## Talenta Sipil
Vol 7, No 1 (2024): Februari, 316-329 Publisher by Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Batanghari ISSN 2615-1634 (Online), DOI 10.33087/talentasipil.v7i1.462

## Monitoring Dan Evaluasi Jaringan Drainase Yang Ramah Lingkungan Di Perumahan Villa Delima Mayang Kota Jambi

## Mariansyah, Amsori M Das, Wari Dony, Fadlan, Dwitya Okky Azanna
Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Batanghari Jambi *Correspondence email: kamalbrenwis94@gmail.com
Abstrak. Musim hujan yang frekuensinya cukup tinggi dalam waktu yang cukup lama mengakibatkan perlunya drainase  agar  jumlah  air  hujan  dapat  dialirkan  ke  badan  air  dan  sebagian  lagi  dapat  dimanfaatkan  untuk keperluan  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Hal  ini  agar  tidak  menimbulkan  masalah  genangan  dan  banjir. Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  kondisi  eksisting  jaringan  drainase,  menghitung  debit  limpasan, merencanakan  sumur  resapan  untuk  pemanfaatan  air  hujan  di  perumahan  villa  delima  mayang  kota  jambi. Metode  yang  digunakan  dalam  perencanaan  ini  menggunakan  perhitungan  analisis  hidrologi  meliputi  metode mononobe,  log  pearson  III  dan  rasional.  Dalam  perencanaan  sumur  resapan  mengacu  pada  Standar  Nasional Indonesia (SNI) No. 03-2453-2002. Hasil curah hujan rancangan kala ulang 10 tahun sebesar 112,17 mm. hasil analisis kapasitas tampung terdapat 9 dari 14 saluran yang tidak mampu menampung debit rancangan kala ulang 10  tahun.  Selanjutnya  direncanakan  sumur  resapan  dengan  diameter  0,8  meter  dan  kedalaman  1,5  meter  dan diletakkan  di  saluran  drainase  yang  tidak  dapat  menampung  debit  limpasan.  Kapasitas  resapan  1  buah  sumur sebesar 0,7536 m 3 .
Kata Kunci: Ekodrainase; Analisis Dimensi Saluran; Sumur Resapan.
Abstract. The rainy season, which has a fairly high frequency over a long period of time, results in the need for drainage  so  that  the amount of  rainwater  can  be  channeled  into  water  bodies  and  some  of  it  can be  used  for purposes  in  daily  life.  This  is  so  as  not  to  cause  inundation  and  flooding  problems.  This  research  aims  to analyze  the  condition  of  the  existing  drainage  network,  calculate  runoff  discharge,  plan  infiltration  wells  for utilizing rainwater in the Villa Delima Mayang housing complex, Jambi City. The method used in this planning uses hydrological analysis calculations including mononobe, pearson III and rational log methods. In planning infiltration  wells,  it  refers  to  the  Indonesian  National  Standard  (SNI)  No.  03-2453-2002.  The  result  of  the  10 year return period design rainfall is 112.17 mm. the results of the analysis of the carrying capacity show that 9 out of 14 channels are unable to accommodate the 10 year return period design discharge. Next, an absorption well with a diameter of 0.8 meters and a depth of 1.5 meters is planned and placed in a drainage channel that cannot accommodate runoff. The absorption capacity of 1 well is 0.7536 m3.
Keywords: Eco Drainage; Channel Dimensional Analysis; Infiltration Wells.

## PENDAHULUAN
Kawasan  perumahan  atau  tempat  tinggal  merupakan  tempat  bagi  banyak  orang  untuk melakukan  aktivitas  dalam  kehidupan  sehari-harinya.  Musim  hujan  yang  frekuensinya  cukup  tinggi (menurut Badan Pusat Statistik Curah Hujan Maksimum Kota Jambi Tahun 2020 sebesar 368,1 mm) dalam waktu yang cukup lama (20 hari) mengakibatkan perlunya drainase agar jumlah air hujan dapat dialirkan ke badan air dan sebagian lagi dapat dimanfaatkan untuk keperluan dalam kehidupan sehari- hari. Hal ini agar tidak menimbulkan masalah genangan dan banjir serta kerusakan lainnya sehingga aktifitas masyarakat tidak terganggu.
Monitoring  didefinisikan  sebagai  pengumpulan  dan  analisis  informasi  secara  sistematis terhadap kemajuan pelaksanaan (Mustofa, 2012).
Evaluasi  saluran  drainase  adalah  evaluasi  sistem  jaringan  drainase  yang  ada  digunakan  untuk mengetahui  saluran-saluran  yang  tidak  mampu  menampung  debit  air  hujan  pada  intensitas  tertentu (Mulya, M.K.F Dkk, 2020).
Drainase  merupakan  suatu  sistem  untuk  menyalurkan  air  hujan.  Secara  umum,  drainase didefinisikan  sebagai  serangkaian  bangunan  air  yang  berfungsi  untuk  mengurangi  dan/atau membuang  kelebihan  air  dari  suatu  Kawasan  atau  lahan,  sehingga  lahan  dapat  difungsikan  secara optimal. Drainase juga diartikan sebagai usaha untuk mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya dengan sanitasi (Suripin, 2004).
Drainase ramah lingkungan atau ekodrainase merupakan suatu upaya pengelolaan air berlebih dengan berbagai macam cara. Salah satu cara yang digunakan adalah membuat kolam penampungan air  hujan  atau  badan  air  alamiah  sebagai  tempat  resapan  air  hujan  ke  dalam  tanah,  juga  dapat menampung  air  hujan  di  dalam  tanah  sehingga  dapat  digunakan  sewaktu-waktu  jika  diperlukan, (Suprayogi, dkk 2019).
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melakukan  analisis  penerapan  sumur  resapan  sebagai  drainase yang  ramah  lingkungan  pada  kawasan  perumahan  (housing).  Dari  hasil  penelitian  ini  diharapkan dapat memberikan manfaat dan pemahaman kepada masyarakat pada umumnya mengenai pentingnya drainase yang berwawasan lingkungan untuk menjamin keberlangsungan keseimbangan sumber daya air  (sustained),  selain  itu  masyarakat  dapat  memahami  pentingnya  fungsi  keberadaan  ruang  terbuka hijau.

