…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
PERHITUNGAN  VOLUME  TRANSFER CRUDE  OIL DENGAN  METODE QUANTITY ACCOUNTING  SYSTEM ( QAS )  PADA  TANGKI  02  STASIUN  PENGUMPUL  1  TALANG JIMAR  PPP-PRABUMULIH  KSO PERTAMINA EP BASS OIL SUKANANTI
Oleh Sefilra Andalucia 1 , Fengki Abdi Septiana 2 1,2 Program Studi Teknik Eksplorasi Produksi Migas Politeknik Akamigas Palembang Jl. Gub. H. Bastari No. 9, 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I kota Palembang, Sumatera Selatan 30257, Indonesia E-mail : 1 andalucia@pap.ac.id
Article History: Received: 17-02-2023 Revised: 27-02-2023 Accepted: 25-03-2023
Abstract: Quantity  Accounting  System  merupakan suatu  kegiatan  pengukuran  dan  pelaporan  arus minyak  yang  diaplikasikan  dalam  pengelolaan produksi  minyak  dari  Stasiun  Pengumpul  1  sampai Pusat Penampungan Produksi. Penelitian ini dilakukan dengan  menggunakan metode analisis  kuantitatif dan kualitatif  berdasarkan  data  hasil  observasi  di lapangan,  dan  metode  pengukuran  pada  tangki menggunakan metode innage pada Tangki 02 Stasiun Pengumpul  1  Talang Jimar.  Hasil  pengukuran analisis mengenai  pengukuran  tinggi  minyak  saat  Opening pada  pukul  10.30  wib  (Saat  Opening)  diperoleh  2.400 mm, Gross Standard Volume sebesar 77.784,7902 liter, Nett  Standard  Volume  Minyak  adalah  sebesar 486.073,1871  Liter.  Sedangkan  Pengukuran  Pada Pukul 11.20 (Saat Closing) Tinggi Minyak sebesar 650 mm,  Gross  Standard  Volume  sebesar  6.015,592  Liter, Nett  Standard  Volume  Minyak  sebesar  37.856,1204 Liter. Jadi selisih antara Perhitungan Volume Crude Oil Saat  Opening  dan  Closing  Menunjukkan  Total Pempompaan  Transfer  Crude  Oil  Pusat  Pengumpulan Produksi  Prabumulih  Selama  1  jam  Sebanyak 71.726,7926 liter.

## Keywords:
QAS, Metode Innage dan Net Standard.

## PENDAHULUAN
Dalam  Dedi  (2017),  Minyak  (petroleum)  merupakan  cairan  yang  akan  mengalami peningkatan  volume  jika  terjadi  peningkatan  temperatur,  artinya  semakin  tinggi temperatur akan membuat volume minyak semakin bertambah. Faktor temperature sangat penting, karena bisa jadi, total volume minyak yang dibeli lebih kecil daripada total volume minyak yang dijual, yang menyebabkan kerugian bagi penjual. Untuk mengurangi kerugian baik penjual maupun pembeli, maka ASTM membuat kompensasi terhadap pengembangan maupun  penyusutan  minyak  akibat  perubahan  temperature,  yang  dikenal  dengan  VCF

## Journal of Innovation Research and Knowledge Vol.2, No.10, Maret 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
( Volume  Correction  Factor ).  Perhitungan  minyak  (petroleum)  merupakan  proses pengukuran  untuk  penyetaraan  jumlah  volume  minyak  dalam  Standart  Volume  pada temperatur 15 °celcius.°
Minyak  mentah  yang  ditampung  dalam storage  tank tidak  dapat  dikirim  tanpa adanya pengecekan mengenai kualitas dan kuantitas minyak itu sendiri. Hal ini dilakukan bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  kandungan  minyak  yang  ada  dalam  tangki  sudah memenuhi syarat untuk dijual. Oleh karena itu perlu dilakukan proses pengukuran minyak yang  ada  dalam  tangki  untuk  mendapatkan  data-data  mengenai  kualitas  dan  kuantitas minyak yang ada dalam tangki agar layak untuk dijual dan digunakan masyarakat.
KSO Bass Oil Sukananti mulai beroperasi pada Tahun 2010. KSO Bass Oil  memiliki sepuluh (10) sumur produksi tetapi yang berproduksi lima (5) sumur produksi  dari lima sumur  produksi  tersebut  ditransfer  dengan  menggunakan vacum  trap menuju  Stasiun Pengumpul (SP) 1 Talang Jimar. SP 1 Talang Jimar memiliki empat (4) tangki yang berfungsi sebagai  tempat  penampungan crude  oil yaitu  Tangki  01  dan  Tangki  02  Bass  Oil  yang berkapasitas 2.000 bbl. Sedangkan untuk Tangki 01 dan Tangki  02 Pep memiliki kapasitas 1.000 bbl yang berguna sebagai untuk cadangan apabila tangki utama mengalami masalah atau berlebihan muatan di Stasiun Pengumpul 1 Talang Jimar.

