## ANALISA SUSUT DAYA PADA SISTEM DISTRIBUSI JARINGAN TEGANGAN MENENGAH
Hamles L. Latupeirissa 1) , Halamoan M. Muskita 2) , T.J. Tahalele 3)
1,2,3) Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Ambon
1) leo.lidya.6475@gmail.com, 2) h.m.muskita@gmail.com, 3) tahalelethonyferts@gmail.com

## ABSTRACT
To expand the distribution network system, one of the criteria that needs to be met is high efficiency, without neglecting the  economic  aspects.  Good  efficiency  will  be  achieved  if  the  energy  losses  can  be  reduced  as  small  as  possible. Shrinkage  on  distribution network  systems  is  one  of  the  considerations,  both  in  planning  and  operation,  because  it affects investment costs. In calculating these power losses some limitations need to be done, namely the calculation of power  losses  is  carried  out  due  to  the  presence  of  resistance  from  one  air  channel  and  one  medium  voltage  cable channel as a sample. While the power losses due to the influence of inductance and capacitance are ignored. The next step is to calculate the power losses of the distribution transformer, in the form of core and copper shrinkage. While shrinkage due to stress on the channel, including due to insulators or cable insulation, is not taken into account. The results of the analysis show that the real power loss / shrinkage per substation ranges from 582.92 Watts to 1001.78 Watts. The smallest power losses occurred at KTAKP1007 (0.42%) substations and the largest power losses occurred at KTAKP1008 substations (1.15%). The total amount of feeder shrinkage is 16031.66 watts or 18.10%. still normal or not exceeding the provisions of the SPLN of 20%.

## ABSTRAK
Untuk memperluas sistem jaringan distribusi, salah satu kriteria yang perlu dipenuhi adalah efisiensi yang besar, tanpa mengabaikan aspek ekonomi. Efisiensi yang baik akan dicapai bila susut energi dapat ditekan sekecil mungkin. Susut pada  sistem  jaringan  distribusi  menjadi  salah  satu  pertimbangan,  baik  dalam  perencanaan  maupun  pengoperasian, karena  mempengaruhi  biaya  investasi.  Dalam  perhitungan  susut  daya  ini  perlu  dilakukan  beberapa  batasan,  yaitu perhitungan  susut  daya  dikerjakan  akibat  adanya resistansi dari  satu  saluran  udara  dan  satu  saluran  kabel  tegangan menengah sebagai sampel. Sedangkan susut daya akibat pengaruh induktansi dan kapasitansi diabaikan. Selanjutnya dilakukan perhitungan susut daya dari transformator disribusi, berupa susut inti dan tembaga. Sedangkan susut akibat tegangan pada saluran, termasuk akibat isolator atau isolasi kabel, tidak diperhitungkan. Hasil analisis memperlihatkan bahwa rugi/susut daya nyata per gardu berkisar antara 582.92 Watt sampai dengan 1001,78 Watt. Susut daya terkecil terjadi pada gardu KTAKP1007 (0,42 %) dan susut daya terbesar terjadi pada gardu KTAKP1008 (1,15 %). Besarnya total  susut daya  penyulang  sebesar 16031,66  watt  atau  18,10  %. masih normal  atau tidak melebihi  ketentuan  pada SPLN sebesar 20 %.
Kata Kunci : Susu Daya; Jaringan Tegangan Menengah

