## 1. PENDAHULUAN
Saat  ini  energi  listrik  adalah  salah  satu motor  penggerak  ekonomi,  mengingat  tarif dasar  listrik  memiliki  pengaruh  yang  besar terhadap  harga  komoditas  pangan  di  pasaran, terlebih  kebutuhan  akan  energi  listrik  terus meningkat  seiring  dengan  meningkatnya  gaya hidup, kondisi ini yang mensyaratkan penyedia energi  listrik  memproduksi  energi  listrik dengan  efisien  untuk  menekan  rugi  rugi  daya yang  berujung  pada  kompetitif  nya  tarif  dasar listrik.  Salah  satunya  adalah  dengan  menekan rugi  rugi  daya  pada  proses  transimisi  listrik, rugi  rugi  daya  timbul  karena  pada  proses terdapat  nilai  hambatan  pada  penghantar saluran  udara  tegangan  tinggi  (SUTT)  atau
saluran  kabel  tanah  tegangan  tinggi  (SKTT), rugi-rugi  daya  akan  semakin  besar  apabila pada  proses  transmisi  terjadi  jatuh  tegangan, ideal nya tegangan sistem sebesar 150 kV akan tetapi karena proses tranmisi yang sangat jauh membuat  tegangan  yang  terbaca  pada  gardu induk  (GI)  penerima  mengalami  jatuh tegangan,  ini  yang  menyebabkan  rugi  rugi daya meningkat karena menyusutnya tegangan sistem  yang  menyebabkan  meningkatnya  nilai arus pada proses penyaluran energi  listrik dan berakibatkan  pada  meruginya  perusahaan karena  terdapat  energi  yang  terbuang  secara percuma.

## Analisa Meningkatnya Rugi-Rugi Daya Akibat Jatuh Tegangan Pada Proses Transmisi 150 KV Maligi-Indoliberty
M Haikal Ismawan 1 , Dian Budhi Santoso 2
1,2 Program Studi S1 Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Singaperbangsa Karawang Jl. HS. Ronggo Waluyo, Pueseurjaya, Telukjambe Timur, Kab Karawang (0267) 641177
haikal.ismawan17079@student.unsika.ac.id , dian.budhi@ft.unsika.ac.id

## ABSTRAK
Saat  ini  tarif  energi  listrik  adalah  salah  satu  motor  penggerak  ekonomi,  maka  sudah seharusnya  penyedia  energi  listrik  dapat  lebih  efektif  dalam  menghadirkan  energi listrik agar tarif dasar listrik dapat semakin murah, salah satu cara nya adalah dengan menekan  rugi-rugi  daya  pada  proses  transmisi,  rugi-rugi  daya  muncul  karena  pada penghantar transmisi terdapat nilai hambatan, rugi-rugi daya dapat semakin membesar apabila tegangan pada sistem transmisi mengalami penyusutan, pada studi kasus yang di ambil di PT PLN (Persero) UPT Karawang Gardu Induk (GI) 150 KV maligi arah penghantar transmisi 150 KV Indoliberty saat beban rata rata dalam satu hari sebesar 18,85  MW  dan  10,01  MVAr  terdapat  rugi-rugi  daya  sebesar  7065,05  W  dalam  satu hari  ketika  tegangan  sebesar  150  KV,  dan  rugi-rugi  daya  meningkat  411,17  W  saat terjadi  jatuh  tegangan  sebesar  2,8766%  dari  tegangan  150  KV  menjadi  145,82  KV yang membuat meningkatnya kerugian biaya sebesar Rp. 9838,396 perhari.
Keyword:   Energi listrik, Transmisi, Jatuh tegangan, Rugu-rugi daya

## ABSTRACT
Tariffs  are  one  of  the  driving  forces  of  the  economy,  so  electrical  energy  providers should  be  more  effective  in  presenting  electrical  energy  so  that  the  basic  electricity tariffs can be cheaper, one way is to reduce power losses in the transmission process. power  losses  arise  because  the  transmission  conductor  has  resistance  values,  power losses  can  increase  if  the  voltage  in  the  transmission  system  decreases,  in  the  case study taken at PT PLN (Persero) UPT Karawang Gardu Induk (GI) 150 KV maligi the direction of the conductor Indoliberty 150 KV transmission when the average load in one day is 18.85 MW and 10.01 MVAr there is a power loss of 7065.05 W in one day when the voltage is 150 KV, and power losses increase by 411.17 W when there is a voltage drop of 2.8766% from a voltage of 150 KV to 145.82 KV which increases the cost loss of Rp. 9838,396 per day.
Keyword: Electrical energy, Transmission, Voltage drop, Power loss

