ISSN: 2721-6225 (print)
ISSN: 2745-6331 (online) page 129-140

## ANALISIS KINERJA COOLING TOWER MENGGUNAKAN METODE RANGE DAN APPROACH DI PLTU ASAM-ASAM

## COOLING TOWER PERFORMANCE ANALYSIS USING RANGE AND APPROACH METHODS AT ASAM-ASAM PLTU
Rahman 1) , Aqli Mursadin 1)
1 Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru, Indonesia email: rahhikmahdi025@gmail.com * , a.mursadin@ulm.ac.id
Received:
17 September 2022 Accepted: 19 September 2022 Published: 30 September 2022

## Abstract
There are several factors that affect the cooling tower performance including the condition of the distribution of water flow and air in the cooling tower. The more even distribution of water and air flow, the better the cooling tower performance. In  order  for  the  distribution  of  water  and  air  flow  to  be  evenly  distributed,  it  is necessary  to  analyze  the  performance  of  the  cooling  tower  according  to  the method  used  to  determine  whether  the  cooling  tower  is  still  able  to  cool  water optimally  or  its  performance  decreases.  The  method  used  is  by  calculating  the range and approach, and the parameters needed are the temperature of the intake water and the cooliing temperature of the exit tower, and the wet bulb temperature of the cooling tower. The results of the cooling tower analysis show that the range values from the lowest to the highest are 14.01 o C - 15.05 o C, the approach value is 8.03 o C - 9.16 o C, and the effectiveness value is 60.95% - 64.71% . From the range, approach,  and  effectiveness  values  above  it  can  be  concluded  that  the  cooling tower's  performance  in  cooling  water  at  that  time  was  still  relatively  good.  The rise  and  fall  of  the  range,  approach  and  effectiveness  values  are  influenced  by environmental temperature and cooling tower work.
Keywords: Cooling Tower, Range, Approach, Effectiveness

## Abstrak
Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja menara pendingin diantaranya adalah kondisi  distribusi  aliran  air  dan  udara  pada  menara  pendingin.  Semakin  merata aliran air dan udara, semakin baik kinerja menara pendingin. Agar distribusi aliran air  dan  udara  dapat  merata,  maka  perlu  dilakukan  analisis  kinerja  menara pendingin  sesuai  dengan  metode  yang  digunakan  untuk  mengetahui  apakah menara pendingin masih mampu mendinginkan air secara optimal atau  kinerjanya menurun. Metode yang digunakan adalah dengan menghitung range dan approach, dan  parameter  yang  dibutuhkan  adalah  suhu  air  masuk  dan  suhu  pendinginan menara  keluar,  dan  suhu  bola  basah  menara  pendingin.  Hasil  analisis  menara pendingin  menunjukkan  rentang  nilai  terendah  sampai  tertinggi  adalah  14,01 o C - 15,05 o C , nilai pendekatan 8,03 o C - 9,16 o C , dan nilai efektifitas 60,95% - 64,71%. Dari  rentang,  pendekatan,  dan  nilai  efektivitas  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa kinerja  menara  pendingin  dalam  air  pendingin  pada  saat  itu  masih  relatif  baik. Naik  turunnya  nilai  range,  approach  dan  efektivitas  dipengaruhi  oleh  temperatur lingkungan dan kerja menara pendingin.
Kata kunci: Menara Pendingin, Jangkauan, Pendekatan, Efektivitas
DOI: https://doi.org/10.20527/jtam_rotary.v4i2.6411 How  to  cite :  Rahman.,  &  Mursadin,  A.,  “Analisis  Kinerja  Cooling  Tower  Menggunakan  Metode  Range Dan Approach Di PLTU Asam-Asam” . JTAM ROTARY, 4(2), 129-140, 2022.