## METODE
Pelaksanaan kegiatan dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan monitoring dan evaluasi jaaringan  drainase  yaitu  dilakukan  dengan  studi  literatur,  survey  lapangan  dengan  mengambil beberapa data seperti dimensi saluran drainase eksisting (panjang dan lebar), sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara melakukan koordinasi instansi terkait seperti BWS Sumatera VI Jambi.
Selanjutnya  melakukan  analisis  data  hidrologi  dan  kapasitas  tampung.  Berdasarkan  hasil analisis  data  hidrologi  dan  kapasitas  tampung,  dilakukan  evaluasi  saluran  drainase  eksisting  dengan membandingkan  antara  debit  limpasan  dengan  kapasitas  saluran.  Jika  debit  limpasan  >  kapasitas saluran maka saluran drainase dikatakan tidak aman dan perlu dilakukan perencanaan drainase ramah lingkungan.

## HASIL
Gambaran kondisi obyek penelitian secara umum wilayah Kota Jambi berada pada ketinggian rata-rata  10-60  meter  diatas  permukaan  laut.  Secara  geografis  posisi  kota  jambi  berada  pada  titik koordinat  1.59°S  103.61°E.  luas  wilayah  administratif  pemerintah  kota  jambi  adalah  ±205.38  km2, secara geomorfologis kota Jambi terletak di bagian barat cekungan Sumatera bagian selatan.
Kota  Jambi  beriklim  tropis  dengan  suhu  rata–rata  minimum  berkisar  antara  22,1-23,3  °C  dan suhu  maksimum  antara  30,8-32,6  °C,  dengan  kelembaban  udara  berkisar  antara  82-87%.  Sementara curah  hujan  terjadi  sepanjang  tahun  sebesar  2.296,1  mm/tahun  (rata-rata  191,34  mm/bulan)  dengan musim  penghujan  terjadi  antara  Oktober-Maret  dengan  rata-rata  20  hari  hujan/bulan,  sedangkan musim kemarau terjadi antara April-September dengan rata-rata 16 hari hujan/bulan.

## Analisis Sistem Drainase Eksisting di Perumahan Villa Delima Mayang Kota Jambi
Sistem  Jaringan  Drainase  pada  perumahan  Villa  Delima  Mayang  memiliki  bentuk  saluran trapesium dengan Panjang antara 44 m sampai dengan 77 m dengan pola jaringan berbentuk Grid Iron seperti  Gambar  1.  Dimana  saluran-saluran  cabang  dikumpulkan  terlebih  dahulu  pada  saluran pengumpul untuk kemudian di buang ke saluran utama.
Gambar 1. Pola Jaringan Drainase Grid Iron
Sumber : Wesli (2008)
Jaringan  drainase  di  Perumahan  Villa  Delima  Mayang  Kota  Jambi  terbagi  menjadi  2  aliran (kanan  dan  kiri).  Buangan  dari  saluran  drainase  sisi  kiri  dan  kanan  masing-masing  menuju  saluran
pengumpul  di  bawah  nya  untuk  kemudian  mengalir  ke  sungai  Kenali  Kecil.  Jaringan  Drainase  di Perumahan Villa Delima Mayang dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2. Jaringan Drainase di Perumahan Villa Delima Mayang Sumber : Data Olahan, 2023

## Analisis Data Curah Hujan
Salah satu cara dalam menentukan tinggi curah hujan rata-rata pada areal tertentu dari angka- angka curah di beberapa titik pos penakar atau pencatat. Metode yang digunakan dapat berupa metode Rerata  Aljabar,  dimana  Tinggi  rata-rata  curah  hujan  didapatkan  dengan  mengambil  nilai  rata-rata hitung  pengukuran  hujan  di  stasiun  hujan  didalam  catchment  area  tersebut.  Berdasarkan  data  curah hujan yang diperoleh dari BWS Sumatera VI jambi pada STA BWS Sumatera VI dan STA Simpang III Sipin, diperoleh data curah hujan rata-rata sebagaimana yang dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Curah Hujan Maksimum (mm)
No Tahun Stasiun Hujan Jumlah (mm) Rata-rata (mm) STA BWSS VI STA Simpang III Sipin 1 2013 27,8 91,4 119,2 59,6 2 2014 7,3 76,2 83,5 41,8 3 2015 60,0 85,2 145,2 72,6 4 2016 4,1 70,0 74,1 37,1 5 2017 105,0 135,2 240,2 120,1 6 2018 0,0 115,0 115,0 57,5 7 2019 70,0 86,2 156,2 78,1 8 2020 130,0 125,0 255,0 127,5 9 2021 100,0 140,0 240,0 120,0 10 2022 88,0 108,0 196,0 98,0 Rata-Rata 59,2 103,2 162,4 81,2
Sumber : Balai Wilayah Sungai Sumatera VI, 2023

