Overview of Environmental Sanitation Rusunawa Oeba Fatubesi Village,

## Kota Lama District, Kupang City
Shinta Rihi Mangngi 1* , Johny A. R. Salmun 2 , Mustakim Sahdan 3
1, 2, 3 Public Health Faculty, University of Nusa Cendana

## ABSTRACT
Home and environment are basic needs for a family. Flats should be able to become livable dwellings seen  from  how  the  environmental  sanitation  conditions  are  because  the  environment  plays  an essential role in improving the health status of residents and the community around the environment. This study aimed to describe Environmental Sanitation Rusunawa Oeba Fatubesi Village, Kota Lama District, Kupang City; the variables studied were clean water networks, rainwater sewers, wastewater sewers,  and  garbage  dumps,  and  fire  extinguishers.  This  type  of  research  is  descriptive  and qualitative.  The  population  is  80  families  who  live  in  Oeba  flats.  Sampling  used  a  total  sampling technique so that the sample was 80 households of the residents of the Oeba flats. The results showed that the clean water network had met the requirements (19%), the rainwater sewer did not meet the requirements  (88%),  the  sewerage  had  met  the  requirements  (100%),  and  the  garbage  disposal  did not  meet  the  requirements  (75%),  and  fire  extinguishers  do  not  meet  the  requirements  (100%).  The conclusion from the results of this study is that the environment of Rusunawa Oeba, Fatubesi Village, Kota Lama District, and Kupang City as a whole does not meet the requirements. It is expected that all  residents  of  Rusunawa will  take better  care  of the  cleanliness  of their living environment  by  not littering, sorting waste before it is disposed of in landfills, and providing a trash can for each of their dwellings.
Keywords: sanitation, environmental health, rusunawa oeba.

## PENDAHULUAN
Rumah  susun  atau  rusun  adalah bangunan    bertingkat  di  suatu  lingkungan perkotaan dan terbagi dalam bagian-bagian yang dirancang secara fungsional. (1) Rumah susun sederhana sewa merupakan bangunan  bertingkat  yang  dalam  suatu lingkungan    tempat  hunian  dengan  luas minimum  21  m²  dan  disewakan  kepada kepala keluarga yang kurang mampu . (2)
Pembangunan  Rusunawa  merupakan suatu solusi pemerintah dalam menyediakan  pemukiman  yang  layak  huni untuk  masyarakat  berpenghasilan  rendah (MPR). Kenyamanan sebuah hunian membuat  penghuninya  betah  atau  kerasan untuk tinggal. (3)
Kota  Kupang  salah  satunya  sebagai pusat  pembangunan  wilayah  di  Indonesia Timur,    mengalami  pembangunan  dan pengembangan  kota  yang  begitu  pesat dalam  10  tahun  terakhir,  salah  satunya pembangunan  perumahan  Rusunawa  Oeba Kelurahan  Fatubesi,  Kecamatan  Kota Lama,  Kota  Kupang  ini.  Rusunawa    di bangun  pada  tahun  2008  dan  selesai  pada tahun  2010,  letak  rumah  susun  sederhana sewa itu masih berada dalam satu kawasan pasar Oeba dengan jarak terjauh Rusunawa sekitar  500  meter  dari  pasar  Oeba. Rusunawa  Oeba  terdiri  dari  4  lantai, dengan  lantai  1  digunakan  untuk  kegiatan komersial  dan  ruang  bersama,  lantai  2,3 dan  4  untuk  hunian  dan  dalam  satuan Rusunawa ada ruang tamu, kamar. (4)
Rusun  di  Kota  Kupang  meliputi Rusun  ASN  Kota  Kupang,  Rusun  TNI Kota Kupang, Rusunawa mahasiswa Universitas  Widya  Mandira  Kota  Kupang dan Rusunawa Oeba Kota Kupang. Akibat tingginya  urbanisasi  dari  tahun  ke  tahun
*Corresponding author: shntaailee@gmail.com
dan terbatasnya lapangan pekerjaan mengakibatkan semakin tinggi juga tingkat kemiskinan  di  Kota  Kupang  sehingga pembangunan Rusunawa  Oeba ini menjadi hal yang penting bagi Masyarakat Berpenghasilan  Rendah  (MBR)  yang tinggal di rusunawa tersebut.