## 1.  PENDAHULUAN

## 1.1  Latar Belakang
Sistem  kelistrikan  secara  keseluruhan  meliputi bagian  pembangkitan,  transmisi,  dan  distribusi.Sistem distribusi yang berfungsi menyalurkan dan mendistribusikan  energi  listrik  ke  konsumen  perlu kualitas  yang memadai.  Berdasarkan  informasi  dari  PT. PLN (Persero) Cab. Ambon, sebagian besar susut energi listrik terdapat  pada  jaringan  distribusi.  Oleh  karena itu susut pada sistem jaringan tersebut perlu diperhitungkan lebih teliti.
Untuk memperluas sistem jaringan distribusi, salah satu  kriteria  yang  perlu  dipenuhi  adalah  efisiensi  yang besar, tanpa mengabaikan aspek ekonomi. Efisiensi yang baik akan dicapai bila susut energi dapat ditekan sekecil
mungkin.  Susut  pada  sistem  jaringan  distribusi menjadi salah  satu  pertimbangan,  baik  dalam  perencanaan maupun  pengoperasian,  karena  mempengaruhi  biaya investasi (Bambang, 2001; Gonen, 1986; Sulasno, 2000).
Pada umumnya, susut daya pada jaringan distribusi berkisar 10% (APEI, 2003). Biasanya perhitungan susut energi  pada  sistem  jaringan  distribusi  dilakukan dengan menggunakan selisih energi terjual dengan yang diterima pada setiap penyulang. Mengingat pentingnya informasi mengenai  besarnya  susut  pada  suatu  jaringan  distribusi yang  dipergunakan  dalam  perencanaan  pengembangan jaringan, maka studi mengenai susut energi pada system jaringan distribusi perlu dilakukan.
Dalam  perhitungan  susut  daya  ini  perlu  dilakukan beberapa  batasan,  yaitu  perhitungan  susut  daya
dikerjakan  akibat  adanya  resistansi  dari  satu  saluran udara dan satu saluran kabel tegangan menengah sebagai sampel.  Sedangkan  susut  daya  akibat  pengaruh induktansi  dan  kapasitansi  diabaikan.  Selanjutnya dilakukan  perhitungan  susut  daya  dari  transformator disribusi, berupa susut inti dan tembaga. Sedangkan susut akibat  tegangan  pada  saluran,  termasuk  akibat  isolator atau isolasi kabel, tidak diperhitungkan.

## 1.2  Permasalahan
Berdasarkan latar belakang, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut  :
Berapa besar presentasi susut daya pada penyulang/feeder Karpan I kota Ambon?

## 1.3  Tujuan dan Manfaat

## 1.3.1  Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah menghitung presentasi susut daya pada penyulang/feeder Karpan I kota Ambon.

## 1.3.2  Manfaat Penelitian
Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam perbaikan sistem  jaringan  yang  ada  atau  dalam  perencanaan pembangunan jaringan baru.

## 2.  TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1   Pengertian Susut Daya listrik
Susut  daya  atau  rugi  daya  listrik  adalah berkurangnya pasokan daya yang dikirimkan oleh sumber pasokan  (PLN)  kepada  yang  diterima  dalam  hal  ini konsumen,  artinya  daya  yang  hilang  akibat  susut  daya merupakan daya yang dibangkitkan namun tidak terjual. Dalam  hal  ini  pihak  penyedia  daya  listrik  (PLN), menderita kerugian akibat membangkitkan daya dengan biaya  yang  cukup  besar  tetapi  tidak  mendapatkan keuntungan  finansial  dari hasil  penjualan daya  tersebut. Susut daya jaringan listrik yang biasa terjadi pada sistem transmisinya dinyatakan dengan persamaan : Saluran pendek PL=3 I 2 R L ……………………………………….  (1) Saluran panjang/ jarak jauh
Rugi-rugi daya menurut perumusan Conen (1987) adalah:
PL = 3 RxL ( I 2 – I I C sin φr +  I C 2 )  ……….…….   (2) di mana :
PL      = Hilang daya  (watt) R         = Tahanan kawat per fasa (Ω/ Km) L         = Panjang saluran (Km) Cosφr = Faktor – daya beban / ujung penerima I          = Arus beban (A) I C = Arus pemuat pada titik pengiriman (A)
Sedangkan untuk mengetahui besar nilai susut daya listrik dinyatakan dengan Persamaan:
P L = P S – P R ……………………………………..…    (3) Persentase antara daya yang diterima dan daya yang disalurkan dinyatakan dengan persamaan :
𝑃 𝐿 = 𝑃𝑅 𝑃𝑆 𝑥100% …………………….………..……    (4)
dengan :
P R = Daya yang dipakai (KW) PS   = Daya yang dikirimkan (KW) PL     = Hilang/ Susut daya (KW)
Susut daya listrik merupakan persoalan krusial yang dihadapi  oleh  PLN  dan  belum  dapat  sepenuhnya terpecahkan.  Pemadaman  bergilir  kemudian  dilakukan untuk  menghindarkan  sistem  mengalami  pemadaman total  (totally  black  out).  Persoalan  kualitas  daya merupakan  persoalan  lain  yang  diantaranya  disebabkan oleh kekurangan pasokan daya listrik.
Persoalan  ini  meliputi  profil tegangan  yang  buruk, frekuensi  tegangan  yang  tidak  stabil  serta  distori harmonik yang berlebihan. Ketika kontinyuitas pasokan masih  merupakan  persoalan,  hal-hal  yang  berkaitan dengan  persoalan  kualitas  daya  untuk  sementara  dapat ”diabaikan” yang kemudian mengherankan adalah ketika data  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  kapasitas pembangkit  yang  tersedia  lebih  dari  cukup  untuk memikul beban yang ada.
Kesimpulan  yang  sementara  bisa  ditarik  adalah bahwa  terjadi  susut  daya  yang  cukup  besar  di  jaringan. Kesimpulan ini diperkuat dengan data di lapangan bahwa susut daya di jaringan cukup besar melebihi estimasi yang ditetapkan.  Kerugian  finansial  akibat  susut  daya  ini merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan.

