Abstrak — Jaringan  distribusi  tenaga  listrik  biasanya  beroperasi menggunakan  sistem  distribusi  radial,  untuk  meningkatkan keandalan  jaringan  distribusi  dari  sisi  kualitas  serta  kontiyuitas penyaluran  daya  listriknya  perlu  dilakukan  modifikasi  sistem distribusi  dari  radial  menjadi  loop,  perubahan  jaringan distribusi  terjadi  ketika  dibutuhkan  pelimpahan  daya  dari  satu penyulang  ke  yang  lainnya,  sebagai  tindakan  pencegahan  dari kelebihan beban atau  bahkan  pemutusan  beban. Sebagai contoh dalam kasus kegagalan operasi paralel di penyulang gardu induk Srondol  pada  kelistrikan  distribusi  Jawa  Tengah.  Dari  hasil penelitian  ini,  didapatkan  bahwa  analisis  yang  akurat  dan  tepat dari  kondisi  eksisting  penyulang  yang  akan  diparalel  dapat membantu  untuk  keberhasilan  operasi  sistem  distribusi, menghindari gangguan yang signifikan dan mencegah terjadinya pemadaman  pelanggan.  Pada  kondisi  normal  dari  hasil  simulasi Load  Flow ETAP  diperoleh  trafo  2  GI  Srondol  mengalami overload sebesar  799  A,  sehingga  menghindari  pemadaman diperlukan  pelimpahan  beban.  Dari  operasi  paralel  penyulang SRL 1 dan SRL 3 terjadi peningkatan arus yang signifikan pada penyulang SRL 1 sebesar 588 A yang mengakibatkan CB SRL 1 menjadi trip ,  sehingga  terjadi  pelimpahan  beban  ke  trafo  2 sebesar 1094 A dan mengakibatkan pemadaman total pada trafo 2.  Sedangkan  saat  operasi  paralel  penyulang  SRL  2  dan  SRL  3 peningkatan arus yang terjadi lebih kecil, sehingga sistem  masih dalam  kondisi  aman  dan  proses  pelimpahan  beban  berhasil dilakukan.
Kata  Kunci — Jaringan  Distribusi,  Operasi  Paralel,  Peningkatan Arus.

## I. PENDAHULUAN
ALAM  pengoperasian  sistem  tenaga  listrik  hal  yang harus  dipastikan  adalah  kualitas  dan  kontinyuitas penyaluran  daya  listrik  agar  tetap  dalam  kondisi  yang  stabil. Kualitas  listrik  dapat  diukur  berdasarkan  nilai  dari  tegangan dan  frekuensinya.  Sedangkan  kontiyuitas  penyaluran  daya listrik  diukur  dengan  transfer  daya  yang  terus  menerus  atau dengan meminimalisir pemadaman [1].
Selama ini paralelisasi penyulang sistem distribusi radial untuk  mentransfer  daya  dari  beban  penyulang  satu  ke penyulang  yang  lain  banyak  digunakan  dalam  sistem kelistrikan  distribusi  maupun  transmisi.  Mendistribusikan beberapa  penyulang  beban  atau  lebih  bersifat  paralel  dari gardu  induk  yang  sama  atau  berbeda  dapat  meningkatkan keandalan  dan  efisiensi.  Ketika  penyulang  dioperasikan paralel  arus  yang  melalui  penyulang,  dan  total  arus  yang melalui  beberapa  bagian  penyulang  yang  terkoneksi  bisa
melebihi  batas  kemampuan  hantaran  arusnya  atau  melebihi setting  pengaman  yang  sudah  ditentukan.  Keterbatasan  yang lain dari sistem paralel adalah kemampuan interupsi peralatan sectionalizing yang  digunakan  untuk  memutus  atau mengamankan  jalur  percabangan  untuk  menyelesaikan pemindahan beban [2]. Sebagai contoh dalam kasus kegagalan operasi  yang  pernah  terjadi  pada  penyulang  gardu  induk Srondol  Semarang  tanggal  25  September  2017  lalu  yang mengakibatkan circuit breaker pada outgoing penyulang SRL 01  dan incoming trafo  2  menjadi  terbuka  atau  trip  (PT. PLN APD Jateng & DIY).
Dalam tugas akhir ini  dibahas mengenai metodologi untuk menganalisis kelayakan teknis dari paralelisasi dalam jaringan distribusi  yang  dilayani  oleh  penyulang  dan  trafo  yang berbeda, serta menentukan faktor - faktor keberhasilan maupun penyebab  dari  kegagalan  operasi  paralel    dengan menggunakan Software Electrical Transient Analysis Program (ETAP). Sehingga bisa meningkatkan kualitas  dan kontiyuitas layanan  serta  dapat  meminimalisir  pemadaman  listrik  bagi pelanggan.