Berdasarkan  hasil  sosialisasi  dan workshop  di  Rusunawa  Oeba,  Kota Kupang pada tahun 2018, ketidaktersedianya  tempat  tinggal  yang layak huni di perkotaan menjadi permasalahan    besar  bagi  Kota  Kupang dalam mengatasi tingginya kumuh perkotaan sehingga pentingnya pembangunan  Rusunawa  tidak  hanya bertujuan  untuk  membantu  MBR  dalam pemenuhan akan tempat tinggal tetapi juga bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas lingkungan  kota  karena  menghemat  lahan namun dengan adanya Rusunawa Oeba ini, justru semakin meningkatnya permasalahan  kesehatan  lingkungan  yang buruk  untuk  Kota  Kupang.  Penyediaan Rusunawa  yang  semula  dimaksudkan untuk mengatasi kekumuhan justru mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan pada daerah tersebut.
Hal ini terlihat dari kondisi dilapangan dimana saluran air pembuangan (drainase)  tidak  berfungsi  sebagaimana mestinya sehingga air limbah rumah tangga para  penghuni  tumpah  dan  tergenang disekitar  lingkungan  Rusunawa  tersebut. Air  limbah  kemudian  bercampur  dengan sampah yang berserakan di sekitar lingkungan  rusun. Penyediaan  tempat pembuangan  sampah  yang  masih  kurang, juga pengetahuan penghuni untuk memilah sampah  organik  dan  anorganik  yang minim,  mengakibatkan banyaknya sampah berserakan  begitu  saja  di  hampir  seluruh bagian  lingkungan  rusunawa  tersebut. Begitu  juga  dengan  fasilitas  pencegahan dan pengamanan terhadap bahaya kebakaran (alat pemadam  kebakaran) yang tidak lagi berfungsi di Rusunawa Oeba ini, menjadikan  kondisi  hunian  Rusunawa semakin  tidak  sehat  dan  tidak  produktif. Rumah  susun  seharusnya  mampu  menjadi
hunian  yang  layak  huni  dilihat  dari bagamana kondisi sanitasi lingkungannya. (5) Maka  perlu  dilakukan penelaan terhadap kondisi sanitasi prasarana dan sarana lingkungan Rusunawa Oeba  tersebut.  Penelitian  ini  bertujuan untuk mengetahui gambaran sanitasi lingkungan di rumah susun Oeba, Kelurahan  Fatubesi,  Kecamatan  Kota Lama, Kota Kupang.

## METODE
Jenis  penelitian  ini  adalah  deskriptif kualitatif.  Penelitian  ini  dilakukan  di Rusanawa Oeba Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang pada bulan April-Mei 2021. Populasi dan sampel dalam  penelitian  ini  berjumlah  80  Kepala Keluarga  yang  menghuni  rumah  susun sederhana sewa Kota Lama, Kota Kupang. Teknik  pengambilan  sampel  menggunakan teknik  total  sampling.  Pengumpulan  data dilakukan    cara  observasi  dan  wawancara. Instrument pengumpulan data menggunakan  kuesioner  yang  disusun berdasarkan  Peraturan  Menteri  Pekerjaan Umum  Nomor:  60/PRT/1992  tentang persyaratan  teknis  pembangunan  rumah susun. (6) Teknik pengolahan data dilakukan secara  deskriptif.  Penelitian  ini  telah disetujui  oleh  etik  dari  Komisi  Etik Penelitian  Kesehatan,  Fakultas  Kesehatan Masyarakat,  Universitas  Nusa  Cendana dengan Nomor Ethical Approval: 2021043- KEPK Tahun 2021.

## HASIL
Rusunawa  Oeba  terletak  di  Jalan Sabu,  Fatubesi,  Kecamatan  Kota  Lama, Kota  Kupang.  Rumah  susun  ini  didirikan oleh Pemda Kota Kupang pada tahun 2008 dan  selesai  pada  tahun  2010.  Rusunawa Oeba  berada  dalam  satu  kawasan  pasar Oeba  dengan  jarak  sekitar  500  meter  dari pasar  Oeba.  Rusunawa  Oeba  memiliki  96 buah  hunian  dengan  jumlah  kepala keluarga saat ini sudah mencapai 80 KK.