## JE-UNISLA
Electronic Control, Telecomunication, Computer Information and Power Systems

## Volume 6 No 2 September 2021
ISSN : 25020986 | E-ISSN : 26860635
Recieved :  20-6-2021
Accepted : 15 -8-2021
Published : 20-9-2021
2. METODOLOGI PENELITIAN
2.1. Langkah penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  PT  PLN (Persero) UPT Karwang Gardu Induk 150 KV Maligi  arah  penghantar  transmisi  150  KV Indoliberty,  penelitian  ini  dilakukan  untuk menghitung  peningkatan  rugi-rugi  daya  yang terjadi  saat  tegangan  berada  pada  tegangan sistem  (150  kV)  dengan  rugi  rugi  daya  saat nilai  tegangan  menyusut  akibat  proses transmisi,  data  yang  diambil  adalah  rata  rata dalam satu hari dan di hitung secara manual.
2.2. Studi Literatur
Penghitungan  manual  pada  data  analisis penelitian  ini  berdasarkan    referensi-referensi yang mendukung tentang perhitungan rugi rugi daya.

## 2.3. Pengambilan data
Pengambilan  data  pada  penelitian  ini diambil  dari  data  langsung  pada  gardu  induk Maligi  penghantar  Gardu  Induk  Indoliberty selama 24 jam yang di catat perjam kemudian diambil  data rata  rata daya  nyata  (MW), daya reaktif (MVAr) dan tegangan dan kemudian di hitung manual.
2.4. Flowchart
Mulai Studi L iteratur Perhitungan dan Analisa data Pengambilan Data Hasil perhitungan dan analisa benar ? Ya Tidak Kesim pulan
Selesai
Gambar 1 . Diagram Alir Penelitian

## 3. ANALISIS DAN PEMBAHASAN Perhitungan dan analisis data
Perhitungan  dan  analisi  data  di  dapatkan dari data yang di ambil dari rata rata satu hari pada  penghantar  Gardu  Induk  Indoliberty  di Gardu Induk maligi untuk mencari peningkatan  rugi  rugi  daya  saat  tegangan  150 kV  dan  saat  terjadi  jatuh  tegangan  secara manual,  data  beban  yang  didapat  cenderung stabil  karena  penghantar  Gardu  induk Indoliberty  hanya  melayani  konsumen  PT. Indoliberty  Textiles  yang  beroperasi  24  jam penuh.

## 3.1. Data beban dan tegangan
Berikut ini adalah tabel data beban penghantar Indoliberty di GI Maligi yang di ambil dalam satu hari penuh :
Tabel 1 Data beban Penghantar gardu induk Indoliberty di GI Maligi Jam Daya nyata (MW) Daya Reaktif (MVAr) Tegangan (KV) 01:00 18,9 10 149 02:00 19,2 10,03 148,8 03:00 19,5 9,8 148,9 04:00 19,1 10,1 147 05:00 19 9,5 146,6 06:00 19,1 9,9 143 07:00 19 9,9 145,5 08:00 19 9,7 146 09:00 18,8 10,1 144,1 10:00 18,5 10,6 143,2 11:00 18,9 10,3 145,8 12:00 18,9 10,6 146,8 13:00 18,7 10,7 145,3 14:00 18,6 9,9 143,5 15:00 18,6 9,9 143,8 16:00 18,8 9,7 144,9 17:00 18,5 9,5 145,7 18:00 18,6 9,6 145,7 19:00 19 10,1 144,7 20:00 18,7 9,8 144,4 21:00 18,3 10,3 145,3 22:00 19 10,4 146,4 23:00 18,8 9,5 147 00:00 19 10,2 148,2 Rata- 18,85 10,01 145,82
rata

