Jurnal Indonesia Sosial Teknologi: p–ISSN: 2723 - 6609
e-ISSN: 2745-5254 Vol. 2, No. 11 November 2021

## ANALISIS  RUGI-RUGI  DAYA  PADA  SALURAN  TRANSMISI  150  KV  PADA GARDU INDUK KIM

## Ahmad Dani
Program Studi Teknik Elektro, Sekolah Tinggi Teknologi Sinar Husni Email: Ahmad.dani@sttsinarhusni.ac.id

## Abstrak
Hal yang berpengaruh terhadap kualitas daya dari sisi pengiriman pada gardu  induk satu ke gardu induk lainya adalah masalah rugi-rugi daya. Masalah rugi-rugi daya ini terjadi  juga  pada  saluran  gardu  saluran  distribusi  menuju  konsumen.  Saluran transmisi 150 kv Gardu Induk KIM  ini memiliki andil besar dalam penyaluran tenaga listrik kepada konsumen. Hal ini memicu perusahaan untuk terus mencari solusi agar dapat  meminimalisir  kerugian  daya  yang  terjadi  pada  saluran.  Meminimalisir kerugian daya dilakukan perhitungan berdasarkan  hasil analisis yang di dapat dari pihak  perusahaan  itu  sendiri  maupun  dari  instansi  lain  yang  berkompeten  di dalamnya. Untuk itu dalam penelitian ini bertujuan melakukan analisis perhitungan rugi-rugi  daya  pada  saluran  transmisi  150  kv  Gardu  Induk  KIM.  Metode  yang dilakukan  dengan  melakukan  perhitungan  terhadap  data  saluran  transmisi menggunakan  persamaan  saluran  transmisi  jarak  pendek  untuk  menentukan  hasil besar rugi-rugi daya yang terjadi  pada saluran transmisi 150 kv Gardu Induk KIM. Dengan hasil dari analisis data yang dilakukan maka diperoleh besar kerugian daya pada saluran transmisi sebesar 534,395 watt dengan efisiensi saluran 98.91%. Serta besarnya jatuh tegangan yang terjadi pada saluran sebesar 1,15 % dengan cos 𝜑 0.96, maka kerugian daya dikategorikan masih dalam batas aman dan sangat baik.
Kata kunci : rugi-rugi daya; jatuh tegangan; saluran transmisi.

## Abstract
Things  that  affect  the  quality  of  power from  the  delivery  side  of  one  substation  to another is the problem of power losses. The problem of power losses also occurs in the distribution channel substations to consumers. The 150 kv transmission line at the KIM Substation has a major role in distributing electricity to consumers. This triggers the company to continue to look for solutions in order to minimize power losses  that  occur  in  the  line.  Minimizing  power  losses  is  calculated  based  on  the results of the analysis obtained from the company itself and from other competent agencies in it. For this reason, this study aims to analyze the calculation of power losses on the 150 kv transmission line at the KIM Substation. The method is carried out by calculating the transmission line data using the short distance transmission line equation to determine the results of the large power losses that occur in the 150 kv transmission line at the KIM Substation. With the results of the data analysis, it is obtained that the power loss in the transmission line is 534,395 watts with a channel efficiency of 98.91%. And the magnitude of the voltage drop that occurs on the line is 1.15% with cos 0.96, then the power loss is categorized as safe and very good.
Keyword : power losses; voltage drop; transmission lines.

