## SINERGI Polmed : JURNAL ILMIAH TEKNIK MESIN
Homepage jurnal: http://ojs.polmed.ac.id/index.php/Sinergi/index

## PENERAPAN  SOLAR  CELL  200  WP  LISTRIK  PADA  LISTRIK RUMAH TANGGA
Tri Nona Damanik a* , Salomo Silaban a
a Program Studi Teknik Konversi Energi, Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Medan, Jl. Almamater No.1, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20155, Indonesia
E-mail : tridamanik@students.polmed.ac.id (T.N. Damanik) Tel.: +6218-590-34110
I N F O A R T I K E L
Riwayat artikel: Diajukan pada 17 Oktober 2022 Direvisi pada 12 November 2022 Disetujui pada 28 November 2022 Tersedia daring pada 25 Februari 2023
Kata kunci: Sel Surya, Solar Charge Controller , Baterai, Inverter, Lampu LED, Lampu TL.
Keywords: Solar Cell, Solar Charge Controller, Batteries, Inverters, LED and TL lamps .
A B S T R A K
Daerah terpencil yang tidak terjangkau jaringan listrik yang bersumber dari PLN maka dapat  melakukan  penerapan  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  (PLTS).  Metode fotovoltaik digunakan untuk menghasilkan sumber energi listrik bagi daerah yang tidak terjangkau jaringan listrik yang bersumber dari PLN. Era modern saat ini tentu masih ada.  Penelitian  fokus  membahas  tentang  penggunaan solar  cell 200  W P dengan kapasitas listrik 450-Watt untuk rumah petani yang letaknya di daerah terpencil. Prinsip kerja  dari  PLTS  yaitu  panel  surya  menerima  sinar  matahari  yang  menghasilkan  arus listrik direct current (DC) yang dialirkan ke baterai, lalu dari baterai menyimpan arus listrik  DC  tersebut.  Setelah  dari  baterai,  inverter  yang  menarik  daya  listrik  sehingga baterai  yang  menyimpan  arus  listrik  DC  12  Volt  tersebut  diubah  menjadi  arus  listrik alternating  current (AC)  220  Volt  dan  dialirkan  ke  beban.  Hasil  pengujian solar  cell diperoleh data rata-rata arus yang diterima dari panas matahari mulai pukul 10.00-17.00 WIB yaitu 35,6 A, rata-rata tegangan 38,6 V, dan rata-rata daya yang dihasilkan 138,46 W.  Kapasitas solar  cell 200  WP,  rata-rata  tegangan  masuk  4,37  V,  dan  rata-rata  arus 5,91 A, sedangkan hasil yang paling tinggi yaitu dengan nilai arus 5,2 A, nilai tegangan 39 V, nilai daya 202,8 W, dan dengan temperatur 310 o C dalam keadaan cuaca cerah. Pemanfaatan  teknologi solar  cell untuk  menghasilkan  listrik  yang  optimal  sangat dipengaruhi  oleh  intensitas  cahaya  matahari,  material  penyusun solar  cell, dan temperatur pada saat kerja solar cell.
A B S T R A C T
In today's modern era, of course, there are still remote areas that are not reached by the electricity  network  sourced  from PLN .  Solar  power  plant  is  a  renewable  alternative energy that is highly developed in Indonesia. Solar power plant uses a method called the photovoltaic method. The usefulness of application of this method is that it can be used as a source of electrical energy for areas that are not covered by the electricity network sourced  from Indonesia State  Electricity  Company (PLN) .  The  research  focuses  on discussing  the  use  of 200  WP Solar  Cells  with 450-Watt electricity  capacity  for farmhouses located in remote areas. The working principle of SPP is that the solar panel receives sunlight which produces direct current (DC) electric current, which is supplied to the battery, then from the battery stores the DC electric current. After the battery, the inverter  draws  electric  power  so  that  the  battery  that  stores  the 12 Volt  DC electric current is converted into 220 Volt alternating current (AC) electric current and flowed to the load. The results of the solar cell test which obtained data on the average current received from the sun's heat from 10.00-17.00 WIB , which is 35.6 A , the average voltage is 38.6 V , and the average power generated is 138.46 W . The capacity of the solar cell is 200 WP , the average input voltage is 4.37 V , and the average current is 5.91 A , with a current value of 5.2 A , voltage 39 V , rated power 202.8 W , and with a temperature of 310 o C in sunny weather conditions. The utilization of solar cell technology to produce optimal electricity is strongly influenced by the intensity of sunlight, the material that makes up the solar cell, and the temperature at which the solar cell works.