## 2.2   Rugi Tembaga
Rugi  tembaga  atau  rugi-rugi  lainnya  berbanding lurus  dengan  kuadrat  beban  dan  dengan  adanya  kurva beban  versus  waktu  atau  kurva  lamanya  pembebanan, maka dapatlah dibuat kurva rugi daya/waktu atau kurva lamanya rugi daya dimana setiap ordinatnya berbanding lurus dengan kuadrat setiap ordinat kurva bebannya. Dari kurva  rugi  daya,  dapat  pula  ditentukan  rugi  daya  rata- ratanya selama periode tersebut. Luas dari kurva lamanya rugi daya merupakan rugi energi selama periode tersebut. Jadi  rugi  daya  rata-rata  =  rugi  energi  selama  periode tersebut/lamnya periode tersebut.
Dalam perhitungan rugi energi sebaiknya dipakai faktor rugi yaitu perbandingan antara rugi daya rata-rata dan rugi daya pada beban puncak dalam periode tertentu.
Rugi energi = rugi daya pada beban puncak x faktor rugi x jumlah jam dari periode tersebut
Faktor  rugi  energi  adalah  sama  denga  faktor  rugi dibagi dengan faktor beban dalam periode yang sama dan untuk  suatu  bentuk  kurva  beban  yang  umum,  terdapat hubungan antara faktor rugi energi dengan faktor beban.
Jadi  faktor  rugi  energi  dapat  dinyatakan  sebagai, faktor rugi energi = faktor rugi daya / faktor beban Bila  faktor rugi  energi  sudah  diketahui atau  sudah diasumsikan,  persentase  rugi  (tembaga)  pada  beban puncak untuk periode tersebut didapat dari persamaan :
Rugi energi (%) = rugi daya pada beban puncak x faktor rugi energi
Rugi energi dalam persen = Rugi daya dalam persen pada  beban  nominalnya  x  faktor  rugi  energi  x  faktor kapasitas/faktor beban.

## 2.3 Rugi-rugi Besi
Besaran  dari rugi daya  konstan  seperti rugi  besi, rugi  bantalan,  gesekan  dan  gesekan  anginpada  ujung belitan  dan  sebagainya  untuk  bermacam  bagian  dari system  tenaga  biasanya  diketahui  dari  hasil  pengujian maupun pengujian di lapangan. Rugi energi yang konstan ini  dapat  dihitung  dengan  mengalikan  konstanta  rugi dayannya  dengan  jumlah  jam dari  selang  yang  diamati. Bila  nilainya  akan  ditentukan  dalam  persen,  maka konstanta rugi daya harus dalam persen dari nilai beban nominalnya,  konstanta  rugi  energi  dapat  diturunkandari pernyataan berikut ini :
Rugi  energi  (%) =  Rugi  daya  dalam  persen  pada beban nominalnya / factor kapasitas.

