Analisis Hasil Percobaan Alat Praktikum Rugi-Rugi Aliran Dalam Pipa
Nefli Yusuf 1 , Hariadi 2
Fakuktas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat 1,2
Email: nefli.yusuf@yahoo.co.id 1 , hariadi05@gmail.com 2
Doi: http://dx.doi.org/10.31869/rtj.v4i1.2315
Abstrak: Fenomena aliran dalam pipa adalah salah satu percobaan yang dilakukan pada prakikum Fenomena Mesin  di  prodi  Teknik  Mesin.Pada  makalah  ini  akan  dikemukakan  hasil  percobaan  dari  alat  yang  untuk pertama  kalinya  dibuat  di  prodi  Teknik  Mesin  UMSB.  Pompa  yang  dipakai  cukup  besar  1,0 HP diharapkan akan  terjadi  tekanan  yang  cukup  tinggi  dan  mengakibatkan  aliran  turbulen.  Alat  ukur  yang  dipasang  adalah Pressure  Gauge , Stopwatch ,  MeteranAir.Air  dipompa  dari  sumber  ( reservoir )  berupa  bak  ke  jaringan  pipa berdiameter  ¾”,  ½”  dan  5/8”  dengan  memasang  sensor  tekanan  pada  keluaran  pompa  dan  masing-masing pipa.  Meteran  air  berguna  untuk  melakukan  pengukuran  laju  kecepatan  air,  pada  saat  ini,  yaitu  dengan mengukur kapasitas  keluaran 5 ml yang selanjutnya diukur  waktu yang diperlukan menggunakan  stopwatch. Variasi laju aliran air dibuat dengan membedakan bukaan katup yaitu 4/4 bukaan total kemudian ¾, ½ dan ¼ . Hasil percobaan memperlihatkan bahwa semakin kecil bukaan katupmengakibatkan laju aliran semakin kecil mengakibatkan rugi-rugi aliran semakin besar. Pada kecepatan aliran semakin besar sehingga mengakibatkan Bilangan  Reynold  yang  besar  sedangkan  rugi  gesekan  aliran  tidak  begitu  berpengaruh  karena  aliran  pada kondisi  turbulen. Rancangan  alat percobaan ini sudah sesuai dengan  teori  gesekan aliran fluida   dalam pipa, aliran  tertutup,  untuk  tahap  berikutnya  perlu  pengembangan  alat  dengan  memasukkan  faktor/parameter panjang  per  diameter  pipa  sirkulasi,  lebih  lanjut  untuk  aliran  laminar  dimana  sensitifitas  bilangan  Reynold lebih berpengaruh terhadap rugi-rugi gesekan untuk itu perlu alat ukur yang lebih presisi.
Kata Kunci : Fenomena aliran, rugi gesekan, bukaan katup, aliran tertutup.
Abstract: The  phenomenon  of  flow  in  a  pipe  is  one  of  the  experiments  carried  out  in  the  Mechanical Phenomenon  Practicum  in  bachellor  of  Mechanical  Engineering.  In  this  paper,  we  will  describe  the experimental  results  of  the  tool  that  was  made  in  mechanical  engineering    prgram,  west  sumatera muhammadiyah university for the first time. The pump used is large enough to 1.0 HP, it is expected that the pressure will be high enough and cause turbulent flow. Measuring instruments installed are Pressure Gauge, Stopwatch, and Water Meter. Water is pumped from the source (reservoir) in the form of a tub to a network of pipes with diameters of ¾ ", ½" and 5/8 "by installing pressure sensors at the pump output and each of pipe. The water meter is useful for measuring the rate of water , resulting in greater flow losses. At the greater the flow velocity, resulting in a large Reynolds Number, while the velocity, at this time, namely by measuring the output capacity of 5 ml which is then measured the time needed using a stopwatch. The variation of the water flow  rate  is  made  by  distinguishing  the  valve  openings,  namely  4/4  total  openings  then  ¾,  ½  and  ¼. The experimental  results  show that  the smaller the valve opening  than  the smaller the flow rateflow friction loss has  not  so effect  because  of  the  flow  is  in  turbulent  conditions.  The  design  of  this  experimental  tool  is  in compliance  with  the  friction  theory  of  fluid  flow  in  pipes,  closed  flow,  for  the  next  stage  it  is  necessary  to develop  a  tool  by  entering  the  length  per  diameter  factor  (parameter)of  the  circulation  pipe,  further  for laminar  flow  where  the  sensitivity  of  the  Reynolds  number  has  more  effect  on  friction  losses  so  need  the precision measurement tools.