Rusunawa Oeba ini memiliki beberapa fasilitas  ruang  antara  lain  ruang  tamu, ruang  tidur  dan  kamar  mandi  masing- masing  berada  dalam  satuan  rumah  susun, ruang  bersama  untuk  kegiatan  warga berada  pada  bagian  basement,  gudang tempat penyimpanan barang, tempat jemuran  berada  pada  setiap  lantai  rumah susun Oeba dan  tempat parkir juga tempat komersial  pedagang  berada  pada  bagian basement Rusunawa Oeba.
Distribusi sanitasi lingkungan berdasarkan  jaringan  air  bersih,  saluran pembuangan air hujan, saluran
pembuangan
air limbah, tempat
pembuangan  sampah  dan  alat  pemadam
kebakaran di Rusunawa Oeba dapat dilihat pada tabel 1. (7)
Tabel 1 menunjukkan bahwa saluran  pembuangan  air  limbah  pada Rusunawa  sudah  memenuhi  syarat  dengan presentase  100%,  untuk  variabel  jaringan air  bersih  tidak  memenuhi  syarat  dengan presentase  19%,  saluran  pembuangan  air hujan  tidak  memenuhi  syarat  dengan presentase  88%,  tempat  pembuangan sampah  tidak  memenuhi  syarat  dengan presentase 75% dan alat pemadam kebakaran  pada  Rusunawa  Oeba  tidak memenuhi syarat dengan presentase 100%.
Tabel 1 . Distribusi Sanitasi Lingkungan di Rusunawa Oeba Tahun 2021
Variable Penelitian Sanitasi Lingkungan Rumah Susun Memenuhi Syarat Tidak Memenuhi Syarat Total n % n % n % Jaringan Air Bersih 65 81 15 19 80 100 Saluran  Pembuangan  Air Hujan 10 12 70 88 80 100 Saluran  Pembuangan  Air Limbah 80 100 0 0 80 100 Tempat Pembuangan Sampah 20 25 60 75 80 100 Alat  Pemadam  Kebakaran 0 0 80 100 80 100

## PEMBAHASAN

## 1. Jaringan Air Bersih
Jaringan  air  bersih  berfungsi  untuk mendistribusikan  air  ke  masyarakat  agar memudahkan  masyarakat  mendapatkan kebutuhan  akan  air  bersih.  Hal  tersebut  di atas  diperkuat  oleh  teori  yang  menyatakan bahwa  jaringan  air  bersih  terdiri  dari jaringan  distribusi,  tangki  penampungan, rumah pompa, meter air dan keran. (6)
Berdasarkan  hasil  observasi  dapat dilihat  bahwa  sumber  jaringan  air  bersih
pada  Rusunawa  Oeba  tidak  berasal  dari jaringan  air  bersih  kota/PDAM  melainkan berasal  dari  sumur  bor  yang  di  tampung didalam  tangki  penampungan  kemudian dialirkan menggunakan sistem pemompaan dan  sistem  perpipaan  ke  setiap  lantai  atau hunian yang ada dirusunawa Oeba tersebut. Hasil penelitian jaringan air bersih di Rusunawa  Oeba  secara  umum  tidak memenuhi  syarat,  dilihat  dari  pemenuhan kebutuhan akan jaringan air bersih dimulai dari  item  jaringan  disrtibusi  yaitu  sumur bor,  tangki  penampungan,  rumah  pompa, keran  air  dan  meter  air.  Kelima  item tersebut  tersedia  pada  Rusunawa  Oeba
namun  pada  bagian  item  rumah  pompa keran  air  dan  meter  air  untuk  hunian Rusunawa Oeba sudah tidak dapat berfungsi lagi.
Rumah  pompa  dan  sistem  perpipaan pada  rumah  susun  ini  tidak  dapat menyalurkan  air  dari  tangki  penampungan ke  setiap  hunian  karena  telah  mengalami kerusakan.  Begitu  juga  dengan  meter  air untuk  kamar  mandi,  kakus  dan  dapur  juga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.  Kerusakan  sistem  perpipaan  dan meter  air  tersebut  telah  disampaikan pengelola Rusunawa Oeba kepada Pemerintah  Kota  Kupang  melalui  Kantor Kelurahan  Fatubesi  Oeba  namun  belum ada  tindakan  yang  dilakukan  pemerintah dalam menangangi masalah tersebut.