## Pendahuluan
Kebutuhan akan tenaga listrik yang makin lama makin bertambah setara dengan jumlah pemakai/pengguna tenaga listrik juga meningkat, hal ini akan mengakibatkan level daya listrik pada saluran transmisi yang  digunakan harus ditingkatkan lebih tinggi lagi. Oleh karena itu pengamanan pada saluran transmisi baik saluran transmisi udara tingkat tinggi (SUTT) maupun saluran udara tingkat rendah (SUTR) agar mendapatkan perhatian yang serius dalam perencanaannya maupun yang sudah terpasang.( Asman, Eteruddin, & ., 2018)
Untuk  itu  yang  perlu  diperhatikan  pada  saluran  transmisi  tersebut,  ialah  empat parameter yang mempengaruhi kemampuannya untuk berfungsi sebagai bagian dari suatu sistem tenaga yaitu, konstanta-konstanta saluran seperti: Resistansi  (R), Induktansi (L), Konduktansi  (G)  dan  Kapasitansi  (C).  Konduktansi  antar  penghantar  pada  saluran dianggap sama dengan nol disebabkan karena konduktansi terhadap penghantar dan tanah yang  akan  berdampak  arus  bocor  pada  isolator  saluran  tiang  dan  isolasi  kabel.  Oleh karena  itu  kemungkinan  kebocoran  sangat  kecil  maka  konduktansi  diabaikan. (Galla, Sampeallo, & Lenjo , 2020)
Kualitas  tegangan  dan  efisiensi  energi  listrik  sangat  dipengaruhi  oleh  jatuh tegangan  dan  rugi-rugi  daya  listrik.  Besarnya  rugi-rugi  daya  dan  jatuh  tegangan  pada saluran distribusi tergantung pada jenis dan panjang penghantar, tipe jaringan distribusi, kapasitas  trafo,  tipe  beban,  faktor  daya,  dan  besarnya  jumlah  daya  terpasang  serta banyaknya  pemakaian  beban-beban  yang  bersifat  induktif  yang  menyebabkan meningkatnya  kebutuhan  daya  reaktif.  ( Arya  Suardika,  Dyana  Arjana,  &  Maharta Pemayun , 2018)
Hal  yang  berpengaruh  terhadap  kualitas  daya  dari  sisi  pengiriman  pada  gardu induk satu ke gardu induk lainya adalah masalah rugi-rugi daya ( Zainuddin & Wiraputra , 2016).  Masalah  rugi-rugi  daya  ini  terjadi  juga  pada    saluran  gardu  saluran  distribusi menuju konsumen. Saluran transmisi 150 kv Gardu Induk KIM  ini memiliki andil besar dalam penyaluran tenaga listrik kepada konsumen.
Kerugian daya yang disebabkan beban reaktif induktif bisa dikurangi dengan arus kapasitif yang bisa diperoleh dengan memasang rangkaian paralel dengan beban efisiensi energi listrik dapat ditingkatkan dengan cara memperbaiki kualitas daya.  Kualitas daya yang baik akan memperbaiki drop tegangan, faktor daya, rugi- rugi daya dan kapasitas daya serta efisiensi energi listrik.( Kartika , 2017)
Pada saat penyaluran energi listrik dari pembangkit menuju konsumen pasti terjadi susut  daya  listrik,  susut  daya/rugi  daya  ini  tidak  dapat  dihilangkan  karena  dipengaruhi oleh nilai tahanan yang ada pada jaringan.( Redho Hermawan , 2017)
Dalam sebuah penelitian mengenai perhitungan pada jaringan distribusi primer 20 KV di Kota Tahuna khususnya pada penyulang Kota, Tona dan Kolongan, didapat bahwa jatuh tegangan untuk penyulang Kota dan Kolongan sudah tidak memenuhi standar yang ditentukan  oleh  PLN  yaitu  jatuh  tegangan  tidak  boleh  melebihi  dari  10%.  Untuk  itu
diperlukan  penanganan  secepatnya  untuk  mengantisipasi  pertumbuhan  beban  yang semakin tinggi. ( Binilang, Tumaliang, Lisi, & Elektro-ft , 2017)
Untuk  meminimalisir  kerugian  daya  dilakukan  perlu  dilakukan  perhitungan berdasarkan  hasil analisis yang di dapat dari pihak perusahaan itu sendiri maupun dari instansi lain yang berkompeten di dalamnya (Iskandar & Juhana, 2014). Untuk itu dalam penelitian  ini  bertujuan  melakukan  analisis  perhitungan  rugi-rugi  daya  pada  saluran transmisi  150  kv  Gardu  Induk  KIM.  Dengan  penelitian  ini  dapat  diketahui  besar  nilai impedance dan resistansi yang mempengaruhi mutu tegangan dan daya yang disalurkan pada  saluran  transmisi  tersebut.  Pengaruh inductance serta  reaktansi  induktif  saluran terhadap mutu daya yang diterima oleh Gardu Induk KIM. Penerapan perencanaan dalam menentukan  besar  diameter  konduktor  serta  jenis  media  saluran  menjadi  lebih  efektif terhadap daya dan tegangan yang di berikan.
Sehingga  dengan  melakukan  penelitian  terhadap  rugi-rugi  daya  pada  saluran transmisi 150 kv Gardu Induk KIM dapat mengetahui keadaan saluran transmisi dalam memenuhi standar yang di tentukan oleh PLN yaitu jatuh tegangan tidak boleh melebihi dari  10%.  Sehingga  dapat  diketahui  penanganan  secepatnya  untuk  mengantisipasi pertumbuhan beban. Dalam Prakiraan Beban Energi Listrik Di Kota Medan Pada Tahun 2030, besarnya energi listrik di konsumsi Kota Medan semakin meningkat dari tahun ke tahun.  Pertumbuhan  penduduk,  pertumbuhan  ekonomi  (PDRB  HK  2010)  dan  industri menjadi faktor peningkatan beban listrik. Hasil prakiraan konsumsi energi listrik  hingga tahun  2030  di  Kota  Medan    sebesar  3476,90  GWh  atau  meningkat  5,99  %  setiap tahunnya.( Nugraha, Ghabriel, & Dharmawan , 2021)