## PENDAHULUAN
Cooling  tower banyak  digunakan  di  industri  ataupun  pembangkit  listrik  seperti PLTU  untuk  sistem  pendinginan  air.  Air  panas  yang  berasal  dari  kondensor  akan dipompakan  menuju  bagian  atas cooling tower ,  kemudian  air  tersebut akan  disemprotkan melalui  pipa-pipa  nozel,  sehingga  menjadi  butiran-butiran  kecil  yang  kemudian  jatuh kebawah  dan  saling  bersentuhan  dengan  angin  yang  ditarik  oleh fan  cooling  tower sehingga terjadinya pertukaran panas antara air dengan udara.
Cooling  tower ,  merupakan  alat  bantu  pendukng  dalam  hal  untuk  mendinginkan  air yaitu dengan memanfaatkan udara lingkungan  sekitar sebagai media untuk mendinginkan air.
Menara pendingin pada PLTU tidak sepenuhnya mendinginkan air secara efektiv 100 %, hal itu disebabkan karena beberapa faktor  yaitu adanya penumpukan kerak atau lumut pada bagian-bagian cooling tower serta temperatur lingkungan yang bisa berubah sewaktu- waktu.
Dari  latar  belakang  masalah  tersebut,  maka  diperlukan  suatu  metode  untuk menganalisis kinerja cooling tower apakah masih mampu mendinginkan air secara optimal atau  pendinginanya  menurun,  sehingga  penulis  berinisiatif  untuk  membuat  judul  dengan metode yang sekiranya mampu dalam mendeteksi kinerja cooling tower yaitu dengan judul “Analisis  Kinerja Cooling  Tower Menggunakan  Metode Range dan Approach di  PLTU Asam-Asam”. Untuk mengetahui apakah kinerja cooling tower pada saat itu masih mampu mendinginkan air secara optimal atau kinerjanya menurun.

## Pengertian Menara Pendingin
Menara  pendingin  atau cooling  tower adalah  alat  bantu  pendukung  yang  sifat pendinginanya merupakan sistem pendingin terbuka, yaitu proses pendinginan air dengan udara  sebagai  media  pendingin.  Air  panas  yang  bersentuhan  dengan  udara  yang  ditarik oleh fan cooling tower menyebabkan terjadinya pertukaran panas antara air dengan udara, air  yang  jatuh  tadi  secara  perlahan  akan  menurun  temperaturnya  hingga  batas  normal, sedangkan  temperatur  udara  akan  meningkat  dan  naik  ke  atas  hingga  keluar  melalui bagian  cerobong cooling  tower .  Pada  bagian  penampung  air  ( water  basin )  biasanya terdapat  kerak  dan  lumut  yang  menempel  pada  dinding-dinding cooling  tower ,  yang disebabkan  karena  zat-zat  seperti  mineral  yang  terdapat  pada  air.  Sebelum  air  tersebut digunakan  untuk  pendinginan,  biasanya  akan  di  treatment  terlebih  dahulu  pada  bagian WTP ( Water Treatment Plant ) agar kandungan mineral pada air benar-benar menghilang untuk  mencegah  timbulnya  kerusakan  pada  mesin  akibat  korosi,  sehingga  air  tersebut dapat digunakan untuk pendinginan pada mesin tanpa khawatir terjadinya korosi.