Keywords: flow phenomenon, friction loss, valve opening, closed flow.

## PENDAHULUAN
Dengan bertambahnya kemajuan teknologi di segala bidang menuntut kita untuk lebih mampu dalam  penguasaanya  maupun  pemahamannya, yang  lebih  dititik  beratkan  sejauh  mana  kita  bisa menguasai  teknologi  tersebut.Sistim  aliran  fluda dalam  pipa  banyak  digunakan  pada  industri, seperti  pengolahan  air  minum  dan  pembanguna pada  gedung-gedung  bertingkat.Sistem  perpipaan ini meliputi pipa-pipa beserta komponen- komponennya  yang  dapat  berupa  suatu  aliran tunggal,  jaringan  maupun  sirkuit.Karakteristik sistem  perpipaan  dibutuhkan  untuk  rencana  suatu sistem yang optimal.
Pada  pengujian  rugi  aliran  dalam  pipa sirkulasi tertutup adalah sebagai berikut :
1. Berapa  besar  kecepatan  aliran  fluida  (v) pada pipa sirkulasi tertutup?
2. Berapa  bilangan  Reynold  dari  pengujian alat pada sirkulasi tertutup?
3. Berapa  besar  faktor  gesekan  (f)  major losses pada pipa sirkulasi tertutup?
Tujuan  penelitian  yang  akan  dicapai adalah sebagai berikut:
1. Untuk  memperoleh  pengertian  tentang rugi aliran yang terjadi dalam aliran pipa.
2. Untuk  menentukan  jenis  aliran  dari  hasil bilangan Reynold.
3. Untuk  menentukan  faktor  gesek  aliran dalam pipa.
Dalam  penelitian  ini  manfaat  yang  dapat diambil  adalah  mengetahui  rugi-rugi  aliran  pada pipa  sirkulasi  tertutup  dengan  menggunakan  alat uji rugi aliran.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan  alat  rugi-rugi  aliran  untuk  menguji kerugian pada pipa, katup, pembesaran penampang,  pengecilan  penampang,yang  akan  di buat  untuk  kebutuhan  pratikum  di  program  studi Teknik Mesin UMSB.

## DASAR TEORI
Rugi-rugi  aliran  adalah  berkurangnya masa,  volume  dan  kecepatan  suatu  fluida  yang melewati suatu aliran. Dalam ilmu mekanika fluida kita  kenal  ada  dua  jenis  kerugian  head  yaitu kerugian mayor  ( mayor head losses ) dan  kerugian minor  ( minor  head  losses ).  Pada  penelitian  ini seksi  uji  yang  digunakan  adalah  pipa  pvcdan percabangan  ( dividing )  dari  kecil  ke  besar  muali dari  sudut dan Kofisien  kerugian  total adalah penjumlahan  antara koefisien kerugian tiap cabang.  Nilai  perbandingan  hasil  penelitian  untuk hubungan  koefisien  kerugian  (ktotal)  dengan
perubahan  sudut  cabang  ( dengan  peneliti sebelumnya  diberikan  peningkatan  seiring  dengan kenaikan  sudut  cabang  ( .Hal  ini  disebabkan karena  semakin  besar  sudut  pada  percabangan maka semakin besar tahanannya.Pada percabangan maka  semakin  besar  nhjkpula  nilai  koefisien totalnya.  Hal  ini  juga  diinformasikan  pada  hasil penelitian  sebelumnya  dengan  menggunakan percabangan  “ Lateral  Dividing  Branch ”  dimana menunjukkan kesimpulan yang sama.