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif untuk melihat data hasil  analisis  dari  penelitian  rugi-rugi  daya  terhadap  saluran  transmisi  ( Yusuf ,  2014). Tahapan  penelitian  dilakukan  dalam  beberapa  tahap.  Dimulai  dari  melukakan  teknis analisis data dan melakukan perhitungan terhadap rugi-rugi daya pada saluran transmisi. Penelitian dilakukan dengan pengambilan data sistem saluran Transmisi Sumatera Utara pada saluran transmisi 150 kv Gardu Induk KIM – Gardu Induk Sei Rotan pada bulan Juli 2021

## Tahapan Penelitian
Berdasarkan flowchart atau  tahap  –  tahap  penelitian  tersebut  diharapkan  agar lebih  memahami  proses  dan  tujuan  yang  ingin  dicapai  dari  hasil  analisis  data  yang dilakukan  pada  saluran  transmisi  150  kv  Gardu  Induk  KIM  –  Gardu  Induk  Sei  Rotan selama proses observasi lapangan yang dilakukan. Urutan berdasarkan tahapan penelitian adalah :

## Gambar 1. Diagram Alir Tahapan Pelaksanaan Penelitian

## Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini bersifat deskriptif maka analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif  persentase .  Analisis  data  ini  digunakan  untuk  deskripsi  atau pembahasan  hasil  penelitian  berupa  data kuantitatif sehingga  akan  diperoleh  gambaran kualitatif dari  hasil  penelitian.  Untuk  itu  berikut  data  yang  dapat  dibutuhkan  untuk panduan analisis rugi – rugi daya pada saluran transmisi 150 kv GI KIM.