## 1. PENGANTAR
Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  (PLTS)  yang dirancang  dengan  menggunakan  sistem off-grid . Sistem off-grid ini  yaitu  sebuah sistem yang tidak terhubung dengan jaringan PLN dan juga sistem off-grid ini akan menyimpan tenaga surya di dalam baterai agar dapat dipergunakan pada saat tidak ada jaringan listrik mati (Harahap, dkk., 2022; Yuniarti dan Rizal, 2022). Sistem off-grid berbeda dengan sistem hybrid yang membutuhkan biaya yang lumayan besar karena tidak hanya menggunakan satu energi alternatif saja. Sehingga daerah terpencil dapat membuat sistem pembangkit sendiri dengan mengandalkan energi surya. Ketidaktergantungan dengan sumber daya lain ini juga merupakan kelebihan yang dapat digunakan pada sistem sel surya (Pradityo, 2015; Budyanto dan Setyawan, 2021). Maka dari itu sistem ini sangat cocok diterapkan di daerah terpencil yang sama sekali tidak ada masuknya jaringan listrik oleh PLN. Ketika sistem off- grid ini tidak bisa berjalan, masih ada baterai yang mempunyai cadangan arus listrik yang dapat digunakan (Sukmajati & Hafidz, 2015)

## 1.1. Solar Cell
Solar Cell atau sel surya adalah suatu komponen yang dapat mengkonversi energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Sel surya ini bekerja menggunakan efek potovoltaic atau disebut dengan sel photovoltaic (Purwoto, dkk. 2018; Setyawan dan Ulinuha, 2022). Sel photovoltaic atau efek photovoltaic yaitu suatu fenomena dimana munculnya tegangan listrik karena adanya hubungan atau kontak dua elektroda yang dihubungkan dengan sistem padat atau cair saat mendapatkan energi cahaya. Maka dari itu, solar cell atau sel surya sering disebut dengan sel photovoltaic (PV) (Martini, dkk., 2019). Efek photovoltaic dapat dikatakan sebagai teknologi yang fungsinya untuk mengkonversi radiasi cahaya matahari menjadi energi listrik secara langsung. Solar cell juga merupakan sebuah hamparan semikonduktor yang dimana dapat menyerap photon dari sinar matahari mengubah menjadi energi listrik. Sel surya tersebut dari potongan silicon yang sangat kecil dimana dengan dilapisi bahan kimia untuk membentuk dasar sel surya (Saragi, dkk., 2022; Tiun, dkk., 2019).

## 1.2. Cara Kerja Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
Sinar  matahari  terdiri  dari  partikel  sangat  kecil  yang  disebut  dengan foton. Ketika  terkena  sinar  matahari, foton yang  merupakan partikel sinar matahari tersebut menghantam atom semikonduktor silikon sel surya sehingga dimana menimbulkan energi yang cukup besar untuk memisahkan elektron dari struktur atomnya. Elektron yang terpisah dan bermuatan negatif (-) tersebut akan bebas bergerak pada daerah  pita  konduksi  dari  material  semikonduktor.  Atom  yang  kehilangan  elektron  tersebut  akan  terjadi  kekosongan  pada  strukturnya, kekosongan tersebut dimana dinamakan dengan “hole” dengan muatan positif (+) (Hayani, dkk., 2021; Afrida, dkk., 2021).
Daerah  semikonduktor  dengan  elektron  bebas  bersifat  negatif  serta  bertindak  sebagai  pendonor  elektron,  daerah  semikonduktor disebut  semikonduktor  tipe  N  (N-type),  sedangkan  daerah  semikonduktor  dengan hole bersifat  positif  dan  bertindak  sebagai  penerima (acceptor) elektron  yang  dimana  dinamakan  dengan  semikonduktor  tipe  P (P-type). Di  persimpangan  daerah  Positif  dan  Negatif (PN- junction) , akan menimbulkan energi yang dimana mendorong elektron dan hole untuk bergerak kearah yang berlawanan. Elektron bergerak menjauhi  daerah  negatif  sedangkan hole bergerak  menjauhi  daerah  positif.  Ketika  diberikan  sebuah  beban  berupa  lampu  maka  di persimpangan Positif dan Negatif (PN-junction) ini, maka akan terjadi menimbulkan arus listrik ditunjukkan pada gambar 1 (Afrida, dkk., 2021; Amalia, dkk.,).