## 2.4  Rugi-rugi tidak langsung akibat dari beban
Rugi  pada  turbin  hidrolik,  turbin  uap  dan  bagian- bagian  lainnya  dari  sistem  tenaga  ada  yang  berbanding lurus dengan kuadrat beban dan ada pula yang konstan. Bentuk  kurva  dari  rugi  versus  beban  untuk  tipe pembangkit  yang  berlainan  variasinya  satu  sama  lain cukup  besar,  sehingga  tidak  mungkin  membuat perhitungan rugi energi sederhana dengan menggunakan faktor tersebut di atas untuk rugi tembaga. Secara umum bentuk  kurva  dari  rugi  daya  versus  beban  dapat  dibuat dari kurva effesiensi versus beban dan bial kurva beban harian  atau  bulana  diketahui,  diutamakan  dari  kurva lamanya pembebanan, maka kurva rugi daya/waktu dapat dibuat.
Pada  PLTA,  rugi  turbin  hidrolik  biasanya merupakan  rugi  yang  terbesar  dari  setiap  peralatan sistem.  Untuk  alasan  itulah  hal  ini  perlu  mendapat perhatian yan sebesar-besarnya.

## 2.5  Penanggulangan susut teknis
Komputer  dapat  membantu  dalam  perhitungan pengurangan  susut  system.  Dengan  data  masukan  yang berbeda-beda,  dibuat  beberapa  alternative  kajian mengenai hal ini.Pengurangan susut system menghasilkan  penghematan  energi,  juga  peningkatan kapasitasnya.  Berbagai  cara  dapat  dilakukan  untuk mengurangi susut system antara lain :
a.  Otimalisasi kapasitas beban
 Pemilihan kapasitas TR (kVA-km) yang dipakai, didasarkan  apda  pengaturan  tegangan  dan  factor daya normal.
 Pilih  kapasitas  saluran  TM,  kVA-km,  dari penghantar  standar  yang  ada,  oleh  karenanya panjang penyulang TMnya dibatasi. Pada saluran, yang  kapasitasnya  (kVA-km  atau  MVA-km)
sudah  dilampaui,  beban  penghantar  dapat dikurangi dengan :
 Memindah bebannya ke penyulang lain.
 Mengganti  penghantar  yang  ada  dengan  yang lebih besar
 Menambah  feeder  baru  dan  kemudian  mengatur pembagian bebannya.
 Menaikkan kelas tegangan, misalnya dari 6 kv ke 20 kv.
b.  Optimalisasi  kapasitas  transformator,  lokasi,  beban yang dipikul.
Pemilihan kapasitas transformator distribusi, dikaitkan  dengan  macam  beban  (pelanggan)  yang dilayaninya,  dengan  menjaga  agar  jatuh  tegangan minimum.
Pemilihan  lokasi  transformator  distribusi,  dikaitkan dengan macam beban yang dilayani dengan menjaga agar susut tegangan minimum.
Optimalkan pendayagunaan trasformator, didasarkan pada factor beban dari beban yang dilayani.
c.  Tetap menjaga tingkat tegangan yang diijinkan pada system distribusi.
d.  Memasang kapasitor shunt
 Gunakan kapasitor shunt pada beban induktif atau apda  titik-titik  tertentu  pada  saluran  TRnya, dengan mempertimbangkan ekonomis tidaknya.
 Gunakan  kapasitor  shunt  dengan  daya  pengenal yang  optimum  atau  titik/lokasi  optimum  pada penyulang tegangan menengahnya, guna mengurangi rugi daya,  susut  energi  dan menjaga kondisi  tegangan.  Dalam menangani hal tersebut tindakan yang diambil dapat berupa :
 Memasang  tumpuk  kapasitor  (bank  kapasitor) tetap,  guna  mendapatkan  factor  daya  100%  atau factor  daya  sedikit  mendahului,  selama  diluar beban puncaknya.
 Memasang tumpuk kapasitor yang dapat dimasukkan dan dikeluarkan dari sistem tersebut.
 Tumpuk  kapasitor  ini  dimasukkan/  dihubungkan ke  sistem  untuk  mengkoreksi  faktor  dayanya selama beban puncak.

