## STUDI PERFORMANCE PLTS ROOFTOP 3KWP FRAMELESS WITH ON-GRID SYSTEM DI LINGKUNGAN PERUMAHAN KORI NUANSA JIMBARAN
Gede Agus Ryzky Martha 1* , Ida Ayu Dwi Giriantari 2 , dan I Wayan Sukerayasa 3 Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Udayana 123 Email: riskymartha39@gmail.com 1 , dayu.giriantari@unud.ac.id 2 , dan sukerayasa@unud.ac.id 3
Artikel info Artikel history: Diterima : 02-02-2022 Diterima dalam bentuk revisi : 07-02-2022 Diterima dalam bentuk revisi : 21-02-2022
Kata  Kunci:  unjuk  kerja; PLTS rooftop; HOMER
Keywords: performance; PLTS rooftop; HOMER

## Abstrak
PLTS rooftop adalah perkembangan teknologi energi terbarukan yang  mengkonversikan  radiasi  matahari  menjadi  energi  listrik dengan  sistem  fotovoltaik.  Bali  memiliki  karakteristik  geografi dan  demografi  yang  minim  lahan  luas,  jumlah  penduduk  yang cukup  besar  dengan  luasan  atap  bangunan  yang  memadai sehingga penggunaan PLTS rooftop dapat dimaksimalkan. Tujuan dari  penelitian  adalah  untuk  mengetahui  performance  PLTS dilihat  dari  kriteria  produksi  energi  rata-rata  selama  6  bulan dengan  menggunakan  metode  analisa  unjuk  kerja  dengan standar  IEC  61724,  Final  Yield,  Reference  Yield  dan  Ratio Performance  dengan  menggunakan  metode  pengukuran  riil dilapangan. Hasil penelitian pada pengukuran sudut kemiringan PLTS  dengan  Protractor  Tool  sebesar  18°dengan  perhitungan sudut kemiringan optimal PLTS sebesar 14,66°. Radiasi rata-rata 4,39  hour  dengan  hasil  energy  yield  (YF)  4.518,7  kWh/year, energy ideal (YR) 5.311,79 kWh/year  dengan  Performance  Ratio (PR)  sebesar  85%. Hal ini telah sesuai dengan standar referensi PR  (Performance  Ratio)  yang  ada  dimana  range  antara  70% hingga 90%. Hasil PR menunjukan  performance daripada sistem
PLTS    baik    karena  berada  diatas  70%  sehingga  layak dioperasikan selama 25 tahun atau dibawah 25 tahun.

## Abstract
PLTS  rooftop  is  the  development  of  renewable  energy  technology that  converts  solar  radiation  into  electrical  energy  with  a photovoltaic  system.  Bali  has  geographical  and  demographic characteristics  that  have  minimal  land  area,  a  fairly  large population  with  an  adequate  roof  area  so  that  the  use  of  PLTS rooftop  can  be  maximized.  The  purpose  of  the  study  was  to determine the performance of PLTS as seen from the criteria for an average  energy  production  for  6  months  using  the  performance analysis  method  with  the  IEC  61724  standard,  Final  Yield,
Reference  Yield  and  Ratio  Performance  by  using  the  real measurement  method  in  the  field.  The  results  of  the  research  on measuring the slope angle of PLTS with the Protractor Tool of 18 ° with the calculation of the optimal slope angle of PLTS of 14.66 °. The  average  radiation  is  4.39  hours  with  an  energy  yield  (YF)  of 4,518.7  kWh/year,  ideal  energy  (YR)  of  5,311.79  kWh/year   with a  Performance Ratio  (PR) of 85%. This is in accordance with the
existing  PR  (reference  standardPerformance  Ratio)where  the range  is  between  70%  to  90%.  The  results  of  PR  show  that  the performance of the PLTS system is good because it is above 70% so it is feasible to operate for 25 years or under 25 years.
Coresponden author: Gede Agus Ryzky Martha
Email: riskymartha39@gmail.com
artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY SA
2022