## Analisis Perhitungan Daya
Menghitung kerugian daya yang terjadi pada penghantar harus dicari dulu nilai resistannya. Rumus yang digunakan untuk mencari resistansi adalah menggunakan persamaan sebagai berikut:
R =  ( 𝐿
𝐴 )
Nilai reaktansi dapat dicari setelah nilai resistannya diketahui, untuk menghitung nilai reaktansi adalah dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:
XL = 2  50 x 2 . 10 -7 x 10 3 ln ( 𝐺𝑀𝐷 𝐺𝑀𝑅 )
Nilai GMD ( Geometric Mean Distance atau jarak rata-rata geometris) dan nilai GMR ( Geometric Mean Radius atau radius rata-rata geometris), dapat dicari dengan menggunakan rumus dibawah ini :
GMD = 3 √𝐷𝑎𝑏. 𝐷𝑏𝑐. 𝐷𝑐𝑎 .
Untuk menghitung GMR  adalah menggunakan persamaan berikut:
GMR =1,09 4 √𝐷𝑠 x 𝑑³ .
Saluran transmisi Gardu Induk KIM merupakan saluran transmisi jarak pendek yang kurang dari 80 km, sehingga untuk mencari impedansinya menggunakan persamaan
Z = R + jX atau |Z| = | √𝑍𝑍 ∗ = √𝑅² + 𝑋²
Data – data hasil perhitungan diatas digunakan untuk menghitung besar tegangan  pada ujung  beban dan tegangan pengiriman, besar jatuh tegangan, rugi daya pada kawat penghantar, daya pengiriman serta efisiensi transmisi menggunakan Rumus atau persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut:
a. Mencari faktor daya :
cos  = 𝑃
𝑆
dan S  = √𝑃² + 𝑄²
b. Menghitung  besar tegangan  pada ujung saluran  adalah
Vr = 𝑉𝑟 𝑙𝑖𝑛𝑒 √3
c. Mencari  tegangan pengiriman  adalah
Vs = Vr + IZ
d. Mencari besar jatuh tegangan  adalah  :
𝑉𝑅 = ( 𝑉𝑠 − 𝑉𝑟
𝑉𝑟 ) 𝑥100%
e. Mencari rugi daya pada penghantar  menggunakan  persamaan
 Pt = 𝑃².  𝑅
𝑉𝑟² .  𝐶𝑜𝑠  ²
f. Mencari Rugi Daya total. Prugi  = P resistan + Pt
g. Mencari Daya Pengiriman.
Ps = Pr + Prugi
h. Mencari efisiensi transmisi dengan menggunakan persamaan:
𝜂 = 𝑃𝑟 𝑃𝑠 x 100%
Dengan  telah  ditentukan  bagaimana  cara  dalam  menentukan  dan  menetapkan rumus atau persamaan yang diperlukan dalam mencari tujuan dari  penelitian ini. Maka dalam  pelaksanaan  serta  tahap  penelitian  perlu  dibuat  tahap  –  tahap  penyelesaian penelitian  ( flowchart) ,  agar  dalam  pengambilan  serta  penyelesaian  penelitian  ini dapat terlaksana dengan tahap – tahap yang ingin dicapai. Berikut flowchart yang di inginkan dalam penelitian ini.

## Hasil dan Pembahasan Analisa Pengumpulan Data
Data diambil dari saluran transmisi melalui Gardu Induk Sei Rotan – Gardu Induk KIM dengan rincian data sebagai berikut :
Pr (daya penerima) : 48,6 MW Q (daya reaktif ) : 13,9 MVar
Vr line : 139 kv I (arus line) : 209 Ampere A (luas penampang kawat) : 241,70 mm 2 R (resistan per fasa) : 0,1219  /km pada suhu 25 0 C Dspacer (antara kawat per fase) : 0,2 meter D (Jarak Antara kawat)L-L : 4,7 meter r (Jari – jari kawat ) : 2,765 cm f (frekuensi  sumber tenaga) : 50 hz E (tegangan per fasa) : 150 kv l (Panjang saluran) : 20,740 kms / 8.007 miles.
Kawat saluran transmisi digunakan jenis ACSR HAWK berdiameter 2 x 241,70 dengan panjang saluran transmisi 2 x 20,740 kms pada gardu induk Sei Rotan – gardu induk KIM. Data spesisfikasi kabel diambil menurut data sheet product catalog –ACSR (alumunium conductor, stell reinforcad) yang turut di sertakan pada lampiran berkas.