Hal  ini  mengakibatkan  sebagian penghuni  Rusunawa  Oeba  menggunakan dinamo dan pipa untuk memenuhi kebutuhan  akan  air  bersih  pada  setiap huniannya.  Pemasangan  dinamo  dan  pipa pada  Rusunawa  secara  bersama-sama  oleh setiap penghuni,  antara empat sampai lima hunian  menggunakan  satu  dinamo  yang dihubungkan  dengan  beberapa  pipa  air. Ada juga hunian yang menggunakan selang untuk  memenuhi  kebutuhan  akan  air bersih.  Sebagian  hunian  menggunakan menggunakan  selang  dikarenakan  tidak mampu  untuk  membeli  dinamo  maupun pipa  air.  Untuk  tangki  penampungan  pada Rusunawa  Oeba  dibangun  didalam  tanah dan  kondisi  air  bersih  yang  dimiliki Rusunawa  Oeba  juga  tidak  memenuhi persyaratan,  hal  ini  dikarenakan  air  dari sumur  bor  tersebut  terasa  sedikit  asin, sehingga  air  tersebut  hanya  digunakan untuk  mandi,  mencuci  pakaian,  mencuci piring dan mencuci kakus sedangkan untuk sumber air minum  pada  rumah susun  oeba tersebut,  penghuni  menggunakan  air  isi ulang seperti air galon.
Penelitian  ini  bertolak  belakang dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan  bahwa  jaringan  distribusi  air bersih, tangki penampungan, rumah pompa,  meter  dan  keran  air  telah  sesuai dengan  standar  Permen  PU  No.  60/PRT/
1992 tentang
Persyaratan Teknis
Pembangunan Rumah Susun. (8)’(6)

## 2. Saluran Pembuangan Air Hujan
Saluran pembuangan air hujan berfungsi  mengalirkan  air  hujan  ke  tempat yang  lebih  rendah  untuk  membantu mengurangi  genangan  pada  suatu  daerah atau suatu tempat. Saluran pembuangan air hujan mempunyai beberapa jenis, diantaranya  saluran  air  hujan  berbahan seng, talang air berbahan logam, talang air berbahan  plastic  (PVC)  dan  talang  air hujan  berbahan  beton. (9) Hal  ini  diperkuat oleh  teori  yang  menyebutkan  bahwa saluran  pembuangan  air  hujan  terdiri  dari dua jaringan yaitu jaringan saluran pembuangan  pada  bangunan  dan  jaringan saluran pembuangan diluar bangunan. (6)
Berdasarkan  hasil  observasi  dan wawancara untuk data yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan terhadap  sanitasi  lingkungan  Rusunawa Oeba  untuk  saluran  pembuangan  air  hujan yaitu tidak memenuhi syarat. Untuk saluran pembuangan  air  hujan  di  dalam  bangunan Rusunawa  Oeba  telah  memenuhi  syarat dilihat dari parameter yang ada. Rusunawa ini memiliki saluran pembuangan air hujan pada bangunan yang berupa talang air datar berbahan  seng  dan  talang  air  tegak berbahan  plastic  (PVC)  yang  terhubung dengan  saluran  peresapan  pada  bagian dalam Rusunawa tersebut.