## Fungsi Cooling Tower
Fungsi dari cooling  tower yaitu  mengambil  panas  dari  air  yang  berasal  dari kondensor,  kemudian  panas  tadi  akan  dibawa  oleh  udara  yang  ditarik  oleh fan  cooling tower menuju ke atas sehingga udara tersebut akan memiliki temperatur yang lebih panas dari  sebelumnya,  kemudian  air  tadi  akan  memiliki  temperatur  yang  lebih  rendah dibandingkan  sebelumnya  yaitu  dari  temperatur  awal  45 o C  -50 o C menjadi  air  yang bertemperatur  lebih  rendah  yaitu  30 o C  –  25 o C.  Naik  dan  turunya  temperatur  air dipengaruhi oleh kinerja cooling tower dan juga lingkungan sekitar cooling tower .
Sistem  pendinginan  air  pada cooling  tower lebih  efektiv  dibandingkan  alat pendukung pendinginan air lainnya, hal itu dikarenakan cooling tower hanya menggunakan udara lingkungan sekitar sebagai media untuk mendinginkan air, tanpa memerlukan media pendingin  lain,  selain  itu  uap  panas  yang  keluar  melalui  cerobong cooling  tower tidak menyebabkan kerusakan bagi lingkungan sekitar, sehingga bersifat ramah lingkungan dan
juga  pengoperasian cooling  tower yang  mudah  dipahami  serta  ekonomis  karena  tidak memerlukan  biaya  yang  besar  dalam  hal  perawatan  dibandingkan  dengan  sistem pendinginan lain yang pengoperasiannya terbilang rumit serta biaya perawatan yang lebih mahal.
Bagian-Bagian Cooling Tower
Bagian-bagian cooling tower dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Bagian-Bagian Cooling Tower
1. Kipas ( fan )
Salah  satu  bagian  penting  pada cooling  tower yaitu  baling-baling  atau  kipas  yang terdapat  pada  bagian  cerobong cooling  tower ,  fungsi  dari  baling-baling  tersebut  adalah untuk  menghisap  atau  menarik  udara  lingkungan  sekitar  yang  ada  pada  bagian  bawah cooling tower menuju keatas sehingga udara yang ditarik tadi akan bersinggungan dengan air  yang  jatuh  dari  bagian  atas,  sehingga  terjadinya  perpindahan  panas  antara  air  dengan udara.  Air  tadi  akan  menurun  temperaturnya  sedangkan  udara  akan  meningkat temperaturnya, kemudian udara tadi akan naik ke atas menuju baling-baling atau kipas dan akan dikeluarkan melalui cerobong cooling tower sebagai uap panas .

## 2. Motor penggerak
Digunakan untuk menggerakkan gear box memutar fan.

## 3. Gear box
Berfungsi untuk mereduksi putaran tinggi dari motor ke cooling fan Driven motor .

## 4. Drive shaft
Adalah poros penghubung antara motor penggerak dengan gear box , yang berfungsi menyalurkan putaran dari motor ke gear box .
5. Rumah menara pendingin (cerobong cooling tower ) cerobong cooling  tower adalah  bagian  pelindung  atas  pada cooling  tower yang fungsinya  untuk  menopang  baling-baling  atau  kipas  dan  juga  sebagai  ruang  untuk mengatur tekanan dari udara yang dihasilkan oleh perputaran baling-baling sehingga udara
pada  bagian  bawah  cooling  tower  dapat  ditarik  ke  atas  dan  akhirnya  diuapkan  menuju cerobong cooling tower .

## 6. Pipa springkler
Bagian terpenting lainya pada cooling tower adalah bagian pendistribusian air yaitu pipa  springkler,  yang  fungsinya  untuk  menyebarkan  atau  mendistribusikan  air  secara merata  pada  bagian nosel cooling  tower ,  sehingga  membuat  proses  pendinginan  air menjadi  lebih  baik  dan  optimal.  Pada  bagian  pipa springkler terdapat  saluran-saluran lubang yang berdiameter kecil yang fungsinya untuk mendistribusikan air scara merata.

## 7. Inlet louver
Pada  cooling  tower  terdapat  bagian  yang  bernama inlet  louver atau  disebut  juga lubang udara, yang fungsinya adalah untuk lubang masuknya udara yang ditarik oleh kipas atau  baling-baling cooling  tower .  Kualitas  dan  kandungan  air  yang  akan  disalurkan  akan dapat terlihat jelas pada bagian inlet louver. Posisi  bagian lubang udara atau inlet louver , terletak pada bagian bawah cooling tower
8. Bahan pengisi ( filling material )
Bagian cooling  tower yang  bertugas  untuk    mengontakkan  air  yang  jatuh  dari  atas dengan udara dari bawah yang naik keatas disebut dengan bahan pengisi. Air yang berasal dari  kondensor  memiliki  temperatur  yang  tinggi  yaitu  sekitar  45 o C  sampai  50 o C, kemudian air tersebut akan dididistribusikan ke bagian filling material dan turun ke bawah menuju  tempat  penampungan  air.  Saat  turun,  air  akan  berkontak  langsung  dengan  udara yang temperaturnya lebih rendah yaitu sekitar 27 o C sehingga terjadinya perpindahan kalor antara air dengan udara. Maka dari itu, penting kiranya untuk menjaga filling mateial agar bisa  beroperasi  dengan  baik  untuk  menjaga  kualitas  pendinginan  air  yang  di  inginkan. Bahan  dari filling  material haruslah  baik,  dan  juga  tidak  mudah  rusak  untuk  menjaga kualitas pendinginan air yang optimal.