## Gambar 1 Cara Kerja PLTS

## 1.3. Struktur Sel Surya
Sesuai dengan perkembangan teknologi yang sekarang, jenis teknologi sel surya sangat berkembang dengan berbagai inovasi. Sel surya antara lain juga disebut sel surya generasi satu, dua, tiga, dan empat, dengan struktur atau bagian-bagian penyusun sel yang berbeda (Aryza dkk., 2017; Cahyadi dkk., 2020).
Gambar  2 Struktur dari sel surya komersial yang menggunakan material silikon sebagai semikonduktor (HowStuffWorks)
Sel  surya yang umum yang  berada dipasaran  saat ini yaitu sel surya berbasis material silikon  yang  secara umum  juga mencakup struktur dan cara kerja sel surya generasi pertama (sel surya silikon) dan kedua ( thin film /lapisan tipis). Gambar 2 di atas menunjukkan ilustrasi sel surya dan juga bagian-bagiannya. Secara umum terdiri dari (Hayani, dkk., 2021; Puriza, dkk., 2021; Surindra, 2020):
a) Substrat/metal  backing yaitu  material  yang  menopang  seluruh  komponen  sel  surya.  Material  substrat  harus  mempunyai konduktifitas listrik yang baik karena berfungsi sebagai kontak terminal positif sel surya,
b) Material semikonduktor adalah bagian inti dari sel surya yang biasanya mempunyai tebal sampai beberapa ratus micrometer untuk sel surya generasi pertama (silikon), dan 1-3 mikrometer untuk sel surya lapisan tipis. Material semikonduktor berfungsi untuk menyerap cahaya dari sinar matahari.
c) Kontak  Metal/ Contact  Grid yaitu  Selain  substrat  sebagai  kontak  positif,  diatas  sebagian  material  semikonduktor  biasanya dilapiskan material metal atau material konduktif transparan sebagai kontak negatif.
d) Lapisan Antireflektif yaitu refleksi cahaya harus diminimalisir agar mengoptimalkan cahaya yang terserap oleh semikonduktor. Oleh karena itu biasanya sel surya dilapisi oleh lapisan anti-refleksi. Material anti-refleksi adalah lapisan tipis material dengan besar  indeks  refraktif  optik  antara  semikonduktor  dan  udara  yang  menyebabkan  cahaya  dibelokkan  ke  arah  semikonduktor sehingga meminimumkan cahaya yang dipantulkan kembali.
e) Enkapsulasi/ cover glass berfungsi sebagai enkapsulasi untuk melindungi modul surya dari hujan atau kotoran (Sanspower, 2020).

## 2. METODE

## 2.1. Komponen yang Digunakan
Dalam membuat perancangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) solar cell 200 WP listrik kapasitas 450-WATT untuk rumah petani terpencil ini diperlukan beberapa komponen. Komponen atau alat tersebut yaitu: Panel Surya, Solar Charge Controller, Baterai, Inverter, Lampu  LED  dan  Lampu  TL.  Sel  Surya  dapat  dirangkai  secara  Seri  maupun  Paralel.  Pada  umumnya,  setiap  Sel  Surya menghasilkan Tegangan sebesar 0,45 ~ 0,5V dan arus listrik sebesar 0,1A pada saat menerima sinar cahaya yang terang. Sel Surya yang dirangkai secara seri akan meningkatkan tegangan ( voltage ) sedangkan sel surya yang dirangkai secara paralel akan meningkatkan Arus ( Current ). Panel surya biasanya terdiri dari 28-36 sel surya yang dirangkai seri untuk memperbesar total daya output. Baterai memiliki fungsi yaitu keperluan menyimpan listrik yang dibangkitkan oleh modul fotovoltaik pada siang hari dan digunakan untuk memasok listrik ke beban pada malam hari. Charge controller mengatur overcharging (kelebihan pengisian karena baterai sudah penuh) dan menerapkan teknologi Pulse Width Modulation (PWM) untuk mengatur fungsi pengisian baterai dan pembebasan arus dari baterai ke beban. Bagian komponen pendukung dalam perancangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) solar cell 200 WP listrik kapasitas 450-WATT untuk rumah petani terpencil yaitu:
a) Kabel
b) MCB 2 A dan 32 A
c) Clamp meter
d) Arus dan Voltmeter
e) Lux meter
f) Termometer