Aliran  fluida  sangat  bergantung  dari kecepatan  aliran  fluida,  semakin  tinggi  kecepatan akan  mempengaruhi  pola  aliran,  kondisi  aliran akan  berubah  dari  laminar  menjadi  turbulen. Besaran yang dapatmenghubungkan antara kecepatan  aliran,  kondisi  fluida  dan    kondisi penampang  diameter  pipa  adalah  angka  Reynolds (Sularso,  1994).  Jenis-jenis  aliran  tersebut  terbagi menjadi 3 jenis aliran yaitu
a. Aliran Laminar
Aliran  laminar  adalah  aliran  fluida  yang bergerak dalam lapisan-lapisan dengan satu lapisan meluncur dengan lancar.Aliran laminar merupakan aliran yang jarang terjadi pada air dan tidak begitu penting  dalam  aliran  fluida  atau  udara,  tapi  ini terjadi  dalam viscosity fluida  yang  tinggi  seperti campuran sediment dalam air,es,dan lava.
b. Aliran turbulen
Aliran  turbulen  adalah  aliran  dimana pergerakan dari partikel-partikel suatu fluida  tidak menentu  karena  mengalami  percampuran  serta putaran  partikel  antar  lapisan,  yang  kemudian mengakibatkan  saling  tukar  momentum  dari  suatu bagian fluida ke bagian fluida yang lainnya dalam skala  yang  besar.Pada  aliran  turbulen,  massa  air bergerak  keatas,  kebawah,  dan  secara  lateral berhubungan  dengan  arah  arus  yang  umum, memindahkan massa dan momentum.
c. Aliran transisi
Aliran transisi adalah aliran peralihan dari aliran  laminar  ke  aliran  turbulen.  Keadaan peralihan  ini  tergantung  pada  viskositas  suatu fluida,  kecepatan  fluida  dan  hal-hal  lain  yang berkaitan dengan geometri aliran, dimana aliran ini memiliki  nilai  bilangan  Reynold  antara  2300 sampai 4000 ( 2300<Re<4000).
Mayor Losses adalah kerugian pada aliran dalam  pipa  yang  disebabkan  oleh friction (gesekan) yang terjadi sepanjang aliran fluida yang mengalir terhadap dinding pipa.
Kerugian  tekan  (head  loss)  adalah  salah satu kerugian yang tidak dapat dihindari pada satu aliran  fluida  yang  berupa  berkurangnya  tekanan
pada suatu aliran, sehingga menyebabkan kecepatan  aliran  mengecil.  Salah  satu  kerugian yang sering terjadi dan tidak dapat diabaikan pada aliran air yang menggunakan pipa adalah kerugian tekan  akibat  gesekan  dan  perubahan  penampang atau  pada  belokan  pipa  yang  menggangu  aliran normal
Persamaan  dasar  dalam  hidrodinamika telah dapat dirintis dan dirumuskan oleh Bernoulli secara  baik,  sehingga  dapat  dimanfaatkan  untuk menjelaskan gejala fisis yang berhubungan dengan aliran air.Persamaan dasar tersebut disebut sebagai persamaan Bernoulli atau teorema Bernoulli, yakni suatu  persamaan  yang  menjelaskan  berbagai  hal yang berkaitan dengan kecepatan, tinggi permukaan  zat  cair  dan  tekanannya.Permasalahan aliran fluida dalam pipa dapat diselesaikan dengan menggunakan persamaan Bernoulli.
p + ½ ρ v² + ρ g h = konstan dimana  v  adalah  kecepatan  fluida,  g  adalah percepatan  gravitasi  bumi,  h  adalah  ketinggian relatif  terhadapa  suatu  referensi,  p  adalah  tekanan fluida, ρ adalah densitas fluida.