## Analisa Debit Limpasan
Debit air hujan atau debit limpasan adalah apabila intensitas hujan yang jatuh di suatu Daerah Aliran Sungai melebihi kapasitas infiltrasi, setelah laju infiltrasi terpenuhi air akan mengisi cekungan – cekungan pada permukaan tanah. Setelah cekungan – cekungan tersebut penuh, selanjutnya air akan mengalir  diatas  permukaan  tanah.    Debit  air  hujan  ini  dapat  dihitung  dengan  menggunakan  metode Rasional  (Soemarto,  1995).  Hal  yang  mendasari  penggunaan metode  rasional  adalah  karena  metode ini yang sering digunakan dan masih digunakan hingga sekarang untuk memperkirakan debit puncak (peak discharge).
Rumus Debit Limpasan : Qlimpasan= 0,00278 .C. I. A Dimana :
Qlimpasan = Debit aliran air limpasan  (m3/detik) C = Koefisen run off (berdasarkan standar baku) I = Intensitas curah hujan (mm/jam) A = Luas daerah pengaliran (ha) 0,00278 = Konstanta
Besarnya debit limpasan dan intensitas hujan rancangan pada masinh-masing saluran drainase dengan kala ulang 2, 5 dan 10 tahun dapat dilihat pada Tabel 2 - 4.
Tabel 2. Debit Limpasan (2 tahun) Saluran L (m) R24 (mm) C I (mm/jam) A (m2) A (Ha) Q limpasan (m3/dt) Blok A 1-9 66,6 103,486 0,500 119,328 1178,000 0,118 0,195 Blok A 10-18 64,5 103,486 0,500 124,546 913,000 0,091 0,158 Blok B 1-10 74,7 103,486 0,500 111,200 1123,000 0,112 0,174 Blok B 12a-23 77,0 103,486 0,500 115,679 1214,000 0,121 0,195 Blok C 1-10 76,2 103,486 0,500 122,999 1134,000 0,113 0,194 Blok C 11-20 74,2 103,486 0,500 108,895 1039,000 0,104 0,157 Blok D 1-8 59,7 103,486 0,500 129,697 776,000 0,078 0,140 Blok D 9-16 60,7 103,486 0,500 129,546 897,000 0,090 0,162 Blok E 1-8 60,3 103,486 0,500 132,153 744,000 0,074 0,137 Blok E 9-16 61,8 103,486 0,500 124,679 874,000 0,087 0,151 Blok F 1-9 74,0 103,486 0,500 106,304 1017,000 0,102 0,150 Blok F 10-17 66,9 103,486 0,500 110,759 954,000 0,095 0,147 Blok G 1-9 72,3 103,486 0,500 104,042 918,000 0,092 0,133 Blok G 10-14 44,0 103,486 0,500 152,589 586,000 0,059 0,124 Sumber : Hasil Perhitungan, 2023 Tabel 3. Debit Limpasan (5 tahun) Saluran L (m) R24 (mm) C I (mm/jam) A (m2) A (Ha) Q limpasan (m3/dt) Blok A 1-9 66,6 124,824 0,500 143,932 1178,000 0,118 0,236 Blok A 10-18 64,5 124,824 0,500 150,226 913,000 0,091 0,191 Blok B 1-10 74,7 124,824 0,500 134,128 1123,000 0,112 0,209 Blok B 12a-23 77,0 124,824 0,500 139,531 1214,000 0,121 0,235 Blok C 11-20 74,2 124,824 0,500 131,348 1039,000 0,104 0,190 Blok D 1-8 59,7 124,824 0,500 156,440 776,000 0,078 0,169 Blok D 9-16 60,7 124,824 0,500 156,258 897,000 0,090 0,195 Saluran L (m) R24 (mm) C I (mm/jam) A (m2) A (Ha) Q limpasan (m3/dt) Blok E 1-8 60,3 124,824 0,500 159,402 744,000 0,074 0,165 Blok E 9-16 61,8 124,824 0,500 150,387 874,000 0,087 0,183 Blok F 1-9 74,0 124,824 0,500 128,224 1017,000 0,102 0,181 Blok F 10-17 66,9 124,824 0,500 133,597 954,000 0,095 0,177 Blok G 1-9 72,3 124,824 0,500 125,495 918,000 0,092 0,160 Blok G 10-14 44,0 124,824 0,500 184,052 586,000 0,059 0,150 Sumber : Hasil Perhitungan, 2023 Tabel 4. Debit Limpasan (10 tahun) Saluran L (m) R24 (mm) C I (mm/jam) A (m2) A (Ha) Q limpasan (m3/dt) Blok A 1-9 66,6 135,824 0,500 156,616 1178,000 0,118 0,256 Blok A 10-18 64,5 135,824 0,500 163,465 913,000 0,091 0,207 Blok B 1-10 74,7 135,824 0,500 145,948 1123,000 0,112 0,228 Blok B 12a-23 77,0 135,824 0,500 151,827 1214,000 0,121 0,256 Blok C 1-10 76,2 135,824 0,500 161,434 1134,000 0,113 0,254 Blok C 11-20 74,2 135,824 0,500 142,923 1039,000 0,104 0,206 Blok D 1-8 59,7 135,824 0,500 170,226 776,000 0,078 0,184 Blok D 9-16 60,7 135,824 0,500 170,028 897,000 0,090 0,212 Blok E 1-8 60,3 135,824 0,500 173,449 744,000 0,074 0,179 Blok E 9-16 61,8 135,824 0,500 163,640 874,000 0,087 0,199 Blok F 1-9 74,0 135,824 0,500 139,523 1017,000 0,102 0,197 Blok F 10-17 66,9 135,824 0,500 145,370 954,000 0,095 0,193 Blok G 1-9 72,3 135,824 0,500 136,554 918,000 0,092 0,174 Blok G 10-14 44,0 135,824 0,500 200,271 586,000 0,059 0,163
Sumber : Hasil Perhitungan, 2023

## Analisa Debit Buangan
Debit  buangan  debit  yang  berasal  dari  air  kotor  buangan  rumah  tangga,  bangunan  gedung, instalasi,  dan  sebagainya.  Untuk  memperkirakan  jumlah  air  kotor  yang  akan  dialirkan  ke  saluran drainase harus diketahui terlebih dahulu jumlah kebutuhan air rata-rata dan jumlah penduduk daerah perencanaan. Kebutuhan air bersih untuk daerah perencanaan adalah sebesar 150 liter/hari/orang. Air buangan rumah tangga diperhitungkan berdasarkan penyediaan air minumnya. Diperkirakan besarnya air buangan yang masuk ke saluran pengumpul air buangan sebesar 90% dari kebutuhan standart air minum (Suhardjono, 1984).
Sehingga besarnya debit buangan pada perumahan Villa Delima Mayang adalah : Q = 80% x 150 liter/orang/hari
= 120 liter/orang/hari
Besarnya  debit  air  kotor  pada  Perumahan  Villa  Delima  Mayang  Kota  Jambi  dengan  asumsi seluruh unit rumah sudah terisi dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5. Debit Air Kotor pada Perumahan Villa Delima Mayang Kota Jambi
Saluran L (m) Jumlah rumah Jumlah Jiwa Kebutuhan air bersih (lt/org/hari) Besaran air kotor Debit air kotor (lt/org/hari) Debit air kotor (m3/dt/org) Debit air kotor (m3/dt) Blok A 1-9 66,6 10 50,0 150,0 80% 120,0 0,000001389 0,0000694 Blok A 10-18 64,5 9 45,0 150,0 80% 120,0 0,000001389 0,0000625 Blok B 1-10 74,7 10 50,0 150,0 80% 120,0 0,000001389 0,0000694 Blok B 12a-23 77,0 11 55,0 150,0 80% 120,0 0,000001389 0,0000694 Blok C 1-10 76,2 10 50,0 150,0 80% 120,0 0,000001389 0,0000764 Blok C 11-20 74,2 10 50,0 150,0 80% 120,0 0,000001389 0,0000694 Blok D 1-8 59,7 8 40,0 150,0 80% 120,0 0,000001389 0,0000556 Blok D 9-16 60,7 8 40,0 150,0 80% 120,0 0,000001389 0,0000556 Blok E 1-8 60,3 8 40,0 150,0 80% 120,0 0,000001389 0,0000556 Blok E 9-16 61,8 8 40,0 150,0 80% 120,0 0,000001389 0,0000556 Blok F 1-9 74,0 9 45,0 150,0 80% 120,0 0,000001389 0,0000625 Blok F 10-17 66,9 9 45,0 150,0 80% 120,0 0,000001389 0,0000625 Blok G 1-9 72,3 9 45,0 150,0 80% 120,0 0,000001389 0,0000625 Blok G 10-14 44,0 5 25,0 150,0 80% 120,0 0,000001389 0,0000347
Sumber : Hasil Perhitungan, 2023