## 9. Pipa penyemprot air
Pipa penyemprot air atau disebut juga nosel  berfungsi untuk  menyebarkan air agar dapat membasahi seluruh bagian filling material secara merata. Proses penyebaran air yang baik dan merata ke seluruh bagian merupakan hal yang penting, yang bertujuan agar proses pendinginan  air  bisa  berlangsung  secara  optimal.  Peletakan  pipa  penyemprot  atau  nosel haruslah  sesuai  dengan  ketentuan,  selain  itu  air  yang  disemprotkan  biasanya  berpola lingkaran atau bulat agar pendinginannya merata, dan ada sebagian lagi dengan pola lain. Pipa  penyemprot  atau nosel biasanya  terbuat  dari  bahan  kuningan  seperti  temabaga, tujuannya  agar  menghindari  terjadinya  kerusakan  akibat  korosi,  serta  tahan  terhadap temperatur  air  yang  tinggi,  dengan  demikian  kerja  dari nosel akan  menghasilkan pendinginan yang baik.
10. Drift eliminasi
Drift  eliminasi  digunakan  untuk  menampung  tetesan  air  yang  terperangkap  pada udara yang bergerak naik, tujuanya agar air tersebut tidak menguap di atmosfer.
11. Hot water inlet
Tempat masuknya air panas dari kondensor yang akan didinginkan.
12. Penampung air ( water basin )
Water basin terletak pada bagian bawah menara  yang digunakan untuk menampung air  yang  nantinya  akan  diguanakan  kembali  untuk  proses  pendinginan  pada  mesin. Penampung air harus terbuat dari material  yang tahan lama dan tidak mudah rusak, salah satunya dari material semen.

## Cara  Kerja Menara Pendingin
Cara  kerja  menara  pendingin  yaitu  dengan  mengontakkan  air  yang  bertemperatur tinggi  dengan  udara  lingkungan  yang  bertemperatur rendah,  sehingga  terjadi  perpindahan panas antara air dengan udara. Air yang sudah didinginkan oleh udara akan jatuh ke bawah menuju  bak  penampung  air,  sementara  udara  yang  naik  akan  memiliki  temperatur  yang lebih  tinggi  dari  sebelumnya,  dan  kemudian  udara  tersebut  akan    ditarik  ke  atas  oleh baling-baling cooling  tower menuju  bagian  atas  cerobong  dan  kemudian  dilepaskan  ke atmosfer.
Proses  pendinginan  pada cooling  tower yaitu  dengan  cara  memanfaatkan  udara lingkungan sekitar cooling tower sebagai media pendingin. Saat cooling tower dihidupkan, maka  baling-baling  atau  kipas  akan  berputar  untuk  menarik  udara  pada  bagian  bawah menara,  udara  yang  ditarik  tersebut  akan  berkontak  dengan  air  yang  jatuh  dari  atas sehingga  terjadi  pertukaran  panas  antara  air  dengan  udara.  Air  yang  jatuh  tadi  akan menurun  temperaturnya  hingga  mencapai  temperatur  normal  yaitu  25 o C  –  28 o C, kemudian  air  tersebut  akan  ditampung  di  tempat  penampungan  air  sementara,  yang nantinya akan digunakan kembali sebagai pendinginan pada mesin.
Cara  kerja cooling  tower tipe counter  flow yaitu  air  panas  yang  berasal  dari kondensor  akan  dipompakan  menuju  bagian  atas  cooling  tower,  kemudian  di  bagian tersebut air akan  dialirkan  atau  didistribusikan  secara  menyeluruh  ke  seluruh  bagian  oleh pipa  springkler,  lalu  pada  pipa  springkler  air  akan  masuk  menuju  nosel  atau  penyemprot air,  kemudian  air  tersebut  akan  diseprotkan  secara  merata  ke  bahan  pengisi.  Pada  bagian bahan  pengisi  atau  filling  material  air  dan  udara  akan  dikontakkan  secara  langsung sehingga  terjadi  pertukaran  panas  antara  air  dengan  udara.  Udara  pada  bagian  bawah cooling  tower ditarik  ke  atas  menuju  cerobong  oleh  baling-baling  atau  kipas,  sehingga udara tadi akan memiliki temperatur yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya kemudian udara  tersebut akan  dilepaskan  ke  atmosfer  sebagai  uap  panas,  sementara  air  yang  sudah menurun  temperaturnya  tadi  akan  jatuh  ke  tempat  penampung  air  sementara,  sebelum akhirnya  dialirkan  kembali  menuju  kondensor.  Cara  dari  kerja  menara  pendingin  atau cooling tower dapat dilhat pada Gambar 2 :
Gambar 2. Prinsip Kerja Cooling Tower
Sistem  pendinginan  ini  sangat  efektiv  dibandingkan  dengan  sistem  pendingin  lain karena  proses  pendinginanya  memanfaatkan  udara  lingkungan  sebagai  media pendinginnya,  selain  itu  air  yang  didinginkan  juga  relatif  baik  sehingga  langsung  dapat digunakan  kembali  sebagai  pendiginan  pada  mesin.  Pada  bagian  make-up  water  saluran airnya  akan  dibuka  apabila  air  pada  penampung  air  tidak  mencukupi  untuk  proses pendinginan  sehingga  memrlukan  tambahan  air  agar  proses  pendinginan  tetap  berjalan dengan  baik  dan  stabil.  Sementara  pada  bagian  blowdown  saluran  airnya  akan  dibuka apabila air pada penampung air mengalami kelebihan air, sehingga perlunya pengurangan air untuk menjaga proses pendinginan agar tetap stabil.