Untuk  sistem  perpipaan  yang  fluidanya liquid umumnya  dari  lokasi  awal  fluida,  dipasang saringan  untuk  menyaring  kotoran  agar  tidak menyumbat  aliran  fluida.Saringan  dilengkapi dengan  katup  searah  ( foot  valve) yang  fungsinya mencegah  aliran  kembali  ke  lokasi  awal  atau tandom .Sambungan  ( fitting) adalah  salah  satu komponen  pemipaanyang  memiliki  fungsi  untuk merubah  aliran,  menyebarkan  aliran,  membesar atau  mengecilkan  aliran.  Fitting  merupakan  salah satu komponen utama dalam pemipaan, Jenis-jenis sambungan (fitting)
Sedangkan  sambungan  digunakan  untuk keperluan  tekanan  yang  naik  turun  secara  terus menerus  karena  akan  terpengaruh  terhadap kemampuan  katup  untuk  menutp  dengan  rapat. Setiap  katup  yang  digunakan  untuk  isolasi  harus tersedia  segel  positif  yangdapat  diandalkan  ketika menutup  isolasi  pabrik/sistem  produksi  terhadap jalannya  sistem  tersebut  hanya  diizinkan  ketika risiko  terhadap  penghentian  dan  pengurangan tekanan sistem tidak dapat dihindari.
Menurut  Triatmojo  1996,  Pada  zat  cair ideal  alirannya  melalui  bidang  batas  mempunyai distribusi  kecepatan  merata.Sedang  pada  zat  cair riil, karena adanya pengaruh kekentalan, Kecepatan di daerah dekat bidang batas mengalami  perlambatan  dan  pada  bidang  batas kecepatan  adalah  nol.  Lapis  zat  cair  di  dekat bidang batas dimana pengaruh kekentalan dominan disebut dengan lapis batas.
Gambar 1. Kekasaran permukaan pada pipa
Kehilangan  energi  akibat  gesekan  disebut juga  kehilangan  energi  primer,  energi  primer terjadi  akibat  adanya  kekentalan  zat  cair  dan turbulensi  karena  adanya  kekasaran  dinding  batas pipa dan akan menimbulkan gaya gesek yang akan menyebabkan  kehilangan  energi  disepanjang  pipa dengan diameter konstan pada aliran seragam.
Katup  penutup  atau  isolasi  tidak  boleh dapat  berupa  sambungan  penampang  tetap, sambungan penampang  berubah,  belokan ( elbow) atau sambungan bentuk T( Tee ) seperti gambar dibawahini.
Gambar 2. Sistim Pemipaan Gate valve  mudah  dikenali karena mempunyai body dan  sistem  yang  panjang kegunaan  utama  dari gate  valve adalah  hanya untuk  menutup  dan  membuka  aliran. Gate  valve tidak  bisa  digunakan  untuk  mengatur  besar kecilnya aliran ( regulate atau trotthling ).
Globe  valve merupakan  salah  satu  jenis valve yang dirancang untuk mengatur besarkecilnya aliran fluida ( regulate atau trotthling ). Pada dasarnya bagian utama dari Globe valve ini  sama  saja  dengan Gate  valve .  Yaitu terdiri  dari body , seat , disc , bonnet,  stem,  packing dan gland . Globe  valve dengan gate  valve bentuknya hampir sama, tetapi ada ciri-ciri tertentu yang  dapat  dijadikan  acuan  untuk  membedakan antara keduanya.
Aliran  melalui  weir  (saluran  terbuka  atau bendungan)  dapat  dianalisa  dengan  mengabaikan gesekan.Weir  bertakik-V  sering  dipergunakan untuk pengukuran kapasitas kecil.
Orifice adalah  sebuah  plat  lubang  yang digunakan  untuk  mengukur  laju  aliran  fluida. Menggunakan  prinsip  yang  sama  sebagai venturi nozzle ,  yaitu  prinsip  bernauli  yang  menyatakan bahwa  ada  hubungan  antara  tekanan  fluida  dan kecepatan. Ketika meninggalan kecepatan, tekanan berkurang dan sebaliknya.
Arus    nozel  merupakan  arus  yang  sering digunakan  sebagai  tolok  elemen  untuk  udara  dan aliran  gas  dalam  aplikasi  industri.Penelitian  ini dilakukan  untuk  mengetahui  pengaruh  diameter nozel terhadap tegangan maksimum yang terjadi.