## Analisa Debit Rancangan
Debit Rancangan dihitung dengan menjumlahkan debit limpasan dan debit buangan maka akan didapatkan debit rancangan (Qranc). Besarnya debit rancangan pada saluran drainase perumahan Villa Delima Mayang dapat dilihat pada Tabel 6-8.
Tabel 6. Debit Rancangan (2 tahun) No Saluran L (m) Jumlah rumah Debit Limpasan (m3/dt) Debit Buangan (m3/dt) Debit Total (m3/dt) 1 Blok A 1-9 66,6 10 0,195390 0,0000694 0,195459 2 Blok A 10-18 64,5 9 0,158057 0,0000625 0,158120 3 Blok B 1-10 74,7 10 0,173579 0,0000694 0,173649 4 Blok B 12a-23 77,0 11 0,195204 0,0000764 0,195280 5 Blok C 1-10 76,2 10 0,193878 0,0000694 0,193947 6 Blok C 11-20 74,2 10 0,157267 0,0000694 0,157337 7 Blok D 1-8 59,7 8 0,139897 0,0000556 0,139952 8 Blok D 9-16 60,7 8 0,161522 0,0000556 0,161578 9 Blok E 1-8 60,3 8 0,136667 0,0000556 0,136723 10 Blok E 9-16 61,8 8 0,151468 0,0000556 0,151523 11 Blok F 1-9 74,0 9 0,150275 0,0000625 0,150338 12 Blok F 10-17 66,9 9 0,146873 0,0000625 0,146936 13 Blok G 1-9 72,3 9 0,132760 0,0000625 0,132822 14 Blok G 10-14 44,0 5 0,124290 0,0000347 0,124325
Sumber : Hasil Perhitungan, 2023
Tabel 7. Debit Rancangan (5 tahun) No Saluran L (m) Jumlah rumah Debit Limpasan (m3/dt) Debit Buangan (m3/dt) Debit Total (m3/dt) 1 Blok A 1-9 66,6 10 0,235677 0,0000694 0,235747 2 Blok A 10-18 64,5 9 0,190647 0,0000625 0,190710 3 Blok B 1-10 74,7 10 0,209370 0,0000694 0,209439 4 Blok B 12a-23 77,0 11 0,235453 0,0000764 0,235530 5 Blok C 1-10 78,4 10 0,233854 0,0000694 0,233923 6 Blok C 11-20 74,2 10 0,189694 0,0000694 0,189764 7 Blok D 1-8 59,7 8 0,168742 0,0000556 0,168798 8 Blok D 9-16 60,7 8 0,194827 0,0000556 0,194882 9 Blok E 1-8 60,3 8 0,164847 0,0000556 0,164903 10 Blok E 9-16 61,8 8 0,182699 0,0000556 0,182755 11 Blok F 1-9 74,0 9 0,181261 0,0000625 0,181323 12 Blok F 10-17 66,9 9 0,177157 0,0000625 0,177220 13 Blok G 1-9 72,3 9 0,160134 0,0000625 0,160196 14 Blok G 10-14 44,0 5 0,149918 0,0000347 0,149952 Sumber : Hasil Perhitungan, 2023 Tabel 8. Debit Rancangan (10 tahun) No Saluran L (m) Jumlah rumah Debit Limpasan (m3/dt) Debit Buangan (m3/dt) Debit Total (m3/dt) 1 Blok A 1-9 66,6 10 0,256446 0,0000694 0,256516 2 Blok A 10-18 64,5 9 0,207448 0,0000625 0,207511 3 Blok B 1-10 74,7 10 0,227821 0,0000694 0,227890 4 Blok B 12a-23 77,0 11 0,256203 0,0000764 0,256279 5 Blok C 1-10 78,4 10 0,254462 0,0000694 0,254532 6 Blok C 11-20 74,2 10 0,206411 0,0000694 0,206480 7 Blok D 1-8 59,7 8 0,183613 0,0000556 0,183668 8 Blok D 9-16 60,7 8 0,211996 0,0000556 0,212051 9 Blok E 1-8 60,3 8 0,179374 0,0000556 0,179430 10 Blok E 9-16 61,8 8 0,198800 0,0000556 0,198855 11 Blok F 1-9 74,0 9 0,197234 0,0000625 0,197297 12 Blok F 10-17 66,9 9 0,192769 0,0000625 0,192832 13 Blok G 1-9 72,3 9 0,174245 0,0000625 0,174308 14 Blok G 10-14 44,0 5 0,163129 0,0000347 0,163164
Sumber : Hasil Perhitungan, 2023

## Analisis Kapasitas Tampung
Analisis  kapasitas  tampung  saluran  merupakan  analisa  hidrolika  dengan  maksud  untuk melakukan  evaluasi  kapasitas  tampung  saluran  dengan  debit  limpasan  periode  10  tahun.  Analisa kapasitas  tampung  saluran  sesuai  dengan  keadaan  dilapangan.  Perhitungan  ini  diperlukan  untuk mengetahui  seberapa  besar  kemampuan  penampang  saluran  untuk  menampung  limpasan  air  hujan maupun air buangan.
Metode untuk mengevaluasi saluran drainase eksisting pada Perumahan Villa Delima Mayang Kota  Jambi  adalah  dengan  membandingkan  antara  debit  limpasan  dengan  kapasitas  saluran.  Tetapi perlu diketahui terlebih dahulu kapasitas saluran dengan menggunakan rumus manning.
Berikut contoh perhitungan kapasitas saluran pada saluran drainase Blok B 12a-23.
Gambar 3. Penampang Saluran Eksisting
Sumber: Data Olahan, 2023
Data Saluran : • Lebar Atas Saluran = 0,43 m
1 m 30 cm 29,29 43 cm
• Lebar Bawah Saluran (b) = 0,30 m
• Koefisien Kekasaran Manning (n) = 0,025 (saluran pasangan batu)
Kemiringan saluran dihitung menggunakan rumus phytagoras
• Ketinggian Saluran (h) = 0,2929 m
• Kemiringan Talud Saluran (m) = 1 : m
• Luas Penampang Basah :
A = (b + m.h) h
= (0,30 + (0,00222 x 0,219675) 0,219675) = 0,066 m2
• Keliling Basah : P = b + 2h . = 0,30 + 2 x 0,219675 x = 0,739 m
• Jari-jari hidraulis : R = A/P = 0,066/0,739 = 0,089 m
• Kecepatan Aliran : v = 1/n . R2/3 . S1/2 = 1/0,025 . 0,0892/3 . 0,1171/2 = 2,727 m/det
• Debit Saluran : Q = v . A = 2,727 . 0,066 = 0,180 (m3/dt)
Hasil perhitungann kapasitas saluran dapat dilihat pada Tabel 9.

