Jurnal Teknologi Elektro, Universitas Mercu Buana ISSN: 2086 ‐ 9479

## Turunkan Biaya Listrik Dengan Refrigerant Ramah Lingkungan

## Abstrak
Peningkatan pertumbuhan Industri ditahun 2018 sebanyak 5,67 % akan memicu peningkatan kebutuhan refrigerasi. Dari sisi regulasi  refrigerant dengan basis ChloroFluoroCabron (CFC) ditargetkan sudah tidak gunakan pada tahun 1995 untuk negara maju dan 2015 untuk negara berkembang. Sedangkan refrigerant berbasis HydroFluoroCarbon (HCF) ditargetkan sudah tidak gunakan pada tahun 2020 untuk negara maju dan 2030 untuk negara berkembang, sehingga perlu dicarikan refrigerant yang ramah lingkungan sekaligus hemat energi. Berdasarkan masalah tersebut sebagai alternative refrigerant yang ramah lingkungan, teknologi saat ini tersedia refrigerant berbasis hydrocarbon (propane) R-290 yang dinilai ramah lingkungan. Dari hasil proses retrofiting dari R-32 menjadi R-290 Pendingin udara berbagai kapasitas 1 PK ( ± 9.000 BTU/h) , 1,5 PK (±12.000 BTU/h), 2 PK (±18.000 BTU/h); 3PK (±24.000 BTU/h) di PT.Phapros,.Tbk pada suhu kondisi nyaman bekerja, diperoleh penghematan sebesar 11961,6  KWh/Tahun.
Kata kunci : Hydrocarbon Refrigerant, Efisiensi Energi

## Abstract
Growth of Industrial sector  in 2018 as much as 5.67% will trigger an increase in refrigeration needs. In terms of regulation of refrigerant with ChloroFluoroCabron base (CFC) pahse out is targeted in 1995 for developed countries and 2015 for developing countries. HydroFluoroCarbon -based refrigerant (HCF) phase out is targeted in 2020 for developed countries and 2030 for developing countries, so it important to find refrigerant that is environmentally friendly as well as energy efficient. Based on the problem as an alternative refrigerant that is environmentally friendly, currently available technology based hydrocarbon refrigerant (propane) R-290 is considered environmentally friendly. From the retrofitting process from R-32 to R-290 Air conditioning various capacities 1 PK (± 9.000 BTU / h), 1.5 PK (± 12,000 BTU / h), 2 PK (± 18,000 BTU / h); 3PK (± 24,000 BTU / h) in PT.Phapros,.Tbk at comfortable working conditions, obtained energy savings of 11961,6  KWh / year. Kata kunci : Hydrocarbon Refrigerant, Energy Eficiency
Jaka Windarta Magister energi, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang Email :jakawind@yahoo.com Arie Wicaksono Magister energi, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang
Jurnal Teknologi Elektro, Universitas Mercu Buana ISSN: 2086 ‐ 9479