## II. SISTEM JARINGAN DISTRIBUSI 20 KV

## A. Sistem Distribusi Tenaga Listrik
Sistem  distribusi  tenaga  listrik  merupakan  bagian  dari sistem  tenaga  listrik  yang  berfungsi  sebagai  penyaluran  dan pembagian listrik kepada pelanggan melalui jaringan distribusi yang terbagi  menjadi beberapa gardu induk,  yang  selanjutnya didistribusikan  melalui  penyulang-penyulang  yang  ada  pada gardu  induk  ke  Jaringan  Tegangan  Menengah  atau  disebut saluran  distribusi  primer.  Kemudian,  pada  distribusi  primer, tenaga  listrik  disalurkan  ke  beban  atau  konsumen  industri besar.  Setelah  melewati  JTM,  saluran  listrik  di  turunkan kembali  ke  tegangan  rendah  220/380  V  atau  yang  bisaa disebut  JTR  untuk  kebutuhan  konsumen  rumah  tangga  atau industri kecil rumahan. Saluran 220/380 V merupakan saluran distribusi sekunder [3].

## Studi Operasi Paralel Jaringan Distribusi yang Disuplai oleh Satu Gardu Induk pada Sistem Kelistrikan Distribusi Jawa Tengah. Studi Kasus : GI Srondol Semarang
Muhammad Khoirul Anam, Ontoseno Penangsang, dan Soedibyo. Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Elektro, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) e-mail : ontosenop@ee.its.ac.id
D

## Gambar 1. Sistem distribusi tenaga listrik.
Sumber : Marsudi 2006, Operasi Sistem Tenaga Listrik

## B. Operasi Paralel Transformator
Sistem  tenaga  listrik  menggunakan  trafo  yang  terhubung paralel dengan tujuan keandalan dan kualitas daya  yang lebih baik serta menjaga kontinyuitas penyaluran konsumen. Untuk operasi paralel trafo harus  memiliki polaritas, rasio dan sudut fasa yang sama atau kompatibel. Misalnya, transformator dari tegangan  yang  identik  terhubung  Yd1  dan  Dy1  kompatibel untuk  operasi  paralel,  tetapi  pada  trafo  terhubung  Yd1  dan Yd11  tidak  bisa  beroperasi  paralel  karena  terjadi  perbedaan sudut  fasa  60°,  Jika  semua  kondisi  di  atas  sama,  operasi paralel  trafo  mungkin  masih  bisa  gagal  untuk  pembagian beban yang tidak sama [4]. Pembagian beban tergantung pada:
i. Impedansi Trafo
ii. Perbedaan kecil dalam rasio
iii.
Gambar 2. Operasi Paralel Trafo [4].
Pada  kondisi  tidak  berbeban  ( I =0)  terdapat additional circulating currents antar trafo (dalam nilai pu).
𝐼 𝑐𝑖𝑟𝑐 = ∆𝑉 𝑍 𝐼 +𝑍 𝐼𝐼 ≈ ∆𝑎 𝑎 𝑛 𝑉 𝑝 𝑍 𝐼 +𝑍 𝐼𝐼 ≈ ∆𝑎 𝑎 𝑛 𝑉 𝑠 𝑍 𝐼 +𝑍 𝐼𝐼 (1)
Oleh  karena  itu  kita  dapat  menghitung  arus  cabang dengan mengasumsikan ∆𝑉 = 0 , dan kemudian menambahkan circulating  currents untuk  mendapatkan  arus total pada setiap trafo:
𝐼 𝐼 = 𝐼 𝑍 𝐼𝐼 𝑍 𝐼 +𝑍 𝐼𝐼 + 𝐼 𝑐𝑖𝑟𝑐 (2) 𝐼 𝐼𝐼 = 𝐼 𝑍 𝐼 𝑍 𝐼 +𝑍 𝐼𝐼 − 𝐼 𝑐𝑖𝑟𝑐 (3) Dimana: 𝐼 𝐼 : arus beban trafo 1 𝐼 𝐼𝐼
: arus beban trafo 2
𝐼 : arus total beban trafo 1 dan trafo 2 𝑍 𝐼 : impedansi trafo 1 𝑍 𝐼
: impedansi trafo 2