## METODELOGI PENELITIAN
Diagram  Alir  PembuatanAlat  Uji  Rugi-Rugi Aliran
Gambar 3. Diagram Alir
Adapun alat yang digunakan yaitu:
1. Pressure gauge
2. Stopwatch
3. Jangka sorong
4. Meteran
5. Pompa
6. Meteran Air ( flow Meter )
Adapun bahan yang digunakan yaitu:
1. Pipa PVC
2. Elbow
3. Katup ( Ball Valve ) 4. Bak Penampung
5. Besi (Hollow)
6. Roda Troli

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari  Pengujian  alat  rugi  aliran  diperoleh hasil data Tabel di bawah ini:
Tabel.1 Data Pipa Diametr  5/8” [psi] [kg/cm² ] [cc]/[ml ] [dt]
no. bukaa n P pomp a p pipa meter air t 1 4/4 10 0,35 5 14,3 8 2 3/4 11 0,4 5 14,5 3 2/4 12 0,5 5 14,9 6 4 1/4 24 2,2 5 20,6 8 Tabel.2 Data Pipa Diameter 1/2” [psi] [kg/cm² ] [cc]/[ml ] [dt]
no . bukaa n P pomp a p pipa meter air t 1 4/4 9 0,2 5 14,09 2 3/4 10 0,25 5 14,22 3 2/4 10 0,5 5 14,44 4 1/4 30 1,92 5 16,85 Tabel.3 Data Pipa Diametr  3/4” [psi] [kg/cm ²] [cc]/[m l] [dt]
no . bukaa n P pomp a p pipa meter air T 1 4/4 10 0,3 5 13,95 2 3/4 10 0,25 5 14,05 3 2/4 11 0,4 5 14,20 4 1/4 12 1,5 5 16,34 Penurunan rumus Hukum Bernaulli p  +  ½  ρ  v²  +  ρ  g  h  =  konstan,  dimana  v  adalah kecepatan  fluida,  g  adalah  percepatan  gravitasi bumi,  h  adalah  ketinggian  relatif  terhadapa  suatu referensi,  p  adalah  tekanan  fluida,  ρ  adalah densitas fluida.
Turunan rumus Bernaulli asumsi parameter yang dipakai:
P 1 + +   g h 1 = P 2 + +  gh 2 + f(gesekan)
f = p 1 – p 2 +   (v 1 ²-v 2 ²) +  g (h 1 - h 2 )
asumsi: v = v 1 − v 2 ( v dalam pipa)
= h 1 - h 2 = P pompa – P pipa f = h ₂ - h ₁ )
p A =
k =
v = Q=v .a f = p + kQ² + h
dimana p adalah  Tekanan, kQ²  adalah Kecepatan, h Adalah  Ketinggian.
Tabel  dan  grafik  Hasil  pengolahan  data  rugi gesekan vs laju aliran pada pipa 5/8”,1/2”,3/4”.
Tabel.4  Hasil Pengujian Pipa Diameter 5/8”
NO Bukaan q (laju) f (gesekan) 1 4/4 3,477051 5,77732 2 3/4 3,448276 12,6808 3 2/4 3,342246 20,03 4 1/4 2,417795 104,565
Gravik.1    Hasil  pengolahan  data  rugi  gesekan  vs laju aliran pada pipa diameter  5/8”.
Pada  grafik  pipa  5/8”  ini  dapat disimpulkan  bawha  semakin  kecil  pipa  yang digunakan  semakin  tinggi  laju  alirannya  tetapi, rugi  gesekan  pada  pipanya  rendah,  untuk  bukaan katup  4/4  sampai  2/4  laju  alirannya  tinggi sementara  rugi  gesekannya  rendah,  ketika  katup diposisikan  pada  bukaan  1/4  maka  laju  alirannya turun drastis sementara itu gesekan pada pipa naik drastis
Tabel.5  Hasil Pengujian Pipa Diameter 1/2”
NO  Bukaan  Q (laju)  f (gesekan) 1 4/4 1,77431 9,59521
2 3/4 1,75809 16,3384 3 2/4 1,7313 16,1201 4 1/4 1,48368 150,246
Grafik.2  Hasil  pengolahan  data  rugi  gesekan  vs laju aliran pada pipa  diameter 1/2”.
