Vol. 14. No. 02, Mei 2023: 90-96 http://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/jte p-ISSN: 2086 ‐ 9479   e-ISSN: 2621-8534

## Analisis Prediksi Dan Kondisi Umur Transformator pada BAT GT 2.1 PLTGU Priok Menggunakan Metode Health Index
Ahmad Rosyiddin 1* , Badaruddin 2
1 PT. Indonesia Power, Jakarta
2 Teknik Elektro, Universitas Mercu Buana, Jakarta
* ahmadrosyiddin23@gmail.com
Abstrak—  Transformator  merupakan  salah  satu  peralatan yang  sangat  penting  dalam  sistem  tenaga  listrik.  Fungsi  utama transformator adalah sebagai penyalur daya atau tegangan, serta mengubah  level  tegangan  dari  satu  level  tegangan  ke  level tegangan  yang  lain.  Transformator  yang  dilakukan  penelitian merupakan transformator daya BAT GT 2.1 PLTGU Priok yang digunakan  untuk  step  up  tegangan  dari  keluaran  generator menuju  jaringan  transmisi.  Penelitian  kondisi  kesehatan  dan predikasi  umur  transformator  penting  untuk  dilakukan  supaya diketahui bagaimana kondisi dan tindakan yang diperlukan pada transformator. Salah satu metode yang digunakan untuk analisa kondisi transformator adalah metode health index. Metode health index sendiri menggunakan 4 parameter pengujian transformator seperti  parameter  Dissolved  Gas  Analysis  (DGA),  kualitas minyak,  furan  dan  kondisi  tap  changer.  Dari  hasil  perhitungan total health index transformator BAT GT 2.1 PLTGU Priok nilai yang  didapatkan  adalah  82%.  Berdasarkan  nilai  health  index tersebut maka transformator BAT GT 2.1 PLTGU Priok berada dalam  kondisi  baik  dan  normal  serta  diperkirakan  mampu beroperasi lebih dari 10 tahun.
Kata Kunci : DGA, Health Index, Kualitas Minyak, Furan, Tap Changer, Transformator
DOI: 10.22441/jte.2023.v14i2.006

## I. P ENDAHULUAN
Saat  ini  energi  listrik  merupakan  kebutuhan  yang  sangat penting bagi industri dan perumahan. Salah satu peralatan yang berperan  penting  dalam  proses  penyaluran  energi  listrik  dari pusat  pembangkit  menuju  konsumen  adalah  transformator daya.  Peran  transformator  daya  merupakan  peralatan  yang penting dan beroperasi secara terus- menerus. Oleh karena itu, penting  untuk  dilakukan  monitoring  dan  pemantauan  kondisi transformator  daya  supaya  terhindar  dari  kerusakan  dan kegagalan operasi serta menjaga umur transformator daya. [1]
Transformator  memiliki  berbagai  macam  komponen peralatan  yang  memerlukan  pemeliharaan  dan  perawatan. Contoh  komponen  pada  transformator  seperti  minyak transformator,  tap  changer,  peralatan  cooling  baik  kipas  dan pompa, peralatan  proteksi  dan  lain  sebagainya.  Ada  beberapa jenis  pemeliharaan  yang  dilakukan pada  transformator  seperti preventif  maintenance  (PM),  Predictive  Maintenance  (PDM), dan Corrective Maintenance. Masing- masing jenis pemeliharaan tersebut memiliki fokus sendiri- sendiri baik dari
waktu  dan  bentuk  pelaksanaan  nya.  Pemeliharaan  pada transformator  dilakukan untuk  menghindari  potensi  gangguan yang  timbul  akibat  kegagalan  fungsi  pada  peralatan  nya. Gangguan pada trafo dapat menyebabkan potensi bahaya yang besar seperti terjadinya ledakan pada transformator. Kegagalan pada  transformator  sehingga  tidak  dapat  dioperasikan  dapat menganggu  proses  penyaluran  energi  listrik  dari  produsen menuju konsumen. [2]
PLTGU  Priok  merupakan  pembangkit  tenaga  listrik  yang berada  di  daerah  Jakarta  Utara  memiliki  fungsi  untuk menyediakan pasokan tenaga listrik Jakarta dan sekitarnya serta menopang  sistem  kelistrikan  JAMALI  (Jawa,  Madura,  dan Bali). Pada PLTGU Priok untuk output tegangan dari generator sebelum  disalurkan  menuju  jaringan  transmisi  melalui transformator daya untuk menaikkan tegangan dari 15,75 KV menjadi tegangan transmisi 150 KV. Transformator daya yang juga disebut transformator BAT GT 2.1 memiliki kapasitas 177 MVA.  Tingginya  permintaan  energi  listrik  mengharuskan transformator daya BAT beroperasi secara terus- menerus. Pola pengoperasian  tersebut  tentunya  memberikan  dampak  pada kondisi transformator daya seperti kondisi minyak isolasi dan muncul potensi gangguan pada transformator daya. Salah satu metode  yang  dapat  digunakan  untuk  monitoring  kondisi  dari transformator ada metode “heatlh index”.
Metode  health  index  adalah  metode  yang  dapat menggabungkan  data  hasil  pengujian  laboratorium,  inspeksi lapangan,  dan  pengamatan  operasi.  Metode  ini  melakukan penilaian  dengan  pendeketan  ilmiah  secara  objektif  dan kumulatif. [3][4] Health index berguna untuk mendeteksi dan mengukur  degradasi  jangka  panjang  pada  transformator  yang dapat  menyebabkan  kegagalan  operasi  pada  transformator. Health index adalah sebuah metode yang dapat menggabungkan  data  hasil  pegujian  laboratorium,  inspeksi lapangan,  dan  pengamatan  operasi.  Metode  ini  melakukan penilaian  dengan  pendekatan  ilmiah  secara  objektif  dan kumulatif. Metode health index merupakan metode yang efektif untuk  digunakan  analisa  kondisi  dan  prediksi  umur transformator  karena  melibatkan  beberapa  pengujian  yang dilakukan pada transformator. [5]
Pada penelitian ini digunakan data pengujian berupa (DGA, kualitas  minyak,  furan  dan  kondisi  tap  changer)  dari transformator  BAT  GT  2.1.  Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk mengetahui  kondisi  transformator,  umur  transformator  dan
A. Rosyiddin et al., Analisa Kondisi Dan Prediksi Umur Transformator BAT GT 2.1 PLTGU Priok Dengan Metode Health Index
tindakan  yang  diperlukan  dilakukan  pada  transformator  daya tersebut. [6]
II. T