## METODE PENELITIAN
Quantity Accounting System (QAS) adalah suatu kegiatan pengukuran dan pelaporan arus minyak  yang  diaplikasikan  dalam pengelolaan  produksi minyak  mulai  stasiun pengumpul atau stasiun pengumpul utama sampai dengan sales point. Data-data  yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini  adalah  d ata  primer  berupa  d ata  daily report,  data  pengukuran  minyak,  data  sampel.  Data  yang  kedua  adalah  data  sekunder berupa data Table 53, data spesifikasi Tangki 02 Talang Jimar.
Pengolahan data dimulai dari pengambilan sample yang berguna untuk memperoleh contoh  yang  mewakili  seluruh  minyak  di  tangki  untuk  keperluan  analisis  kualitas, kemurnian dan sifat-sifat fisik dan kimia minyak tersebut. Peralatan yang digunakan untuk melakukan pengambilan sample adalah:

## Gambar 1 Weighted Beaker
Macam-macam  Pengambilan Sample  Crude  Oil  yaitu  Spot  sample,  Sampling,  Top sample, Upper sample, Middle sample, Lower sample, Bottom sample, Outlet sample , dan All- level sample.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
Sebelum dilakukan pengolahan data, terlebih dahulu dilakukan perhitungan volume minyak  nett  standard. Nett  Standard Crude  Oil adalah  suatu  peraturan  yang  dikeluarkan oleh SKK Migas yaitu dengan menggunakan Metric System yang satuannya Density Observed . Ada  dua  tipe  prosedur  dasar  yang  digunakan  yaitu  metode ullage dan innage . Pengukuran  level  cairan  menggunakan  metode innage adalah  dengan  mengukur  jarak antara datum plate (meja ukur) dengan reference point (titik pengukuran di lubang ukur). Cara ini dilakukan apabila tidak ada endapan ( sluge ) di dasar tangki., tidak ada perubahan bentuk pada dasar tangki atau meja ukur, jenis crude oil ringan Low Pour Point Oil (LPPO). Metode  pengukuran  level  cairan  menggunakan  metode  yang  kedua  yaitu  metode ullage adalah  dengan  mengukur  kosongannya  yaitu  jarak  antara reference  point (titik pengukuran  di  lubang  ukur)  dengan  pengukuran  minyak.  Cara  ini  dilakukan  apabila terdapat  endapan  ( sluge )  pada  dasar  tangki  atau  meja  ukur,  terdapat  perubahan  bentuk pada dasar tangki atau meja ukur, jenis minyak pekat Hight Pour Point Oil (HPPO). Setelah  dilakukan  pengukuran  tinggi  level  cairan  dilakukan  pengukuran temperature  dilakukan  untuk  mengetahui  berapa  nilai  temperatur  minyak  pada  tangki, pengambilan  sampel  utnuk  dilakukan  pemeriksaan  analisis  sampel  minyak  dan  air  (BS  & W).
Tahap  selanjutnya  adalah  melakukan  perhitungan  Gross  volume  Observed,  Koreksi Muai  Tangki  (KMT),  Gross  Observed  Corection,  density  15  C,  Menghitung  Gross  Standar Volume.