Pada grafik pipa 1/2 ini dapat disimpulkan bahwa semakin besar ukuran pipa yang digunakan maka  semakin  kecil  laju  alirannya,  tetapi  rugi gesekan  pada  pipa  tinggi,  untuk  bukaan  katup  4/4 sampai  2/4  laju  alirannya  tinggi  sementara  rugi gesekannya  rendah,  ketika  katup  diposisikan  pada bukaan  ¼  maka  laju  alirannya  turun  drastis sementara itu gesekan pada pipa naik drastis.
Tabel.6 Hasil Pengujian Pipa Diameter 3/4”
NO  Bukaan Q (laju) f (gesekan) 1 4/4 1,792115 16,77874 2 3/4 1,779359 16,73667 3 2/4 1,760563 23,46201 4 1/4 1,529988 117,1867
Grafik.3  Hasil  pengolahan  data  rugi  gesekan  vs laju aliran pada pipa diameter 3/4".
Pada Grafik pipa 3/4 ini dapat disimpulkan bawhwa  semakin  besar  ukuran  pipa  yang digunakan  maka  semakin  kecil  laju  alirannya, tetapi rugi gesekan pada pipa tinggi, untuk bukaan katup  4/4  sampai  2/4  laju  alirannya  tinggi sementara  rugi  gesekannya  rendah,  ketika  katup diposisikan  pada  bukaan  1/4  maka  laju  alirannya
turun drastis sementara itu gesekan pada pipa naik drastis.
Untuk membedakan aliran apakah turbulen laminar dan transisi, kita harus menentukan  Angka  Reynold  (Reynolds  Number). Angka  ini  dihitung  dengan  persamaan  sebagai berikut:
Re = =   =
Dimana  Re  adalah  Angka  Reynold  (tanpa satuan), V adalah Kecepatan fluida (ft/s atau m/s), L adalah Panjang karakteristik,   adalah Viskositas kinematis,tabel sifat cairan (ft/s atau m²/s),  adalah Kerapatan (densitas) Fluida.
Re = =   =
Re =
Dimana V adalah  Kecepatan, L adalah  Panjang pipa,   adalahkoefisien viskos untuk aliran air.
Menentukan  jenis  aliran  denganhasil bilangan Reynold dengan diagram moody
Tabel.7  Hasil  Bilangan    Reynold  Pipa  Dimeter 5/8”
q V Re F 3,477051  1,531875  3045478  5,77732 3,448276  1,519198  3020274  12,6808 3,342246  1,472484  2927404 20,03 2,417795  1,065201  2117697  104,565 Tabel.8 Hasil Bilangan  Reynold Pipa Diameter 1/2” q V Re f 1,774308 0,46676  927952,6  9,59521 1,758087  0,462493  919469,2  16,3384 1,731302  0,455447  905460,7  16,1201 1,48368  0,390306  775955,6  150,246
Tabel.9. Hasil Bilangan Reynold Pipa Diameter 3/4”
Moddy Diagram
Grafik.4  Hasil Gesekan vs Bilangan Reynold Untuk Pipa Diameter  5/8”,1/2 dan 3/4
Bilangan Reynold untuk pipa 5/8” berubah lebih  besar  dibanding  pipa  ½”  dan  ¾”  sementara untuk  bukaan  ¼  juga  berubah  lebih  besar dibandingkan  dengan  bukaan  ½,  ¾  dan  4/4. Semakin  kecil  diameter  pipa  mengakibatkan semakin  besar  laju/kecepatan  aliran  sementara semakin  kecil  buaan  katup  mengakibatkan laju/kecepatan  aliran  semakin  kecil  pula.  Hal  ini mengakibatakn  rugi-rugi  gesekan  semakin  besar sementara  laju  dan  kecepatan  yang  besar mengakibatkan  bilangan  Reynold  yang  besar. Fenomena  ini  sudah  sesuai  dengan  teori  tetapi kenaikan  rugi-rugi  aliran  yang  signifikan  untuk bukaan  katup  ¼”  dan  kenaikan  bilangan  Reynold untuk  pipa  diameter  5/8”  yang  signifikan barangkali perlu analisa lebih lanjut.