## INJAUAN P USTAKA
Pada  penelitian  sebelumnya  [1]  melakukan  penelitian dengan  hasil  hasil  perhitungan  diperoleh  nilai  akhir  faktor historis  sebesar  2,56  dan  faktor  kondisi  sebesar  3,5.  Nilai akhir health index transformator IBT-1 adalah 3,12. Berdasarkan  nilai health  index ,  transformator  IBT-1  berada dalam kondisi bagus dan diperkirakan dapat beroperasi selama 11-15 tahun ke depan. Kemudian ada [2] melakukan penelitian yang  hasilnya  mengidentifikasi  bahwa  performa  kondisi keseluruhan transformator di Gardu Induk Waru dalam kondisi bagus,  dengan  tindakkan  perawatan  normal.  Performa  yang stabil  ditunjukkan  pada  tahun  2016-2018  oleh  transformator daya  7  sebesar  75%.  Performa  paling  tinggi  mencapai  95  % ditemukan pada transformator daya 5 di tahun 2018.
Berikutnya [3] melakukan ide untuk membangun alat yang dapat  digunakan  untuk  menetapkan  indeks  kesehatan  yang representatif  untuk  setiap  transformator  berdasarkan  berbagai hasil tes transformator. Indeks kesehatan trafo yang diusulkan akan memberikan penilaian kondisi kesehatan trafo yang akan berguna  untuk  pemeliharaan,  memastikan  kinerja  trafo  yang optimal,  peningkatan  efisiensi  dan  juga  peningkatan  waktu hidup  yang  diharapkan.  Berikutnya  [4]  menyatakan  indeks kesehatan transformator dinyatakan dalam bentuk probabilitas, yang dapat dengan mudah memberikan pemahaman kepada staf tentang  keadaan  transformator  dalam  penggunaan  praktis. Sebelum menghitung indeks kesehatan, perlu untuk mendapatkan statistik untuk lokasi kesalahan transformator dan faktor-faktor  yang  mempengaruhi  lokasi  ini  sesuai  dengan faktor-faktor  seperti  penggunaan  transformator  dan  penyebab kesalahan  dan  untuk  membuat  diagram  asiklik  terarah. Dibandingkan  dengan  metode  perhitungan  indeks  kesehatan sebelumnya,  metode  perhitungan  indeks  kesehatan  berbasis probabilitas  lebih  mampu  mempertimbangkan  mekanisme kesalahan transformator, dan pemilihan kuantitas keadaan lebih sesuai  dengan  penggunaan  transformator  yang  sebenarnya. Terakhir  [5],  mengemukakan  penggunaan Machine  Learning dengan menemukan bahwa mengurangi jumlah pengujian tidak memengaruhi  keakuratan  model  prediksi  ML,  yang  dianggap sebagai  keuntungan  signifikan  dalam  hal  pengurangan  biaya manajemen aset transformator (TAM).