## 3.   METODOLOGI

## 3.1  Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  di  laksanakan  pada  PT.  PLN  cab, Ambon, khususnya pada trafo distribusi dan saluran yang terpasang pada penyulang/feeder Karpan I.

## 3.2  Waktu Penelitian
Waktu penelitian susut daya pada sistem  distribusi tegangan menengah penyulang Karpan I PT. PLN cabang Ambon, direncanakan selama 3 bulan. Secara terperinci, waktu  peneltian  dapat  dilihat  pada  lampiran  1  proposal penelitian ini.
Sedangkan rencana penelitian secara terperinci dan tahapan atau proses yang dilakukan agar tujuan penelitian yang  dilakukan  terlaksana  dengan  baik  dan  sesuai rencana,  dapat  dilihat  pada  peta  petunjuk  (roadmap) penelitian berikut :
Sumber: penulis, 2019
Gambar 1. Peta Petunjuk (roadmap) Penelitian

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1   Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Transformator  distribusi  yang  akan  digunakan sebagai  obyek  penelitian  adalah  transformator  yang terbebani sebanyak 23 buah trafo distribusi, dengan jenis gardu transformator portal. Semua transformator tersebut berada  di  wilayah  PT.  PLN  (Persero)  kota  Ambon penyulang/feeder  Karpan  1.  Untuk  dapat  melakukan perhitungan,  maka  diperlukan  sejumlah  data-data masukan, berikut beberapa data  masukan dari transformator distribusi yang menjadi objek penelitian.:
4.1.1 Data Transformator  Transformator : 3 fasa  Jenis pendinginan   : ONAN  Tegangan primer    : 20 KV  Jenis gardu : Porta

## 4.1.2 Gambar Deskripsi Penyulang Karpan I
Sumber: penulis, 2019
Gambar 2. Single line penyulang Karpan I

## 4.2  Diskripsi Variabel Penelitian
Tabel 1. Data Pembebanan Penyulang Karpan I

## Sumber: penulis, 2019
Tabel 2. Data Saluran Penyulang Karpan I
Tabel 3. Data trafo distribusi penyulang Karpan I
Sumber: penulis, 2019
4.3  Analisis Data Hasil Penelitian
4.3.1 Beban Sisi Tegangan Menengah Data  beban  pada  sisi  tegangan  menengah diperoleh dari transformasi nilai pada sisi tegangan rendah  terhadap  perbandingan  tegangan  pengenal transformator.
I TM ' = (V 2 /V 1 ) I TR (Ampere)
= (400/20000) x ((300 + 280 + 240)/3) = 0,02 x 273,3 = 5,47 A V TM ' = (V 1 /V 2 ) V TR (Volt)
= (20000/400) x ((228 + 225 + 226)/3) = 50 x 226,3 = 11317 Volt S TM ' = V TR ' x I TR '  = 11317 x 5,47
= 61904  VA ≈ 62 kVA
Perhitungan  untuk  seluruh  saluran  sisi tegangan menengah, dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 4. Perhitungan beban sisi tegangan menengah
Sumber: penulis, 2019
4.3.2  Arus  Nominal  Trafo  Dan  Resistansi Tembaga Per Fasa Arus nominal transformator
𝑰 𝑵 = 𝑺𝒕𝒓 √𝟑𝑽𝟏 = 𝟐𝟎𝟎 𝟏,𝟕𝟑𝒙𝟐𝟎 = 5,78 A
Resistansi tembaga per fasa
𝑹 𝑪𝒖 = 𝑷𝑪𝒖𝟏𝒇𝒂𝒔𝒂 (𝑰𝑵)𝟐 = 𝟐𝟖𝟓𝟎 𝟑 ⁄ 𝟓𝟕𝟖𝟐 = 28,43 Ω
Perhitungan  arus  nominal  trafo  dan  resistansi tembaga per fasa, dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 5. Perhitungan beban sisi tegangan menengah
Sumber: penulis, 2019