## Pendahuluan
Penggunaan  energi  di  Indonesia  masih  di  dominasi  oleh  penggunaan  energi tak terbarukan  yang  berasal  dari  fosil,  khususnya  minyak  bumi  dan  batu  bara  ( Azhar & Satriawan ,  2018).  Penggunaan  semua  bahan  bakar  fosil  tentunya  akan  menghasilkan karbon, dan ketika bahan bakar fosil tersebut mengalami pembakaran, maka karbon tersebut akan  lepas  ke  atmosfer  sebagai  karbon  dioksida  (CO2)  ( Ihsan ,  2019).  Karbon  dioksida adalah salah satu jenis emisi gas rumah kaca yang merupakan kontributor terhadap sesuatu yang dikenal dengan pemanasan global atau lebih tepatnya perubahan iklim ( Azhar , 2014). Seiring  berjalannya  waktu,  ketersediaan  energi  fosil  semakin  menipis  dan  untuk mengantisipasinya  Energi  Baru  Terbarukan  (EBT)  merupakan  alternatif  terbaik ( Komunikasi ,  2016).  EBT  adalah  energi  yang  berasal  dari  "proses  alam  yang berkelanjutan", seperti tenaga surya, tenaga angin, arus air, proses biologi, dan panas bumi ( Septianus ,  2015).  Penggunaan  energi  baru    dan    terbarukan    harus    menjadi    perhatian utama    pemerintah  Indonesia  tidak  hanya  sebagai  upaya  untuk  mengurangi  pemakaian energi  fosil  melainkan  juga  untuk  mewujudkan  energi  bersih  atau  ramah  lingkungan ( Afriyanti et al., 2020).
Pembangunan EBT sedang gencarnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia,  hal ini bisa dilihat dari beberapa kebijakan  yang dikeluarkan baik  ditingkat  pusat  maupun tingkat daerah yang mendorong percepatan pembangunan EBT. Pembangunan EBT telah dilakukan di Bali, khususnya pada teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) telah mencapai 3,71  MWp.  PLTS  merupakan  pembangkit  yang  mampu  mengkonversi  energi  matahari menjadi  energi  listrik  ( Aditya ,  2018).  Pembangunan  PLTS  dengan  sistem  rooftop  sangat relevan diterapkan di Bali, karena beberapa hal yaitu lahan terbatas, memiliki potensi energi surya tertinggi yaitu sekitar 98% dan luasan atap yang memadai ( Sanusi , 2017). Akan tetapi kinerja  panel  surya  sangat  tergantung  dari  kondisi  cuaca,  yaitu  radiasi  matahari  dan  suhu lingkungan ( Irwan et al., 2015). PLTS rooftop merupakan salah satu teknologi pembangkit listrik  masa  depan  yang  sangat  ramah  lingkungan  dan  dapat  menjadi  solusi  penghematan terhadap tingginya tarif listrik saat ini. Selain ramah lingkungan, efek shading yang minim pada  PLTS  rooftop  sangat  efisien  dipasang  pada  atap  suatu  bangunan  atau  gedung. Pemasangan PLTS di atas atap dikenal dengan PLTS rooftop ( Satria & Syafii , 2018).
PT  Indonesia  Power  Pesanggaran  Bali  yang  bergerak  di  bidang  pembangkit    listrik juga  telah  membangun  PLTS  di  atap  sebagai  bagian  dari  upaya    membangun  portofolio pembangkit  listrik  yang  bersih  dan  berkelanjutan  (S. Kumara ,  2020).  Indonesia  Power membangun PLTS  24 kWp rooftop pada tahun 2016 dan  7,5 kWp rooftop pada tahun 2018 ( Wicaksana et  al.,  2019).  PLTS  24kW  IP  tersebut  terletak  di  lokasi  geografis  8,72  derajat lintang selatan  dan 115,21 bujur timur. PLTS ini dipasang di  atap gedung administrasi PT. Indonesia Power Pesanggaran dengan luas atap 826,59 m². PLTS dibangun di bagian utara atap gedung administrasi yang menghadap langsung ke jalan raya atau ke  utara. Sehingga orientasi  modul  surya  menghadap  ke  utara  di  belakang  atap  bangunan.  Sudut  kemiringan modul  ke  atap  bangunan.  Sudut  kemiringan  atap  bangunan  adalah  22  (K  V  . Kumara , 2018).
Berdasarkan  kajian  dan  referensi  diatas,  penelitian  ini  akan  didasari  oleh  analisis berupa data rata-rata energi yang dihasilkan PLTS serta data output , ekspor-impor daya ke jaringan PLN. Perhitungan yang dilakukan mengikuti acuan yang ditetapkan oleh standard IEC 61724. Hasil studi performance penggunaan PLTS Rooftop 3 kWp frameless with on- grid system di lingkungan perumahan kori nuansa jimbaran ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi oleh masyarakat untuk meningkatkan penggunaan PLTS Rooftop .