## III. M ETODOLOGI P ENELITIAN

## A. Objek Penelitian
Priok Power Generation and O&M Services Unit (POMU) merupakan  pembangkit  tenaga  listrik  yang  mengelola  14  unit dengan  8  unit  PLTGU  dan  6  PLTD  dengan  total  kapasitas terpasang  ±  2.736  MW.  Masing-  masing  pembangkit  yang dikelola  dideskripsikan  sebagai  berikut  PLTD  Senayan berkapasitas 16,08 MW, PLTGU Blok 1-2 berkapasitas 1.180 MW,  PLTGU  milik  PLN  Blok  3  berkapasitas  740  MW,  dan PLTGU milik PLN Blok 4 berkapasitas 800 MW.
PLTGU  Priok  sendiri  merupakan  salah  satu  bagian  dari penyaluran kelistrikan untuk area Jabodetabek. Oleh karena itu, diharapkan PLTGU Priok senantiasa handal dan effisien dalam
memasok  kebutuhan  kelistrikan  di  wilayah  Jakarta  khusunya. Salah  satu  bagian  terpenting  dalam  proses  penyaluran kelistrikan  adalah  transformator.  Transformator  sendiri  salah satu  fungsinya  adalah  penaik  tegangan  dari  output  generator menjadi tegangan transmisi.
Gambar 1 . Layout PLTGU Priok

## B. Teknik Analisa Data
Dalam  penelitian  ini  dilakukan  teknik  analisa  data  yang diperoleh  kemudian  di  interpretasikan  sehingga  memberikan keterangan terhadap permasalahan yang diteliti.

## Perhitungan peforma masing- masing parameter
Penilaian performa masing- masing parameter untuk DGA, kualitas  minyak  [6]  dan  furan  dengan  menggunakan  seperti persamaan 1.
∑ (𝑆𝑖 𝑥 𝑊𝑖) 𝑖=𝑛 𝑖=𝑛 ∑ (𝑆𝑚𝑎𝑥 𝑖 𝑥 𝑊𝑖) 𝑖=𝑛 𝑖=𝑛 ×  100 (1)
Berdasarkan persamaan 1 maka keterangan untuk beberapa paremeter sebagai berikut :
n = Jumlah parameter Si
= Skor penilaian
Wi
= Bobot nilai
Smax I = Skor maksimum
Dissolved Gas Analysis (DGA)
Pengujian  DGA  test  merupakan  salah  satu  bentuk pemeliharaan yang dilakukan secara periodik. Fungsinya untuk mengetahui ketidaknormalan yang muncul pada transformator. Pada saat terjadi ketidaknormalan pada transformator, minyak isolasi sebagai rantai hidrokarbon akan terurai akibat besarnya ketidaknormalan  dan  akan  membentuk  gas-gas  hidrokarbon yang larut dalam minyak isolasi itu sendiri. Pada dasarnya DGA adalah  proses  untuk  menghitung  kadar  atau  nilai  dari gas-gas hidrokarbon  yang  terbentuk  akibat  ketidaknormalan.  Dari komposisi  kadar  gas-gas  itulah  dapat  diprediksi  dampak- dampak ketidaknormalan apa yang ada di dalam transformator, apakah overheat, arcing atau corona. Uji DGA dilakukan pada sampel minyak yang diambil dari transformator, kemudian gas- gas terlarut (dissolved gas) tersebut diekstrak.
Gas  yang  telah  diekstrak  lalu  dipisahkan,  diidentifikasi komponen-komponen  individualnya,  selanjutnya  dihitung kuantitasnya  (dalam  satuan  part  per  million  –  ppm).  Analisis kondisi  transformator  berdasarkan  hasil  pengujian  DGA,
setelah diketahui karakteristik dan jumlah dari gas-gas terlarut yang  diperoleh  dari  sampel  minyak,  selanjutnya  dilakukan analisis  kondisi  transformator.  Ada  beberapa  metode  untuk melakukan interpretasi data dan analisis seperti yang tercantum pada  IEEE  standard.  C57-104.1991  dan  IEC  60599,  adalah Metode  TDCG,  key  gas,  roger’s  ratio,  dan  duval’s  triangle. Berikut ini merupakan tabel pembobotan skor untuk DGA.
Tabel 1. Faktor Skor dan Pembobotan Untuk DGA
Gas Skor (Si) Wi (Bobot) 1 2 3 4 5 6 H 2 ≤100  100-200  200-300  300-500  500-700  >700 2 CH 4 ≤75 75-125  125-200  200-400  400-600 >600 3 C 2 H 6 ≤65 65-80 80-100  100-120  120-150 >150 3 C 2 H 4 ≤50 50-80 80-100  100-150  150-200 >200 3 C 2 H 2 ≤3 3-7 7-35 35-50 50-80 >80 5 CO ≤350  350-700  700-900  900-1100  1100-1400  >1400 1 CO 2 ≤2500 2500- 3000 3000- 4000 4000-5000 5000-7000  >7000 1
Berdasarkan  Tabel  1  dimana  skor  (Si)  bernilai  satu mengidentifikasi  bahwa  bernilai  baik  dan  nilai  skor  enam bernilai  jelek.  Hasil  dari  penilaian  Tabel  2  yang  sudah didapatkan kemudian dimasukkan kedalam Tabel 3 perbandingan  faktor  performa  health  index  dengan  %DGAF untuk mendapatkan presentase performa dan nilai health index factor  (HIF)  dari  parameter  DGA.  Berikut  ini  untuk  tingkat performa kondisi DGA dapat dilihat pada Tabel 3.3.
Tabel 1 . Perbandingan Faktor Performa Health Index Dengan %DGAF Nilai HIF Kondisi Deskripsi 4 Baik ≤20% 3 Dapat Diterima 21%≤ x ≤ 30% 2 Perlu Pemantauan 31%≤ x ≤ 40% 1 Jelek 41%≤ x ≤ 50% 0 Sangat Jelek ≥50%

