Abstrak—Penggunaan listrik pada aktivitas dalam gedung dapat menyumbang emisi gas rumah kaca khususnya CO 2 . Pada penelitian ini dikaji pengurangan emisi CO 2 melalui manajemen penggunaan listrik dan ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) di Gedung Jimerto Pemerintah Kota Surabaya. Sampling penggunaan listrik dilakukan dengan mengukur penerangan indoor, penggunaan AC, dan komputer pada ruang yang sama. Metode  BEE Code of Lighting  digunakan untuk pengukuran penerangan, sedangkan metode observasi langsung dilakukan untuk manajemen penggunaan listrik dan RTH eksisting. Emisi CO 2 dari penggunaan daya listrik dihitung dengan faktor emisi sesuai dengan ketentuan Surat Kementrian ESDM Dirjen Ketenagalistrikan Nomor 1281/05/600.4/2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa emisi yang dihasilkan sebesar 1.966,266 ton CO 2 /tahun. Pengurangan emisi dengan manajemen penggunaan listrik eksisting diperkirakan dapat mengurangi emisi sebesar 31,302 ton CO 2 /tahun. Apabila dilakukan penggantian peralatan listrik pengurangan emisinya menjadi 251,271 ton CO 2 /tahun. Sedangkan RTH yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan minimal adalah sebesar 325,3 m 2 dan ini sebanding dengan penyerapan CO 2 sebesar  1,789 ton CO 2 /tahun.
Kata Kunci— emisi CO 2 , penggunaan listrik, RTH.

## I. PENDAHULUAN
EKTOR  energi merupakan penyumbang terbesar gas rumah kaca khususnya CO 2 dibandingkan sektor lain seperti transportasi dan industri [1] . Emisi CO 2 terbesar dari penggunaan energi listrik berasal dari aktivitas dalam gedung, yaitu sebesar 70% [2] .  Kontribusi utama berasal dari aktivitas dalam gedung yang difungsikan secara komersial seperti perkantoran, pusat perbelanjaan, apartemen, dan hotel [3] . Kondisi saat ini adalah area terbangun semakin luas serta penggunaan bahan bakar minyak dan gas sebagai sumber emisi  CO 2 terus bertambah. Akan tetapi kondisi ini tidak diimbangi dengan luasan ruang terbuka hijau (RTH). Sehingga penambahan RTH diperlukan untuk menyerap CO 2 [4] . Penelitian ini bertujuan mengkaji  emisi  CO 2 yang dihasilkan dari penggunaan listrik serta upaya-upaya yang dapat dilakukan melalui manajemen penggunaan listrik beserta efisiensinya  dan ketersediaan RTH untuk mengurangi emisi  CO 2 di Gedung Jimerto Pemerintah Kota Surabaya. Emisi  CO 2 yang dihitung merupakan emisi sekunder
berdasarkan penggunaan daya listrik. Penggunaan daya listrik ini dibatasi pada penggunaan lampu, air conditioner (AC), dan komputer (desktop PC dan laptop). Ketersediaan RTH dihitung dengan variabel luasan tutupan vegetasi dan jenis pohon pelindung.

## II. METODE PENELITIAN Penelitian ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut.

## A. Pengumpulan Data Sekunder
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data sekunder meliputi denah gedung Jimerto, denah instalasi listrik, data jumlah lampu, jumlah AC, jumlah komputer, jumlah pegawai, dan manajemen penggunaan listrik eksisting.

## B. Pengumpulan Data Primer
Pengumpulan data primer dilakukan dengan  melakukan observasi langsung atau survey manajemen penggunaan listrik dan ketersediaan RTH. Sampling dilakukan dengan mengukur penerangan (penggunaan  lampu),  penggunaan  AC dan komputer  serta jumlah pegawai  pada ruang yang sama. Pengukuran  penerangan dilakukan dengan metode  Bureau of Energy Efficiency (BEE) Code of Lighting [5] .  Sedangkan survey  terhadap penggunaan AC dilakukan untuk  melihat jumlah dan kapasitas AC yang terpasang, durasi penggunaan per hari, dan range pengaturan suhu. Survey  penggunaan komputer dilakukan untuk mengetahui jumlah dan pola penggunaan ketika jam istirahat dan setelah jam kantor selesai. Sedangkan  survey RTH dilakukan untuk melihat tutupan vegetasi yang ada di dalam gedung dan di teras gedung.