## C. Operasi Paralel Penyulang
Ketika  penyulang  dihubungkan  secara  paralel,  hal  yang
harus diperhatikan adalah pembebanan penyulang yang saling berhubungan,  dimana  akan  terjadi  peningkatan  arus  setelah paralelisasi.  Besar  arus  yang  dihasilkan  pada  segmen  kritis tergantung  pada  impedansi,  beban  saluran  dan  faktor  daya, serta  besar  tegangan  sumber  dan  sudut  kedua  penyulang. Untuk  membuat  keputusan  operasional  pada  paralelisasi penyulang,  juga  harus  diperhatikan  cara  yang  tepat  untuk memaksimalkan  dan  perbedaan  perkiraan  beban  dalam ketepatan  perkiraan  sudut  yang  diharapkan.  Dengan  cara mengatur  tegangan  sumber  dan  mengatur  LTCS  trafo  gardu induk [5].
Gambar 3. Operasi Paralel Penyulang [5].

## D. Sistem Proteksi Gardu Induk
Pada  saat  operasi  paralel  sistem  proteksi  yang  bekerja adalah  rele over  current atau  arus  lebih.  Rele  arus  lebih merupakan suatu jenis rele yang bekerja berdasarkan besarnya arus  masukan  dan  bekerja  bila  besar  arus  masukan  melebihi suatu  harga  tertentu  yang  telah  diatur  (Ip).  Dimana  Ip merupakan  arus  kerja  yang  dinyatakan  menurut  belitan sekunder  dari  trafo  arus  (CT).  bila  suatu  gangguan  terjadi  di dalam  daerah  perlindungan  rele,  besarnya  arus  Ir  juga dinyatakan  terhadap  belitan  sekunder  CT.  Rele  akan  bekerja apabila memenuhi keadaan sebagai berikut:
Ir > Ip rele akan bekerja (trip)
Ir < Ip rele tidak bekerja (blok)
Pada  GI  Srondol  jenis  rele  arus  lebih  yang  digunakan adalah  kurva  waktu  terbalik  normal  ( standard  inverse )  yang mana  waktu  kerjanya  tergantung  pada  level  besarnya  arus hubung singkat, semakin besar maka semakin cepat kerjanya. Pada koordinasi rele invers berlaku untuk koordinasi arus dan waktu sekaligus.
Gambar 4. Hubungan relay dalam sistem distribusi.