## 1.  Pendahuluan
Refrigerasi merupakan salah satu aktivitas penyumbang gas rumah kaca yang cukup signifikan terhadap total efek rumahkaca secara global. Terutama negara-negara dengan tingkat pertumbuhan industri yang cukup pesat, termasuk indonesia.  Kementerian Perindustrian menargetkan pertumbuhan industri pengolahan non-migas pada tahun 2018 sebesar 5,67 persen. Peningkatan pertumbuhan industri tersebut memacu peningkatan kebutuhan refrigerasi atau pendingin udara terutama sektor industri, yang berdampak peningkatan efek gas rumah kaca. Mengutip data dari www.green-cooling-initiative.org ,  total emisi gas rumah kaca per 3 maret 2018 adalah  sebesar 3.880 Metric Ton (ekivalen C02), sedangkan indonesia menyumbangkan 84,2 Metric Ton (ekivalen C02) jauh lebih rendah dibanding negara tetangga malaysia  yang menyubangkan 25,4 Metric Ton (ekivalen C02).
Protokol Montreal adalah salah satu upaya yang dianggap paling sukses sebagai perjanjian perlindungan lingkungan. Protokol menetapkan komitment dalam skala waktu untuk penghilangan zat-zat yang dapat merusak ozon dan menimbulkan efek rumah kaca.  Didalam  Protokol Montreal menetapkan kewajiban fase progresif penghilangan zat yang merusak ozon dan menimbulkan efek rumahkaca  untuk negara maju dan berkembang untuk semua zat perusak ozon utama, termasuk CFC, halon dan bahan kimia transisi yang kurang merusak seperti HCFC yang notabene saat ini digunakan sebagai refrigerant yang digunakan pada sistem pendingnan udara pada rumah tangga ataupun sektor industri.  Berdasarkan hasil dari protocol montreal tersebut refrigerant dengan basis ChloroFluoroCabron (CFC) ditargetkan sudah tidak gunakan pada tahun 1995 untuk negara maju dan 2015 untuk negara berkembang. Sedangkan refrigerant berbasis HydroFluoroCarbon (HCF) ditargetkan sudah tidak gunakan pada tahun 2020 untuk negara maju dan 2030  untuk negara berkembang. Berdasarkan masalah tersebut sebagai alternative refrigerant yang ramah lingkungan, teknologi saat ini tersedia refrigerant berbasis hydrocarbon (propane) R-290 yang dinilai ramah lingkungan karena memiliki ozone depletion potensial (ODP) dan Golobal Warming Protection
(GWP) yang cukup rendah dibanding dengan refrigeran berbasis CFC ataupun HFC.
Pada penilitian ini penulis akan melakukan perbandingan konsumsi daya pada Pendingin udara berbagai kapasitas 1 PK ( ± 9.000 BTU/h) , 1,5 PK (±12.000 BTU/h), 2 PK (±18.000 BTU/h); 3PK (±24.000 BTU/h) menggunakan 2 jenis refrigerant yang berbeda R-22 dan R-290 pada suhu kondisi nyaman bekerja.
2. Metode

## 2.1. Rancangan penelitian
Data diambil dari pendingin udara yang digunakan untuk aktivitas perkantoran di PT.Phapros., Tbk, dengan mengukur arus listrik   1 fasa  masing- masing AC dengan kapasitas 1 PK ( ± 9.000 BTU/h) , 1,5 PK (±12.000 BTU/h), 2 PK (±18.000 BTU/h); 3PK (±24.000 BTU/h) Menggunakan 2 jenis refrigerant R-22 dan R-290 yang ada dipasaran.  Pengukuran  dilakukan pada temperatur dan kelembaban yang sesuai, SNI T-14-1993-03 Kondisi Perancangan Sistem AC dan Kondisi termal dalam ruangan:
a. Suhu tabung kering (25±2)° C b. Kelembaban Nisbi   (60±10)%

## 2.2. Tinjauan Air Conditioner
Air Conditioner atau lebih dikenal dengan AC adalah suatu peralatan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yanglebihnyaman, sehat, aman dengan biaya murah sesuai dengan yang diinginkan oleh penghuni dan pemilik bangunan tersebut. Secara mudah dengan menggunakan Air Conditioner diharapkan penghuni bangunan tersebut dapat berada pada daerah suhu dengan kenyamanan yang diinginkannya dan kualitas udara sehat. Bagi pemilik gedung stu-AC tersebut menggunakan media pemdingin yang ramah lingkungan (aman) dengan biaya operasional murah. Dari gambar 1 terlihat bahwa stu-AC terdiri dari 4 komponen utama, yaitu Compressor, Condenser, Expansion Valve dan Evaporator. Untuk mendukung empat proses, yaitu proses 1 perubahan fase cair ke gas di Expansion valve, proses 2 pengambilan panas dari beban AC di Evaporator, proses 3 perubahan fase gas menjadi cair di Compessor dan proses 4 pembuangan panas di Condenser (2).
Vol. 9 No. 3 September 2018
Jurnal Teknologi Elektro, Universitas Mercu Buana ISSN: 2086 ‐ 9479