## Analisis Rugi Daya
a) berikut pola saluran double circuit transmisi Gardu Induk KIM – Sei Rotan 1.
Dimana diameter kawat : 5,52 cm
dengan tpye kawat acsr luas 241,70mm 2
Jenis kawat Hawk dengan Ds = 0,430 dengan panjang saluran 20,740 km.
Gambar 4.1. Jarak antara penghantar saluran.
b) Menentukan resistansi total data permitivitas, pada suhu 25 0 C  permitivitas untuk AL 61 % = 2,89 maka .
R 25 =  25 𝑙 𝐴 = 1,02 x 2,89 x 10 -6 x 100000 241,70 𝑥 0,01
=          0.1219  / km
Maka untuk resistansi total saluran ialah
R total = R x l = 0,1219 x 20,740 = 2,5282 
c) Mencari nilai induktansi dengan cara menentukan nilai GMD ( Geometric Mean distance ) dan GMR ( Geometric Mean Radian ) dengan pers 2.12.
GMD  = 9 √𝐷𝑎𝑐. 𝐷𝑎𝑑. 𝐷𝑎𝑓. 𝐷𝑠𝑑. 𝐷𝑏𝑑. 𝐷𝑏𝑓. 𝐷𝑐𝑑. 𝐷𝑐𝑒. 𝐷𝑐𝑓
Dad =  Dbd  = Dcf  = 0,2 m Dac =  Dbf  = Dbd = Dc b √0,2 2 + 4,7 2 = √22,13 Dcd =  Daf   = √0,2 2 + 9,4 2 = √94,13 maka Dm = 9 √0,2 3 + 94,13² + 22,13 2 = 3,82 meter atau 4 meter.
Menentukan nilai GMR disisi X dan Y, dengan Ds  = 0,430 maka  : DsX = 9 √𝐷𝑎𝑎𝐷𝑎𝑏𝐷𝑎𝑐𝐷𝑏𝑏𝐷𝑏𝑎𝐷𝑏𝑐𝐷𝑐𝑐𝐷𝑏𝑐𝐷𝑏𝑎 = 9 √(2,76𝑥0,430𝑥10¯ 2 )³4,7⁴𝑥9,4² = 0,346 meter DsX = DsY Maka untuk L total ialah : L tot = 2 x 10 -7 ln 𝐺𝑀𝐷 𝐺𝑀𝑅 = 2 x 10 -7 ln 3,82 0,346 x 2 untuk sisi X dan Y = 9,606 x 10 -7 H/m atau 9.606 x10 -4 H/km = (9,606 x 10 - 7) x (1609 x 10 3 ) = 1,5 mH/mi
d) Mencari nilai reaktansi  per fasa dikalikan 0,3048
D s b = √0,430𝑥2,76𝑥0,3048 = 0,361  m Deq = √4,7𝑥4,7𝑥9,6 3 = 5,96 m
X L = 2  f x 2 x10 -7 x 10 3 ln 5,96 0,361 = 0,1760  /km per fasa Maka untuk X tot di sepanjang saluran ialah
X tot = 0,1760 x 20,740 = 3,6502 
e) Impedansi pada saluran transmisi Gardu Induk KIM -  Gardu Induk Sei – Rotan merupakan  saluran  transmisi  pendek    berjarak  20.740  kms  sehingga  pengaruh kapasitansi  sangat  kecil  dan  bisa  diabaikan,  untuk  menentukan  nilai  impedansi menggunakan pers 2.28 maka :
|Z| = √𝑅² + 𝑋² Dan Y = 1/ Z = √2,5282² + 3,6502² Y = 0,2252 = 4,4402 
f) Menentukan faktor daya dengan rumus  segitiga daya berikut : Pr = 48,6 Mwatt Q = 13,9 Mvar S = √48,6² + 13,9² = 50.548 KVA jadi cos  = 𝑃 𝑆
cos  = 48,6 50,548 =    0,96
g) Mencari  tegangan  kerja  serta  tegangan  pengiriman  atau  tegangan  pada  ujung
Beban dapat dihitung : Vr = 139000 1,732 = 80.254,041 volt Maka tegangan pengirimannya  adalah : Vs = Vr + I . Z = 80.254,041 + 209 x 4,4402 = 81.182,042 volt (L-N) = 140.607 atau 140,6 Kv (L-L) h) Mencari besar jatuh tegangan pada saluran. VR (%) = 𝑉𝑠−𝑉𝑟 𝑉𝑟 x 100% = 81.182,042−80.254,041 80.254,041 x 100% = 1,15 %
i) Maka mencari rugi-rugi daya pada saluran transmisi yaitu :
 Pt = 𝑃².  𝑅 𝑉𝑟² .  𝐶𝑜𝑠  ² = 48.600.000 ² 𝑥 2,5282 139 ² 𝑥 cos 0,96² = 534.395,2 watt Daya pengiriman dapat diperoleh sebagai berikut: Ps = Pr +  Pt = 48.600.000 + 534.395,2 = 49.134.395,2 watt Maka dengan itu efisiensi saluran transmisi ialah :  =
𝑃𝑟 𝑃𝑠 x 100 %
= 48.600.000 49.134.395,2 x 100 % = 98.91 %
Dengan diperolehnya hasil perhitungan berdasarkan parameter perhitungan analisis data maka hasil diperoleh dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel 1 Data hasil reaktansi, impedansi, serta rugi- rugi daya.
R X R 2 X 2 Z Y Ps(watt)  Pt(watt) 2,5282  3,6502 6,3917  13,3239  4,4402  0,2252 49.134.395,2 534.395,2
Tabel 2 Data hasil analisis efisiensi saluran transmisi, besar jatuh tegangan
serta cos  pada saluran. Ip Vs(volt) Vr(volt) Vr(%)  (%) Cos  209 140,6 139 1,15 98.91 0,96