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Perumahan  Jl.  Nuansa  Udayana  Utara  IV  No.31 Jimbaran.  Waktu  pelaksanaan  dimulai  dari  bulan  Maret  sampai  Agustus  2021  dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu penelaahan kepustakaan dan metode observasi dilapangan. Analisis data dapat dilihat pada Gambar 3:

## Gambar 3. Bagan Alur Penelitian
Berikut penjelasan pada gambar 3:

## 1. Pengumpulan Data
Penelitian  ini  diawali  dengan  pengumpulan  data,  diantaranya  sudut  kemiringan atap,  data    iradiasi    harian  pada  bidang  array,  dan  data    produksi    total  energi array .
2. Perhitungan Manual Menghitung  beberapa  faktor  dalam performance PLTS,  yaitu  menghitung  YF ( Final  Yield ),  menghitung  YR  ( Reference  Yield ),  dan    menghitung  PR
( Perfomance Ratio ).
3. Analisa Perfomance
Analisa  dilakukan  untuk  mengetahui  hasil  perhitungan  dengan  pengukuran produksi  energi  PLTS  dan  untuk  mengetahui  apakah Perfomance  Ratio PLTS sudah sesuai  standar.
4. Kesimpulan
Hasil dan Pembahasan
A. Review PLTS Terpasang
1. Arah Hadapan dan Sudut Kemiringan Panel Surya
Pada  desain  PLTS  rumah  tinggal  Kori  Nuansa  Jimbaran  menggunakan penyangga  tipe  tetap,  maka  dari  itu  untuk  mendapatkan  iradiasi  optimal, orientasi PV modul diarahkan menghadap ke utara.

## Gambar 4.

## Sudut Kemiringan Atap Rumah Tinggal Kori Nuansa Jimbaran
Sudut  kemiringan  panel  surya  di  rumah  tinggal  Kori  Nuansa  Jimbaran mengikuti  arah  kemiringan  atap  rumah,  yaitu  18º  diukur  menggunakan Protractor Tool .