## III. PEMODELAN SISTEM
Pemodelan  sistem  kelistrikan  pada  gardu  induk  Srondol Area  Semarang  Selatan  ini  tergabung  dalam  sistem  yang
besar,  yang  terdiri  dari Grid Transmisi  Jawa  Bagian  Tengah (TJBT),  Transformator  Daya,  peralatan  Proteksi  seperti Circuit  Breaker  dan Recloser  beserta  rele  dan  alat  sensing Current  Transformer (CT),  peralatan Switching seperti Load Break  Switch (LBS)  dan  Kontaktor,  saluran  konduktor  dan beban  listrik  yang  di  asumsikan  sebagai Lump  Load (terdiri dari  beban  motor  dan  beban  statis).  Pemodelan  sistem  gardu induk  tersebur  didasarkan  pada  data-data  riil  yang  ada  pada lapangan  yang didapatkan dari PLN  Area Pengatur Distribusi Jawa  Tengah  &  D.I.  Yogyakarta,  serta  berdasarkan  historis kasus gangguan padam trafo 2 di GI Srondol pada tanggal 25 September 2017.
Gambar 5. Pemodelan Sistem Kelistrikan GI Srondol.
Peramodelan  sistem  ini  menjelaskan  sistem  secara keseluruhan  yang  di  simulasikan  melalui software  Electrical Transient  Analysis  Program (ETAP)  12.6.0.  mulai  skema aliran  daya  sebelum  dan  sesudah  pengoperasian  paralel, respon dari sistem koordinasi proteksi pada sisi penyulang dan incoming trafo,  serta  beberapa  parameter-parameter  seperti daya,  arus  listik  dan  tegangan  yang  terukur  pada  sistem sebagai acuan kondisi kestabilan sistem gardu induk tersebut.

## IV. HASIL PERHITUNGAN DAN ANALISIS

## A. Karakteristik Arus Saat Operasi Paralel
Ketika  pengoperasian  paralel  antara  dua  buah  penyulang jaringan distribusi. Dimana kedua trafo tersebut memiliki nilai kapasitas  dan  impedansi  yang  berbeda  maka  akan  terjadi pembagian  arus  yang  melalui  dua  penyulang  tersebut  dan tentunya penambahan arus sirkulasi pada loop sekundernya. Oleh karena itu untuk menganalisis besarnya nilai arus saat melakukan  operasi  paralel  sangat  dibutuhkan,  untuk memastikan  bahwa  sistem  dalam  kondisi  aman  dan  operasi paralel bisa bekerja dengan baik tanpa mengalami kegagalan.
1) Operasi Paralel Penyulang SRL 1 dan SRL 3
Ketika  penyulang  dihubungkan  secara  paralel,  hal  yang perlu  diperhatikan  adalah  pembebanan  trafo  yang  saling berhubungan, tegangan pada titik percabangan dan  impedansi jaringan  yang  dihitung  mulai  dari  belitan  trafo  hingga  ke jaringan titik join keduanya berada.
Untuk  menghitung  besarnya  peningkatan  arus  data-data yang  diperlukan  adalah  beban  tiap  trafo  dan  impedansi  total jaringan.  Dan  dengan  menggunakan  simulasi  ETAP  12.6.0 dari  analisis  Load  Flow  bisa  dilihat  perbandingan  nilai  arus sebelum dan saat operasi paralel terjadi pada Tabel 1.

## Tabel 1. Hasil Arus Saat Operasi Paralel SRL 1 dan SRL 3
Keypoint Sebelum Paralel Setelah Paralel ETAP Pengukuran ETAP Pengukuran Trafo I 651 A 650 A 906 A 897 A Trafo II 799 A 800 A 591 A 572 A SRL 1 324 A 324 A 588 A 570 A SRL 3 51 A 51 A 260 A 278 A SRL1-43 - - 297 A 292 A Dengan  menggunakan  simulasi Transent  Stability
Analysis pada  ETAP  12.6.0,  dapat  dilihat  respon  arus  pada setiap  kondisi  ketika  operasi  paralel  berlangsung  yang mengalir  melewati incoming trafo  I, incoming trafo  II, penyulang SRL 1 dan penyulang SRL 3.
Dalam  pengoperasian  penyulang  SRL  1  dan  SRL  3  ini terjadi  3  kondisi  pada  sistem.  Yaitu,  Kondisi  pertama  (1) adalah karakteristik arus saat sistem belum terjadi paralelisasi antara kedua penyulang, kondisi kedua (2) adalah karakteristik arus  tepat  saat  operasi  paralel  kedua  penyulang  berlangsung (ketika  LBS  SRL1-43 switch  join ),  dan  kondisi  ketiga    (3) adalah  karakteristik  arus  setelah  operasi  paralel  berlangsung dalam hal ini respon yang terjadi adalah trip nya CB penyulang SRL  1  karena  arus  ketika  operasi  paralelnya  melebihi  nilai setting proteksi yang telah ditentukan.
Sehingga  perubahan  dan  karakteristik  nilai  arus  pada masing-masing  keypoint  bisa  dilihat  pada  gambar-gambar berikut,
Gambar 6. Karakteristik Arus Pada Incoming Trafo I.
Gambar 7. Karakteristik Arus Pada Incoming Trafo II. 1 1 1 1
2 3
Gambar 8. Karakteristik Arus Pada Penyulang SRL 1.
Gambar 9. Karakteristik Arus Pada Penyulang SRL 3.