## Kualitas minyak [6]
Kualitas  minyak  merupakan  sekumpulan  pengujian minuyak  isolasi  transformator  daya  berdasarkan  pengujian elektrik,  fisik,  dan  kimia  yang  merujuk  pada  standar  IEEE C57.106-2006. Pengujian kualitas minyak terdiri dari tegangan tembus  minyak,  tegangan  antarmuka  (IFT),  keasaman,  dan kadar air. Tabel 3.4 menunjukkan penilaian kualitas minyak.
Tabel 3.Faktor Skor Dan Pembobotan Untuk Kualitas Minyak
Oil Parameter Voltage 69-230 Kv Si (score) Wi (Weight) Dielectric Strength (Kv) ≥52 1 3 47-52 2
35-47 3
≤35 4
Moisture (ppm)
≤20 1 4
20-25 2
25-30 3 ≥30 4 Acidity(mgKOH/gram) ≤0.04 1
0.04-0.1 2 1 0.1-0.15 3 ≥0.15 4 Interfacial Tension (mN/m) ≥30 1
2 23-30 2 18-23 3 ≤18 4
Berdasarkan  Tabel  3  dimana  skor  (Si)  bernilai  satu mengidentifikasi  kondisi  baik,  bernilai  dua  menunjukkan kondisi normal dan bernilai tiga serta empat menunjukkan nilai jelek.  Hasil  dari  penilaian  tabel  3  yang  sudah  didapatkan kemudian  dimasukkan  ke  dalam  tabel  4  perbandingan  faktor performa health  index dengan  %OQF  ( Oil  Quality  Factor ) untuk mendapatkan presentase performa dan nilai health index factor (HIF)  dari  parameter  kualitas  minyak.  Tingkat  kondisi performa kualitas minyak dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 2 . Perbandingan Faktor Performa Health Index Dengan %OQF Nilai Huruf Kondisi Deskripsi A Baik ≤25% B Normal 26%≤ x ≤ 40% C Waspada 41%≤ x ≤ 60% D Jelek 61%≤ x ≤ 80% E Sangat Jelek ≥81%

## Furan
Senyawa  furan  yang  sering  digunakan  dalam  menganalisa kondisi  yakni  2FAL  dikarenakan  mempunyai  stabilitas  yang tinggi  diantara  yang  lain.  Analisa  furan  ini  bisa  ditambahkan apabila  gas  karbon  monoksida  dan  karbon  dioksida  dalam kondisi  sangat  jelek.  Tabel  5  merupakan  penilaian  pengujian furan untuk mendapatkan nilai HIF.
Tabel 5. Penilaian Furan Nilai HIF Kondisi 2FAL (ppb) 4 Baik 0- 100 3 Normal 100- 250 2 Waspada 250- 500 1 Jelek 500- 1000 0 Sangat Jelek >1000

## Tap Changer
Penilaian kondisi tap changer merujuk langsung pada Tabel 6  untuk  mendapatkan  nilai  HIF.  Penilaian  diperoleh berdasarkan kinerja komponen tap changer dan visual inspeksi yang dilakukan oleh teknisi. Bagian bagian tap changer terdiri dari  diverter  switch,  tap  selector,  tahanan  transisi,  minyak tabung tap changer, motor, relai, tutup tap changer, dan minyak konservator
Tabel 3 . Penilaian Tap Changer Nilai Huruf Kondisi Deskripsi A Baik Beroperasi normal B Layak Terdapat 1-2 masalah C Waspada Terdapat 3 masalah D Buruk Terdapat 4 masalah E Sangat buruk Lebih dari 4 masalah
A. Rosyiddin et al., Analisa Kondisi Dan Prediksi Umur Transformator BAT GT 2.1 PLTGU Priok Dengan Metode Health Index