## Pengolahan Data
Tahapan Pengolahan Data
1. Persiapan pengukuran
1) Siapkan data pengukuran ( tank ticket, laboratorium report ).
2) Siapakan ASTM D-1086 atau API 2543
3) Siapkan peralatan pengukuran dan peralatan pengambilan sampel.
2. Hitung VMLO
1) Dari data tangki minyak dan data tinggi air bebas ditangki dan tabel kalibrasi hitung volume cairan liter observed.
2) Hitung volume minyak liter observed.
3. Lakukan koreksi muai tangki (KMT) KMT= (1  +  ɑ  (𝑇 – ˚𝐶)
4. Hitung volume minyak gross observed (VMGO)
5. Menentukan API gravity standar atau API gravity at 60 ˚ F dilakukan kalibrasi
6. Hitung volume cairan dalam liter
7. Menentukan volume orrection factor (VCF)
8. Hitung volume minyak gross standar (VMGS)
9. Hitung volume minyak nett standard (VMNS)
10. Hitung BS&W
BS&W = VMGS (liter) × ( BS&W ) Adapun  tahapan  pelaksanaan  pengukuran  level  cairan  pada  tangki  adalah  sebagai berikut :

## Journal of Innovation Research and Knowledge Vol.2, No.10, Maret 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)

## Tabel 1.
Jumlah titik pengukuran temperatur sesuai kedalaman Tinggi minyak Banyak jumlah titik pengukuran temperature Kedalaman Pengukuran < 3 meter 1 Di tengah-tengah tinggi cairan 3-5 Meter 2 1 meter di bawah permukaan dan 1 meter di atas dasar >5 meter 3 1 meter di bawah permukaan, di tengah dan 1 meter di atas permukaan Pembacaan Hasil Thermometer
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑎𝑐𝑎𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑔𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟
Parameter Perhitungan Quantity Accounting System (QAS)
1. Observed Density
Observed  density merupakan  suatu  proses  pengamatan  padatan  yang  ada  di crude  oil . Untuk mendapatkan nilai observed density dengan menggunakan Tabel ASTM 53.
2. Volume minyak Gross Observed
Volume  minyak gross  observed merupakan  nilai  volume  yang  diamati  masih  dalam keadaan kotor atau masih terdapat base sediment and water . VMLO  = Volume Cairan – Volume Air VMGO  = VMLO x KMT
3. Volume minyak Gross Standard, Volume minyak gross standard merupakan standard nilai volume  yang  diamati  masih  dalam  keadaan  kotor  hasil  dari volume  gross  observed dikalikan dengan volume correction factor
VMGS  = VMGO x VCF
4. Volume minyak Nett Standard, Nett standard volume merupakan standard nilai volume dalam  keadaan  bersih  atau nett. Untuk  mendapatkan  nilai nett  standard  volume didapatkan dengan mengalikan VMGS dengan persen fraksi volume minyak, VMNS = (1-BS&W%) x VMGS
Tata Cara Perhitungan Kuantitas Minyak Mentah Tangki Darat “ Fixed Roof Tank ” Dimulai dengan observed density
1.   Langkah persiapan
1) Siapkan data pengukuran ( tank ticket, laboratorium report ).
2) Tabel kalibrasi tangki yang masih berlaku.
3) Tabel ASTM 53.
4) Periksa kebenaran dan kelengkapan data pengukuran.
5) Sesuaikan unit satuan pengukuran dengan unit satuan yang diperlukan (mm, 0 C, liter, density ).
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
2. Hitung gross observed volume minyak mentah
1) Dari  data  tinggi  minyak  mentah  di  tangki  dan  tabel  kalibrasi  tangki,  hitung: liquid observed volume dalam liter.
2) Dari  data  :  tinggi  air  bebas  di  tangki  dan  tabel  kalibrasi,  hitung free  water  observed volume dalam liter.
Hitung gross  observed  volume  crude  oil dalam  Untuk  suhu  minyak  mentah  di  tangki tidak sama  dengan  suhu kalibrasi  tangki,  lakukan:  koreksi  muai  kubik  dinding  tangki (KMT), ( gross observed volume minyak mentah x KMT).
3.   Hitung gross standard volume minyak mentah
1) Dari  data  : observed  density dan  suhu  sampel  hitung density 15 0 C  (gunakan  Tabel ASTM 53).
2) Dari  data  : Density 15 0 C dan  suhu  tangki,  hitung volume  correction  factor (VCF) ke 15 0 C (gunakan Tabel ASTM 54).
3) Hitung gross standard volume minyak mentah dalam liter 15 0 C.
4) Hitung nett standard volume minyak mentah
(1) Hitung volume BS&W berdasarkan data yang ada dengan cara % BS&W x gross
(2) Hitung nett standard volume minyak mentah (VMNS) dalam liter
5) Hitung nett standard volume minyak mentah (VMNS) dalam bbls 60 0 F
(1) Dari  data  : Density 15 0 C dan  Tabel  ASTM  52  hitung  faktor  konversi  volume  dari liter 15 0 C ke bbls 60 0 F.
(2) Hitung nett standard volume minyak mentah dalam bbls 60 0 F .