## 2) Operasi Paralel Penyulang SRL 2 dan SRL 3
Seperti  pada  perhitungan  operasi  paralel  antara penyulang  SRL  1  dan  SRL  3.  Untuk  membandingkan  hasil pengoperasian  paralel  yang  disuplai  dari  penyulang  lain,  juga perlu  dilakukan  perhitungan  untuk  mengetahui  nilai peningkatan  arus  yang  terjadi  ketika  penyulang  SRL  2  dan SRL 3 saat paralelisasi.
Sama  dengan  operasi  paralel  sebelumnya  untuk menghitung  besarnya  peningkatan  arus  data-data  yang diperlukan  adalah  beban  tiap  trafo  dan  impedansi  total jaringan  sebelum  diparalel.  Dan  dengan  menggunakan simulasi  ETAP  12.6.0  dari  analisis  Load  Flow  bisa  dilihat perbandingan  nilai  arus  sebelum  dan  saat  operasi  paralel terjadi pada Tabel 2.

## Tabel 2. Hasil Arus Saat Operasi Paralel SRL 2 dan SRL 3
Keypoint Sebelum Paralel Setelah Paralel ETAP Pengukuran ETAP Pengukuran Trafo I 651 A 650 A 802 A 798 A Trafo II 799 A 800 A 670 A 671 A SRL 2 111 A 111 A 277 A 258 A SRL 3 51 A 51 A 149 A 141 A SRL3-77 - - 182 A 179 A
Dengan  menggunakan  simulasi Transent  Stability Analysis pada  ETAP  12.6.0,  dapat  dilihat  respon  arus  pada setiap  kondisi  ketika  operasi  paralel  berlangsung  yang mengalir  melewati incoming trafo  I, incoming trafo  II, penyulang SRL 2 dan penyulang SRL 3.
Dalam  pengoperasian  penyulang  SRL  2  dan  SRL  3  ini juga terjadi 3 kondisi pada sistem. Yaitu, Kondisi pertama (1) adalah karakteristik arus saat sistem belum terjadi paralelisasi antara kedua penyulang, kondisi kedua (2) adalah karakteristik arus  tepat  saat  operasi  paralel  kedua  penyulang  berlangsung (ketika  LBS  SRL3-77 switch  join ),  dan  kondisi  ketiga    (3) adalah  karakteristik  arus  setelah  operasi  paralel  berlangsung dalam hal ini respon yang terjadi adalah trip nya CB penyulang SRL 3 sebagai proses pelimpahan beban dari trafo 2 ke trafo 1 GI Srondol.
Sehingga  perubahan  dan  karakteristik  nilai  arus  pada masing-masing  keypoint  bisa  dilihat  pada  gambar-gambar berikut,
Gambar 10. Karakteristik Arus Pada Incoming Trafo I.
Gambar 11. Karakteristik Arus Pada Incoming Trafo II.
Gambar 12. Karakteristik Arus Pada Penyulang SRL 2.
1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2
3
Gambar 13. Karakteristik Arus Pada Penyulang SRL 3.