## 2. Sudut Kemiringan Optimal PLTS
Kemiringan  optimal  modul  (β)  ditentukan  dengan  mencari  nilai ketinggian  maksimum  matahari  dalam  derajat  (α)  menggunakan  persamaan  1 sebagai berikut (K. V. Kumara et al., 2018): α = 90° + 8,79° - 23,45° = 75,34°
Sedangkan  sudut  yang  harus  dibentuk  oleh  modul  PLTS  terhadap permukaan  bumi  (β),  dapat  diperoleh  menggunakan  persamaan  2  sebagai
Studi Performance PLTS Rooftop 3kwp Frameless With On-Grid System Di Lingkungan Perumahan Kori Nuansa Jimbaran
berikut: β = 90° - 75,34° = 14,66°
Kemiringan  optimal  modul  surya  yang  dihitung  di  Perumahan  Nuansa Udayana Utara  IV No.31  Jimbaran adalah 14,66°, hal ini tidak sesuai dengan hasil riil dilapangan dimana modul surya akan mengikuti sudut kemiringan atap sehingga sudut kemiringan modul surya adalah 18°.
3. Sudut Kemiringan Optimal PLTS Kori Nuansa Jimbaran
Sistem  PLTS  pada  lokasi  penelitian  di  Jl.  Nuansa    Udayana    Utara  IV No.31  beroperasi  secara on-grid dengan  kapasitas  3  kWp  menggunakan  13 modul Jsky  Leaf  type ST48M255TGP  dengan brand  inverter  Growatt MIC 3000TL-X dengan maksimum  daya output 3000 W.
B. Analisa Unjuk Kerja PLTS Rooftop Kori Nuansa
Unjuk kerja dari sebuah  PLTS dapat  ditentukan  dengan beberapa indikator dari standar  IEC  61724,  yaitu:  menghitung final  yield (YF), Reference Yield (YR) dan Performance  Ratio (PR),  namun  karena  keterbatasan  sumber  data  yang  ada pada  sistem  PLTS  Kori  Nuansa  Jimbaran  unjuk  kerja  hanya  dapat  disajikan kedalam  performa  spesifik Final Yield ( Hakim , 2020).
1. Perhitungan Besar Daya Output PLTS
Asumsi  rugi-rugi  ( losses )  sistem  PLTS  15%    karena    keseluruhan komponen  sistem  yang  digunakan  masih  baru, losses terjadi  karena  beberapa faktor  seperti  kotoran  (debu),  temperatur  dan  kabel  penghantar  sebesar  ±10% dengan factory  losses 5%.    Sehingga  besar  energi  dari  panel  surya  tersebut dikurangi  dengan  besar losses .  Besar  energi  diketahui  melalui  kapasitas  PLTS 255  Wp  berjumlah  13  modul,  sehingga  besar  energi    dapat    dihitung menggunakan persamaan 3 sebagai berikut:
Pi = 3.315 Wp x (100% - 15%) Pi = 2,82 kWp
Berdasarkan  kapasitas  panel  terpasang  didapatkan  hasil  pengurangan susut  panel  surya  sebesar  2,82  kWp.  Berikut  analisa  energi  terhadap  radiasi minimum  sebesar  3,26  h  didapatkan  dari  data  Global  Solar  Atlas,  maka  dapat dihitung  energi  yang  dihasilkan  panel  menggunakan  persamaan  4  sebagai berikut:
Pout = 2,82 kWp x 3,26 h = 9,2 kWh Berdasarkan  perhitungan  didapatkan  hasil  radiasi  terendah  9,2  kWh, maka  perhitungan  radiasi  tertinggi  didapatkan  energi  panel  surya  sebagai berikut:
Pout = 2,82 kWp x 5,54 h = 15,62 kWh Pada  radiasi  tertinggi  energi  yang  dihasilkan  panel  sebesar  15,62  kWh. Jika  menghitung  energi    rata-rata  yang  dihasilkan  setiap  tahunnya  adalah menggunakan  radiasi  rata-rata  pada  lokasi  penelitian  dengan  PSH  4,39  h, dengan menggunakan persamaan 4 sebagai berikut:
Pout = 2,82 kWp x 4,39 h = 12,38 kWh
Daya output PLTS didapatkan 12,38 kWh, maka dapat dihitung energy yield melalui persamaan (8) sebagai berikut:
Energy Yield = Energi Output x 365 hari 8
Energy Yield = 12,38 kWh x 365 hari = 4.518,7 kWh/tahun
Perhitungan energy  yield didapatkan  dari  energi  yang  ditotalkan  dari daya susut panel surya terhadap PSH, sehingga energy yield didapatkan 4.518,7 kWh/tahun. Berikut adalah tabel besar output daya PLTS.

## Tabel 1.

## Besar Energi PLTS
Energi Radiasi Matahari Terendah (kWh) Energi Radiasi Matahari Tertinggi (kWh) Energi Radiasi Matahari Rata- Rata (kWh) Energy Yield (kWh/Tahun) 9,2 15,62 12,38 4.518,7