## 2.2. Cara Kerja Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Panel Surya 200 WP
Cahaya  matahari  terserap  oleh  sel  surya,  yaitu  tepatnya  pada  saat  cahaya  matahari  terserap  maka  lapisan  aktif  akan  merespon cahaya dan mengkonversi menjadi pembawa muatan. Yang diapit oleh sepasang elektroda. Dimana pada lapisan aktif itu terdapat bahan atau lapisan semikonduktornya. Pada semikonduktor jenis P yaitu MDMO-PPV ini akan terbentuk banyak hole (pembawa mauatan listrik positif) yang jumlahnya lebih banyak dari jumlah elektronnya, dimana aliran electron akan dibawa oleh jenis P yang tersambung dengan kutub positifnya (anoda) ke jenis N yaitu ZnO yang terhubung dengan kutub negatifnya (katoda), maka akan terjadi perpindahan sejumlah elektron  atau  arus  yang  mengalir.  Kontak  atas  sel  surya  yang  berbentuk  grid  perlu  didesain  secara  optimal  karena  berfungsi  untuk mengumpulkan arus yang dihasilkan oleh sel surya.Arus ini akan mengalir ke permukaan sel dari dalam bulk sel kemudian menembus lapisan aktif yang terdifusi lalu dikumpulkan pada kontak atas sel (Sarung, 2015). Sifat penghantar listrik dari kaca kemudian dipergunakan untuk menghantarkan elektron, dan secara keseluruhan listrik, menuju sirkuit dan kembali ke sel surya. Proses pengoperasian merupakan suatu proses evaluasi dari suatu alat yang dirancang untuk mengetahui berhasil tidaknya pembuatan alat tersebut. Adapun cara kerja dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Panel Surya 200 WP adalah sebagai berikut:
a) Pada solar cell 200 WP akan menyerap panas pada sinar matahari;
b) Sehingga keluaran output dari panel surya menghasilkan arus DC;
c) Hasil pada arus DC diarahkan pada input Solar Charge Controller (SCC), sehingga Solar Charge Controller (SCC) tersebut dapat menstabilkan arus DC;
d) Output dari arus DC Solar Charge Controller (SCC) akan mencharger baterai;
e) Arus pada baterai 12 Volt positif dan negatif dihubungkan ke inverter sehingga menghasilkan tegangan 220 Volt ;
f) Pada inverter akan mengubah arus dari baterai 12 Volt arus DC menjadi 220 Volt arus AC;
g) Pada output inverter akan menghasilkan 220 Volt arus AC sehingga pada output inverter akan dihubungkan ke MCB sebagai arus pengaman lebih;
h) Pada keluaran MCB akan menghasilkan arus AC dengan tegangan 220 Volt sehingga menyalakan beban lampu LED dan lampu TL.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Hasil Pengujian Arus, Tegangan, Daya, dan Efisiensi Pada Solar Cell 200 WP
Pengujian merupakan salah satu dari tahap analisis yang bertujuan untuk mengetahui daya intensitas radiasi matahari yang diterima sel surya, daya yang dihasilkan oleh sel surya dan inverter, efisiensi panel surya dan sistem PLTS. Hubungan antara arus tegangan, daya dan efisiensi terhadap intensitas radiasi matahari, daya yang dihasilkan sel surya dan inverter, efisiensi sel surya dan sistem PLTS dengan solar cell 200 WP juga merupakan hal yang akan diungkap dalam investigasi aerator yang menggunakan panel surya yang terdapat pada Tabel 3.
Tabel 3 Hasil pengujian arus, tegangan, daya, temperatur, dan intensitas radiasi matahari (lux-W/m 2 ) pada solar cell 200 WP Jam Arus Solar Cell (A) Tegangan Solar Cell (V) Daya Solar Cell (W) Temperatur ( 0 C) Keadaan Cuaca Intensitas Radiasi Matahari (lx)-W/m 2 10.00 3,6 38 136,8 27 Berawan 0,00247 10.30 3,6 38 136,8 28 Berawan 0,00266 11.00 4,0 39 156,0 29 Cerah 0,00375 11.30 4,8 39 187,2 29 Cerah 0,00705 12.00 4,8 39 187,2 30 Cerah 0,00774 12.30 5,0 39 195,0 30 Cerah 0,00576 13.00 5,2 39 202,8 31 Cerah 0,00865 13.30 4,4 39 171,6 31 Cerah 0,00500 14.00 4,8 39 187,2 31 Cerah 0,00415 14.30 4,8 39 187,2 31 Cerah 0,00374 15.00 3,0 40 120,0 31 Cerah 0,00459 15.30 3,0 40 120,0 30 Cerah 0,00372 16.00 1,0 38 38,0 30 Cerah 0,00359 16.30 0,8 37 29,6 29 Berwan 0,00256 17.00 0,6 36 21,6 29 Berawan 0,00181 Rata-rata 3,56 38,6 138,46 0,00556