Hasil  observasi  juga  terlihat  bahwa Rusunawa  ini  memiliki  sistem  perpipaan pada  bagian  dalam  bangunan  yang  masih bagus  atau  masih  dapat  berfungsi  dengan baik,  untuk  mengalirkan  air  hujan  dari talang  air  yang  berada  pada  bagian  atap rumah  susun,  ke  peresapan  yang  berada pada  bagian  dalam  Rusunawa  tersebut. Peresapan  pada  bagian  dalam  Rusunawa Oeba  berada  pada  bagian  basement  rumah susun  di  tengah-tengah  tempat  parkir. Sedangkan pada bagian luar terlihat bahwa, Rusunawa  Oeba  tidak  memilki  saluran tertutup  dan  terbuka  yang  dapat  terhubung dengan sistem jaringan kota melalui sumur
resapan.  Jika  musim  hujan  tiba  air  hujan akan  mengalir  dan  bercampur  dengan sampah-sampah  dan  air  limbah  pada drainase  yang  ada  pada  halaman  rumah susun,  hal  ini  mengakibatkan  genangan pada  halaman  rumah  susun  diakibatkan karena  tumpukan  sampah  sehingga  air limbah tidak dapat mengalir dengan baik.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian  sebelumnya  yang  menyatakan bahwa  Saluran  pembuangan    air    hujan diluar bangunan belum dipisahkan  dengan saluran pembuangan  air  limbah  manusia sehingga  air  hujan  mengalir  ke  saluran drainase  yang  sama  dengan  saluran  air limbah rusunawa. (8)

## 3. Saluran Pembuangan Air Limbah
Saluran  pembuangan air  limbah adalah  saluran  yang  mengalirkan  air  bekas yang dihasilkan dari buangan kamar mandi, dapur,  mencuci  dan  kakus  yang  jika  tidak dikelola  dengan  baik  akan  menimbulkan pencemaran  air  tanah  yang  digunakan untuk  keperluan  setiap  hari.  Air  limbah yang  tidak  dikelolah  dengan  baik  akan menganggu  keindahan  lingkungan  sekitar dan  menjadi  media  berkembangbiaknya vektor penyakit. (10)
Hal  tersebut  di  atas  sejalan  dengan teori  yang  menyatakan  bahwa  saluran pembuangan air limbah terdiri  dari saluran pembuangan  air  limbah  yang  berasal  dari dapur,  kamar  mandi,  mencuci  dan  kakus, serta dilengkapi dengan pipa udara dan bak penampungan  atau  bak  kontrol  yang dihubungkan  dengan  saluran  pembuangan air limbah lingkungan. (6)
Hasil  penelitian  menunjukkan  untuk prasarana  lingkungan  saluran  pembuangan air limbah pada Rusunawa Oeba semuanya memenuhi  syarat.  Prasarana  lingkungan sendiri adalah kelengkapan dasar lingkungan  fisik  yang  memungkinkan lingkungan  rumah  susun  dapat  berfungsi sebagaimana  mestinya.  Namun  jika  dilihat dari  sanitasinya  sendiri  untuk  saluran pembuangan air limbah masih sangat buruk pemeliharaannya,  dimana  untuk  saluran
pembuangan air limbah yang berada diluar bangunan Rusunawa Oeba berupa drainase dan  bak  kontrol  yang  terhubung  dengan saluran pembuangan air limbah lingkungan meskipun ada namun drainase rusun sering tersumbat  oleh  sampah  plastik  maupun sampah  sisa  hasil  jual  beli  pada  halaman rumah susun tersebut dan saluran pembuangan air limbah juga menimbulkan aroma tidak sedap.
Berdasarkan  hasil  obeservasi  yang telah  dilakukan,  seluruh  hunian  pada Rusunawa Oeba memiliki dua tangki septik yang  berada  dibagian  depan  rumah  susun, dua  bak  kontrol  air  limbah  yang  berada  di samping  Rusunawa  dan  saluran  drainase berada  pada  halaman  depan,  samping  dan belakang Rusunawa yang terhubung dengan  dua  bak  kontrol atau  bak penampungan. Saluran air limbah Rusunawa  Oeba  mempunyai  kemiringan yang  cukup  untuk  mengalirkan  air  limbah dengan  baik  namun  karena  banyaknya sampah  plastik  maupun  sampah  sisa  jual beli pada halaman Rusunawa mengakibatkan  terjadinya  penyumbatan pada  saluran  drainase  tersebut.  Saluran drainase  yang  tersumbat  menyebabkan  air limbah tersebut meluap naik ke permukaan halaman rumah susun sehingga meninggalkan  aroma  tak  sedap  disekitar halaman  rumah  susun  tersebut.  Dari pernyataan  pengelola  Rusunawa  Oeba, dalam  mengatasi  permasalahan  ini  maka setiap  penghuni  yang  melakukan  transaksi komersial  pada  halaman  Rusunawa  wajib membersihkan  halaman  Rusunawa  setelah selesai  menjual  barang  dagangannya  dan pengelola Rusunawa Oeba bersama dengan penghuni lainya melakukan kegiatan jumat bersih  setiap  minggu  untuk  menjaga lingkungan  tempat  tinggal  mereka  selalu bersih  dan  mengurangi  sumbatan  pada setiap saluran drainase Rusunawa tersebut.