## 2. Perhitungan Performance Ratio (PR)
Performance  Ratio dikatakan    layak  berada  pada  persentase  70%-90%
( Ramadhan et al., 2021). Berikut perhitungan untuk mencari nilai performance ratio dari  sistem  PLTS  dengan  PSH  ( Peak  Sun  Hour )  sebesar  4,39  h,  maka dapat dihitung energy ideal menggunakan persamaan (9) sebagai berikut:
E ideal = P array x Jumlah Modul x H tilt 9
H tilt = 4,39 h x 365 hari = 1.602,35 h/tahun Berdasarkan perhitungan Htilt  didapatkan hasil 1.602,35 h/tahun,  hasil ini akan dijadikan sebagai data untuk mencari energy ideal, sebagai berikut:
E ideal = 3.315 Wp x 1.602,35 h/tahun =5.311,79 kWh/tahun
Berdasarkan  hasil  perhitungan Final  Yield (YF)  didapatkan  sebesar 4.518,7 kWh/tahun ( energy  yield ) dan didapatkan senilai  5.311,79 kWh/tahun, maka  dapat  dihitung  nilai performance  ratio dari  sistem  PLTS  menggunakan persamaan (7) sebagai berikut:
PR = 4.518,7/5.311,79 x 100% = 85%
Hasil  perhitungan performance  ratio didapatkan  sebesar  85%,  hal    ini telah sesuai dengan  standar  referensi PR yang ada, dimana range antara 70% hingga  90%.  Hasil  PR  menunjukan performance daripada  sistem  PLTS  baik karena  berada  diatas  70%    sehingga  layak  dioperasikan  selama  waktu  teknis berlangsung.
Berdasarkan  YF  ( energy  yield )  dari  simulasi  HOMER  didapatkan sebesar  4.718  kWh/tahun  (Gambar  4),  maka  dapat  dihitung  PR  menggunakan persamaan 7 sebagai berikut:
Studi Performance PLTS Rooftop 3kwp Frameless With On-Grid System Di Lingkungan Perumahan Kori Nuansa Jimbaran
PR = 4.718/5.311,79 x 100% = 89%
Hasil performance  ratio dari  data  energi  simulasi  HOMER  didapatkan sebesar  89%,  sedangkan  pada  perhitungan  secara  riil  didapatkan  sebesar  85%. Maka dari hasil perbandingan performance ratio didapatkan selisih sebesar 4%, dikarenakan faktor losses pada sistem PLTS yang digunakan.
3. Simulasi HOMER Produksi PLTS
Desain PLTS di Jl. Udayana Utara Perum Kori Nuansa Jimbaran dengan menggunakan sistem on-grid yaitu produksi energi yang dihasilkan PLTS dapat menyuplai  beban  siang  hari  dan  jika  memiliki  kelebihan  daya,  maka  sistem akan  mencatat  melalui  tagihan  bulanan  sebagai  ekspor  daya.  Apabila  PLTS tidak  dapat  mensuplai  beban  yang  ada  maka,  secara  langsung  beban  rumah tangga akan di cover oleh jaringan PLN. Tahap menginput data pada HOMER sebagai indikator untuk mendapatkan hasil adalah sebagai berikut:
a. Membuka software HOMER.
Gambar 5.

## Tampilan Menu Awal HOMER

## b. Memilih komponen PV modul.

## Gambar 6.

## Tampilan Menu Input PV Modul
1) Menginput  data Capacity berdasarkan  total  daya  yang  dibangkitkan yaitu 3 kWp
2) Pada Capital adalah harga dari total PV modul yang diinvestasikan
3) lifetime mengikuti  dari  pada  brand  produk  PV  yang  digunakan  yaitu selama 25 tahun
4) Derating  Factor adalah    efisiensi  jika  digunakan  selama  25  tahun yaitu sebesar 80%
c. Memilih komponen inverter.

## Gambar 7.

## Tampilan Menu Inverter
1) Meng input data pada Capacity sesuai inverter yang digunakan 3 kWp
2) Capital atau harga inverter sebesar Rp 12.723.750.
3) Pada lifetime di input berdasarkan umur teknis pemakaian inverter  yaitu 15 tahun.
4) Efisiensi inverter 97,60% sesuai spesifikasi dari merk inverter.
d. Memilih Load pada  HOMER  dengan default  Residential ,  karena diperuntungkan untuk rumah tinggal pada variabel A.

## Gambar 8.
Tampilan Menu Load
e. Menentukan lokasi pada HOMER di JL. Nuansa Udayana Utara IV No.31.
Studi Performance PLTS Rooftop 3kwp Frameless With On-Grid System Di Lingkungan Perumahan Kori Nuansa Jimbaran
Gambar 9.
Lokasi Penelitian
\
f. Download  data Resources Solar  GHI  dan Temperature sesuai  lokasi meteorology penelitian.
Gambar 10.
Tampilan Menu GHI Gambar 11. Tampilan Menu Temperatur g. Meng input data pada bagian Economics .
Gambar 12.