## 4.3.3  Rugi Trafo Pada Saat Pembebanan
Perhitungan  rugi  transformator  pada  saat pembebanan,  dihitung  perfasa  pada  setiap  gardu distribusi  dan  setiap  pembebanan.  Nilai  rugi  besi bersifat  konstan,  sedangkan  nilai  rugi  tembaga bergantung pada besar arus beban.
Rugi tembaga : 1. Fasa R 𝑃 𝐶𝑢 = 𝐼 𝑇𝑀 2 𝑅 𝐶𝑢 = 3 2 𝑥28,43 =  256 Watt 2. Fasa S 𝑃 𝐶𝑢 = 𝐼 𝑇𝑀 2 𝑅 𝐶𝑢 = 2,8 2 𝑥28,43 =  223 Watt 3. Fasa T 𝑃 𝐶𝑢 = 𝐼 𝑇𝑀 2 𝑅 𝐶𝑢 = 2,4 2 𝑥28,43 =  164 Watt 4. Rata-rata
𝑃 𝐶𝑈 = (𝑃 𝐶𝑈 𝑓𝑎𝑠𝑎 𝑅 + 𝑃 𝐶𝑈 𝑓𝑎𝑠𝑎 𝑆 + 𝑃 𝐶𝑈 𝑓𝑎𝑠𝑎 𝑇 ) 3 ⁄ = (256 + 223 + 164) 3 ⁄ = 214 Watt Rugi transformator 𝑃 𝑇𝑟 = 𝑃 𝐶1𝑓𝑎𝑠𝑎 + 𝑃 𝐶𝑢1𝑓𝑎𝑠𝑎 = 214 + 550 = 764 Watt 𝑆 𝑇𝑟 = 𝑃𝑇𝑟/𝐶𝑜𝑠𝜑 1000 = 214 0,85 ⁄ 1000 = 0,90  kVA
Prosentasi rugi transformator
%𝑆 𝑇𝑟 = 𝑆𝑇𝑟 𝑆𝑇𝑀′ 𝑥100 = (0,90 62 ⁄ ) 𝑥100 = 1,45  %
Perhitungan  rugi  transformator  pada  saat pembebanan, dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 6. Perhitungan rugi trafo pada saat pembebanan
Sumber: penulis, 2019
4.3.4    Perhitungan  Daya  Dan  Arus  Sisi  Primer
Trafo
Daya pada sisi tegangan menengah 𝑆 𝑇𝑀 = 𝑆 𝑇𝑀 ′ + 𝑆 𝑇𝑟 = 62 + 0,90 = 63 kVA Arus pada sisi tegangan menengah
𝐼 𝑇𝑀 = 𝑆𝑇𝑀 𝑉𝑇𝑀 = 63 20 = 3,14  Ampere
Perhitungan  daya  dan  arus  pada  sisi  primer trafo, dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 7. Perhitungan daya dan arus sisi primer trafo

## 4.3.5 Rugi Saluran Antara Dua Titik
Perhitungan  rugi  saluran  antara  dua  titik, misalnya titik X – Y, dihitung untuk setiap segmen, antara  titik  satu  dengan  titik  yang  lainnya,  dan dihitung pada masing-masing fasa.
Rugi saluran 𝑃 𝑆𝑎𝑙 = 𝐼 𝑇𝑀 2 . 𝑟. 𝑙 = 3,14 2 𝑥 0,438 𝑥 2,449 = 11,11
Watt
𝑆 𝑆𝑎𝑙 = 𝑃𝑆𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑠𝜑 = 11,11
0,85 = 13,07 VA
Prosentasi rugi saluran %𝑆 𝑆𝑎𝑙 = 𝑆𝑆𝑎𝑙 𝑆𝑇𝑀 𝑥100% = 13,07 63000 = 0,021 %
Rugi  saluran  seluruh  penyulang  Karpan  I, dapat dilihat pada tabel berikut :

## Tabel 8. Perhitungan rugi saluran
Sumber: penulis, 2019

## 4.3.6  Rugi Total Pada JTM
Perhitungan rugi total pada jaringan tegangan menengah berikut.
𝑃 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑃 𝑇𝑟 + 𝑃 𝑆𝑎𝑙 = 764,2 +  11,1 = 775,31 Watt Rugi-rugi  daya  total  penyulang  Karpan  I,  dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 9. Perhitungan rugi JTM
Sumber: penulis, 2019