## 4. Tempat Pembuangan Sampah
Tempat  pembuangan  sampah  adalah sarana  untuk  menyimpan  sampah  sebelum sampah  dibuang  ke  tempat  pembuangan
akhir. (11) Hal  ini  sejalan  dengan  teori  yang menyatakan  bahwa  tempat  pembuangan sampah  terdiri  dari  tempat  pembuangan sampah  di  tiap-tiap  satuan  rumah  susun atau diluar rumah susun, terbuat dari bahan permanen dan semi permanen dan menggunakan  bahan  yang  kedap  terhadap bau, air serta tahan karat. (6)
Berdasarkan hasil observasi, wawancara  dan  data  yang  telah  dilakukan, dapat diambil kesimpulan terhadap sanitasi lingkungan  Rusunawa  Oeba  untuk  tempat pembuangan sampah yaitu tidak memenuhi syarat. Hasil observasi yang telah dilakukan, Rusunawa Oeba hanya mempunyai  satu  tempat  sampah  permanen yaitu  tempat  sampah  kontainer  6  m 3 yang berada  di  halaman  depan  Rusunawa tersebut.  Untuk  bagian  dalam  Rusunawa tidak  disediakan  tempat  sampah  sehingga setiap  penghuni  wajib  mempunyai  tempat sampahnya  sendiri,  seperti  tempat  sampah semi  permanen  berupa  tempat  sampah plastik, kardus, karung dan plastik sampah, namun  ada  juga  hunian  yang  tidak mempunyai  tempat  sampah.  Untuk  tempat sampah  pada  Rusunawa  Oeba  juga  tidak terbuat dari bahan yang kedap bauh, air dan tahan  karat.  Untuk  proses  pengangkutan sampah  akan  dilakukan  setiap  minggunya oleh  petugas  Dinas  Kesehatan  Lingkungan Kota  Kupang.  Meski  Rusunawa  memiliki tempat  sampah  dan  selalu  dilakukan  jumat bersih setiap minggunya namun permasalahan  sampah  sepertinya  masih perlu  diperhatikan  lagi  karena  pada halaman Rusunawa masih  terlihat  sampah- sampah dalam keadaan berserakan.
Banyaknya  sampah  pada  halaman Rusunawa  juga  dikarenakan  proses  jual beli  yang  dilakukan  didalam  halaman rumah  susun  tersebut,  rata-rata  penghuni Rusunawa Oeba memang berprofesi sebagai  pedagang  pasar  Oeba,  karena kurangnya lahan untuk melakukan transaksi  jual  beli  sehingga  para  penghuni menggunakan halaman depan rumah susun yang  luas  dan  terbuka  itu  sebagai  lahan mereka  untuk  melakukan  perdagangan, namun tidak hanya penghuni yang
menggunakan  halaman  Rusunawa  untuk berdagang,  ada  juga  beberapa  pedagang luar  yang  masuk  dan  berjualan  pada halaman  rumah  susun  tersebut  dan  setelah selesai  berjualan  para  pedagang  tidak membersihkan  sampah  mereka.  Hal  inilah yang menjadi penyebab banyaknya sampah pada  halaman  Rusunawa  Oeba.  Sampah- sampah tersebut mengakibatkan tersumbatnya  saluran  pembuangan  air limbah/drainase  pada  Rusunawa,  halaman terlihat  kumuh  sehingga  menjadi  tempat berkembangnya  vektor  penyakit  seperti lalat  maupun  tikus  dan  tentunya  tingkat kepadatan  lalat  semakin  tinggi  akibat  dari penumpukan  sampah  dihalamn  Rusunawa Oeba.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian  sebelumnya  yang  menyatakan bahwa  tempat  pembuangan  sampah  pada Rusunawa  tidak  sesuai  dengan  standar Permen  PU  No.60/PRT/1992    tentang Persyaratan  Teknis  Pembangunan  Rumah Susun  karena  terlihat  sampah  basah  dan kering masih bercampur dalam satu wadah tanpa ada pemilahan, juga tempat pembuangan  sampah  tidak  terbuat  dari bahan  yang  kedap  bauh,  air  dan  tahan karat .(12)