## 3.1.1. Menghitung resistansi konduktor
Saluran  udara  tegangan  tinggi  Gardu induk  Maligi  –  Gardu  induk  Idnoliberty menggunakan jenis konduktor ACSR (Alumunium  Conductor  Steel  Reinforced) 240/40  mm2  sepanjang  3  Kms  dengan  nilai resistansi 0,119 Ω/Km.
𝑅𝑡𝑜𝑡 = 𝑅. 𝑙 𝑅𝑡𝑜𝑡 = 0,119.3 = 0,357 Ω Dari hasil perhitungan, nilai hambatan total  penghantar  gardu  induk  maligi  –  gardu induk indoliberty adalah 0,357 Ω.
3.1.2. Menghitung arus
𝐼 = √𝑃 2 + 𝑄 2
𝑉. √3
𝑥1000
 Menghitung arus saat tegangan sebesar 150
KV dengan beban rata-rata dalam satu hari:
𝐼 = √18,55 2 + 10,01 2 150. √3 𝑥1000 𝐼 = √344,10 + 100,2
259,5 𝑥1000 𝐼 = 21078 259,5 = 81,22 𝐴
∴ Saat  tegangan  sebesar  150  KV  arus  yang terbaca sebesar 81,22 A
 Menghitung  arus  saat  tegangan  menyusut dibawah  tegangan  sistem,  diambil  dari beban  dan  tegangan  rata  rata  dalam  satu hari :
𝐼 = √18,55 2 + 10,01 2
145,82. √3
𝑥1000 𝐼 = √344,10 + 100,2
252,26 𝑥1000 𝐼 = 21078 252,26 = 83,55 𝐴
∴ Arus yang terbaca saat terjadi jatuh tegangan sebesar 145,82 KV yaitu 83,55 A,
3.1.3. Menghitung rugi-rugi daya
𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠 = 3. 𝐼 2 . 𝑅𝑡𝑜𝑡
 Menghitung  rugi-rugi  daya  saat  tegangan 150 KV :
𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠 = 3. 81,22 2 . 0,357
𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠 = 3.6596,68.0,357 = 7065,05 𝑊
∴ Rugi-rugi  daya  yang  di  hasilkan  saat tegangan 150 KV sebesar 7065,05 W.
 Menghitung rugi-rugi daya saat terjadi jatuh tegangan :
𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠 = 3. 83,55 2 . 0,357
𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠 = 3.6980,60.0,357 = 7476,22 𝑊
∴ Rugi-rugi  daya  yang  di  timbul  saat  terjadi jatuh tegangan sebesar 7476,22 W.

## 3.1.4. Menghitung rugi-rugi Energi
𝑊𝑙𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠 = 𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠. 𝑡
1000
 Menghitung rugi-rugi energi saat tegangan 150 KV :
𝑊𝑙𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠 = 7065,05.24 1000 𝑊𝑙𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠 = 169561 1000 = 169,561 𝐾𝑊ℎ
∴ Rugi-rugi  energi  yang  timbul  dalam  satu hari  saat  tegangan  150  KV  sebesar  169,561 KWh.
 Menghitung  rugi-rugi  energi  saat  terjadi jatuh tegangan :
𝑊𝑙𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠 = 7476,22.24 1000 𝑊𝑙𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠 = 179429,28 1000 = 179,429 𝐾𝑊ℎ
∴ Rugi-rugi  energi  yang  timbul  dalam  satu hari saat jatuh tegangan sebesar 179,429 KWh.

## 3.1.5. Kerugian biaya

## 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝐿𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑘 = 𝑊𝑙𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠. 𝑇𝐷𝐿
Tarif dasar listrik (TDL) untuk kategori tegangan tinggi sebesar Rp.997
 Kerugian biaya yang timbul akibat rugi rugi energi  saat  tegangan  150  KV  dalam  satu hari :
𝐾𝑒𝑟𝑢𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 = 169,561.997 = 𝑅𝑝. 169.052,317
∴ Kerugian biaya yang timbul dalam satu hari saat tegangan 150 KV sebesar Rp.169.052,317
 Kerugian biaya yang timbul akibat rugi rugi energi saat jatuh tegangan dalam satu hari :
𝐾𝑒𝑟𝑢𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 = 179,429.997 = 𝑅𝑝. 178.890,713 ∴ Kerugian biaya yang timbul dalam satu hari saat jatuh tegangan sebesar Rp.178,890,713

## 3.2. Rugi-rugi daya
Rugi-rugi daya yang timbul karena proses transmisi adalah karena terdapat nilai resistansi pada  penghantar,  saat  terjadi  susut  tegangan tegangan maka nilai rugi rugi daya meningkat dibanding  saat  tegangan  sebesar  150  KV karena meningkatnya nilai arus.
Tabel 2. Rugi-rugi daya waktu Plosses (W) tegangan 150 kV Plosses (W) Jatuh Tega ngan Selisih W 1 Hari 7065,05 7476,22 411,17 1 Bulan 5211.951,5 5224.286,6 12.335,1 1 Tahun 2.543.418 2691.439,2 148.021, 2
Selisih rugi-rugi daya yang timbul akibat susut tegangan  terhadap  tegangan  150  KV  adalah 411,17 W perhari

## 3.3. Rugi-rugi energi
Pada hasil perhitungan di dapat hasil rugi- rugi  energi  meningkat  karena  terjadi  susut tegangan  apabila  dibandingkan  saat  tegangan 150 KV.
Tabel .3. Rugi-rugi energi
waktu Wlosses (KWh) Teg angan 150 kV Wlosses (KWh) Jatuh Tega ngan Selisih KWh 1 Hari 169,561 179,429 9,868 1 Bulan 5.086,83 5.382,87 296,04 1 Tahun 152.604,9 161.486,1 3.552,48
Selisih rugi-rugi energi yang terjadi saat jatuh tegangan  terhadap  rugi-rugi  energi  saat tegangan  150  KV  adalah  sebesar  9,868  KWh perhari.