## Perhitungan
Hasil  pengamatan  dilakukan  pada  Tangki  02 Bass  Oil di  Stasiun  Pengumpul  1  yang dikelola KSO Bass Oil Sukananti Limited. Tangki 02 Bass Oil, berjenis atap Tetap.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
Tabel 2 . Spesifikasi Tangki 02 No Parameter Nilai Satuan 1  Volume Bersih 299.784 Liter 2  Diameter Tangki 7.480 mm 3  Tinggi Lubang Ukur dari meja ukur  7.465 mm 4  Tinggi lubang ukur dari dasar 7.720 mm 5  Tinggi Tangki 7.120 mm 6  Tinggi Maksimum Volume Bersih 6.800 mm 7  Tinggi Meja Ukur 255 mm 8  Tinggi Dasar Tangki 0 mm Hasil Pengukuran Level Crude Oil
Pelaksanaan pengukuran crude oil di Tangki 02 Bass Oil dilakukan  pada tanggal 3 Juni 2022, pukul 10.30 WIB didapatkan data pengukuran awal dengan tinggi minyak 2.400 mm, tinggi air bebas 600 mm dan tinggi meja ukur 255 mm.  dilanjutkan pengukuran akhir pukul 11.20 WIB didapatkan data pengukuran tinggi minyak 650 mm dan tinggi air bebas 510 mm dan tinggi meja ukur 255 mm, dapat dilihat pada Lampiran A , dalam Tabel 1 .

## Data Pengukuran Temperatur
Berdasarkan jumlah minimum pengukuran berbagai kedalaman cairan didapat data kurang dari 3 meter namun untuk memperoleh data yang akurat dilakukan pada tiga titik yaitu  di  atas  ( top ),  di  tengah  ( middle ),  di  bawah  ( bottom )  pada  Tangki  02  Bass  Oil didapatkan  data  awal  dan  akhir  pengukuran,  hasil  pemgukuran  dapat  dilihat  dalam Lampiran A, dalam Tabel 2.

## Pengambilan Sampel
Hasil yang diperoleh dari prosedur pengambilan sampel yaitu tinggi minyak kurang dari  3  meter  maka  dilakukan  pengambilan  sampel  pada  satu  titik  pengambilan.  Sampel yang diambil yaitu pada ½ tinggi cairan karena tinggi minyak dalam tangki kurang dari 3 meter ( tinggi level minyak 2.400 mm).

## Data Hasil Analisis Sampel di Laboratorium
Analisa  sampel  pada  Tangki  02  Bass  Oil  berupa  temperatur  laboratorium,  API dan base sediment and water (BS&W) diperoleh nilai pemeriksaan awal dan akhir pada tanggal 3 Juni 2022. Hasil analisa tersebut dapat dilihat pada Lampiran A, Tabel 3 .