## 4.3.7    Presentasi  Rugi  (Susut)  Daya  Pada Jaringan Tegangan Menengah
Perhitungan rugi total  pada  jaringan tegangan menengah berikut.
𝐷𝑎𝑦𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐷𝑎𝑦𝑎 𝑇𝑟 + 𝐷𝑎𝑦𝑎 𝑆𝑎𝑙 = 90972 + 53348,97 = 144320,64  Watt
% 𝑅𝑢𝑔𝑖 𝐷𝑎𝑦𝑎 = 𝑅𝑢𝑔𝑖 𝐷𝑎𝑦𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐷𝑎𝑦𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑥100% = 775,31 14320,64 𝑥100%
= 0,54 % Presentasi rugi (susut) daya penyulang Karpan I, dapat dilihat pada tabel berikut :

## Tabel 10. Presentasi rugi daya pada JTM
Sumber: penulis, 2019
Sumber: penulis, 2019
Gambar 3. Diagram susut daya dan presentasi susut daya

## 5. PENUTUP 5.1 Kesimpulan
Berdasarkan analisis data pada bab sebelumnya,  terlihat  bahwa  presentai  susut  (rugi) daya  yang  terjadi  pada  penyulang/ feeder Karpan  I kota  Ambon  dapat  disimpulkan  bahwa  rugi/susut daya  nyata  penyulang  16031,66  Watt  atau  sebesar 18,10  %  dibandingkan  kapasitas  beban  penyulang yang sebesar 2349501,26 Watt, sedangkan rugi/susut  daya  nyata  per  gardu  berkisar  antara 582.92  Watt  sampai  dengan  1001,78  Watt.  Susut daya terkecil terjadi pada gardu KTAKP1007 (0,42 %)  dan  susut  daya  terbesar  terjadi  pada  gardu KTAKP1008 (1,15 %).

## 5.2.  Saran
Berdasarkan  pembahasan  dan  analisa  hasil serta kesimpulan, maka disarankan sebagai berikut:
1. Untuk  mengurangi  rugi/susut  daya  pada penyulang, maka disarankan untuk memperbesar diameter  kawat  penghantar,  yang  awalnya  70 mm2 menjadi 95 mm2 atau 120 mm2..
2. Pembagian beban pada trafo secara merata antara fasa  R,  S  dan  T,  agar  tidak  terjadi  kerugian tegangan  yang  berlebihan,  yang  nantinya mempengaruhi  kerugian  atau  susut  daya  trafo secara keseluruhan.

## DAFTAR PUSTAKA
A.Kadir, Ir, 1989. Transformator, Penerbit, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta,
Arismunandar  &  Kuwahara.  1979.  Teknik  Tenaga
Listrik Jilid III. Pradnya Paramita. Jakarta.
A.S.  Pabla  dan  A.Hadi,  1989.  Sistem  Distribusi Daya Listrik, Penerbit Erlangga, Jakarta,
Kadir,  Abdul.  1979.  Transformator.  Pradya
Paramita. Jakarta
Standard  PLN  50,  1997.  Spesifikasi  Transformator Distribusi. PT. PLN, 1981. SPLN ( Standar Perusahaan Umum
Listrik  Negara)  41-8.1981  dan  72.1987
“Hantaran  Alumunium  Campuran  (AAAC)” dan “Spesifikasi Desain Untuk JTM dan JTR.”,
PUIL (PersyaratWan Umum Instalasi Listrik), 2000. Badan Standardisasi Nasional, Jakarta,
Sulasno, 2000, Teknik dan Sistem Distribusi Tenaga Listrik,  Penerbit  Universitas  Diponegoro,
Semarang.
Sumanto.  1991.  Teori  Transformator.  Yogyakarta. Andi Offset. Yogyakarta.
T.S.  Hutauruk,  1993.  Transmisi  Daya  Listrik, Erlangga, Jakarta,
Unindo (---), Three Phase Transformer Data. Zuhal. 1994. Ketenagaan Listrik Indonesia. Penerbit : ITB. Bandung.