## Besaran Thermodinamika
Sifat-sifat udara basah dapat dilihat dalam Gambar 3 :
Gambar 3. Range dan Approach Cooling Tower
Range merupakan perbandingan temperatur dari temperatur air  yang masuk cooling tower dengan temperatur air yang keluar cooling tower atau perbadingan antara temperatur air  yang  bersuhu  panas  dengan  temperatur  air  yang  bersuhu  dingin.  Lalu approach merupakan  perbandingan  antara  suhu  air  yang  keluar cooling  tower dengan  suhu lingkungan atau disebut juga wet bulb (bola basah).
Untuk mengukur udara lingkungan atau wet bulb diperlukan alat ukur yang bernama temperature  humadity  meter ,  alat  ukur  ini  sangan  praktis  dan  mudah  digunakan  karena tidak  memerlukan  kain  kasa  lagi  sebagai  media  bantu  pengukuran.  Dengan  alat  ukur  ini kita  bisa  langsung  mengetahui  tingkat  temperatur wet  bulb yang  ada  disekitar cooling tower pada  saat  itu.  Perbandingan  yang  baik  untuk  menentukan  efesiensi  cooling  tower yaitu  semakin  tinggi  perbedaan  temperatur  antara  air  masuk  dengan  air  keluar  maka semakin bagus pendinginanya.
1. Range
Range adalah pengurangan antara temperatur air yang  masuk cooling tower dengan temperatur  air  yang  keluar cooling  tower .  Jika  nilai rangenya yang  besar  dapat disimpulkan cooling  tower sudah  bisa  mendinginkan  temperatur  air  secara  optimal  dan kerja pendinginannya yang baik. Rumusnya adalah:
Range (°C) = Tair in (°C) – Tair out (°C)
(1)
2. Approach
Approach adalah rasio perbandingan dari temperatur wet bulb dengan temperatur air keluar cooling tower . Untuk mengetahui apakah nilai approach baik atau tidak, dapat kita lihat  dari  perbandingan  temperaturnya  yaitu  apabila  semakin  rendah  atau  temperatur  air yang  keluar cooling  tower mendekkati  temperatur wet  bulb maka  dapat  dikatakan  bahwa nilai approach adalah  baik  dan  sebaliknya  apabila  perbandingan  temperaturnya  semakin tinggi maka dapat dikatakan bahwa nilai approach pada saat itu kurang baik. Rumus untuk mencari nilai approach yaitu:
Approach (°C) = Tair out (°C) – Twb (°C) (2) 3. Efektivitas
Efektivitas  adalah  selisih antara  nilai  range  dengan  nilai range + approach ,  dengan kata  lain  temperatur  air  masuk cooling  tower dengan  temperatur  bola  basah.  Untuk mengetahui  apakah  nilai  efektivitas  baik  atau  tidak,  maka  dapat  dilihat  dari  selisihnya, yaitu apabila semakin tinggi makan dapat dikatakan bahwa nilai efektivitasnya adalah baik, dan  sebaliknya  apabila  selisihnya  rendah  atau  hampir  mendekati  maka  dapat  dikatakan bahwa nilai efektivitasnya kurang baik.
Efektivitas = x 100 % (3)