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Perhitungan
Pengukuran awal pada tanggal 3 Juni 2022 pukul 10.30 WIB dan akhir pada tanggal 3 Juni Mei 2022 pukul 11.20 WIB di stasiun pengumpul yang menerima minyak produksi dari sumur  lapangan  yang  akan  ditransfer  ke  PPP-  Prabumulih    maka  diperoleh  data  sebagai berikut.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
A. Perhitungan Transfer Minyak Saat Opening pada pukul 10.30
1. Gross Volume Observed Crude oil saat Opening
1) Volume cairan liter Observed Tinggi Cairan = 2.400 mm = Tinggi cairan + Fraksi =  2.400 mm +0 =  2.400 mm
Tabel 3.
Volume Observed Crude Oil Saat Opening Tabel Volume Tangki TinggiPengukuran (mm) Volume (Liter) Tabel Volume Minyak 2 m 40 cm 106.501 Tabel Fraksi 0 mm - Total 106.501 Liter
Pada  pengukuran  dilihat  dari  Tabel  Tangki  02  yang  ada  pada Lampiran  C , maka volume cairan dari hasil pengukuran volume cairan observed didapatkan hasil 2.400  mm  maka  selanjutnya  dilakukan  analisa  menggunakan  tabel  volume  tangki dengan  tinggi  pengukuran  2  m,  40  cm  dan  volume  106,501  liter  dan  tabel  fraksi pengukuran  0  mm  dengan  volume  0  liter.  Sehingga  diperoleh  volume  tinggi  cairan sebesar 106.501 liter.
2) Koreksi Tinggi Air Bebas (600 mm)
=   Tinggi Air Bebas + Fraksi
=   600 mm + 0 m =   600 mm Hasil pengukuran dapat dilihat pada Lampiran A, Tabel 4.
2. Volume Minyak Liter Observed (VMLO) VMLO= Volume Cairan – Volume Air = 106.501 Liter – 27.256 Lliter
= 79,245 liter
3. Faktor Koreksi Muai Tangki
KMT =  1 + 𝛼 (t – 51,3 ˚𝐶 )
=  1 + 0,0000348 (38 ˚𝐶 – 51,3 ˚𝐶 ) =  0,99953716 liter/ ˚𝐶
4. Volume Minyak Gross Observed (VMGO) sebesar 79.208,3222 liter
5. API Standard atau API gravity at 15 °C
Untuk mendapatkan nilai API maka dilakukan analisis nilai Density 15 ˚ C dengan nilai 0,8338, maka :
°API
= 141,5 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 15˚C -131,5 = 141,5 0,8614 -131,5
=  32,7
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
6. Volume Correction Factor (VCF) Berdasarkan density  standard atau density 15 ˚ F  yang  didapatkan  dari  interpolasi antara  temperatur  laboratorium  dan density Observed maka  selanjutnya  interpolasi temperatur tangki 37 ˚ C dengan density at 15 ˚ C menggunakan Tabel ASTM 54 (Lampiran F) maka  vol ume correction  factor (VCF)  adalah  sebesar  0,982028.  Tabel    Interpolasi  Saat Opening dapat dilihat pada Lampiran A , dalam Tabel 5.
7. Volume Minyak Gross Standard (VMGS) sebesar 77.784,7902 liter
8. Volume BS&W
BS&W   = VMGS (liter) × ( BS&W ) = 77.784,7902 liter × 0,7 100 = 544,4935 liter 9. Volume Minyak Nett Standard (VMNS) sebesar 7 7.240,2967 liter atau    setara dengan 486.073,1871 Bbl
Dari pengukuran yang telah dilakukan dapat dilihat pada Lampiran A dalam Tabel 6. Dari  perhitungan  yang  telah  dilakukan  pada  saat  awal  ( opening ) pada  Tangki  02 maka  selanjutnya  dilakukan  pengukuran  akhir  ( closing )  pada  untuk  mengetahui  berapa banyak  minyak  yang  masuk  ke  tangki  yang  nantinya  akan  dianalisa  mengenai  kualitas minyak agar memenuhi persyaratan untuk dilakukan pengiriman ke PPP-Prabumulih.
Perhitungan Transfer Minyak Saat Closing Pada Pukul 11.20 1. Gross Volume Observed Crude Oil saat Closing
1) Volume cairan liter Observed
Koreksi Tinggi Cairan   =  650 mm
= Tinggi cairan + Fraksi =   650  mm + 0  mm
=   650 mm
Tabel 5. Volume Tangki Cairan Saat Closing Tabel Volume Tangki Tinggi Pengukuran (mm) Volume (Liter) Tabel Volume Minyak 0 m 65 cm 29.458 Tabel Fraksi 0 mm - Total 29. 458 liter 2) Koreksi Tinggi Air  (510 mm)
= Tinggi air + Fraksi
=   510 mm + 0 mm
=   510 mm
Hasil  pengukuran  Volume  Tangki  Air  saat  Closing  dapat  dilihat  pada Lampiran  A dalam Tabel 7 .
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
2. Perhitungan Volume Minyak Liter Observed (VMLO) VMLO =  Volume Cairan – Volume Air =  29.458 liter – 23.291 liter =  6.167 liter
3. Faktor Koreksi Muai Tangki (KMT) KMT   =  1 + 𝛼 (t − 51,3)
=  1 + 0,0000348 ( 37˚C − 51,3˚C )
=  0,99950236 liter/ ˚𝐶
4. Volume Minyak Gross Observed (VMGO) adalah sebesar 6.163,9310 liter
5. API Standar atau API gravity at 15 °C
°API = 141,5 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 15˚C -131,5 = 141,5 0,8607 -131,5
=  32,9