## 5. Alat Pemadam Kebakaran
Sistem  proteksi  kebakaran  pada bangunan  gedung  dan  lingkungan  adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan  dan  sarana,  baik  yang terpasang maupun terbangun pada bangunan  yang  digunakan  baik  untuk tujuan sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif  maupun  cara-cara  pengelolaan  dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran. (13) Hal  ini  diperkuat  oleh  teori yang  menyebutkan  bahwa  alat  pemadam kebakaran  dapat  berupa  sprinkler  yang berfungsi secara otomatis, hydrant gedung, pemadam  api  ringan  dan  hydrant  halaman yang berfungsi secara manual. (6)
Berdasarkan  hasil  observasi  yang telah  dilakukan,  dapat  diambil  kesimpulan
terhadap  sanitasi  rumah  susun  Oeba  untuk alat  pemadam  kebakaran  rumah  susun Oeba  tidak  memenuhi  syarat.  Hasil penelitian  dapat  dilihat  bahwa  Rusunawa Oeba  memiliki  alat  pemadam  kebakaran berupa  hydrant  gedung  atau  box  alat pemadam  api  yaitu  box  untuk  tempat menyimpan  selang  pemadam  kebakaran yang  terhubung  dengan  sistem  perpipaan pada  bangunan  Rusunawa.  Pada  bagian dalam  Rusunawa  tidak  memiliki  sprinkler, maupun  Alat  Pemadam  Api  Ringan (APAR)  dan  pada  halaman  Rusunaswa memiliki  2  hydrant  halaman  yang  berada dibagian  depan  dan  samping  Rusunawa Oeba.
Hasil  penelitian  terlihat  bahwa  alat- alat  pemadam  kebakaran  pada  Rusunawa yang  berada  dibagian  dalam  maupun  luar rumah  susun  tersebut  sudah  tidak  dapat beroperasi  atau  berfungsi  lagi.  Kerusakan dimulai  dari  sistem  perpipaan  yang  tidak lagi  bisa  menyalurkan  air  dari  tangki penampungan  saat  terjadinya  kebakaran, karena dinamo untuk menyalurkan air telah rusak  namun  belum  juga  dilakukan perbaikan  kemudian  diikuti  dengan  tidak tersedianya  Alat  Pemadam  Api  Ringan (APAR)  juga  sprinkler  pada  gedung  dan juga hydrant halaman yang telah berkarat.

## KESIMPULAN
Kondisi sanitasi lingkungan Rusunawa  Oeba  dapat  dikatakan  belum memenuhi  persyaratan  rumah  susun  yang baik. Pengelolah dan pemerintah sebaiknya lebih  memperhatikan  sanitasi  lingkungan dan  kerusakan  sarana  dan  prasarana Rusunawa  Oeba  tersebut.  Selain  itu, penting  juga  untuk  semua  penghuni Rusunawa untuk  lebih menjaga kebersihan lingkungan  tempat  tinggal  mereka  dengan cara  tidak  membuang  sampah  dengan sembarang,  memilah  sampah  sebelum dibuang  pada  tempat  pembuangan  sampah dan  menyediakan  tempat  sampah  untuk setiap  hunian  mereka  sehingga  kondisi sanitasi  lingkungan  Rusunawa  Oeba  tidak menjadi tempat penularan penyakit,
maupun tempat berkembangbiaknya kuman penyakit.

## KONFLIK KEPENTINGAN
Artikel  ini  telah  dipastikan  tidak memiliki  konflik  kepetingan,  kolaboratif, atau  kepentingan  lainnya  dengan  pihak manapun.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih kepada seluruh pihak  yang  telah  berkontribusi  dalam penelitian  ini,  terutama  untuk  pengelolah Rusunawa Oeba.