## 3.4. Kerugian biaya
Dengan  meningkatnya  rugi-rugi  energi maka  kerugian  biaya  yang  timbul  akan
meningkat  karena  energi  yang  di  produksi tidak  seluruh  nya  di  serap  oleh  konsumen tetapiterdapat  rugi-rugi  energi  akibat  proses transmisi.
Tabel 3 Kerugian biaya waktu Kerugian (Rp) Teg angan 150 kV Kerugian (Rp) Susut Tega ngan Peningk atan (Rp) 1 Hari 169.052,317  178.890,713 9.838,39 6 1 Bulan 5.071.569,5 1 5.366.721,39  295151,8 8 1 Tahun 60.858.834, 1 64.400.656,7  3.541.82 2,56
Selisih  kerugian  biaya  yang  timbul  saat  jatuh tegangan  terhadap  kerugian  biaya  saat tegangan  150  KV  adalah  sebesar  Rp.  9.838,9 perhari.

## 4. PENUTUP
Berdasarkan  hasil  perhitungan  manual rugi-rugi daya saat terjadi jatuh tegangan dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :
 Rugi rugi daya timbul karena pada proses transmisi terdapat hambatan pada penghantar.
 Jatuh tegangan mempengaruhi meningkatnya rugi-rugi daya.
 Jatuh  tegangan  yang  dialami  dalam  satu hari  rata  rata  sebesar  2,8766%  dari tegangan  150  KV  (tegangan  sistem) sebesar 145,82 KV.
 Saat tegangan 150 KV nilai rugi rugi daya sebesar  7065,05  W  dan  saat  terjadi  jatuh tegangan rugi rugi daya bertambah 5,82% menjadi 7476,22 W dalam satu hari.
 Jatuh tegangan mengakibatkan rugi-rugi daya dan rugi-rugi energi meningkat yang mengakibatkan meningkatnya kerugian biaya sebesar Rp.9838,396 dalam satu hari.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
[1] Abdullah, D., & Badaruddin, B. (2020).
Analisa Perbaikan Penampang Penghantar Guna Mengurangi Drop Tegangan dan Simulasi Etap 16.0 Pada JTR GD KRDB di Wilayah Kerja PT. PLN (Persero) ULP Serang Kota . Jurnal
Teknologi Elektro, 11(1), 24.
[2] Daniel Dalam, H. (2013). Analisis Susut Energi Pada Sistem Jaringan Distribusi
Di Pt. Pln Apj Yogyakarta Upj Wonosari Unit Semanu . Seminar Nasional Informatika Yogyakarta , 2013(semnasIF), 1979–2328.
[3] Gaol, D. S. L., Firdaus. (2017). Estimasi Rugi Rugi Energi Pada Sistem Distribusi Radial 20 Kv Dengan Metode Loss Factor . Jom FTEKNIK, 4(2), 1–6.
[4] Hariyadi, S. (2017). Analisis Rugi-Rugi Daya Dan Jatuh Tegangan Pada
Saluran Transmisi Tegangan Tinggi 150 Kv Pada Gardu Induk Palur – Masaran . Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1, 20.
[5] Hayadi, A. (2013). Analisis Rugi-Rugi Energi Sistem Distribusi . 1–6.
[6] Kartoni, J., Ervianto, E. (2016). Analisa Rekonfigurasi Pembebanan Untuk Mengurangi Rugi-Rugi Daya Pada
Saluran Distribusi 20 Kv . Jom FTEKNIK, 3(2), 1.
[7] Mardhatillah, M. F., & Ervianto, E. (2017). Analisa Rugi-rugi Daya Feeder
Lobak Pada Jaringan PT . PLN ( Persero ) Area Pekanbaru . J om FTEKNIK, 4(2), 1–10.
[8] Nopianto, A. S. (2016). Perhitungan Jatuh Tegangan Dan Susut Daya Serta Upaya Perbaikan Penyaluran Daya
Listrik Pada PT. PLN (Persero) Rayon
Sambas . Untan, 2, No 1.
[9] S, D. A., & Ervianto, E. (2016). Dengan Pendekatan Kurva Beban Pada Jaringan Distribusi Pt . Pln ( Persero )
Area Pekanbaru . Jurnal Teknik Elektro,
3(2), 1–6.
[10] Shidiq, M. (2010). Penurunan Jatuh Tegangan Dan Rugi Daya . Jurnal
EECCIS, IV(1), 35–38.
[11] Syaputra, A., & Ervianto, E. (2017). Perhitungan Rugi Daya Saluran Distribusi Primer 20 kV Feeder Adi Sucipto di GI Garuda Sakti Dengan
Metode Ladder Iterative Technique . Jom FTEKNIK, 4(1), 1–10.