## Gambar 1. Komponen utama AC

## 2.3. Alat Ukur dan Bahan
Untuk mengukur beban arus terpakai maka dilakukan pengukuran arus listrik (Ampere), menggunakan Power Quality Analyzer Kyoritsu ® (terkalibrasi)  menggunakan tang ampere meter pada panel kelistrikan masing (AC  1 fasa). Pengukuran dilakukan sebanyak tiga kali, hasil kemudian dilakukan rata-rata untuk melihat konsumsi energi yang terpakai.
Untuk melihat temperatur ruangan terukur sesuai dengan SNI T-14-1993-03, digunakan alat termohygrometer Testo ® 174H
(terkalibrasi)  sehingga dapat diukur  variabel ruangan yang sama pada Suhu (25±2)° C Kelembaban Nisbi   (60±10)%
Gambar 2. Ampere Meter Kyoritsu
Gambar 3. Pengukuran Arus

## Gambar 4. Pengukuran Suhu dan RH

## 2.4. Bahan
Refrigeran adalah cairan yang digunakan dalam AC dan kulkas, untuk mengambil panas dari isi kulkas atau ruang dan membuang panas di atmosfer bumi. Sebuah refrigeran mengalami perubahan fasa dari cair ke gas (pada menyerap panas) dan kembali ke cair (ketika kompresor mengompresnya). Dalam penelitian ini digunakan 2 macam refrigerant R-22 yang berisi HydroFuoroCarbon (HCFC) dan R-290 yang berisi Propana (Hydrocarbon)

## 2.5. Retrofiting
Berdasarkan peraturan menteri lingkungan hidup nomor 2 tahun 2007, retrofit diartikan proses penggantian jenis refrigeran suatu sistem pendingin kompresi uap yang diikuti dengan penyesuaian- penyesuaian dan atau penyetelan sistem yang diperlukan. Retrofitting AC Split dapat diartikan sebagai suatu proses penggantian / pensubtitusian bahan pendingin yang digunakan oleh mesin pendingin AC Split dalam hal ini adalah refrigeran sintetik yang bersifat ODS seperti refrigeran HCFC (R-22) dengan refrigeran hidrokarbon yang ramah lingkungan dengan berlandaskan regulasi yang berlaku, serta mempertimbangkan aspek teknisnya. Proses retrofitiing bukan hanya sekedar menganti jenis refrigerant AC dari refrigerant yang bersifat ODS menjadi Hidrokarbon,sebagai contoh refrigeran R-290 (propane) mempunyai sifat yang mudah terbakar sehingga penangan bahan harus dengan teknisi terlatih  dan berkompeten serta Standard Operating Proscedure yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 2 tahun 2007,perusahaan/bengkel servis yang lingkup pekerjaannya mencakup pelaksanaan retrofit dan recycle refrigeran wajib memenuhi persyaratan:
Vol. 9 No. 3 September 2018
Jurnal Teknologi Elektro, Universitas Mercu Buana ISSN: 2086 ‐ 9479
a. Mempunyai teknisi refrigerasi yang telah bersertifikat kompetensi yang masih berlaku dan dapat berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa setempat;
b. Mempunyai standard operational procedure (SOP) dan sarana sesuai standar kerja bagi teknisi yang kompeten untuk menjamin pelaksanaan retrofit dan recycle sesuai dengan ketentuan yang berlaku Landasan SNI (Standar Nasional Indonesia) untuk tindakan retrofitting penggunaan HCFC menjadi HC pada AC Split adalah SNI 06-6500-2000 mengenai refrigeran: Pemakaian pada instalasi tetap; SNI 06-6501.1-2000 mengenai refrigeran kelompok A3: Keamanan pengisian, penyimpanan, transportasi; SNI 7647 2010 mengenai refrigeran hidrokarbon.Sedangkan standar internasional yang dapat dijadikan landasan tindakan retrofitting adalah: EN378-1 (eropa) dan IEC 60335-2-40.