## Tampilan Menu Economic
1) Pada Nominal discount rate adalah nilai  suku bunga  Bank  Indonesia yaitu 3,5%
2) Expected  inflation rate  adalah  data  inflasi  pada  tahun  2021  senilai 0,21%
3) Project  lifetime yang  digunakan  berdasarkan  lamanya  komponen baiknya digunakan yaitu selama 25 tahun
4) System  fixed O&M cost adalah  biaya  pemeliharaan  sistem  yaitu sebesar Rp 410.737
5) Pada Currency diubah kedalam satuan rupiah.
h. Meng input data pada Advanced Grid .

## Gambar 13. Tampilan Menu Grid
1) Input harga  jual  energi  PLN  ke  pelanggan  pada Grid    Power    Price sesuai Permen  ESDM No.17 tahun 2013 yaitu Rp 1.444,70
2) Pada Grid Net Excess Price adalah harga jual energi PLTS ke PLN dikali 65%
3) Selanjutnya klik calculate .
i. Hasil dari simulasi HOMER didapatkan gambar sebagai berikut:
Studi Performance PLTS Rooftop 3kwp Frameless With On-Grid System Di Lingkungan Perumahan Kori Nuansa Jimbaran
Gambar 14.
Hasil Simulasi
Gambar 15.

## Hasil Simulasi
Hasil data simulasi  HOMER menunjukkan energi    purchased sebesar 6.152 kWh dan energi sold sebesar 1.212 kWh. Net purchased adalah hasil dari pengurangan energi  purchased dan  energi  sold. Net  purchased menunjukkan angka  4.941  kWh. Energy  charge merupakan  harga  yang  harus  dibayarkan setiap bulannya.
4. Perbandingan Produksi Energi PLTS Perhitungan Terhadap Riil Data energi  yang dihasilkan selama 6 bulan secara riil  dengan simulasi
HOMER ditampilkan pada Tabel 2 sebagai berikut:
Gede Agus Ryzky Martha1, Ida Ayu Dwi Giriantari, dan I Wayan Sukerayasa
Tabel 2.

## Produksi Daya Selisih Data Riil dengan Simulasi Homer
Total Produksi PLTS Homer Simulasi (kWh) Riil Daya (kWh) Selisih (%) Maret 598 348 58,2% April 499 410 82,2% Mei 434 456 105,1% Juni 407 419 102,9% Juli 397 387 97,5% Agustus 428 378 88,3% Total 2.763 2.398 86,8%
Berikut  Tabel  2  dimana  perhitungan  terhadap  persentase  selisih didapatkan melalui persamaan 10 sebagai berikut:
Persentase (%) = (Data Riil)/(Data Simulasi) x 100%(10) Persentase (%) = (348 kWh)/(598 kWh) x100% = 58,2% Hasil  data  riil  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  diantaranya  bayangan awan, temperatur dan cuaca yang tiba-tiba berubah menjadi mendung.

## Kesimpulan
Modul  surya  memiliki  standar  kemiringan  antara  13°-15°,  namun  pada perhitungan  sudut  kemiringan  pada  lokasi  penelitian  adalah  sebesar  14,66°.  Hal  ini berbeda dengan hasil dilapangan, karena sudut kemiringan modul surya mengikuti dari kemiringan atap rumah, sehingga sudut kemiringan modul surya menjadi 18°.
Hasil performance  ratio terhadap  perhitungan  riil  didapatkan  sebesar  85%, sedangkan  pada  simulasi  HOMER  besar persentase  performance ratio  sebesar  89%, maka  dari  hasil  perbandingan performance  ratio didapatkan  selisih  sebesar  4%, dikarenakan faktor losses pada sistem PLTS yang digunakan. hal ini telah sesuai dengan standar  referensi  PR  yang  ada  dimana  range  antara  70%  hingga  90%.  Hasil  PR menunjukan performance daripada  sistem  PLTS  baik  karena  berada  diatas  70% sehingga layak dioperasikan selama waktu umur teknis berlangsung.
Gede Agus Ryzky Martha1, Ida Ayu Dwi Giriantari, dan I Wayan Sukerayasa