## REFERENSI
1.   Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  16  Tahun  1985.  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun  1985  Tentang  Rumah  Susun [Internet].  1985.  1–22  p.  Available from:
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Deta ils/46967/uu-no-16-tahun-1985 2.   Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Rumah Susun. 2021;1–113. Available from: https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/1763 78/PP_Nomor_13_Tahun_2021.pdf 3.   Pamungkas. Kriteria Kepuasan Tinggal Berdasarkan Respon Penghuni Rusunawa Cokrodirjan Kota Yogyakarta [Internet]. Universitas Diponegoro Semarang; 2010. Available from:
http://eprints.undip.ac.id/23595/1/P_A _M_U_N_G_K_A_S.pdf
4.   Abubakar HK. The Concept Design of Walk-Up Flats for the Markets Traders Location  of  the  Study  Oeba  Market Sub District of Fatubesi Kupang-NTT. Digit  LiblaryI  nstitut  Teknol  Sepuluh Novemb  Surabaya  [Internet].  2010;1– 12.
Available from: http://digilib.its.ac.id/ITS-Master- 3100010039721/11422
5.   Widiastomo  Y.  Pengaruh  Kualitas Rumah  dan  Lingkungan  Terhadap Kepuasan Penghuni dan Kecenderungan Berpindah di Perumnas Bukit Sendangmulyo Semarang.  J  Pembang  Wil  Kota [Internet]. 2014;10(4):413–24. Available from: https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ pwk/article/viewFile/8168/6703 6.   Menteri  Pekerja  Umum  RI.  Peraturan
Menteri  Pekerja  Umum  RI  Nomor 60/PRT/1992 tentang Persyaratan Teknis  Pembangunan  Rumah  Susun
[Internet].  Jakarta;  1992.  p.  1–33.
Available
from:
https://perizinanrealestate.files.wordpr ess.com/2017/03/permen-pu-no-60- tahun-1992-persyaratan-teknis-
pembangunan-rumah-susun.pdf
7.   Pemerintah Republik
Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia  Nomor  4  Tahun  1988 Tentang  Rumah  Susun  [Internet]. Jakarta; 1988. 1–34 p. Available from: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Deta ils/63845/pp-no-4-tahun-1988
8.   Tarigan  TA.  Evaluasi  Sarana  dan Prasarana  Sanitasi  Rumah  Susun Sederhana  Sewa  di  Surabaya  Evaluasi Sarana  dan  Prasarana  Sanitasi  Rumah Susun  Sederhana  Sewa  di  Surabaya [Internet].  Institut  Teknologi  Sepuluh Nopember  Surabaya;  2017.  Available from:
https://repository.its.ac.id/2203/7/3314 202805-Master-Theses.pdf 9.   Maizir. Evaluasi Kegagalan Pembangunan Drainase dalam Lingkungan Daerah Pemukiman. J Tek Sipil  ITP  [Internet].  2017;4(2):24–8. Available from: https://ejournal.itp.ac.id/index.php/tsip il/article/view/897 10.  Mende  JCC,  Kumurur  VA,  Moniaga
IL.  Kajian  Sistem  Pengelolaan  Air
Limbah pada Permukiman Di Kawasan  Sekitar  Danau  Tondano (Studi  Kasus:  Kecamatan  Remboken Kabupaten Minahasa). Sabua [Internet]. 2015;7(1):395–406. Available from:
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/ SABUA/article/download/8274/7833
11.  Suryani  AS.  Peran  Bank  Sampah dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang). J
Aspir [Internet]. 2014;5(1):71–84. Available from: https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspir asi/article/view/447/344 12.  Mariza A. Evaluasi Pengelolaan Sistem Pembuangan Sampah di Rusunawa  (Studi  Kasus :  Rusunawa Seruwei Belawan) [Internet]. Universitas  Sumatera  Utara  Medan; 2017. Available from: http://repositori.usu.ac.id/bitstream/ha ndle/123456789/20732/110406124.pdf ?sequence=1&isAllowed=y
13.  Menteri  Pekerjaan  Umum.  Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008  tentang  Persyaratan Teknis  Sistem  Proteksi  Kebakaran pada Bangunan Gedung dan
Lingkungan.  2008;1–131.  Available from: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Deta ils/104475/permen-pupr-no- 26prtm2008-tahun-2008