## Perhitungan total health index
Perhitungan  total  health  index  merupakan  perhitungan seluruh  kondisi  transformator.  [7-10]  Perhitungan  bisa dilakukan  setelah  nilai  performa  dan  nilai  health  index  faktor (HIF) masing masing parameter didapatkan. Perhitungan total nilai kondisi health index dapat dihitung dengan persamaan 2 dimana Kj adalah konstanta pada kriteria kondisi, HIFj adalah faktor  index  performa  pada  kriteria  kondisi,  HIF  max  adalah Faktor index performa maksimum dan % HI adalah persentase health  index  keseluruhan.  Penilaian  untuk  parameter  DGA, kualitas minyak dan furan dikali 0.6 sedangkan untuk parameter tap  changer  dikali  dengan  0.4  dengan  merujuk  pada  tampilan Tabel 7
Tabel 4 . Penilaian Health Index No Parameter Transformator Kj Nilai Kondisi HIFj 1 DGA 10 A,B, C, D, E 4,3,2,1,0 2 Kualitas Minyak 8 A,B, C, D, E 4,3,2,1,0 3 Furan 6 A,B, C, D, E 4,3,2,1,0 4 Kondisi Tap Changer 5 A,B, C, D, E 4,3,2,1,0
Sehingga  dari  tabel  diatas  maka  persamaan  untuk perhitungan health index adalah sebagai berikut :
HI% = 0,6 × ( ∑(𝐾𝑗 ×𝐻𝐼𝐹𝑗)
∑(𝐾𝑗 ×𝐻𝐼𝐹𝑚𝑎𝑥) ) + 0,4 ×   ( ∑(𝐾𝑗  × 𝐻𝐼𝐹𝑗) ∑(4  × 𝐾𝑗) )  × 100
(2)

## Hasil Keluaran Health Index
Setelah  dilakukan  maka  didapatkan  hasil  keluaran health index berupa  kondisi,  prediksi  umur  operasi,  dna  tindakan pemeliharaan berdasarkan keluaran nilai performa. Berikut ini ditunjukkan oleh Tabel 8 untuk performa kondisi transformator daya.
Tabel 5 . Performa Kondisi Transformator Daya %HI Kondisi Tindakan Prediksi Umur 85-100 Baik Perawatan normal Lebih dari 15 tahun 70-85 Normal Perawatan normal Lebih dari 10 tahun 50-70 Waspada Meningkatkan pengujian atau diagnosis 10 tahun 30-50 Jelek Memulai perencanaan penanganan resiko Kurang dari 10 tahun 0-30 Sangat Jelek Penanganan dan pemulaian resiko Mendekati akhir umur IV. H ASIL DAN A NALISA
A. Parameter Dissolved Gas Analysis (DGA)
Dissolved Gas Analysis (DGA) merupakan sebuah alat yang digunakan untuk memantau kondisi transformator. Pengambilan  sampel  dan  pengujian  DGA  dilakukan  secara periodik  setiap  satu  bulan  sekali.  Pengambilan  data  tersebut dilakukan  untuk  memastikan  operasi  rutin  dari  transformator aman  dan  tidak  terjadi  gagal  operasional  dikemudian  hari. Merujuk  pada  standar  IEEE  C57.104.2019  dapat  dilihat bagaimana  kondisi  dari  transformator  tersebut.  Gas  yang diamati diantaranya adalah hydrogen [H 2 ], metana [CH 4 ], etana [C 2 H 6 ], etilen [C 2 H 4 ], asetilen [C 2 H 2 ], karbon monoksida [CO], dan karbon dioksida [CO 2 ].
Selanjutnya untuk mengetahui jumlah gas pada transformator  BAT  GT  2.1  yang  melebihi  standar  maka dicocokan dengan hasil pengambilan sampling dan analisa hasil minyak transformator. Pada Gambar 2 merupakan hasil sampel pengujian DGA transformator BAT GT 2.1 PLTGU Priok.
Gambar 1 . Hasi Pengujian DGA Transformator BAT GT 2.1
Berdasarkan  data  pengujian  dan  mengacu  pada  stansdar IEEE C57.104-2019 ditemukan adanya indikasi kandungan gas hydrogen  berada  dalam  kondisi  medium  gassing.  Kondisi tersebut mengindikasikan transformator terindikasi mengalami partial discharge yang menyebabkan kenaikan konsentrasi gas (indikasi  gangguan  aktif).  Berdasarkan  IEC  60599  gangguan partial  discharge pada  umumnya  terjadi  karena  adanya incomplete impregnation, humiditas yang tinggi pada isolastor kertas, super saturasi atau peronggaan pada minyak dan mulai terbentuknya  X-wax  pada  transformator.  Selain  itu  juga terdapat  kandungan  gas  karbon  dioksida  yang  dalam  kategori high. Maka  dengan  menggunakan  persamaan  1  untuk perhitungan DGAF adalah sebagai berikut:
%DGAF = ∑ (𝑆𝑖 𝑥 𝑊𝑖) 𝑖=𝑛 𝑖=𝑛 ∑ (𝑆𝑚𝑎𝑥 𝑖 𝑥 𝑊𝑖) 𝑖=𝑛 𝑖=𝑛 ×  100 %DGAF = (1 𝑥 2)
(21 𝑥 2) + (5 𝑥 1) (21 𝑥 2) ×  100
%DGAF = 7 42 𝑥 100 %DGAF = 16,67 %
Berdasarkan  nilai  %DGAF  yang  didapatkan  untuk parameter DGA ditunjukkan pada Tabel 9.
Tabel 9. Peforma Hasil Parameter DGA Transformator Data DGA HIF BAT GT 2.1 PLTGU PRIOK 2 gas yang melewati batas normal 16,67 % 4