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan pada penulis untuk menentukan kinerja cooling tower PLTU Asam-asam adalah sebagai berikut:

## Metodologi Pencarian Data
Metodologi pencarian data yang akan digunakan  antara lain yaitu:
1. Mempelajari literatur
Salah  satu  metode  pengambilan  data  yaitu  dengan  mencari  buku-buku  atau  jurnal yang berkaitan dengan cooling tower dan juga penurunan rumus secara matematis.
2. Studi lapangan Dalam studi lapangan ada beberapa langkah yang dilakukan, yaitu :
a. Observasi Pendekatan  yang  dilakukan  untuk  mendapatkan  data-data  yang  diperlukan dengan cara turun langsung ke lapangan.
b. Bertanya secara langsung dengan pihak yang menangani masalah cooling tower.

## Variabel penelitian
Untuk pengambilan data secara aktual dilakukan sebagai berikut :
1. Tair in cooling tower ;
2. Tair out cooling tower ;
3. T wet bulb cooling tower ;

## Metodologi Pengambilan Data
Berikut  adalah  langkah-langkah  pengambilan  data  yang  diperlukan  untuk  analisis dalam  memperoleh  data  penelitian  baik  teori  maupun  data  aktual cooling  tower .  Untuk pengambilan  data  secara  aktual  dilakukan    sebelum  dan  sesudah  pemeliharaan  sebagai berikut :
1. Temperatur  air  masuk  menara  yang  diukur  dibagian  belakang  bangunan cooling tower manggunakan thermo indicator yang dipasang di pipa masuk cooling tower .
2. Temperatur air keluar menara dengan mengukur dibagian basin tempat keluarnya air dari cooling tower .
3. Temperatur wet  bulb udara  masuk  menara,  Temperatur  yang  diukur  menggunakan alat  ukur Temperature  Humidity  Meter dengan  tujuan  mengurangi  radiasi  panas dengan mengukur udara lingkungan disekitar menara pendingin.