## Pembahasan Hasil Analisis
Jatuh tegangan pada saluran masih dikatakan kecil dengan besar jatuh tegangan sebesar 1,15 % , hal ini disebabkan karena jarak saluran yang pendek yaitu 20.740 kms atau  8,007 miles.  Sehingga  besar  resistan  pada  kawat  penghantar  di  sepanjang  saluran tidak  begitu  besar  sekitar  2,5282  ohm.  Sedangkan  efisiensi  saluran  transmisi  98.91% hampir mendekati 100% artinya kerugian daya  yang terjadi pada saluran  transmisi Sei Rotan  –  KIM  sebesar  534.395,2  watt  atau  535,3  Kw  masih  dalam  batas  aman  bahkan dalam kategori baik masih dibawah 10 %. Akibat dari rugi-rugi daya tersebut dipengaruhi oleh  besarnya  arus  dan  resistan  kawat  penghantar  yang  tidak  terlalu  besar,  sehingga penurunan tegangan terjadi sebesar 1,15%. Penurunan ini masih jauh dari batas standar maksimal penurunan tegangan sebesar 10%. Rugi – rugi daya mengakibatkan penurunan tegangan dari 140,6 Kv pada sisi pengirim menjadi 139 Kv pada sisi penerima.
Impedansi  pada  saluran  juga  dapat  diabaikan  dengan  nilai impedansi sekitar 4,4402 ohm di sepanjang saluran atau 0.214 ohm / km. Nilai tersebut relatif kecil untuk saluran transmisi pendek, maka dalam perhitungan analisis faktor impedansi diabaikan, begitu pula faktor korona yang juga mempengaruhi rugi – rugi daya pada saluran dalam hal ini juga diabaikan karena nilai korona akibat dari tegangan dan kebocoran arus pada isolator juga relatif kecil bahkan bias korona masih dalam batas normal, maka dengan hal itu diabaikan.
Pengaruh  resistansi  pada  saluran  juga  relatif  kecil  artinya  dalam  perencanaan untuk menentukan besar diameter kawat dapat dikatakan sangat baik. Sehingga pengaruh resistansi pada saluran juga kecil.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dari penelitian selama proses observasi dapat diambil beberapa  kesimpulan  bahwa  jatuh  tegangan  pada  saluran  transmisi  yang  terjadi  pada saluran  transmisi  tegangan  tinggi  masih  dalam  taraf  sangat  kecil  sekali,  karena  masih dibawah standard yang ditentukan oleh puil yaitu standarnya 5 % maksimal untuk batas atas  dan  10  %  untuk  batas  bawah.  Jatuh  tegangan  yang  terjadi  pada  saluran  transmisi tersebut hanya berkisar 1.15 %. Kerugian daya pada penghantar untuk saluran transmisi tegangan tinggi 150 kv Sei Rotan  -  KIM juga masih relatif kecil, sehingga tidak perlu adanya pergantian ataupun  perbaikan peralatan dan bahan pada saluran transmisi yang mempengaruhi besar resistansi saluran yang berdampak pada kerugian  daya yang lebih besar.  Nilai  efisiensi  saluran  transmisi  pada  saluran  transmisi  Sei  Rotan  –  KIM dikategorikan  sangatlah  baik  sekali  karena  rata  –  rata  efisiensi  mendekati  100  %  atau hanya berkurang 1,09 % dari yang ditetapkan.