## B. Parameter Kualitas Minyak
Parameter  kualitas  minyak  menggabungkan  dari  beberapa pengujian  yang  dilakukan  diantaranya  berdasarkan  pada standar  C57.106-2006  adalah  pengujian  tegangan  tembus, pengujian  kadar  air,  pengujian  tingkat  keasaman  minyak transformator  dan  pengujian  tegangan  antarmuka.  Pengujian dilakukan  dengan  mengambil  sampling  minyak  transformator yang selanjutnya akan di uji menggunakan alat uji “Transport X KELMAN”.
Setelah  dilakukan  pengujian  pada  masing-  masing parameter maka didapatkan hasil sebagai seperti pada Gambar 3.
Gambar 2 . Hasil Pengujian Parameter Kualitas Minyak
Berdasarkan hasil pengujian untuk hasil tiap parameter yang di perlukan adalah sebagai berikut :
Breakdown Voltage = 77,1 KV Water Content = 8 mm/kg Acidity = 0,01 mgKOH/gram Interfacial Tension = 42,5 mN/m
Sehingga untuk perhitungan performa hasil kualitas minyak menggunakan persamaan 1 dengan nilai skor dan pembobotan nya sebagai berikut :
%OQF=
∑ (𝑆𝑖 𝑥 𝑊𝑖) 𝑖=𝑛 𝑖=𝑛 ∑ (𝑆𝑚𝑎𝑥 𝑖 𝑥 𝑊𝑖) 𝑖=𝑛 𝑖=𝑛 ×  100 %OQF = ( (1 𝑥 3) (10 𝑥 3) + (1 𝑥 4) (10 𝑥 4) + (1 𝑥 1) (10 𝑥 1) + (1 𝑥 2)
(10 𝑥 2) ) 𝑥100
%OQF  = ( 3 30 + 4 40 + 1 10 + 2 20 ) 𝑥 100
%OQF  = 48 120 𝑥 100 %OQF  = 40 %
Berdasarkan  perhitungan  yang  didapatkan  maka  untuk parameter kualitas minyak ditunjukkan pada Tabel 10 sebagai berikut.
Tabel 10. Peforma Hasil Parameter Kualitas Minyak Transformator Data OQF Nilai Huruf BAT GT 2.1 PLTGU PRIOK Dari 4 pengujian untuk parameter kualitas minyak masih normal. 40 % B

## C. Parameter Furan
Pengujian furan adalah untuk mengetahui senyawa organic yang  terbentuk  karena  buruknya  selulosa  pada  kertas  isolasi. Pada  pengujian  terdapat  beberapa  senyawa  furan  yang digunakan  untuk  menganalisa  kondisi  diantaranya  5H2F  (5- hydroxymethyl-2-furaldehyde) , SFOL  (2-furfurol),  2FAL  (2- furaldehyde),  2ACF  (2-acetylfuran),  dan  5M2F  (5-methyl-2- furaldehyde). Data hasil pengujian ditunjukkan pada Gambar 4.

## Gambar 4. Hasil Pengujian Furan
Berdasarkan  data  pengujian  yang  sudah  didapatkan  maka masing- masing gas parameter nilai <1 ppb termasuk kedalam kondisi  normal.  Pengujian  furan  bisa  dilakukan  ketika  nilai konsentrasi karbon monoksida (CO) dan karbon dioksida (C0 2 ) dalam  kondisi  jelek.  Untuk  hasil  parameter  furan  sendiri ditunjukkan pada Tabel 11 sebagai berikut.