## Tabel 9. Perhitungan Kapasitas Saluran
Saluran L (m) H1 H2 S
h (m)
m b (m) A (m2) P (m) R (m) v (m/dt) Qsal (m3/det) Blok A 1-9 66,6 28 23 0,075 0,2919 0,0006 0,36 0,105 0,944 0,111 2,537 0,267 Blok A 10-18 64,5 29 24 0,078 0,2465 0,0009 0,32 0,079 0,813 0,097 2,353 0,186 Blok B 1-10 74,7 28 23 0,067 0,2919 0,0006 0,36 0,105 0,944 0,111 2,396 0,252 Blok B 12a-23 77,0 30 21 0,117 0,2197 0,0022 0,30 0,066 0,739 0,089 2,732 0,180 Blok C 1-10 76,2 30 21 0,118 0,1274 0,0003 0,35 0,045 0,605 0,074 2,417 0,108 Blok C 11-20 74,2 28 25 0,040 0,2603 0,0013 0,30 0,078 0,821 0,095 1,678 0,131 Blok D 1-8 59,7 29 24 0,084 0,2921 0,0008 0,29 0,085 0,874 0,097 2,443 0,207 Blok D 9-16 60,7 28 23 0,082 0,2540 0,0009 0,30 0,076 0,808 0,094 2,380 0,181 Blok E 1-8 60,3 28 23 0,083 0,2465 0,0009 0,25 0,062 0,743 0,083 2,192 0,135 Blok E 9-16 61,8 27 23 0,065 0,2475 0,0000 0,39 0,097 0,885 0,109 2,323 0,224 Blok F 1-9 74,0 28 25 0,041 0,4243 0,0012 0,30 0,128 1,149 0,111 1,860 0,237 Blok F 10-17 66,9 28 26 0,030 0,2579 0,0019 0,30 0,078 0,816 0,095 1,440 0,112 Blok G 1-9 72,3 28 26 0,028 0,2846 0,0005 0,34 0,097 0,909 0,106 1,495 0,145 Blok G 10-14 44,0 29 23 0,136 0,2919 0,0006 0,36 0,105 0,944 0,111 3,420 0,360
Sumber : Hasil Perhitungan, 2023