Q
V Re f 1,79211  0,33754  671060  16,7787 1,77936  0,33514  666284  16,7367 1,76056 0,3316  659245 23,462 1,52999  0,28817  572906  117,187
Grafik.5Plot koefisien rugi aliran pipa 5/8”,1/2”,3/4” pada diagram Moddy
Hasil  plot  koefisien  rugi  aliran  dalam  pipa 5/8”,1/2”,3/4”,dapatterilihatpada  daerah  bilangan Reynold yang tinggi dimana pada daerah ini terjadi aliran  turbulan.  Seandainya  rancangan  dilakukan untuk  laju/kecepatan  aliran  dengan  kata  lain bilangan  Reynold  yang  kecil  akan  terlihat kenaikan  rugi-rugi  aliran  yang  besar,  untuk pengembangan  alat  berikutnya  barangkali  hal  ini juga dilakukan.

## PENUTUP
1. Pengukuran  kerugian  aliran  dalam  pipa dapat  ditentukan  dengan  mengukur  head tekanan,  kecepatan  dan  keinggian  pada dua  sisi  pipa  yang  diamati,  Ketinngian pada pipa tidak terlalu berpengatuh karena pipa diletakkan mendatar.
2. Semakin  kecil  bukaan  katup  semakin  keci laju/kecepatan  aliran  dan  semakin  tinggi rugi-rugi  aliran,  ada  kenaikan  rugi-rugi aliran yang cukup signifikan untuk bukaan ¼,  sementara  rugi-rugi  aliran  untuk bukaan 2/4 dan 3/4 tidak begitu signifikan.
3. Semakin  rendah  laju/kecepatan  aliran mengakibatkan  semakin  besar  rugi-rugi aliran, dimana laju/kecepatan aliran berbanding lurus dengan bilangan Reynold
sehingga  kecenderungannya  sudah  sesuai dengan diagram Moody.
4. Hasil  Plot  nilai  rugi-rugi  aliran  terhadap diagram  Moody  dapat  terlihat  bahwa aliran berada pada daerah aliran turbulen.
5. Dalam  pengujian  yang  harus  diperhatikan adalah  kepresisian  alat  ukur    yang digunakan saat melakukan  uji praktikum.
6. Bagi  para  penelitiyang  tertarik  pada bidang  kajian  ini  disarankan  untuk  dapat menindaklanjuti  penelitian  ini  dengan memperhatikan  perbandingan  diameter pipa  terhadap  panjang  pipa  yang  diukur perubahan tekanannya.
7. Perlu jugaa pengembangan terhadap fenomena aliran laminar, kemudian variasi kekasaran permukaan dalam pipa.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Munson,  Bruce.R,  Okiishim  Theodore.H, Huebsch,  WadeW.,  and  Rothmayer,  Alric.H; 2013,  Fudamental  of  Fluid  Mechanics,  7th edition, John Wiley &Sons, Inc.
2. White  Frank  M.,  Fluid  Mechanics,  5th  edition, McGrowHill,
½,¾
⅝
3. Ranald  V.  Giles.  1996. mekanika  fluida  dan hidraulika penerjemah  Ir.  Herman  widodo soemitro. Jakarta. Erlangga.
4. Victor L. Steeter dan E. Benjamin Wyle. 1988. Mekanika Fluida. Jakarta. Erlangga.
5. Austin  H.  Church.  1986. Pompa  dan  blower sentrifugal penerjemah  Ir.  Zulkifli  Harahap.
Jakarta. Erlangga.