## Diagram Alir Penelitian
Proses alur penelitian ini dapat dilihat dalam Gambar 4:

## Gambar 4. Diagram Alir Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  kinerja cooling tower ini  data  yang  diambil  merupakan  data logseheet terbaru pada  bulan  April  2019.  Data  ini  lalu  direkap  secara  rinci  dan  seperti  yang  terlihat  pada Tabel 1.
Tabel 1. Nilai rata-rata temperatur air inlet dan outlet serta temperatur bola basah cooling tower Tanggal T (Air) Temperatur wet bulb ( o C ) Inlet ( o C ) Outlet ( o C ) 08-04-2019 49,24 34,19 25,03 09-04-2019 48,9 34,09 25,5 10-04-2019 48,93 34,22 25,5 11-04-2019 48,58 34,12 25,4 12-04-2019 48,66 33,66 25,48 15-04-2019 48,39 34,2 25,11 16-04-2019 47,93 33,74 25,62 17-04-2019 48,37 33,91 25,61 18-04-2019 48,7 34,55 25,74 19-04-2019 48,43 34,33 25,56 23-04-2019 48,09 34,01 25,64 24-04-2019 47,96 33,83 25,39 25-04-2019 47,83 33,79 25,65
Perhitungan Rumus Range , Approach , dan Efektivitas Perhitungan rumus untuk mencari nilai range, approach dan efektivitas berdasarkan Tabel 1 diatas sebagai berikut : Range = T air in – T air out = 49,24 o C – 34,19 o C = 15,05 o C
Approach = T air out –  T wet bulb =  34.19 o C – 25,03 o C = 9,16 o C Efektivitas = x 100 %
= x 100 %
=
= 62,16 %
Berdasarkan  contoh  perhitungan  rumus  diatas,  maka  dapat  dibuat  Tabel  hasil perhitungan range , approach dan  efektivitas cooling  tower secara  keseluruhan  dari tanggal 08 sampai dengan 25 April 2019 sebagai berikut :
Tabel 2 Hasil perhitungan range , approach dan efektivitas Tanggal Range ( o C) Approach ( o C) Efektivitas (%) 08-04-2019 15,05 9,16 62,16 09-04-2019 14,81 8,59 63,29 10-04-2019 14,71 8,72 62,78 11-04-2019 14,46 8,72 62,38 12-04-2019 15 8,18 64,71 15-04-2019 14,19 9,09 60,95
16-04-2019 14,19 8,12 63,60 17-04-2019 14,46 8,03 63,53 18-04-2019 14,15 8,81 61,62 19-04-2019 14,01 8,77 61,65 23-04-2019 14,08 8,37 62,71 24-04-2019 14,13 8,44 62,60 25-04-2019 14,04 8,14 63,60

## Range
Gambar  5  menunjukkan  bahwa  nilai range pada cooling  tower PLTU  Asam-Asam adalah tinggi hal ini dikarenakan  menara pendingin masih bisa mendinginkan temperatur air  dengan  baik  dan  kerja  pendinginanya  juga  baik.  Gambar  5  menunjukkan  nilai range tertinggi yaitu pada tanggal 08 April 2019 sebesar 15,5 o C dan nilai range terendah berada pada  tanggal  19  April  2019  sebesar  14,01 o C.  Pada  tanggal  12  April  2019    nilai range mengalami  kenaikan  yaitu  sebesar  15,0 o C,  dikarenakan  pada  tanggal  tersebut  cuaca  di lingkungan  sekitar cooling  tower sedang  turun  hujan  yang  menyebabkan  temperatur  air keluar cooling tower pada saat itu lebih rendah.
Gambar 5. Grafik Nilai Range Cooling Tower

## Approach
Gambar  6  menunjukkan  bahwa  nilai approach rendah,  hal  ini  dipengaruhi  oleh kinerja cooling  tower dan  temperatur  lingkungan  yang  baik.  Semakin  rendah  nilai approach dapat  dikatakan  semakin  baik  kerja  menara  pendingin.  Temperatur  masuk menara  pendingin  yang  tidak  beraturan  menyebabkan  grafik  pada approach juga mengalami naik turun yang tidak teratur. Gambar 6 menunjukkan nilai approach tertinggi yaitu  pada  tanggal  08  April  2019  sebesar  9,16 o C  dan  nilai approach terendah  pada tanggal  17  April  2019  yaitu  sebesar  8,03 o C.  Pada  tanggal  15  April  2019  nilai approach mengalami  kenaikan  sebesar  9,09 o C  hal  ini  dikarenakan  pada  tanggal  tersebut cooling tower mengalami  trip  sehingga  laju  sirkulasi  pendinginan  pada  saat  itu  menurun,  dan untuk menghidupkan kembali cooling tower , memerlukan waktu yang lama dan tidak bisa langsung dioperasikan secara  maksimal akan tetapi bertahap.
13,4 13,6 13,8 14 14,2 14,4 14,6 14,8 15 15,2 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 23 24 25 R an ge ( o C) Tanggal
Gambar 6. Grafik Nilai Approach Cooling Tower

## Efektivitas
Efektivitas cooling  tower dapat  diketahui  setelah  mengetahui  perbandingan  antara nilai range dan  nilai range  +  approach ,  bila  perbandingan  nilai  efektivitasnya  semakin tinggi maka dapat disimpulkan bahwa kerja cooling tower dalam mendinginkan air masih baik. Seperti terlihat  pada  Gambar  7 menunjukkan bahwa efektivitas pada cooling tower sangat baik berkisar dari 60,95% sampai 64,71%. Naik dan turunnya nilai efektivitas  juga dipengaruhi oleh temperatur lingkungan dan kinerja cooling tower .