## 3.2. Pembahasan

## 3.2.1 Besar Energi yang dihasilkan Solar Cell 200 WP (Pin)
Dalam  pengamatan  pengambilan  data  diperlukan  waktu  7  jam  dimulai  dari  pukul  10.00-17.00  WIB  dimana  untuk  setiap pengambilan  data  selang  waktu  30  menit.  Dengan  demikian  untuk  mengetahui  energi  surya  (pin)  terdapat  pada  persamaan  1 sebagai berikut:
I = 0,00556 W/m 2 A panel = 1,30 m 2
P in = I  × A panel (1)
P in = 0,00556 W m 2 × 1,30 m 2
P in = 0,007228 Watt 3.2.2 Besar Energi yang Dihasilkan Solar Cell 200 WP (P out )
Dalam  pengamatan  pengambilan  data  diperlukan  waktu  7  jam  dimulai  dari  pukul  10.00-17.00  WIB  dimana  untuk  setiap pengambilan data selang waktu 30 menit. Dengan demikian untuk mengetahui energi surya dihasilkan (P out ) pada persamaan 2 sebagai berikut:
P out = V × I (2) 1)
Hasil pengambilan data 1
P out = 38  ×  3,6 P out = 136,8 Watt 2) Hasil pengambilan data 2
P out = 38  ×  3,6 P out = 136,8 Watt 3) Hasil pengambilan data 3
P out = 39  × 4 P out = 156 Watt 4) Hasil pengambilan data 4
P out = 39  ×  4,8 P out = 187,2 Watt
5) Hasil pengambilan data 5 P out = 39  ×  4,8
P out = 187,2 Watt
6)
Hasil pengambilan data 6 P out = 39  ×  5 P out = 195 Watt 7) Hasil pengambilan data 7 P out = 39 × 5,2 P out = 202,8 Watt 8) Hasil pengambilan data 8 P out = 39 × 4,4 P out = 171,6 Watt 9) Hasil pembahasan data 9 P out = 39 × 4,8 P out = 187,2 Watt
10) Hasil pembahasan data 10
P out = 39 × 4,8
P out = 187,2 Watt
11) Hasil pembahasan data 11
P out = 40 × 3 P out = 120 Watt 12) Hasil pembahasan data 12
P out = 40 × 3
P out = 120 Watt 13) Hasil pembahasan data 13
P out = 38 × 1 P out = 38 Watt 14) Hasil pembahasan data 14
P out = 37 × 0,8
P out = 29,6 Watt 15) Hasil pembahasan data 15
P out = 36 × 0,6
P out = 21,6 Watt

## 3.2.3 Effisiensi Solar Cell 200 WP
Perhitungan effisiensi pada solar cell 200 WP pada persamaan 3 dan 4 sebagai berikut :
𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 = 𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑃 𝑜𝑢𝑡 𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑃 𝑖𝑛 × 100 % (3)
ɳ = 𝑃𝑜𝑢𝑡 𝑃𝑖𝑛 × 100% (4)
ɳ = 138,46 0,007228 × 100%
ɳ = 19,5606 %