## BIBLIOGRAFI
Aditya,  M.  D.  (2018). Implementasi  Kontrol  Fuzzy  Berbasis  Modified  Particle  Swarm Optimization  (Mpso)  Pada  Mobile  Based  Sistem  Penjejak  Matahari  Pasif  Dua  Poros Menggunakan Reflektor . Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Afriyanti,  Y.,  Sasana,  H.,  &  Jalunggono,  G.  (2020). Analisis  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Konsumsi  Energi  Terbarukan  Di  Indonesia. DINAMIC:  Directory Journal of Economic, 2(3), 865–884. https://doi.org/10.31002/dinamic.v2i3.1428 Azhar,  M.,  &  Satriawan,  D.  A.  (2018). Implementasi  kebijakan  energi  baru  dan  energi terbarukan  dalam  rangka  ketahanan  energi  nasiona l.  Administrative Law  and Governance Journal, 1(4), 398–412. https://doi.org/10.14710/alj.v1i4.398-412 Azhar,  T.  B.  (2014). Konsumsi  Energi  Listrik,  Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Penduduk terhadap  Emisi  Gas  Rumah  Kaca  Pembangkit  Listrik  di  Indonesia .  Skripsi  Sarjana Fakultas Ekonomi, Universitas Syiah Kuala.
Hakim,  K.  (2020). Desain  dan  analisa  unjuk  kerja  pembangkit  listrik  tenaga  surya  15  Kw dengan memaksimalkan final yield dan performance ratio pada perkantoran skala kecil- sedang . Ihsan,  R.  N.  (2019). Faktor  Sosial  Ekonomi  Yang  Mempengaruhi  Intensitas  Emisi  Co2 Dalam  Merepresentasikan  Pembangunan  Berkelanjutan  Di  Indonesia  Tahun  1992- 2018 . Fakultas Ekonomi dan Bisnis Uin Jakarta.
Irwan, Y. M.,  Leow, W. Z.,  Irwanto,  M., Amelia, A. R., Gomesh, N., & Safwati,  I. (2015). Indoor  test  performance  of  pv  panel  through  water  cooling  method .  Energy  Procedia, 79, 604–611. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2015.11.540 Komunikasi, B. (2016). Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral . Jurnal Energi: Program Strategis EBTKE Dan Ketenagalistrikan. Edisi, 2.
Kumara, K. V., Kumara, I. N. S., & Ariastina, W. G. (2018). Tinjauan Terhadap PLTS 24 kW Atap Gedung PT Indonesia Power Pesanggaran Bali . E-Journal Spektrum, 26–35. Kumara,  S.  (2020). Peta  Jalan  Pengembangan  PLTS  Atap  Menuju  Bali  Mandiri  Energi . 10.31219/osf.io/83yxv
Ramadhan, S., Aziz, H., & Diantari, R. A. (2021). Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Berkapasitas  1, 8  Kwp Sebagai  Sumber Energi  Green House. Institut Teknologi PLN. Institut Teknologi PLN.
Sanusi, A. ( 2017). Ir. Wijayanto Samirin, MPP . Satria,  H.,  &  Syafii,  S.  (2018). Sistem  Monitoring  Online  dan  Analisa  Performansi  PLTS Rooftop  Terhubung  ke  Grid  PLN .  Jurnal  Rekayasa  Elektrika,  14(2),  267513. 10.17529/jre.v14i2.11141
Septianus,  E.  (2015). Rancang  Bangun  Alat  Penetas  Telur  Dengan  Sistem  Penggerak Otomatis (Pengujian) . Politeknik Negeri Sriwijaya.
Wicaksana, M.  R.,  Kumara,  I. N. S., Giriantari,  I. A. D.,  &  Irawati, R. (2019). Unjuk kerja pembangkit  listrik  tenaga  surya  rooftop  158  kWp  pada  kantor  gubernur  Bali . Jurnal Spektrum , 6 (3).