## B. Setting Proteksi saat Operasi Paralel
Untuk  mengetahui  keberhasilan  atau  kegagalan  sistem  saat operasi  paralel  jaringan  distribusi  berlangsung,  maka  perlu memperhatikan  kondisi existing setting  koordinasi  proteksi yang  ada  dengan  penambahan  arus  ketika  proses  paralelisasi. Pada  tugas  akhir  ini  setting  proteksi  yang  diperhatikan  hanya pada bagian circuit breaker yang berada di incoming trafo dan penyulang GI Srondol yang mengalami pengoperasian paralel jaringan distribusi.
Berikut  adalah  data  peralatan  proteksi  dan  seting  proteksi pada gardu induk Srondol Area Semarang:
Tabel 3. Setting Relay OCR GI Srondol Relay Merk I> I>> TMS t>> Inc. Trafo I AREVA P122 2080A 6940A 0,25 0,7s Inc. Trafo II AREVA P122 990A 3300A 0,2 0,7s SRL 1 AREVA P123 480A 3480A 0,25 0,3s SRL 2 AREVA P123 480A 3480A 0,25 0,3s SRL 3 GE SR 350 480A 1920A 0,15 0,3s
1) Proteksi saat Operasi Paralel SRL 1 dan SRL 3
Pada  kondisi  sebelum  paralel  terlihat  beban  pada trafo  2  hampir overload dengan  arus  sebesar  799  A. Sedangkan  pada  trafo  1  arus  sebesar  651  A,  maka  untuk mengurangi  beban  pada  trafo  2  perlu  dilakukan  pelimpahan beban ke trafo 1 melalui penyulang SRL 3 yang disuplai oleh trafo 2 dengan arus beban 51 A  ke SRL 1  yang disuplai oleh trafo 1 dengan arus beban 324 A.
Untuk  melakukan  proses  pelimpahan  beban  maka jaringan harus diparalel terlebih dahulu dengan menutup LBS SRL1-43  menjadi  keadaan normally  close .  Pada  kondisi paralel  jaringan  ini  terjadi  peningkatan  arus  yang  tinggi  pada trafo 1 dan mengalir melalui penyulang SRL 1 sebesar 588 A. Dengan melihat setting proteksi pada penyulang SRL 1, maka rele  pada  penyulang  SRL  1  bekerja  karena  dianggap  sebagai arus  gangguan  sehingga circuit  breaker terbuka  ( trip ).  Kerja rele penyulang SRL 1 ditunjukkan pada Gambar 14.
Gambar 14. Kurva Rele SRL 1 saat operasi paralel.
Akibat  dari  lepasnya  penyulang  SRL  1,  maka  terjadi pelimpahan  beban  ke  penyulang  SRL  3.  Dari  hasil  simulasi terlihat  dimana  arus  beban  pada  penyulang  SRL  3  menjadi sebesar  362  A,  tetapi  pada  sisi incoming trafo  2  nya  menjadi sebesar  1094  A.  Dengan  melihat  setting  proteksi  pada penyulang  SRL  3  dan incoming trafo  2,  maka  rele  pada incoming trafo  2  yang  bekerja  karena dianggap  sebagai  arus gangguan  sehingga circuit  breaker terbuka  ( trip )  yang  mana mengakibatkan  pemadaman  total  pada  GI  Srondol  II.  Kerja rele incoming trafo II ditunjukkan pada Gambar 15.
Gambar 15. Kurva Rele Incoming Trafo II saat SRL 1 Trip penyulang  dihubungkan  secara  paralel,  hal  yang  perlu diperhatikan adalah pembebanan trafo yang saling berhubungan, tegangan pada titik percabangan dan  impedansi jaringan  yang  dihitung  mulai  dari  belitan  trafo  hingga  ke
jaringan  titik  join  keduanya  berada.  Dimana  akan  terjadi peningkatan arus setelah paralelisasi terjadi.
2.) Proteksi saat Operasi Paralel SRL 2 dan SRL 3
Untuk Operasi paralel antara penyulang SRL 2 dan SRL 3, Dari hasil simulasi ETAP 12.6.0 pada kondisi paralel jaringan ini peningkatan arus yang terjadi cukup stabil dan relatif kecil. Pada incoming trafo 1 arus  yang  mengalir sebesar 802 A dan pada penyulang SRL 2 sebesar 277 A . Dengan melihat setting koordinasi  proteksi  pada  GI  Srondol  1,  maka  tidak  ada  rele yang  bekerja  karena  masih  dibawah  arus  settingnya. Sedangkan  di  GI  Srondol  2, pada incoming trafo  2  arus  yang mengalir  sebesar  670  A  dan  pada  penyulang  SRL  3  sebesar 149  A . Dengan  melihat  setting  koordinasi  proteksi  pada  GI Srondol  2,  maka  tidak  ada  rele  yang  bekerja  karena  masih dibawah arus settingnya.
Oleh karena tidak ada rele prtoeksi yang bekerja baik pada GI  Srondol  1  maupun  GI  Srondol  2.  Maka  operasi  paralel dikatakan  berhasil  dan  proses  pelimpahan  beban  untuk mengurangi  beban overload pada  trafo  2  melalui  penyulang SRL 3 ke penyulang SRL 2 dapat dilakukan dengan membuka CB pada SRL 3.