## 3.3  Pembahasan
Berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa kenaikan temperatur akan menurunkan tegangan namun menaikkan arus keluaran panel surya. Pada tabel 3 dapat di lihat pengaruh temperatur terhadap karakteristik I-V panel surya. Satuan dari hasil pengukuran intensitas cahaya adalah lux yang pengukurannya dilakukan 1 jam sekali di mulai dari 10.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB menggunakan lux meter. Dari tabel diatas dapat di lihat bahwa efisiensi tertinggi yang di peroleh selama pengukuran yaitu sebesar 19,56%  pada  pukul  13.00  WIB  sedangkan  efisiensi  terendah  di  peroleh  sebesar  11,21%  pada  pukul  17.00  WIB.  Hal  ini  dikarenakan pengaruh dari kenaikan temperatur permukaan panel surya yang membuat tingkat efisiensi panel surya menurun. Semakin besar temperatur permukaan panel surya maka tingkat efisiensi dari panel surya akan semakin menurun begitupun sebaliknya saat temperatur permukaan panel surya menurun maka tingkat efisiensi panel surya akan meningkat. Menurut Yogestio dkk., 2022 menyatakan kenaikan intensitas cahaya berpengaruh terhadap arus keluaran panel surya. Pada saat intensitas cahaya naik menjadi 142.261 lux berdampak terhadap kenaikan arus  menjadi  5,74  A.  Sedangkan  saat  intensitas  cahaya  turun  menjadi  91.024  lux  maka  arus  juga  ikut  turun  menjadi  4,19  A.  Hasil pengukuran menunjukkan bahwa monocrystalin menghasilkan tegangan, arus dan daya 2,8%, 7,73% dan 6,41% lebih tinggi daripada panel surya polikristalin. Polikristalin juga lebih stabil dalam hal efisiensi terhadap perubahan lingkungan (Siagian, dkk., 2020).

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pengujian solar cell pada hari kamis 16 Juni 2022 diperoleh data rata-rata arus yang diterima dari panas matahari mulai pukul 10.00-17.00 WIB yaitu 35,6 A, rata-rata tegangan 38,6 V, dan rata-rata daya yang dihasilkan 138,46 W. Kapasitas solar cell 200 WP , rata-rata tegangan masuk 4,37 V, dan rata-rata arus 5,91 A sehingga pengukuran pengambilan data pada solar cell 200 WP ini tersebut  dapat  menangkap  panas matahari  yang  baik  sehingga memiliki  hasil  yang  akurat.  Dari  pengujian solar  cell ,  hasil  yang  paling tinggi di dapat pada pukul 13.00 WIB dengan nilai arus 5,2 A, nilai tegangan 39 V, nilai daya 202,8 W, dan dengan  temperatur 310 o C dalam keadaan cuaca cerah. Pemanfaatan teknologi solar cell untuk menghasilkan listrik yang optimal sangat dipengaruhi oleh intensitas cahaya matahari, material penyusun solar cell, bayangan (shading), dan temperatur pada saat kerja solar cell.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis mengucapkan rasa syukur karena berkat dan rahmat yang maha kuasa penulis dapat menyelesaikan artikel ini, serta terima kasih yang sedalamnya karena dukungan Jurusan Teknik Mesin POLMED dalam menyelesaikan penelitian dibidang energi.