## 3. Hasil dan Analisa

## 3.1. Konsumsi Listrik
Berdasarkan pengukuran arus Listrik didapatkan hasil sebagai berikut :

## Tabel.1 Hasil pengukuran AC 1 PK
Ruangan MERK DAYA PENGUKURAN ( PK ) R-22 (A) R-290 (A) Rapat 1 A 1 4,4 3,5 Rapat 2 B 1 3,1 2,8 Sekretariat A 1 3,6 3,2 Man. Keu A 1 3,8 3,2 Man Pengadaan C 1 3,2 3 Man Akun A 1 3,6 3,2 Ass. Man Keu LG 1 3,9 3,7 Kasir D 1 2,5 2,2 Meeting Akun A 1 3,9 3 Pajak A 1 3,7 3 PABX B 1 3,6 3,4

## Tabel.2 Hasil pengukuran AC 1,5 PK
Ruangan MERK DAYA PENGUKURAN ( PK ) R-22 (A) R-290 (A)
Dir Keu A 1,5 4,9 4,3 Sekretariat A 1,5 5,3 4,2 Man. SDM E 1,5 5,6 4,4 Meeting 1 A 1,5 4,6 3,9 Meeting 2 E 1,5 4,7 4,3 ERM C 1,5 4,2 4 SAI B 1,5 5,8 4,7 SAI B 1,5 5,8 4,9 R. Server IT A 1,5 5,9 4,5 R. Server IT B 1,5 4,1 3,5 Akuntansi F 1,5 3,8 3,4 IT B 1,5 4,6 4,2

## Tabel.3 Hasil pengukuran AC 2  PK
Ruangan MERK DAYA PENGUKURAN ( PK ) R-22 (A) R-290 (A) SDM 1 F 2 7,8 6,9 SDM 2 F 2 7,9 7 SDM 3 F 2 7,7 6,3 SDM 4 F 2 7,9 6,7 Meeting 3 G 2 10,3 8,7 PPIC 1 A 2 8,3 6,3 Admin Keu 1 A 2 7,7 6,4 Admin Keu 2 G 2 7,2 5,3

## Tabel.4 Hasil pengukuran AC 3 PK
Ruangan MERK DAYA PENGUKURAN ( PK ) R-22 (A) R-290 (A) Dirut H 3 12,5 12 PPIC 2 A 3 7,8 5,8 Pengadaan  G 3 8,3 7,8
Berdasarkan hasil pengukuran tersebut diata tabel 1, tabel 2, tabel 3, tabel 4 semua menunjukan penurunan beban pemkaian listrik  (ampere) dari sebelumnya menggunakan refrigerant R-22 menjadi R-290, sebesar 0,2 – 2 A.
Jurnal Teknologi Elektro, Universitas Mercu Buana ISSN: 2086 ‐ 9479

## 3.2. Biaya Energi
Untuk biaya energi Perusaan Listrik Negara mematok harga Rp1.467,28/KWh untuk pengguna listrik non subsidi, sehingga hasil ukur tersebut dikonvesikan kedalam daya listrik terpakai menggunakan rumus berikut:
P  = Daya (watt) I   = Arus (ampere) V  = Tegangan/beda potensial (Volt)
Maka didapat hasil sebagai berikut:

## Tabel.5 Konversi Daya AC
Ruangan MERK DAYA Beban Listrik (KW) ( PK ) R-22 R-290 Rapat 1 A 1 0,97 0,77 Rapat 2 B 1 0,68 0,62 Sekretariat A 1 0,79 0,70 Man. Keu A 1 0,84 0,70 Man Pengadaan C 1 0,70 0,66 Man Akun A 1 0,79 0,70 Ass. Man Keu LG 1 0,86 0,81 Kasir D 1 0,55 0,48 Meeting Akun A 1 0,86 0,66 Pajak A 1 0,81 0,66 PABX B 1 0,79 0,75 Dir Keu A 1,5 1,08 0,95 Sekretariat A 1,5 1,17 0,92 Man. SDM E 1,5 1,23 0,97 Meeting 1 A 1,5 1,01 0,86 Meeting 2 E 1,5 1,03 0,95 ERM C 1,5 0,92 0,88 SAI B 1,5 1,28 1,03 SAI B 1,5 1,28 1,08 R. Server IT A 1,5 1,30 0,99 R. Server IT B 1,5 0,90 0,77 Akuntansi F 1,5 0,84 0,75 IT B 1,5 1,01 0,92 SDM 1 F 2 1,72 1,52 SDM 2 F 2 1,74 1,54 SDM 3 F 2 1,69 1,39 SDM 4 F 2 1,74 1,47 Meeting 3 G 2 2,27 1,91 PPIC 1 A 2 1,83 1,39 Admin Keu 1 A 2 1,69 1,41 Admin Keu 2 G 2 1,58 1,17 Dirut H 3 2,75 2,64 PPIC 2 A 3 1,72 1,28 Pengadaan G 3 1,83 1,72 Total 42,24 36.01
Dari hasil tersebut diperoleh daya total AC dengan refrigerant R-22 sebesar 42,24 KWh dan R-290 36,01  KWh, sehingga perbedaan penggunaan refrigerant menurunkan konsumsi daya   6,23  KW. Apabila diasumsikan selama 1 hari bekerja selama 8 jam, satu bulan 20 hari efektif maka biaya potensi penghematan yang muncul selama 1 tahun sebagai berikut:
Penghematan = 6,23 x 8 x 20 x 12
Penghematan = 11961,6  KWh/Tahun

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan percobaan membandingkan konsusmsi energi listrik antara pendingin udara dengan refrigerant R-22 dan R-290 didapatkan hasil pemakaian daya pendingin udara kapasitas 1 PK ( ± 9.000 BTU/h) , 1,5 PK (±12.000 BTU/h), 2 PK (±18.000 BTU/h); 3PK (±24.000 BTU/h) dilingkunag PT.Phapros,.Tbk dengan menggunakan refrigerant R-22 sebesar 42,24 KW sedangkan dengan refrigerant R-290 diperoleh pemakaian daya sebesar 36,01  KW  atau penurunan sebesar 14,74 %. Apabila diasumsikan pemakaian sehari selama 8 jam dan satu bulan selama 20 hari maka diperoleh penghematan energi sebesar  11961,6 KWh/Tahun. Hidrocarbon refrigeran R-290 (propane) memiliki panas penguapan laten yang tinggi artinya panas yang diserap per satu satuan masa refrigeran di evaporator lebih besar bila refrigeran mempunyai panas laten penguapan yang besar dan sebaliknya. Atau dengan kata lain refrigeran yang mempunyai panas laten penguapan yang tinggi lebih menguntungkan karena untuk kapasitas refrigerasi yang sama, jumlah refrigeran yang bersirkulasi menjadi lebih kecil, sehingga kerja kompresor menjadi lebih ringan berakibat pada beban listrik yang menurun. Perlu diperhatikan proses retrofiting pendingin udara dari refrigerant R-22 menjadi R-290 harus dilakukan oleh teknisi yang mendapat pelatihan dan harus memenuhi Standart Operating Proscedure yang terbaru, mengingat sifat refrigerant R-290 yang mudah terbakar.
Jurnal Teknologi Elektro, Universitas Mercu Buana ISSN: 2086 ‐ 9479

## 5. Referensi
1. Mandiri/GIZ, 2015, Chiller Market and Applied RAC Technologies Analysis in
Indonesia
2. Triyono, 2017, Perbedaan Konsumsi Energi Listrik Antara Media Pendingin
Freon R22  dan Smat-trik pada sistem tata udara AC
3. ASHRAE, 2005, ASHRAE HANDBOOK FUNDAMENTAL
4. WMO (World Meteorological Organizatiotion), 2011 : Scientfic
Assesment of Ozone Depletion : 2010.
Global Ozone Research and Monitoring
Project- Report No 52, Geneva,
Switzerland.
5. Aasim Nazeer Ahmad Quraishi et all, 2013,  Use of Hydrocarbons and Other
Blends as Refrigerant; International
Journal of Modern Engineering Research (IJMER)