya  pada  ujung  pelayanan  Desa Girimargo sisa  tekan  5,76  m.  Angka  tersebut masih  berada  dalam  kondisi  tekanan  yang  baik untuk  jaringan  distribusi  bagi.  Kecepatan  aliran dalam  pipa  JDU  berada  pada  rentang  0,17 – 1,24  m/dt.  Angka  tersebut  menunjukkan  bahwa kecepatan  air  dalam  pipa  termasuk  dalam kategori  cukup.  Berdasarkan  analisa  tersebit, rencana  jaringan  pipa  diperkirakan  dapat berfungsi  dengan  baik  hingga  pelayanan. Berikut  ditampilkan  hasil  analisis  hidrolis dengan menggunakan program Epanet.
Gambar 6.  Hasil  Analisis  Tekanan  dan  Debit  Pada  Saat Jam Puncak dengan Program Epanet
Network Table - Nodes at 6:00 Hrs
Demand Head Pressure Node ID LPS m m Junc 2 0 120.93 -0.07 Junc 3 0 196.49 75.49 Junc 4 10 162.11 37.11 Junc 5 1 158.27 28.27 Junc 6 3 138.11 18.11
Jurnal Teknik Sipil Dan Arsitektur Vol. 23 No. 27 Juli 2018 ISSN: 2301-668X (2598-2257 Print)
Network Table - Nodes at 6:00 Hrs Demand Head Pressure Node ID LPS m m Junc 7 3 129.83 33.83 Junc 8 0 157.74 15.74 Junc 9 2 154.96 4.96 Junc 10 2 156.72 7.72 Junc 11 0 181.49 62.49 Junc 12 0.3 181.44 62.44 Junc 13 0 178.57 54.57 Junc 14 0 175.26 48.26 Junc 15 0.3 156.68 7.68 Resvr 1 -21.6 121 0
Gambar  IV.12.  Hasil  Analisis  Kecepatan  Pada  Saat  Jam Puncak Dengan Epanet
Network Table - Links at 6:00 Hrs Flow Velocity Unit Headloss Status Link ID LPS m/s m/km Pipe 2 21.6 1.22 15 Open Pipe 4 11.3 0.64 4.52 Open Pipe 5 6 0.76 10.08 Open Pipe 6 3 0.6 8.28 Open Pipe 7 4.3 0.24 0.75 Open Pipe 8 2 0.25 1.32 Open Pipe 9 2.3 0.13 0.24 Open Pipe 3 21.6 1.22 15 Open Pipe 10 21.3 1.21 14.61 Open Pipe 11 21.3 1.21 14.61 Open Pipe 12 21.3 1.21 14.61 Open Pipe 13 0.3 0.06 0.12 Open Pipe 14 0.3 0.04 0.04 Open Pump 1 21.6 0 -75.56 Open

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

## V.1 Kesimpulan
1. Dari  hasil  identifikasi  masalah  yang  ada,
Kecamatan  Miri  belum  mempunyai  sistem penyediaan  air  minum  dari  PDAM  sesuai dengan  syarat  kesehatan  yang  dianjurkan pemerintah.  Sumber air  baku  yang  akan dipakai oleh PDAM adalah air sumur dalam yang  direncanakan  dibangun  di  Desa Doyong Kecamatan Miri dengan kebutuhan air  pelanggan  tahun  2014  sebanyak  1,85 L/dtk dan tahun 2034 sebanyak 26,85 L/dtk.
2. Dari  hasil  perhitungan,  diperoleh  diameter pipa  yang  harus  digunakan  untuk  pipa transmisi yaitu DN 150 mm.
3. Dari  hasil  running  epanet,  head  pompa sebesar  70  m,  diameter  pipa  distribusi didapatkan  ukuran  pipa  induk  DN  100 mm,pipa  sekunder  75  mm  dan  pipa  tersier 50 mm.
4. Dari  hasil  perhitungan  kebutuhan  air,  debit yang harus disuply ke IKK Miri tahun 2014 sebesar  6,97  l/dtk.  Sedangkan  untuk  debit pada  pipa  transmisi  debit  yang  ada  sebesar 20 l/dtk.
5. Sisa  tekan  di  wilayah  kritis  lebih  dari  0,7 atm.

## V1.2 Saran
1. Pada pipa yang mempunyai kecepatan aliran kurang dari  0,3  m/dt  dalam  24  jam pengaliran,  harus  lebih  diperhatikan  untuk dilakukan  pencucian  pipa  secara  berkala,
Jurnal Teknik Sipil Dan Arsitektur Vol. 23 No. 27 Juli 2018 ISSN: 2301-668X (2598-2257 Print)
karena dikhawatirkan akan terjadi pengendapan lumpur dalam pipa.
2. Untuk  mempermudah  perencanaan  sistem
jaringan  pipa  distribusi,  pada  tiap tahun proyeksi di tiap node yang ada demand nya, penambahan beban kebutuhan harus memperhatikan  tata  guna  lahan  dan kapasitas  maksimum  dari  tata  guna  lahan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
AKATIRTA,  2010, “Tugas  Prosedur  Operasi dan Pemeliharaan Sarana Penyadap Ai r”
Materi  Kuliah  Perencanaan  Jaringan Perpipaan, Magelang.
Bhaskoro, 2007, “Perencanaan Jaringan Perpipaan  Air  Minum”  Materi  Kuliah Perencanaan Jaringan Perpipaan AKATIRTA, Magelang. Departemen Pekerjaan Umum, 2009, “Pedoman Operasi dan Pemeliharaan
Unit
D istribusi” , Jakarta: BPPSPAM.
Dharmasetiawan,  2004, “Sistem  Perpipaan
Distribusi  Air  Minum” ,  Jakarta:  Ekamitra
Engineering.
Prijono,  2010, “Pompa  dan  Instalasi”  Materi Kuliah Perencanaan
Perpompaan
AKATIRTA, Magelang.
Rossman,  2004, “EPANET  2  User  Manual” ,
Jakarta:  Ekamitra Engineering.
YPTD,  2003, Modul    Pelatihan  Water  Quality
Analysis  Prinsip  Penyediaan  Air  Bersih,
Persatuan Perusahaan Air Minum (PERPAMSI).