## DAFTAR PUSTAKA
Afrida, Y., Fitriono,  &  Setiabudi, B. (2021). Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Solar Home  System . Jurnal  Ilmiah  Teknik Elektro 2 , 23-27.
Amalia, D., Abdillah, H., & Hariyadi, T.W. (2022). Analisa Perbandingan Daya Keluaran Panel Surya Tipe Monokristalin 50wp Yang Dirangakai Seri Dan Paralel Pada Instalasi Plts Off-Grid. Jurnal Politeknik Caltex Riau 8 , 12-21.
Andre Setyawan & Agus Ulinuha. (2022). Pembangkit Listrik Tenaga Surya Off Grid Untuk Supply Charge Station. Transmisi: Jurnal Ilmiah Teknik Elektro 24 , 23-28.
Aryza, S., Hermansyah, Siahaan, A. P. U. & Lubis, S.Z. (2017). Implementasi Energi Surya Sebagai Sumber Suplai Alat Pengering Pupuk Petani Portabel. IT Journal Research and Development 2, 12-18.
Budiyanto  &  Hery  Setiawan.  (2021).  Analisa  Perbandingan  Kinerja  Panel  Surya  Vertikal  dengan  Panel  Surya  Fleksibel  pada  Jenis Monocrystalline. Resistor; Elektronika Kendali Telekomunikasi Tenaga Listrik Komputer 4 , 77-86.
Cahyadi, C.I., Oka, I. G. A.A.M., & Kusyadi, D. (2020). Efisiensi Recharger Baterai Pada Pembangkit Listrik Tenaga Surya. Edu Elektrika Journal 9 , 61-65. Hayani, F.S., Stefanie, A., & Bangsa I. A. (2021). Hybrid Generator Thermoelektrik Panel Surya Thin Film Sf 170-S Cis 170-Watt Pada PLTS 1 MW Cirata. JTE UNIBA 6 , 154-160.
Harahap, P., Adam, M., & Oktrialdi, B. (2022). Optimasi Kapasitas Rooftop PV Off Grid Energi Surya Berakselerasi di Tengah Pandemi Covid-19 untuk Diimplemtasikan pada Rumah Tinggal. Elektronika Kendali Telekomunikasi Tenaga Listrik Komputer 5 , 31-38.
Martini, N., Suyono, Ramadani, T., & Firmansyah, H. (2019). Analisa Pengaruh Waktu Pemanfaatan Solar Cell & Luas Headsink Terhadap Suhu. Mekanika – Jurnal Teknik Mesin 5 , 1-7.
Pradityo, J., Winardi B, & Nugroho, A. (2015). Evaluasi dan Optimasi Sistem Off Grid Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid (PLTH) Bayu Baru, Bantul, D.I. Yogyakarta. Transient 4 , 1-8. Jurnal Energi & Kelistrikan 7 , 49-63.
Purwoto, B.H., Jatmiko, Alimul M. F, M.A., & Huda, I.F. (2018). Efisiensi Penggunaan Panel Surya Sebagai Sumber Energi Alternatif.
Emitor: Jurnal Teknik Elektro 18 , 10-14.
Puriza, M.Y. Yandi, W., & Asmar. (2021). Perbandingan Efisiensi Konversi Energi Panel Surya Tipe Polycrystaline dan Panel Surya Tipe Monocrystaline Berbasis Arduino di Kota Pangkalpinang. Jurnal Ecotipe 8 , 47-52.
Saragi, R.L., Idris, M, Tarigan, B., & Sebayang, R. (2022). Analisis Prototype Pembangkit Listrik Tenaga Surya Untuk Penerangan Lampu Jalan. SINERGI POLMED: Jurnal Ilmiah Teknik Mesin 3 , 68-74.
Sarung,  Y.T.  (2015).  Pembuatan  Sel  Surya  Hibrida  Dengan  Menggunakan  Campuran  Lapisan  Aktif  MDMO-PPPV  Dan  ZnO. Jurnal Fluida 11 , 15-25.
Siagian,  A.O.,  &  Prasetyo,  T.F.  (2022).  Keterkaitan  Perbandingan  Kinerja  Panel  Surya  Dalam  Situasi  Lingkungan  Tertentu  Dengan Memanfaatkan Sirkuit Sensor. Jurnal Akrab Juara 7 , 78-83.
Sukmajati, S., & Hafidz, M. (2015). Perancangan dan Analisis Pembangkit Listrik Tenaga Surya Kapasitas 10 MW on Grid Di Yogyakarta. Surindra, M.D. (2020). Eksperimental Studi Aplikasi Panel Surya Monocrystalline 50 WP Sebagai Sumber Tenaga Aerator Dengan Aliran Kombinasi Horizontal dan Vertikal. EKSERGI Jurnal Teknik Energi 16 , 99-108.
Tiun, Y.K., Yusuf, I., & Hiendro, A. (2019). Perbandingan Kinerja Sel Surya Jenis Thin-Film dan Polycrystalline (Studi Kasus: Pontianak). Jurnal Teknik Elektro Universitas Tanjungpura 2 , 1-6.
Yogestio, Y., Notosudjono, D., & Soebagia, H. (2022). Analisis Karakteristik Arus Dan Tegangan (I-V) Panel Surya Berdasarkan Suhu Dan Intensitas Cahaya. Jurnal Online Mahasiswa (Jom) Bidang Teknik Elektro 1 , 1-10.
Yuniarti,  E.,  Sofiah,  &  Rizal,  M.  (2022).  Panel  Surya  dengan  Reflektor  Cermin  Datar  untuk  Penerangan  Rumah  Sederhana.  Serambi Engineering, 7. 3812-3817.