## 6. Volume Correction Factor (VCF)
Berdasarkan density  standard atau density 15 ˚ F  yang  didapatkan  dari  interpolasi antara  temperatur  laboratorium  dan density Observed maka  selanjutnya  interpolasi temperatur tangki 37 ˚ C dengan density at 15 ˚ C menggunakan Tabel 54 pada Lampiran F untuk  mencari volume correction  factor (VCF).  Dari  hasil  interpolasi  maka  nilai  VCF sebesar  0,982814.  Tabel    Interpolasi  Saat Opening  dapat  dilihat pada Lampiran  A ,  dalam Tabel 8.
7. Volume Minyak Gross Standard (VMGS) =  6.057,9976 liter 8. Volume BS&W BS&W = VMGS × ( BS&W ) = 6.057.9979  liter × 0,7 100 = 42,4059 liter Base  sediment  and  water (BS  &  W)  adalah  kandungan  endapan  dan  air  yang  terbawa sejak reserv oir dan masih berupa emulsi dalam minyak mentah. Sedangkan Sediment adalah endapan yang terbawa dari reservoir dan masih berupa emulsi dalam minyak mentah
9. Volume Minyak Nett Standard (VMNS)
= 6.015,592  liter
= 37.856,1204 bbl
Hasil  Pengukuran  Pada  Tangki  02  Saat Closing dapat  dilihat  pada Lampiran  A ,  dalam Tabel  9. Sedangkan  hasil  perhitungan Transfer Crude  Oil Pada  Tangki  02  Bass  Oil  dapat dilihat pada Lampiran A dalam Tabel 10.

## Pembahasan
Pada Tangki 02 Bass Oil, tanggal 3 Juni 2022 telah dilakukan perhitungan transfer crude oil saat opening pada  pukul  10.30  WIB  dengan  tinggi  hasil  pengukuran  minyak  sebesar 2.400  mm  sedangkan  pengukuran  tinggi  air  sebesar  600  mm,  maka volume minyak  liter observed 79.245  liter,  koreksi  muai  tangki  (KMT)  0,99953716  liter, volume minyak gross observed 79.208.3222  liter,  API  yang  didapatkan  sebesar  32,7, volume correction  factor
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
(VCF)  sebesar  0,982028, volume  gross standard sebesar  77.784.7902    liter, volume  nett minyak standard sebesar 486.073.1871 bbl.
Pada hari yang sama juga telah dilakukan pengukuran saat closing pada pukul 11.20 WIB,  dengan  tinggi  hasil  pengukuran  minyak  sebesar  650  mm  sedangkan  pengukuran tinggi air sebesar 510 mm, maka volume minyak liter observed sebesar 6.167 liter, koreksi muai  tangki  (KMT)  sebesar    0,99950236  liter, volume minyak gross  observed sebesar 6.163.9310 liter, API yang didapatkan sebesar 32,9, volume correction factor (VCF) sebesar 0,982814, Volume  Gross  Standard  sebesar 6.015,592    liter, Nett  Standard  Volume Minyak sebesar 37.856,1204 bbl.
Dari  hasil  perhitungan  transfer crude  oil saat opening dan closing tersebut  maka dapat disimpulkan  bahwa  nilai nett  standard  volume pengiriman crude  oil adalah  sebesar 71. 726, 7926 liter atau 448.217,0667 bbl.