## Tabel 11. Performa Hasil Parameter Furan
Transformator Data Kondisi Nilai HIF BAT GT 2.1 PLTGU PRIOK Dari gas parameter untuk kondisi furan dalam kondisi baik. . Baik 4

## D. Parameter Tap Changer
Performa  hasil  kondisi  keseluruhan  tap  changer didapatkan dari visual inspeksi yang dilakukan oleh teknisi di PLTGU  Priok.  Penilain  secara  visualisasi  dan  riwayat gangguan yang pernah terjadi maka secara keseluruhan untuk kondisi tap changer transformator BAT GT 2.1 PLTGU Priok dalam kondisi layak. Kondisi baik dan layak sendiri apabila tap changer beroperasi secara normal. Berikut merupakan Tabel 12 untuk hasil parameter tap changer.
A. Rosyiddin et al., Analisa Kondisi Dan Prediksi Umur Transformator BAT GT 2.1 PLTGU Priok Dengan Metode Health Index
Tabel 12. Performa Parameter Tap Changer Transformator Data Kondisi Nilai Huruf BAT GT 2.1 PLTGU PRIOK Hasil pengecekan visual dan data gangguan tap changer dalam kondisi layak dan beroperasi normal. Baik A

## E. Perhitungan Total Health Index
Setelah dilakukan perhitungan dan penilaian pada masing- masing  parameter  maka  dapat  dilakukan  perhitungan  kondisi keseluruhan  dari  transformator  tersebut.  Perhitungan  total health  index  dilakukan  dengan  menggunakan  persamaan  2. Hasil  dari  perhitungan  total  health  index  merujuk  pada  Tabel 3.8.
HI% = (0,6 × ( ∑(𝐾𝑗 ×𝐻𝐼𝐹𝑗) ∑(𝐾𝑗 ×𝐻𝐼𝐹𝑚𝑎𝑥) ) + 0,4  ×   ( ∑(𝐾𝑗 ×𝐻𝐼𝐹𝑗) ∑(4 ×𝐾𝑗) )) × 100
HI% = (0,6  × ( 10 ×4 10 ×10 + 8 ×3 8 ×10 + 6 ×4 6 ×10 ) + 0,4  ×   ( 5 ×4 5 ×10 ))  × 100
HI% = (0,6  ×   ( 40 100 + 24 8 0 + 24 6 0 ) + 0,4  ×   ( 20 5 0 ))  𝑥 100
HI% = (0,6  ×   ( 960+720+960
2400 ) + 0,4  ×   ( 20 5 0 ) ) 𝑥 100
HI% = (0,6  ×   (1,1) + 0,4  ×   (0,4)) 𝑥 100
HI% = (0,66 + 0,16) × 100 HI% = 82%
Dari  hasil  perhitungan  yang  dilakukan  diketahui  apabila nilai  total  health  index  transformator  BAT  GT  2.1  PLTGU Priok  adalah  82%.  Melihat  dari  hasil  keluaran  tersebut  maka secara  keseluruhan  performa  transformator  dalam  keadaan normal.
F. Prediksi Umur Transformato
Sesuai  dengan  hasil  perhitungan  total  health  index,  maka dapat disimpulkan bahwa nilai dari health index transformator BAT  GT  2.1  PLTGU  Priok  adalah  82%.  Dengan  hasil perhitungan  ini  digunakan  sebagai  acuan  untuk  menganalisa kondisi  dari  transformator  dan  prediksi  umur  operasi  dari transformator selama beberapa tahun kedepan. Mengacu pada tabel 3.8 yang menjelasakan tentang besaran nilai perhitungan total  health  index  dengan  prediksi  umur  transformator,  maka dengan nilai 82% menunjukkan apabila transformator BAT GT 2.1 PLTGU Priok masih dalam kategori normal dengan prediksi umur  operasi  dari  transformator  tersebut  lebih  dari  10  tahun kedepan.
Saat  ini  transformator  BAT  GT  2.1  PLTGU  Priok  sudah beroperasi  selama  5  tahun  terhitung  dari  awal  waktu pembuatannya.  Kondisi  tersebut  tentunya  sesuai  dengan  data pengujian beberapa parameter yang masih dalam kondisi baik. Namun  ada  beberapa  catatan  yang  perlu  dilakukan  tindakan selanjutnya seperti pada data hasil pengujian DGA didapatkan 2  gas  yang  melebihi  standar.  Bentuk  tindakan  yang  dapat dilakukan  salah  satunya  adalah  dengan  melakukan  purifikasi minyak  transformator.  Purifikasi  sendiri  merupakan  bentuk
preventif untuk mengurangi kandungan gas minyak transformator  yang  melebihi  standar  IEEE  C57-10402019. Selain itu juga dilakukan monitoring berkelanjutan kandungan minyak transformator.