## Perbandingan Kapasitas Saluran dengan Debit Limpasan
Perbandingan  kapasitas  saluran  drainase  eksisting  dengan  debit  rancangan  (debit  buangan ditambah  dengan  debit  limpasan)  bertujuan  untuk  mengetahui  saluran  mana  yang  tidak  mampu menampung  Qrancangan. Apabila  Qrancangan lebih kecil dari pada  kapasitas  saluran,  maka  saluran tersebut  dikatakan  AMAN.  Tetapi,  apabila  debit  rancangan  lebih  besar  dari  pada  kapasitas  saluran maka saluran tersebut TIDAK AMAN.
Hasil analisa perbandingan kapasitas Saluran eksisting dengan debit rencana pada saluran drainase di Perumahan Villa Delima Mayaang dapat dilihat pada Tabel 10-12.
Tabel 10. Perbandingan Kapasitas Saluran dengan Debit Rancangan Kala Ulang 2 tahun
No Saluran L (m) Jumlah rumah Debit Limpasan (m3/dt) Debit Buangan (m3/dt) Debit Total (m3/dt) A (m2) v (m/dt) Qkap saluran Keterangan 1 Blok A 1-9 66,6 10 0,206508 0,0000694 0,206578 0,105 2,537 0,267 Aman 2 Blok A 10-18 64,5 9 0,166399 0,0000625 0,166462 0,079 2,353 0,186 Aman 3 Blok B 1-10 74,7 10 0,182958 0,0000694 0,183028 0,105 2,396 0,252 Aman 4 Blok B 12a-23 77,0 11 0,207816 0,0000764 0,207892 0,066 2,732 0,180 Tidak Aman 5 Blok C 1-10 76,2 10 0,201399 0,0000694 0,201468 0,045 2,417 0,108 Tidak Aman 6 Blok C 11-20 74,2 10 0,163078 0,0000694 0,163147 0,078 1,678 0,131 Tidak Aman 7 Blok D 1-8 59,7 8 0,148620 0,0000556 0,148676 0,085 2,443 0,207 Aman 8 Blok D 9-16 60,7 8 0,170603 0,0000556 0,170658 0,076 2,380 0,181 Aman 9 Blok E 1-8 60,3 8 0,144481 0,0000556 0,144537 0,062 2,192 0,135 Tidak Aman 10 Blok E 9-16 61,8 8 0,158201 0,0000556 0,158256 0,097 2,323 0,224 Aman 11 Blok F 1-9 74,0 9 0,157746 0,0000625 0,157808 0,128 1,860 0,237 Aman 12 Blok F 10-17 66,9 9 0,151119 0,0000625 0,151182 0,078 1,440 0,112 Tidak Aman 13 Blok G 1-9 72,3 9 0,136627 0,0000625 0,136690 0,097 1,495 0,145 Aman 14 Blok G 10-14 44,0 5 0,133589 0,0000347 0,133623 0,105 3,420 0,360 Aman Sumber : Hasil Perhitungan, 2023 Tabel 11. Perbandingan Kapasitas Saluran dengan Debit Rancangan Kala Ulang 5 tahun No Saluran L (m) Jumlah rumah Debit Limpasan (m3/dt) Debit Buangan (m3/dt) Debit Total (m3/dt) A (m2) v (m/dt) Qkap saluran Keterangan 1 Blok A 1-9 66,6 10 0,249089 0,0000694 0,249158 0,105 2,537 0,267 Aman 2 Blok A 10-18 64,5 9 0,200710 0,0000625 0,200772 0,079 2,353 0,186 Tidak Aman 3 Blok B 1-10 74,7 10 0,220683 0,0000694 0,220752 0,105 2,396 0,252 Aman 4 Blok B 12a-23 77,0 11 0,250666 0,0000764 0,250742 0,066 2,732 0,180 Tidak Aman 5 Blok C 1-10 78,4 10 0,242926 0,0000694 0,242995 0,045 2,417 0,108 Tidak Aman 6 Blok C 11-20 74,2 10 0,196703 0,0000694 0,196773 0,078 1,678 0,131 Tidak Aman 7 Blok D 1-8 59,7 8 0,179265 0,0000556 0,179320 0,085 2,443 0,207 Aman 8 Blok D 9-16 60,7 8 0,205780 0,0000556 0,205835 0,076 2,380 0,181 Tidak Aman 9 Blok E 1-8 60,3 8 0,174272 0,0000556 0,174327 0,062 2,192 0,135 Tidak Aman 10 Blok E 9-16 61,8 8 0,190820 0,0000556 0,190876 0,097 2,323 0,224 Aman 11 Blok F 1-9 74,0 9 0,190272 0,0000625 0,190334 0,128 1,860 0,237 Aman 12 Blok F 10-17 66,9 9 0,182279 0,0000625 0,182341 0,078 1,440 0,112 Tidak Aman 13 Blok G 1-9 72,3 9 0,164799 0,0000625 0,164861 0,097 1,495 0,145 Tidak Aman 14 Blok G 10-14 44,0 5 0,161134 0,0000347 0,161168 0,105 3,420 0,360 Aman Sumber : Hasil Perhitungan, 2023
Tabel 12. Perbandingan Kapasitas Saluran dengan Debit Rancangan Kala Ulang 10 tahun
No Saluran L (m) Jumlah rumah Debit Limpasan (m3/dt) Debit Buangan (m3/dt) Debit Total (m3/dt) A (m2) v (m/dt) Qkap saluran Keterangan 1 Blok A 1-9 66,6 10 0,271039 0,0000694 0,271109 0,105 2,537 0,267 Tidak Aman 2 Blok A 10-18 64,5 9 0,218397 0,0000625 0,218459 0,079 2,353 0,186 Tidak Aman 3 Blok B 1-10 74,7 10 0,240130 0,0000694 0,240199 0,105 2,396 0,252 Aman 4 Blok B 12a-23 77,0 11 0,272756 0,0000764 0,272832 0,066 2,732 0,180 Tidak Aman 5 Blok C 1-10 78,4 10 0,264333 0,0000694 0,264403 0,045 2,417 0,108 Tidak Aman 6 Blok C 11-20 74,2 10 0,214038 0,0000694 0,214107 0,078 1,678 0,131 Tidak Aman 7 Blok D 1-8 59,7 8 0,195062 0,0000556 0,195118 0,085 2,443 0,207 Aman 8 Blok D 9-16 60,7 8 0,223914 0,0000556 0,223970 0,076 2,380 0,181 Tidak Aman 9 Blok E 1-8 60,3 8 0,189629 0,0000556 0,189685 0,062 2,192 0,135 Tidak Aman 10 Blok E 9-16 61,8 8 0,207636 0,0000556 0,207692 0,097 2,323 0,224 Aman 11 Blok F 1-9 74,0 9 0,207039 0,0000625 0,207102 0,128 1,860 0,237 Aman 12 Blok F 10-17 66,9 9 0,198342 0,0000625 0,198405 0,078 1,440 0,112 Tidak Aman 13 Blok G 1-9 72,3 9 0,179322 0,0000625 0,179384 0,097 1,495 0,145 Tidak Aman 14 Blok G 10-14 44,0 5 0,175333 0,0000347 0,175368 0,105 3,420 0,360 Aman
Sumber : Hasil Perhitungan, 2023

## Perencanaan Sumur Resapan
Sumur  resapan  merupakan  sumur  atau  lubang  pada  permukaan  tanah  yang  dibuat  untuk menampung agar dapat meresap kedalam tanah. Sumur resapan ini kebalikan dari sumur air minum.
Sumur  resapan  merupakan  lubang  untuk  memasukkan  air  ke  dalam  tanah,  sedangkan  sumur  air minum  berfungsi  untuk  menaikkan  air  tanah  ke  permukaan.  Maka  konstruksi  dan  kedalamannya berbeda. Sumur resapan digali dengan kedalaman diatas muka air tanah sedangkan sumur air minum digali lebih dalam lagi atau dibawah muka air tanah (Kusnaedi, 1995).
Secara sederhana sumur resapan diartikan sebagai sumur gali yang berbentuk lingkaran. Sumur resapan  berfungsi  untuk  menampung  dan  meresapkan  air  hujan  yang  jatuh  diatas  permukaan  tanah baik melalui atap bangunan, jalan dan halaman (Kusnaedi, 1995).
Berdasarkan  Standar  Nasional  Indonesia  (SNI)  No.  03-2453-2002  dapat  diketahui  bahwa terdapat  beberapa  persyaratan  umum  dan  teknis  yang  harus  dipenuhi  sebuah  sumur  resapan  adalah sebagai berikut :
a. Sumur  resapan  dan  parit  resapan  air  hujan  ditempatkan  pada  lahan  yang  relatitif  datar  dengan kemiringan maksimum < 2%;
b. Air yang masuk kedalam sumur resapan dan parit resapan adalah limpasan air hujan;
c. Penempatan  sumur  dan  parit  resapan  air  hujan  harus  mempertimbangkan  keamanan  bangunan sekitarnya;
d. Sumur resapan dan parit resapan air hujan bisa dibuat secara individu dan komunal;
e. Harus memperhatikan peraturan daerah setempat;
f. Hal-hal yang tidak memenuhi ketentuan ini harus disetujui oleh instansi yang berwenang.
Persyaratan  teknis  yang  harus  dipenuhi  dalam  perencanaan  sumur  resapan  adalah  sebagai berikut:
a. Sumur resapan air hujan digunakan untuk kedalaman air tanah > 2 m, jika kedalaman air tanah < 2 m  bisa  menggunakan  parit  resapan  air  hujan.  Penampang  melintang  parit  resapan  air  hujan berbentuk segi empat atau trapesium. Pada bentuk trapesium perbandingan kemiringan talud 1 : 2;
b. Penampang  sumur  resapan  air  hujan  berbentuk  segi  empat  atau  lingkaran,  dimungkinkan  untuk bentuk lainnya dengan memperhatikan kemudahan dalam pengerjaan;
c. Ukuran sisi penampang sumur resapan air hujan 80 cm sampai dengan 100 cm.
d. Permeabilitas  tanah,  Struktur  tanah  yang  dapat  digunakan  harus  mempunyai  nilai  koefisien permeabilitas tanah > 2.0 cm/jam.