## V. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  yang  didapatkan  dari  perhitungan  dan analisis  pada  tugas  akhir  ini,  didapatkan  kesimpulan  sebagai berikut:
1. Pada kondisi normal dari hasil simulasi Load Flow ETAP diperoleh  trafo  2  GI  Srondol  mengalami overload sebesar  799  A,  sehingga  diperlukan  pelimpahan  beban dengan  cara  mengoperasikan  paralel  jaringan  terlebih dahulu.
2. Pada  saat  operasi  paralel  penyulang  SRL  1  dan  SRL  3 terjadi peningkatan arus yang signifikan pada penyulang SRL  1  sebesar  588  A  yang  mengakibatkan  PMTnya menjadi trip , sehingga terjadi pelimpahan beban ke trafo 2  menjadi  sebesar  1094  A  dan  mengakibatkan pemadaman total pada trafo 2.
3. Pada  saat  operasi  paralel  penyulang  SRL  2  dan  SRL  3 peningkatan  arus  yang  terjadi  lebih  kecil,  sehingga sistem masih dalam kondisi aman dan proses pelimpahan beban berhasil dilakukan.
4. Hal  –  hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam  pengoperasian paralel  jaringan  distribusi  diantaranya,  beban  masing - masing  trafo,  deviasi  tegangan  antara  ujung  penyulang, panjang  saluran  titik join kedua  penyulang  serta kecepatan  peralatan switching dan  waktu  koordinasi protkesinya.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]
A. J. Firdaus, “ Analisa Beban Section untuk Menentukan Alternatif Manuver  Jaringan  Distribusi  20  kV  Penyulang  BRG-3  PT  PLN (Persero) Unit Layanan Salatiga, ” JTET J. Tek. Elektro Ter. , vol. 2,
no. 3, 2013. [2] P.  Bernardon,  L.  Comassetto,  F.  D.  Veiga,  and  L.  N.  Canha, “ Studies of paralelism in distribution networks served by different- source substations, ” Electr. Power Syst. Res , vol. 78, no. 3, pp. 450 – 457, 2007.
[3] A.  Kadir, Distribusi Tenaga Listrik . Jakarta: Universitas  Indonesia,
2000.
[4] P. McLean, “ Power Circuit Theory, ” Sydney, 2017.
[5] A.  Berman  and  N.  Markushevich, “ Analysis  of  three-phase  paralel distribution feeders fed from different substations, ” in Transmission and Distribution Conference and Exposition, 2010 IEEE PES , 2010, pp. 1 – 8.