## V. K ESIMPULAN
Berdasarkan analisa hasil pengujian transformator menggunakan  metode  health  index  yang  meliputi  pengujian DGA,  kualitas  minyak,  furan,dan  kondisi  tap  changer.  Pada pengujian  DGA  ditemukan  2  data  gas  yang  melebihi  standar yaitu  tingginya  kandungan  gas  hydrogen  (H2)  dan  karbon dioksida  (CO2)  yang  mengindikasikan  terjadinya  gangguan berupa partial discharge pada transformator. Sedangkan untuk nilai perhitungan total health index (HI%) didapatkan nilai 82% sehingga  dapat  disimpulkan  transformator  BAT  GT  2.1 PLTGU  Priok  dalam  kondisi  normal.  Prediksi  umur transformator berdasarkan hasil perhitungan total health index sebesar  82%  dapat  beroperasi  dengan  normal  dalam  kurun waktu lebih dari 10 tahun ke depan terhitung dari 2017.
Perlu  dilakukan  tindakan  preventif  pada  beberapa parameter. Tindakan tersebut perlu dilakukan untuk mengoptimalkan  kinerja  transformator  beberapa  tahun kedepan.

## U CAPAN T ERIMA K ASIH
Dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada yang telah  berkenan  memberikan  bantuan  secara  langsung  maupun tidak  langsung  kepada  seluruh  pihak  yang  telah  membantu dalam penyelesaian penelitian ini baik dari instansi Universitas Mercu  Buana  maupun  dari  pihak  lainnya.    supaya  dapat terselesaikannya  jurnal  ini.  Ucapan  terima kasih juga terhadap tim  editorial  Jurnal  Teknologi  Elektro  atas  dipublikasikannya penelitian ini.

## D AFTAR P USTAKA
[1] A. Y. Putra, M. Dhofir, and H. Purnomo, “Analisis Kondisi Dan Prediksi Umur  Transformator  Daya  Dengan  Metode  Health  Index,” Jurnal Mahasiswa TEUB , vol. 4, no. 3, 2016.
[2] A.  Kurniawan,  Y.  Rahmawati,  and  H.  Putranto,  “Studi  Performa Transformator Daya Menggunakan Metode Health Index di Gardu Induk Waru Sidoarjo,” SinarFe7 , vol. 2, no. 1, pp. 33–38, 2019.
[3] M.  Ahmed,  M.  Elkhatib,  M.  Salama  and  K.  B.  Shaban,  "Transformer Health Index estimation using Orthogonal Wavelet Network," 2015 IEEE Electrical Power and Energy Conference (EPEC) , London, ON, Canada, 2015, pp. 120-124, doi: 10.1109/EPEC.2015.7379937.
[4] S. Li, X. Li, Y. Cui, and H. Li, “Review of Transformer Health Index from the Perspective of Survivability and Condition Assessment,” Electronics , vol. 12, no. 11, p. 2407, May 2023, doi: 10.3390/electronics12112407.
[5] A.  Y.  Alqudsi  and  A.  H.  El-Hag,  “Application  of  Machine  Learning  in Transformer Health Index Prediction,” vol. 12, no. 14, pp. 2694–2694, Jul. 2019, doi: https://doi.org/10.3390/en12142694.
[6] H.  Guo  and  L.  Guo,  “Health  Index  For  Power  Transformer  Condition Assessment Based On Operation History And Test Data,” Energy Reports, vol.
8, pp. 9038–9045, Nov. 2022, doi:
https://doi.org/10.1016/j.egyr.2022.07.041.
[7] B. Badaruddin and F. A. Firdianto, “Analisa Minyak Transformator Pada Transformator Tiga Fasa Di PT X,” Jurnal Teknologi Elektro, vol. 7, no. 2, Oct. 2016, doi: https://doi.org/10.22441/jte.v7i2.828.
[8] F. Ortiz, I. Fernandez, A. Ortiz, C. J. Renedo, F. Delgado and C. Fernandez, "Health indexes for power transformers: a case study," in IEEE Electrical Insulation  Magazine ,  vol.  32,  no.  5,  pp.  7-17,  September-October  2016, doi: 10.1109/MEI.2016.7552372.
[9] B. Das and L. Cheim, “Transformer assessment using health index – Part
A. Rosyiddin et al., Analisa Kondisi Dan Prediksi Umur Transformator BAT GT 2.1 PLTGU Priok Dengan Metode Health Index
I,” Transformers Magazine , vol. 7, no. 4, pp. 86–93, Oct. 2020, Accessed: Jun. 28, 2023. [Online]. Available: https://hrcak.srce.hr/246588
[10] W.-J.  Zuo,  H.  Yuan,  Y.  Shang,  Y.  Liu,  and  T.  Chen,  “Calculation  of  a Health  Index  of  Oil-Paper  Transformers  Insulation  with  Binary  Logistic
Regression,” vol. 2016, pp. 1–9, Jan. 2016, doi: https://doi.org/10.1155/2016/6069784.