## Bibliografi
Arya Suardika, I. Putu, Dyana Arjana, I. Gede, & Maharta Pemayun, Anak Agung Gede.
(2018). Rekonfigurasi Saluran Distribusi 20 kV Untuk Mengurangi Rugi-Rugi Daya dan  Jatuh  Tegangan  Pada  Penyulang  Abang. Jurnal  SPEKTRUM , 5 (2),  231. https://doi.org/10.24843/spektrum.2018.v05.i02.p29
Asman, Hari, Eteruddin, Hamzah, & . Arlenny. (2018). Analisis Proteksi Rele Jarak Pada Saluran  Transmisi  150  Kv  Garuda  Sakti  –  Pasir  Putih  Menggunakan  Pscad. SainETIn , 2 (1), 27–36. https://doi.org/10.31849/sainetin.v2i1.1672
Binilang,  Rizky  B.,  Tumaliang,  Hans,  Lisi,  Fielman,  &  Elektro-ft,  Jurusan  Teknik. (2017).  Studi  Analisa  Rugi  Daya  Pada  Saluran  Distribusi  Primer  20  Kv  Di  Kota Tahuna. Jurnal Teknik Elektro Dan Komputer , 6 (2), 69–78.
Galla,  Wellem  F.,  Sampeallo,  Agusthinus  S.,  &  Lenjo,  Adrianus.  (2020).  Analisis Tegangan  Saluran  Transmisi  70  Kv  Pada  Sistem  Timor  Dengan  Parameter  Abcd. Jurnal Media Elektro , IX (1), 10–21. https://doi.org/10.35508/jme.v0i0.2673
Iskandar,  Sentot,  &  Juhana,  Enceng.  (2014).  Pengaruh  Kompetensi  Dan  Lingkungan Kerja  Terhadap  Kepuasan  Kerja  Serta  Implikasinya  Pada  Kinerja  Guru  Di  SDN Baros Mandiri 5 Kota Cimahi. Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship , 8 (2).
Kartika, Irine. (2017). Analisa Rugi-Rugi Daya Diakibatkan Arus Kapasitif. Jurnal Surya Energy , 1 (2), 100–111.
Nugraha, Yoga Tri, Ghabriel, Kelvin, & Dharmawan, Iman Faisal. (2021). Implementasi ANFIS  Dalam  Prakiraan  Konsumsi  Energi  Listrik  Di  Kota  Medan  Pada  Tahun 2030 .
Redho Hermawan, Dyah Utari Yusa Wardhani. (2017). Analisa Rugi Daya Saluran Pada Penyulang  Arwana  Sebelum  dan  Sesudah  Perbaikan  Menggunakan  Electrical Transient Analysis Program (ETAP) 7.5.0 Di PT.PLN (Persero) Area Palembang. Desiminasi Teknologi , 5 (3), 175–189.
Yusuf,  Muri.  (2014). METODE  PENELITIAN  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  Penelitian Gabungan (Ke-1). Jakarta: K E N C A N A.
Zainuddin,  Muammar,  &  Wiraputra,  Luthfi.  (2016).  Analisa  Masuknya  Gardu  Induk Anggrek  dan  Rekonfigurasi  Jaringan  Terhadap  Kualitas  Tegangan  dan  Rugi-rugi Daya  (Studi  Kasus  PLN  Rayon  Kwandang  Area  Gorontalo). Jurnal  Rekayasa Elektrika , 12 (3), 83–91.