## Gambar 7. Grafik Nilai Efektivitas Cooling Tower

## KESIMPULAN
Setelah melakukan pengamatan cooling tower tipe induced draft aliran  berlawanan arah selama 14 hari di PLTU Asam-Asam maka dapat ditarik dua kesimpulan antara lain sebagai berikut :
1. Sistem  kerja cooling  tower adalah  sistem  yang  berfungsi  untuk  mendinginkan  air dengan  cara  memanfaatkan  udara  lingkungan  sebagai  media  pendinginannya.  Air panas  dari  kondensor  akan  didinginkan  secara  perlahan  sampai  temperatur  air tersebut  menurun  dan  dapat  digunakan  kembali  untuk  sistem  pendinginan  pada mesin.
7,4 7,6 7,8 8 8,2 8,4 8,6 8,8 9 9,2 9,4 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 23 24 25 A p p roa ch Tanggal 59 60 61 62 63 64 65 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 23 24 25 Ef e kt iv it as (% ) Tanggal
2. Berdasarkan  perhitungan  analisis  efektivitas cooling  tower adalah  nilai range dari yang terendah hingga yang tertinggi yaitu berkisar antara  14,01 o C hingga 15,05 o C, begitu juga dengan nilai approach yaitu berkisar antara  8,03 o C hingga 9,16 o C, dan terakhir  nilai  efektivitas cooling  tower yaitu  berkisar  antara  60,95  %  hingga  yang tertinggi  yaitu  sebesar  64,71  %.  Naik  dan  turunnya  nilai range , approach dan efektivitas  sangat  dipengaruhi oleh temperatur lingkungan dan kerja cooling tower . Dari  nilai range yang  tinggi, approach yang  rendah  dan  efektivitas  yang  tinggi  di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja cooling tower pada saat itu tergolong baik dan masih dapat mendinginkan air secara optimal.

## REFERENSI
Handoyo,  Y.  (2015)  „Analisis  Performa  Cooling  Tower  LCT  400  Pada  P.T.  XYZ,
Tambun Bekasi‟, Jurnal Ilmiah Teknik Mesin , 3(1), pp. 38-52. Holman, JP.1986. Perpindahan Kalor. Jakarta: Penerbit Erlangga. Lestari,  Erlina.  2010. Pengaruh  Bioksida  Pengoksidasi  Terhadap  Pertumbuhan Mikroorganisme  Pada  Air  Pendingin  Sekunder  RSG-GAS. Banten:  ISSN  1978- 8738.
Munson,Bruce  R.,  and  Young,Donald  R.2004.  Mekanika  Fluida.  Jakarta:  Penerbit Erlangga.
Musbach,Mussadiq.1995.  Termodinamika  Dan  Mekanik  Statistik.  Jakarta:  Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.
Mulyono.  2010. Analisa  Beban  Kalor  Menara  Pendingin  Basah  Induced-Draft  Aliran Lawan Arah. Semarang: Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negri Semarang . Pratiwi,  P,  N.,  Nugroho,  G.,  Hamidah.  2014. Analisa  Kinerja  Cooling  Tower  Induced Draft Tipe LBW W-300 Terhadap Pengaruh Temperatur Lingkungan . Jurnal Teknik Pomits, 7. Hlm. 1-6.
Pudjanarsa,Astu.,  and  Nursuhud,Djati.2009.  Mesin  Konversi  Energi  –  Edisi  Revisi. Yogyakarta: Andi Publisher.
Reynolds,William C., et al. 1977. Termodinamika Teknik. Jakarta: Penerbit Erlangga. Wakil,  EL.  1992.  (Judul  Asli  : Power  Plant  Technology/Instalasi  Pembangkit Daya ) Jakarta: Erlangga