## Pengukuran Kedalaman Air Tanah
Pengukuran  kedalaman  air  tanah  dilakukan  pada  beberapa  sumur  milik  warga  dengan kedalaman  air  tanah  di  sumur  pertama  253  cm,  sumur  kedua  268  cm  dan  sumur  ketiga  dengan kedalaman  294  cm,  sehingga  rata-rata  kedalaman  sumur  di  Perumahan  tersebut  adalah  271  cm. sehingga,  Perumahan  Villa  Delima  Mayang  Kota  Jambi  memenuhi  persyaratan  teknis  dalam  hal kedalaman air tanah, dimana persyaratan teknis kedalaman air tanah minimum 200 cm.
Gambar 4. Titik Pengukuran Kedalaman Sumur Sumber : Data Olahan, 2023

## Analisis Nilai Permeabilitas
Sebelum  menganalisis  Nilai  Permeabilitas  Tanah,  terlebih  dahulu  dilakukan  pengambilan sampel tanah untuk mewakili kondisi tanah yang ada di lokasi penelitian. Lokasi pengambilan sampel tanah dapat dilihat pada Gambar 4 dan nilai permeabilitas tanah dapat dilihat pada Tabel 13.
Gambar 5. Titik Pengambilan Sampel Tanah Sumber : Data Olahan, 2023
Tabel 13. Nilai Permeabilitas Tanah Lokasi No. Sampel H (cm) T (detik) A (cm2) L (cm) Permeabilitas (cm/jam) Blok C 1 120 74 83,28 13,32 5,69 2 120 78 83,28 13,32 5,40 3 120 71 83,28 11,84 5,43 4 120 69 83,28 11,84 5,67 Nilai Rata-Rata 5,54
Sumber : Hasil Perhitungan, 2023

## Analisis Kelayakan Teknis Sumur Resapan
Sesuai  dengan  Standar  Nasional  Indonesia  (SNI)  No.  03-2453-2002  tentang  Tata  Cara Perencanaan  Sumur  Resapan  Air  Hujan  untuk  Lahan  Pekarangan  ada  2  Parameter  yang  digunakan untuk menganalisis kelayakan pembuatan sumur resapan yaitu kedalaman muka air tanah ≥ 1,5 m dan nilai permeabilitas tanah di atas ≥ 2 cm/jam. Hasil analisis kelayakan perencanaan sumur resapan di Perumahan Villa Delima Mayang Kota Jambi dapat dlihat dalam Tabel 14.
Tabel 14. Analisa Kelayakan Sumur Resapan
Lokasi Nilai Permeabilitas Rata-rata (cm/jam) Kedalaman Muka Air Tanah Rata-rata (m) Hasil Analisa Perumahan Villa Delima Mayang Kota Jambi 5,54 2,71 Layak
Sumber : Hasil Perhitungan, 2023

## Perencanaan Dimensi Sumur Resapan
Pusat  penelitian  dan  pengembangan  pemukiman  Departemen  Pekerjaan  Umum  (2002)  telah Menyusun  standar  tata  cara  perencanaan  Teknik  sumur  resapan  air  hujan  untuk  pekarangan  yang dituangkan dalam SNI 03-2453-2002.
Metode PU menyatakan bahwa dimensi atau jumlah sumur resapan air hujan yang diperlukan pada  suatu  lahan  pekarangan  ditentukan  oleh  curah  hujan  maksimum.  Permeabilitas  tanah  dan  luas bidang tanah, yang dapat dirumuskan sebagai berikut :
a. Volume Andil Banjir Vab = 0,855 .C tadah .A tadah .R Dimana:
Vab = Volume andil banjir yang akan ditampung sumur resapan (m3) C tadah = Koefisien limpasan dari bidang tadah (tanpa satuan) A tadah = Luas bidang tadah (m2) R = Tinggi hujan harian rata- rata (L/m2/hari)
b. Volume Air Hujan yang Meresap
𝑉 𝑟𝑠𝑝 𝑡 𝑒 24 . 𝐴 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 . 𝐾 Dimana: Vrsp = Volume air hujan yang meresap (m3) te = Durasi hujan efektif (jam) R = Tinggi hujan harian rata-rata (L/m2/hari) Atotal = Luas dinding sumur + luas alas sumur (m2) K = Koefisiensi permeabilitas tanah (m/hari).

## c. Volume Penampungan Air Hujan
Vstorasi = Vab - Vrsp Dimana: Vab = Volume andil banjir yang akan ditampung sumur resapan (m3) Vrsp = Volume air hujan yang meresap (m3)
d. Penentuan Jumlah Sumur Resapan
Penentuan jumlah sumur resapan air hujan didahului dengan menghitung H total (SNI) No. 03-2453- 2002:
𝐻 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑉 𝑎𝑏 −𝑉 𝑟𝑠𝑝 𝐴 ℎ n = 𝐻 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐻 𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎
Dimana:
Vab  = Volume andil banjir yang akan ditampung sumur resapan (m3)
Vrsp = Volume air hujan yang meresap (m3) n = Jumlah sumur resapan air hujan (buah)
H total = Kedalaman total sumur resapan air hujan (m) H rencana = Kedalaman yang direncanakan <kedalaman muka air tanah (m)
Perhitungan dimensi sumur resapan pada perumahan Villa Delima Mayang sebagai berikut: Vab  = 0,855 .C tadah .A tadah .R = 0,855 x 0,70 x 179 x 127,5 = 13.659,26 Liter = 13,6592 m 3
Untuk perhitungan volume air hujan yang meresap, terlebih dahulu ditentukan rencana diameter sumur (D sumur ) dan kedalaman sumur (H rencana ). Maka anggapan awal ditetapkan: D sumur = 0,8 m H rencana = 1,5 m Sehingga, perhitungan volume air hujan yang meresap sebagai berikut: te = 0,9 x R 0,92 / 60 = 0,9 x (127,5) 0,92 / 60 = 1,2976 Jam Untuk A total sumur didapat dari penjumlahan luas dinding sumur (A v ) dan luas alas sumur (A h ). A sumur = luas dinding + luas alas = (2π x r x H)+(2π x r2) = (2 x 3,14 x 0,4 x 1,5)+(2 x 3,14 x 0,42) = 3,768+1,0048 = 4,7728 m 2
Nilai  Permeabilitas  didapat  dari  nilai  faktor  peresapan  pada  titik  percobaan  pengujian  di lapangan sebagai berikut:
K = 5,54 cm/jam = 1,33 m/hari Semua hasil perhitungan yang telah dicari, disubstitusikan ke dalam rumus:
𝑉 𝑟𝑠𝑝 𝑡 𝑒 24 . 𝐴 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 . 𝐾 V rsp = (1,2976 / 24) x 4,7728 x 1,33 = 0,3432 m3 Untuk mendapat volume penampungan (storasi) air hujan, digunakan rumus : V storasi = Vab – Vrsp = 13,6592 – 0,3432 = 13,286 m 3
Penentuan jumlah sumur resapan terlebih dahulu menghitung Htotal menggunakan rumus:
𝐻 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑉 𝑎𝑏 −𝑉 𝑟𝑠𝑝
𝐴 𝑎𝑙𝑎𝑠 𝑠𝑢𝑚𝑢𝑟
H total
= 13,6592-0,3432 2 / 1,0048 2 = 13,542 m Jumlah Sumur Resapan didapat dengan menggunakan rumus:
n = 𝐻 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻 𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎
n
= 13,542 / 1,5 = 9,028 = 9 Unit Sumur Resapan.
Penempatan  lokasi  sumur  resapan  Perumahan  Villa  Delima Mayang  Kota  Jambi  dapat  dilihat pada Gambar 5.
Gambar 5. Plotting Sumur Resapan yang Direncanakan Sumber : Data Olahan, 2023