## KESIMPULAN
1. Pada  tanggal  3  Juni  2022  pukul  10.30  (saat Opening) diketahui  bahwa  nilai  BS&W  di Tangki produksi (Tangki 02) adalah sebesar 0,7%, density 0,8470 dan nilai API sebesar 32,7.  Sedangkan  pada  pukul  11.20  (saat closing) nilai  BS&W  adalah  sebesar  0,7  %, density 0,8470 dan API sebesar 32,9.
Pada  Tangki  02  yang  berada  di  Stasiun  Pengumpul  Talang  Jimar  dengan didapat  dari hasil perhitungan bahwa besar nilai saat opening volume minyak liter observed sebesar 79.245 liter , factor koreksi muai tangki sebesar 0,99953716 liter, volume minyak gross observed sebesar 79.208,3222 liter , volume correction factor sebesar 0,982028 , volume minyak gross standard sebesar 77.784,7902 liter . Sedangkan pada saat closing diketahui bahwa  volume  minyak  liter observed sebesar  6.167  liter , faktor  koreksi  muai  tangki sebesar  0,99950236  liter,  volume  minyak gross  observed sebesar  6.163,9310  liter , volume correction  factor sebesar  0,982814 , volume  minyak gross  standard sebesar 6.015,1204 liter. Berdasarkan selisih antara nett standard volume minyak
2. Perhitungan  transfer crude  oil saat opening pukul  10.30  WIB  dan  saat closing pukul 11.20 WIB adalah sebesar 71. 726, 7926 liter atau 448.217,0667 bbl maka nilai tersebut menunjukkan total pemompaan transfer crude oil dari Tangki 02 di Stasiun Pengumpul Talang Jimar menuju Pusat Pengumpulan Produksi (PPP) Prabumulih.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Politeknik  Akamigas  Palembang,  PPP- Prabumulih KSO Pertamina EP Bass Oil Sukananti dan semua pihak yang telah membantu dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Atrasani  Bananudin Winarno & Prasojo,   Budi  , Prayitno., M. Muhadi  Eko, ‘ Desain Dan Pemodelan Pada Storage Tank Kapasitas 50.000 Kl, Studi Kasus PT.Pertamina Region V  Tbbm  Tuban,    Jtera  -  Jurnal  Teknologi  Rekayasa,  Politeknik  Sukabumi,  Vol.  3,  No.  1, Juni 2018, Hal. 39-46 P-Issn 2548-737x
[2] Jurnal Lemigas (journal.lemigas.esdm.go.id), 2022
[3] Lazuardi , Dedi & K.,  Widiyanti (2017,  ‘Rancang  Bangun  Prototip  Alat  Ukur  Untuk Mengukur  Temperatur  Dan  Massa  Jenis  Bahan  Bakar  Di  Kapal  Tanker  Yang  Sudah
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
Berlabuh (On The Spot) Universitas Pasundan Oktober 2017. https://lemlit.unpas.ac.id
[4] Philadelphia, Race. 1952. Petroleum Measurement Tables. Washington : American Edition United States Units Of Measurement.
[5] Purwaka,  Edi.  2012 . Suface  Production  Operation  Equipment. Yogyakarta:  Powerindo. http://Jurnal.pap.ac.id diakses tanggal 01 Juli 2020.
[6] Repostori Kemendikbud, 2013 . Proses Produksi Migas. http://repositori.kemdikbud.go.id diakses tanggal 12 September 2021.
[7] Santosa,  Eko  Budhi.2012. Pengukuran  Minyak .  Cepu  :  BKOPM  Pertamina  Ep  Region Sumatera.
[8] Situmorang,  Mardame.  2008 . Petunjuk  Analisa/Uji  Fluida  Laboratorium  Teknik Reservoir SBS. Palembang : Pertamina EP Region Sumatera. http://Jurnal.pap.ac.id diakses tanggal 01 Juli 2020 .
[9] Supirman.2016 . Tabel  Volume  Tangki. Palembang  :  KSO  Pertamina  EP  Bass  Oil Sukananti limited.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

## HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN