Analisa Arus Input dan Output Pada Rangkaian Current Booster di Kopling Dua Akumulator Sebagai Sumber Daya Listrik Cadangan Ketika di Bebani 100 Watt Antara Charging Melalui Panel Surya dan Tanpa Charging

## ANALISA ARUS INPUT DAN OUTPUT PADA RANGKAIAN CURRENT BOOSTER DI KOPLING DUA AKUMULATOR SEBAGAI SUMBER DAYA LISTRIK CADANGAN KETIKA DI BEBANI 100 WATT ANTARA CHARGING MELALUI PANEL SURYA DAN TANPA CHARGING
Cekmas Cekdin 1* , Theo Cahyo Adi 2 , Abi Risqi Dewantara 3 e-mail : cekmascekdin63@gmail.com
Dosen Tetap Prodi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Palembang 1 Alumni Prodi Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Palembang 2&3

## ABSTRAK
Pembangkit Listrik Tenaga surya (PLTS) merupakan salah satu jenis Pembangkit yang dihasilkan dari energi baru terbarukan (EBT) yang berasal dari Energi Surya. Energi Surya yang mudah didapatkan di alam serta ramah lingkungan karena tidak menghasilkan Emisi CO2 telah menjadi teknologi andalan di  dunia  saat  ini.  Indonesia  yang  terletak  di  kawasan  garis  khatulistiwa  mejadi  salah  satu  alasan mengapa PLTS memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan, namun PLTS dengan menggunakan SCC dan Solar cell pengisian di akumulator hanya dapat berlangsung pada saat hari cerah umumnya pada  siang  hari  hingga  sore  hari.  Sedangkan  pada  malam  hari  SCC  dan  Panel  surya  tidak  berfungsi karena  tidak  bisa  mengisi  ulang  daya  pada  akumulator  yang  di  pakai  pada  sistem  PLTS  tersebut disinilah  penulis  melakukan  penelitian  meng hybrid PLTS  degan  sistem  peng chargeran  Current booster dengan  tujuan  supaya  pada  saat  malam  hari  pada  waktu  SCC  dan solar  cell tidak  berfungsi maka current  booster yang  akan  mengisi  daya  pada  akumulator  sehingga  di  harapkan  akumulator dapat bertahan hingga 24 jam.
Kata Kunci : Current booster , Solar Charge Controller (SCC) , Panel surya, Akumulator.

## 1. Pendahuluan
Pada  era  sekarang  ini  energi  listrik  masih  langkah  dan  mahal  untuk  daerah  terpencil  di Indonesia.  Energi  listrik  masih  banyak  mengunakan  energi fossil sebagai  bahan  bakunya  untuk pembangkitan  energi  listrik.  Sebagaimana  kita  ketahui  energi fossil semakin  menipis  sehingga  di khawatirkan  akan  habis  dalam  beberapa  puluh  tahun  lagi  untuk  itulah  kita  harus  mulai  memikirkan energi  alternatif  sebagai  penganti  energi fossil tersebut,  penulis  mencoba  mencari  alternative  energi baru  terbarukan  dengan  mengunakan  solar  sel  di hybrid dengan currents  booster sebagai  peningkat aursnya diharapkan energi ini akan terus  berputar atau kontinu (tidak habis) dengan beban maksimal 100  watt  sehingga  bias  dimanfaatkan  untuk  penerangan  di  daerah  –  daerah  yang  belum  mempunyai pasokan energi listrik dari PLN.
Salah  satu  upaya  agar  kita  tidak  menimbulkan  pemanasan  global  dengan  menggunakan  bahan bakar fossil selain  ketersediaannya  makin  menipis  di dunia  ini juga  dapat  dampak  merusak  bumi  itu sendiri,  langkah  yang  kita  dapat  cegah  agar  kerusakan  bumi  ini  tidak  semakin  parah  adalah  dengan mengganti  penggunaan  bahan  bakar  fosil  dengan  menggunakan  energi  terbarukan  yang  lebih  ramah terhadap  lingkungan  dan  tidak  terbatas.  Yang  dimana  salah  satunya  adalah  PLTS,  yang  dimana Indonesia sangat cocok menggunakan energi terbarukan ini adalah Indonesia yang merupakan daerah tropis.
Sel surya dapat dimanfaatkan menjadi energi listrik melalui panel surya. Panel surya merupakan suatu  peralatan  elektronik  yang  dapat  mengkonversi  sinar  matahari  menjadi  energi  listrik.  Posisi geografis  Indonesia  yang  membentang  di  daerah  garis  khatulistiwa  sangat  sesuai  untuk  dibangun
Analisa Arus Input dan Output Pada Rangkaian Current Booster di Kopling Dua Akumulator Sebagai Sumber Daya Listrik Cadangan Ketika di Bebani 100 Watt Antara Charging Melalui Panel Surya dan Tanpa Charging
pembangkit  listrik  tenaga  surya  (PLTS),  dengan  penerimaan  sinar  matahari  sepanjang  tahun  merata dapat dipastikan bahwa panel surya akan bekerja secara maksimal.

## 2. Tinjauan Pustaka

## Prinsip Kerja Fotovoltaik
Sel  surya  semikonduktor  PV  berbasis  silikon  telah  digunakan  untuk menunjukkan  aplikasi yang paling praktis dan handal dari efek  fotovoltaik. Sebuah junction semikonduktor sederhana dapat dihasilkan  dari  silikon  kristal  tunggal.  Kontak  resistansi  rendah  ditambahkan  untuk  menekan  energi listrik yang dihasilkan ketika sel terkena sinar matahari. Sekitar tegangan DC 0,45 volt dihasilkan di setiap sel terlepas dari dimensi untuk arsitektur sel tertentu. Arus DC dan dengan demikian daya yang tersedia  sangat  tergantung  pada  area  sel  yang  terkena  sinar  matahari  dan  kemampuan  penyerapan wafer silikon, yang terletak di antara dua kontak, seperti diilustrasikan pada gambar berikut.

## Gambar :  Rincian arsitektur fotovoltaik menunjukkan
(a) diagram skematik dan
(b) tampilan penampang sel

## 3. Metode Penelitian

## 3.1. Rangkaian Current Booster
Gambar  rangkaian  lengkap current  booster dapat  kita  lihat  seperti  pada  gambar  dibawah  ini dimana pada gambar rangkaian ini dapat kita bagi dua  pertama adalah rangkaian penaik tegangan atau DC to DC  Boost  Conventer  yang  dibangun  dengan  menggunakan  IC  LM317  yang  tegangan keluarannya  dapat  diatur mulai  dari  5 Volt  sampai  30  Volt.  Dengan  tegangan  masukan  mulai  dari 2 Volt sampai 24 Volt sedangkan arus pada IC ( Integrated Circuit ) regulator LM317 maksimal Cuma
Analisa Arus Input dan Output Pada Rangkaian Current Booster di Kopling Dua Akumulator Sebagai Sumber Daya Listrik Cadangan Ketika di Bebani 100 Watt Antara Charging Melalui Panel Surya dan Tanpa Charging
1,5  Amper  untuk  itu  kita  butuh rangkaian  penguat  arus  yang  dapat  menaikan  arus  keluaraan dari  IC LM317  menjadi  5,8  Amper  Rangkaian  penaik  arus  atau current  booster kita  bangun  dengan menggunakan  transistor  2N3055  dimana  transistor  ini  sanggup  mengeluarkan  arus  hingga  maksimal 15 Amper dengan tegangan maksimal 100 Volt.

## Gambar 1 : Rangkaian Current Booster
Rangkaian Current  booster terdiri  dari  dua  bagian  utama  yang  sangat  penting  yaitu  rangkaian penaik  tegangan  (DC/DC Voltage  Boost  Converter )  dan  Rangkaian  penguat  arus  ( Current  Booster ) pada  rangkaian  penaik  tegangan  ( Current  Booster )  dibangun  dengan  menggunakan  IC  ( Integrated Circuit )  LM317  dimana  fungsi  bagian  pada  regulator  positif  LM317  dapat  kita  jelaskan  sebagai berikut.

## 4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1.   Desain
Prinsip  kerja  dari  Sistem  Penerangan  DC  Dengan  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Akumulator Gandeng  Sebagai  Sumber  Energi  Cadangan  adalah  sebagai  berikut  :  pertama  kali Akumulator  1 mengalirkan arus ke beban dan untuk Akumulator 2 adalah dalam keadaan stand by, masing-masing pada Akumlator 1 dan 2 dipasang sensor tegangan, bila Akumulator 1 mencapai tegangan kritis 11,5 Volt,  maka  sensor  tegangan  1  akan off ,  untuk  memutuskan  rangkaian Akumulator  1 ,  kemudian Akumulator  2 akan on untuk  melayani  beban  dan  men- charger Akumulator  1 .  Begitu  juga  bila Akumulator  2 mencapai  tegangan  kritis  11,5  Volt,  maka  sensor  tegangan  2  akan off ,  untuk memutuskan rangkaian Akumulator 2 , kemudian Akumulator 1 akan on untuk melayani beban dan men- charger Akumulator  2 .  Begitu  seterusnya  prinsip  kerja  dari  Sistem  Penerangan  DC  Dengan Pembangkit Listrik Tenaga Akumulator Gandeng Sebagai Sumber Energi Cadangan. Pada sistem ini diberi  sensor  tegangan  1  dan  2,  dan  dibebani  dari  40  Watt  dc  yang  ditingkatkan  secara  bertahap  10 Watt dc sampai mencapai 160 Watt. Bentuk gambar dari Sistem Penerangan DC Dengan Pembangkit Listrik  Tenaga  Akumulator  Gandeng  Sebagai  Sumber  Energi  Cadangan  seperti  pada  Gambar  2  di bawah ini.
Analisa Arus Input dan Output Pada Rangkaian Current Booster di Kopling Dua Akumulator Sebagai Sumber Daya Listrik Cadangan Ketika di Bebani 100 Watt Antara Charging Melalui Panel Surya dan Tanpa Charging
Gambar 2. Diagram Blok Sistem Penerangan DC Dengan Pembangkit Listrik Tenaga Akumulator Gandeng Sebagai Sumber Energi Cadangan.

## 3.2. Pembahasan
Penulisan pada tugas akhir akan mencoba mengambil data pengukuran berupa waktu, tegangan, dan arus dari peralatan pembangkit listrik tenaga surya yang di hybrid dengan current booster dimana data tersebut dapat dilihat pada Tabel 1, Tabel 2 dan Tabel 3 dibawah ini.
Tabel 1. Data pengukuran arus dan tegangan current booster tanpa panel surya No Jam Beban (Watt) Tegangan Akumulator (Volt) di : Arus Pada Rangkaian Cuurent Booster (Amper) Arus Beban (Amper) Akumulator Charging Masuk  Keluar 1 2 dari Ke 1 09.30 40 12,50 12,40 2,58 5,83 1,17 1 2 2 10.00 12,30 12,30 3,70 5,86 1,45 2 1 3 10.30 50 12,30 12,20 3,30 5,76 1,39 2 1 4 11.00 12,30 12,20 3,00 5,78 1,36 2 1 5 11.30 60 12,20 12,20 2,90 5,87 1,58 2 1 6 12.00 12,30 12,20 3,12 5,82 1,57 2 1 7 12.30 70 12,20 12,20 2,90 5,79 1,87 2 1 8 13.00 12,20 12,10 3,20 5,83 1,81 1 2 9 13.30 80 12,20 12,10 3,50 5,81 2,14 1 2 10 14.00 12.10 12.10 3,20 5,83 2,08 1 2 11 14.30 90 12.10 12.10 3,20 5,71 2,32 1 2 12 15.00 12,10 12.00 3,60 5,78 2,35 1 2 13 15.30 100 12,10 11,90 2,35 5,78 2,58 1 2 14 16.00 12,10 12,00 2,07 5,79 2,54 1 2 15 16.30 105 12,10 11,90 3,06 5,77 2,61 1 2
Analisa Arus Input dan Output Pada Rangkaian Current Booster di Kopling Dua Akumulator Sebagai Sumber Daya Listrik Cadangan Ketika di Bebani 100 Watt Antara Charging Melalui Panel Surya dan Tanpa Charging
16 17.00 12,10 12,10 2,96 5,81 2,64 1 2 17 17.30 110 12,10 12,10 2,89 5,83 2,66 1 2 18 18.00 12,10 12,00 2,81 5,79 2,75 1 2 19 1830 115 12,10 12,00 2,52 5,82 2,90 1 2 20 19.00 12,10 12,00 2,80 5,83 2,90 1 2 21 19.30 120 12,10 12,00 2,81 5,38 3,00 1 2 22 20.00 12,10 12,00 2,80 5,82 3,00 1 2 23 20.30 125 12,00 12,00 2,56 5,86 3,10 2 1 24 21.00 12,10 12,00 2,47 5,83 3,13 2 1 25 21.30 130 12,10 12,00 2,23 5,84 3,29 2 1 26 22.00 12,10 12,00 2,76 5,81 3,27 2 1 27 23.00 135 12,00 12,00 2,89 5,85 3,28 2 1 28 23.30 12,00 12,00 2,97 5,82 3,19 2 1 29 00.00 140 12,00 12,00 2,16 5,77 3,32 2 1 30 00.30 12,00 11,90 2,70 5,84 3,26 2 1 31 01.00 145 12,00 11,90 2,90 5,84 3,26 1 2 32 01.30 12,00 11,90 2,85 5,80 3,27 1 2 33 02.00 150 11,90 11,90 2,80 5,78 3,28 1 2 34 02.30 11,70 11,80 2,81 5,80 3,30 1 2 35 03.00 155 11,70 11,80 2,40 5,80 3,36 1 2 36 03.30 11,70 11,80 2,61 5,84 3,35 1 2 37 04.00 160 11,50 11,70 2,45 5,20 3,40 2 1 38 04.30 11,50 11,60 2,39 5,00 3,42 2 1
Tabel data pengukuran arus dan tegangan current booster di hybrid dengan solar charge controller
No Jam Beban (Watt) Tegangan Akumulator (Volt) di : Arus Pada Rangkaian Cuurent Booster (Amper) Arus dari Solar Charger Controller (Amper) Arus Beban (Amper) Akumulator Charging Tegangan Masuk Keluar Masuk Keluar 1 2 dari Ke 1 09.00 40 12.50 12.50 2,58 5,83 1,77 1,76 1,17 1 2 2 09.30 12.40 12.41 3,70 5,86 2,64 3,21 1,45 1 2 3 10.00 50 12.37 12.30 3,30 5,76 3,19 1,52 1,39 1 2 4 10.30 12.30 12.25 3,00 5,78 0,80 0,90 1,36 1 2 5 11.00 60 12,57 12,30 2,90 5,87 0,82 0.81 1,58 1 2 6 11.30 12,30 12,38 3,12 5,82 0,80 0.78 1,57 1 2 7 12.00 70 12.55 12.35 2,90 5,79 0,68 0,70 1,87 1 2 8 12.30 12.30 12.37 3,20 5,83 3.42 3.41 1,81 1 2 9 13.00 80 12,60 12,36 3,50 5,81 3,50 2,45 2,14 1 2 10 13.30 12,50 12,30 3,20 5,83 3.49 2.44 2,08 1 2 11 14.00 90 12.48 12.28 3,20 5,71 3,72 2,71 2,32 1 2 12 14.30 12.47 12.28 3,60 5,78 3,79 2.71 2,35 1 2 13 15.00 100 12.47 12.48 2,35 5,78 3.40 3.71 2,58 2 1 14 15.30 12.46 12.47 2,07 5,79 2.42 2.72 2,54 2 1 15 16.00 105 12.46 12.46 3,06 5,77 2.40 2.38 2,61 2 1 16 16.30 12.46 12.46 2,96 5,81 2.38 2,35 2,64 2 1 17 17.00 110 12.45 12.46 2,89 5,83 1.39 1.37 2,66 2 1 18 17.30 12.45 12.45 2,81 5,79 1.23 1.37 2,75 2 1
Analisa Arus Input dan Output Pada Rangkaian Current Booster di Kopling Dua Akumulator Sebagai Sumber Daya Listrik Cadangan Ketika di Bebani 100 Watt Antara Charging Melalui Panel Surya dan Tanpa Charging
19 18.00 115 12.45 12.43 2,52 5,82 1.00 0.98 2,90 2 1 20 1830 12.44 12.43 2,80 5,83 0.05 0.05 2,90 2 1 21 19.00 120 12.43 12.43 2,81 5,38 0.04 0.04 3,00 2 1 22 19.30 12.43 12.43 2,80 5,82 0.04 0.04 3,00 2 1 23 20.00 125 12.42 12.43 2,56 5,86 0.02 0.02 3,10 2 1 24 20.30 12.42 12.42 2,47 5,83 0.02 0.02 3,13 2 1 25 21.00 130 12.42 12.42 2,23 5,84 0.02 0.02 3,29 2 1 26 21.30 12.41 12.42 2,76 5,81 0.01 0.01 3,27 1 2 27 22.00 135 12.41 12.41 2,89 5,85 0.01 0.01 3,28 1 2 28 23.00 12.40 12.41 2,97 5,82 0.01 0.01 3,19 1 2 29 23.30 140 12.40 12.40 2,16 5,77 0.01 0.01 3,32 1 2 30 00.00 12.39 12.40 2,70 5,84 0.01 0.01 3,26 1 2 31 00.30 145 12.39 12.39 2,90 5,84 0.01 0.01 3,26 1 2 32 01.00 12.35 12.37 2,85 5,80 0.01 0.01 3,27 1 2 33 01.30 150 12.29 12.30 2,80 5,78 0.01 0.01 3,28 1 2 34 02.00 12.29 12.29 2,81 5,80 0.01 0.01 3,30 1 2 35 02.30 155 12.25 12.24 2,40 5,80 0.01 0.01 3,36 1 2 36 03.00 12.17 12.19 2,61 5,84 0.01 0.01 3,35 1 2 37 03.30 160 12.15 12.16 2,45 5,20 0.01 0.01 3,40 1 2 38 04.00 12.10 12.13 2,39 5,00 0.01 0.01 3,42 1 2
Tabel data pengukuran tegangan Solar charge controller
No Jam Beban Tegangan SCC Keterangan Matahari Bersinar Masuk Keluar 1 09.00 40 12.55 12.50 Cerah 2 09.30 12.50 12.40 Cerah 3 10.00 50 12.40 12.37 Cerah 4 10.30 12.35 12.30 Cerah 5 11.00 60 12,62 12,57 Cerah 6 11.30 12,41 12,30 Agak terik 7 12.00 70 12.63 12.55 Agak terik 8 12.30 12.43 12.30 Sangat terik 9 13.00 80 12,72 12,60 Sangat terik 10 13.30 12,62 12,50 Sangat terik 11 14.00 90 12.53 12.48 Sangat terik 12 14.30 12.55 12.47 Sangat terik 13 15.00 100 12.15 12.02 Sangat terik 14 15.30 12.11 12.00 Mulai redup 15 16.00 105 12.21 12.06 Mulai redup 16 16.30 12.29 12.20 Mulai redup 17 17.00 110 12.23 11.95 Mulai redup 18 17.30 12.01 11.90 Redup 19 18.00 115 00.00 00.00 Redup 20 18.30 00.00 00.00 Malam 21 19.00 120 00.00 00.00 Malam 22 19.30 00.00 00.00 Malam 23 20.00 125 00.00 00.00 Malam 24 20.30 00.00 00.00 Malam
Analisa Arus Input dan Output Pada Rangkaian Current Booster di Kopling Dua Akumulator Sebagai Sumber Daya Listrik Cadangan Ketika di Bebani 100 Watt Antara Charging Melalui Panel Surya dan Tanpa Charging
25 21.00 130 00.00 00.00 Malam 26 21.30 00.00 00.00 Malam 27 22.00 135 00.00 00.00 Malam 28 23.00 00.00 00.00 Malam 29 23.30 140 00.00 00.00 Malam 30 00.00 00.00 00.00 Malam 31 00.30 145 00.00 00.00 Dini hari 32 01.00 00.00 00.00 Dini hari 33 01.30 150 00.00 00.00 Dini hari 34 02.00 00.00 00.00 Dini hari 35 02.30 155 00.00 00.00 Fajar 36 03.00 00.00 00.00 Fajar 37 03.30 160 00.00 00.00 Fajar 38 04.00 00.00 00.00 Fajar

## 4.2.   Perhitungan daya masuk pada current booster
Untuk menghitung daya yang masuk pada current booster dapat kita gunakan persamaan P in CB = I in CB x V in CB. dengan : P in CB adalah daya yang masuk pada current booster I in CB adalah arus yang masuk pada current booster V in CB adalah tegangan yang masuk pada current booster
Sebagai contoh dari data pengukuran di ketahui arus masuk curren bosster pada Perhitungan selanjutnya dapat dibuat tabel seperti Tabel 4 berikut
No Jam Arus Masuk Current Booster (Amper) Tegangan pada Current Booster (Volt) Daya Masuk Pada Current Booster (Watt) 1 09.30 2,58 12,45 32,24 2 10.00 3,70 12,30 45,51 3 10.30 3,30 12,25 40,42 4 11.00 3,00 12,25 36,75 5 11.30 2,90 12,20 35,38 6 12.00 3,12 12,25 38,22 7 12.30 2,90 12,20 35,38 8 13.00 3,20 12,15 38,88 9 13.30 3,50 12,10 42,52 10 14.00 3,20 12,10 38,72 11 14.30 3,20 12,10 38,72 12 15.00 3,60 12,05 43,38 13 15.30 2,35 12,00 28,20 14 16.00 2,07 12,05 24,94 15 16.30 3,06 12,00 36,72 16 17.00 2,96 12,10 35,81 17 17.30 2,89 12,10 34,98 18 18.00 2,81 12,05 33,86 19 18.30 2,52 12,05 30,36
Analisa Arus Input dan Output Pada Rangkaian Current Booster di Kopling Dua Akumulator Sebagai Sumber Daya Listrik Cadangan Ketika di Bebani 100 Watt Antara Charging Melalui Panel Surya dan Tanpa Charging
20 19.00 2,80 12,05 33,74 21 19.30 2,81 12,05 33,86 22 20.00 2,80 12,05 33,74 23 20.30 2,56 12,00 30,72 24 21.00 2,47 12,05 29,76 25 21.30 2,23 12,05 26,87 26 22.00 2,76 12,05 33,25 27 22.30 2,89 12,00 34,68 28 23.00 2,97 12,00 35,64 29 23.30 2,16 12,00 25,92 30 24.00 2,70 11,95 32,26 31 24.30 2,90 11,95 32,26 32 01.00 2,85 11,95 34,05 33 01.30 2,80 11,90 33,32 34 02.00 2,81 11,75 33,01 35 02.30 2,40 11,75 28,20 36 03.00 2,61 11,75 30,66 37 03.30 2,45 11,60 28,42 38 04.00 2,39 11,55 27,60

## 4.3.   Grafik perhitungan daya masuk pada current booster
Dari  perhitungan  pada  bab  diatas  di  dapat  hasil  daya  yang  masuk  pada current  booster berpariasi  pada  setiap  jamnya.  Hasil  perhitungan  ini  dapat  kita  buatkan  grafik  daya  masuk  seperti gambar di bawah ini.
Gambar 3 : Grafik daya masuk pada Current Booster

## 5. PENUTUP
Dari hasil pengukuran dan perhitungan pada current booster dapat disimpulkan sebagai berikut : Arus masuk current booster lebih kecil dibanding arus keluar current booster, tegangan masuk current boster lebih  kecil  dari  tegangan  keluaran current  boster, dan Current  boster dapat  digunakan  untuk menguatkan arus atau melipat gandakan arus, hingga 2 kali lipat.
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 09.30 10 .30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30 20.30 21.30 22.30 23.30 24.30 01 .30 02.30 03.30 DAYA MASUK DAYA MASUK WAKTU
Analisa Arus Input dan Output Pada Rangkaian Current Booster di Kopling Dua Akumulator Sebagai Sumber Daya Listrik Cadangan Ketika di Bebani 100 Watt Antara Charging Melalui Panel Surya dan Tanpa Charging

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Muhammad  Ashari,  (2021),  Desain  Konverter  Elektronika  Daya,  Penerbit  Informatika, Bandung.
[2] Malvino, Albert Paul., (1984)., Prinsip-prinsip Elektronika, Penerbit Erlangga, Jakarta.
[3] Beiser, Arthur., (1995)., Konsep Fisika Moderen, Penerbit Erlangga,Jakarta
[4] Soetoyono, Charles,. (2018)., Sistem Listrik Tenaga Surya Desain, Dan Operasi Instalasi.
[5] Mohammed, Elbaset., (2008)., Design And Simulation Of DC/DC Boost Converter Design And Simulation.
[6] Fathabadi,  Hassan.,  (2016)., Novel  High  Efficiency  DC/DC  Boos  Converter  For  Using  in Photovoltaic Systems.
[7] Colalongo,  Luigi.,  (2009)., A  0.2  –  1.2  V  DC/DC  Boost  Converter  For  Power  Harvesting Applications.
[8]. Blaabjreg, Frede., (2015)., Quasi – Y – Source Boost DC/DC Converter.
[9]. Chunwu,  Kuo., (2012)., Design  Of  An  Average  –  Current  – Mode  Noninverting  Buck  –  Boost DC/DC Converter With Reduced Switching And Conduction Losses.
[10].  Ali, Muhammad., (2018)., Aplikasi Elektronika Daya Pada Sistem Tenaga Listrik.
[11].  Abdulkadir, Ariono., (2018)., Energi Baru, Terbarukan Dan Konserversi Energi
[12]  Sutrisno., (1988)., Elektronika Teori Dan Penerapannya.
[13]  Mahmudi, Irwan., (2021)., Kontrol Power Elektronik Dan Aplikasinya.
[14]  Muis, Saludin., (2017)., Teori Mosfet Daya Contoh Aplikasi pada Power Supply.
[15]  Iskandar, Handoko., (2020)., Buku Praktis Belajar Pembangkit Listrik Tenaga Surya.
[16]  Mulyono, Panut., (2018)., Energi Surya Untuk Komunitas.