## Konstruksi Sumur Resapan
Konstruksi sumur resapan air hujan yang sesuai untuk Perumahan Villa Delima Mayang Kota Jambi  ini  menurut  Petunjuk  Teknis  Tata  Cara  Penerapan  Drainase  Berwawasan  Lingkungan  di Kawasan  Permukiman  (2002)  adalah  konstruksi  Tipe  II,  karena  tipe  ini  ditetapkan  pada  kedalaman tanah maksimum 3 m dan untuk semua jenis tanah. Konstruksinya dengan dinding pasangan batako atau bata merah tanpa diplester, dan diantara pasangannya diberi lubang.
Gambar desain Sumur Resapan dapat dilihat pada gambar 6 dan 7.
Gambar 6. Tampak Atas Sumur Resapan Komunal Lingkaran Sumber : Data Olahan, 2023
Gambar 7. Potongan Sumur Resapan Komunaal Lingkaran Sumber : Data Olahan, 2023

## SIMPULAN
Hasil  dari  penelitian ini  diperoleh  kesimpulan  bahwa  jaringan  drainase  pada Perumahan  Villa Delima  Mayang  Kota  Jambi  memiliki  pola  jaringan  drainase  grid  iron.  Masing-masing  blok  sudah dilengkapi  saluran  drainase  dengan  bentuk  trapesium.  Adapun  dimensi  saluran  eksisting  rata-rata sebagai berikut Lebar Bawah (b) = 32,29 cm, Tinggi (h) = 35,59 cm. Kinerja sistem jaringan drainase di Perumahan Villa Delima Mayang Kota Jambi secara keseluruhan baik.
Besarnya debit limpasan rata-rata, Kala ulang 2 Tahun : 0,166 m3/det, terdapat 5 saluran yang tidak  dapat  menampung  debit  limpasan  yaitu  pada  Blok  B12a  –  B23,  Blok  C1  –  C10,  Blok  C11  – C20, Blok E1 – E8 dan Blok F10 – F17, Kala ulang 5 Tahun : 0,201 m3/det, terdapat 8 saluran yang tidak  dapat  menampung  debit  limpasan  yaitu  pada  Blok  A10  –  A18,  Blok  B12a  –  B23,  Blok  C1  – C10, Blok C11 – C20, Blok D9 – D16, Blok E1 – E8, Blok F10 – F17 dan Blok G1 – G9, Kala ulang 10 Tahun : 0,218 m3/det, terdapat 9 saluran yang tidak dapat menampung debit limpasan yaitu pada Blok A1 – A9, Blok A10 – A18, Blok B12a – B23, Blok C1 – C10, Blok C11 – C20, Blok D9 – D16, Blok E1 – E8, Blok F10 – F17 dan Blok G1 – G9, Hal ini dikarenakan kapasitas saluran lebih kecil dibanding dengan debit limpasan.
Berdasarkan  analisa  kelayakan  sumur  resapan,  Perumahan  Villa  Delima  Mayang  Kota  Jambi didapat kedalaman muka air tanah rata-rata 2,71 m dan nilai permeabilitas tanah 5,54 cm/jam.
Sehingga  hasil  perhitungan  diperoleh  5  buah  sumur  resapan  dengan  diameter  (Ø)  0,8  m  dan kedalaman 1,5 m.
Sedangkan saran untuk penelitian selanjutnya adalah menggunakan solusi sistem drainase yang ramah lingkungan selain sumur resapan seperti lubang resapan biopori, kolam retensi atau penampung air hujan.

## DAFTAR PUSTAKA
Balai Wilayah Sungai Sumatera VI, 2022. Data Curah Hujan. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, (2020). Office Dit Ditto Poltabes Jambi. Kota Jambi.
Kusnaedi.  1995.  Sumur  Resapan  untuk  Pemukiman  Perkotaan  dan  Pedesaan.  Penebar  Swadaya. Jakarta.
Mulya, M.K.F, Dkk (2020) Evaluasi Perencanaan Sistem Penyaluran Drainase di Kelurahan Jurumudi Kecamatan Benda Kota Tangerang. Vol. 8, No. 2 (2020).
Mustofa M. Lutfi. 2012. Monitoring dan Evaluasi. UIN Maliki Press: Malang. SNI  03-2453-2002.  (2002).  Tata  cara  Perencanaan  Teknik  Sumur  Resapan  Air  Hujan  untuk  Lahan Pekarangan.
Suhardjono. 1984. Drainasi. Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Malang. Suprayogi, dkk 2019. Indeks Drainase dan Banjir Perkotaan. Suripin. 2004. Sistem Drainase Perkotaan yang Berkelanjutan, edisi pertama - Andi Yogyakarta. Soemarto. C.D. 1995. Hidrologi Teknik edisi ke-2. Jakarta : Erlangga. Wesli,  2008.  Drainase  Perkotaan.  Graha ilmu,Yogyakarta