## C. Analisis Data dan Kesimpulan
Analisis dilakukan  dengan menghitung penggunaan daya dan emisi dari tiap peralatan listrik.  Penggunaan daya  listrik untuk penerangan (lampu) dihitung dengan menggunakan persamaan (1).
P = ILER × circuit watts × durasi (1) di mana P = daya (W)
ILER = installed load efficacy ratio

## Analisis Pengurangan Emisi CO 2 Melalui Manajemen Penggunaan Listrik dan Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Gedung Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya
Widhi Asta Kartika Pratiwi, dan Joni Hermana
Jurusan Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia
e-mail : hermana@enviro.its.ac.id
S
Kebutuhan  AC  (BTU/hr) dihitung dengan standar  luas. Setiap 1 m 2 membutuhkan 500 BTU/hr. Sehingga kebutuhan Tabel 1.
Konversi sistem daya AC PK BTU/hr ½ 5.000 ¾ 7.000 1 9.000 1,5 12.000 2 18.000 2,5 24.000 3 28.000 Tabel 2 Total penggunaan daya listrik untuk lampu (W) Lokasi P/hari P/bulan P/tahun Kantor 69.750 1.534.499 17.437.483 Graha Sawunggaling 737 2.949 36.857 Selasar 3.687 81.112 921.724 Toilet 4.413 97.076 1.103.142 P Total 78.587 1.715.635 19.499.206 Tabel 3 Total penggunaan daya listrik untuk AC Lantai P/hari P/bulan P/tahun 1 1.683.086 37.027.886 420.771.429 2 2.503.051 55.067.112 625.762.638 3 1.294.681 28.482.989 323.670.330 4 2.071.490 45.572.782 517.872.528 5 1.726.242 37.977.319 431.560.440 6 1.273.262 15.191.561 175.868.793 Total 10.551.811 219.319.649 2.495.506.158 Tabel 4 Total penggunaan daya untuk komputer (W) Komputer P/hari P/bulan P/tahun Desktop PC 527.004 11.594.083 131.750.938 Laptop 26.880 591.360 6.720.000 Total 553.884 12.185.443 138.470.938
AC dihitung dengan mengalikan panjang (P) dengan lebar (L) ruang dan 500 BTU/hr/m 2 atau seperti yang dinyatakan dalam persamaan (2).
Kebutuhan AC = P × L × 500 (2)
Kapasitas AC yang terpasang biasanya mengacu pada daya kompresor (PK). Konversi sistem daya AC ditunjukkan pada Tabel 1 [6] . Kapasitas AC tersebut kemudian dikonversikan ke dalam daya listrik dengan 1 BTU/hr = 0,2931 W. Hasil perhitungan ini kemudian dibandingkan dengan kondisi eksisting apakah sudah memenuhi standar atau berlebihan. Perhitungan penggunaan listrik komputer dilakukan untuk desktop PC dan laptop. Daya listrik desktop  PC dihitung dari daya untuk start-up  dan durasi pemakaian setelah menyala. Sedangkan laptop hanya dihitung berdasarkan durasi pemakaian karean laptop tidak menggunakan UPS sehingga tidak membutuhkan daya untuk start-up.
Setelah penggunaan daya listrik diperoleh, jumlah emisi CO 2 (EE) dihitung dengan mengalikan penggunaan listrik dengan faktor emisi  (EF), yaitu 0,741 ton CO 2 /MWh sesuai ketentuan  Surat Kementrian ESDM Dirjen Ketenagalistrikan Nomor 1281/05/600.4/2012.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pelaksanaan Survey Manajemen Penggunaan Listrik dan Ruang Terbuka Hijau Eksisting
Survey manajemen penggunaan listrik meliputi jumlah peralatan yang digunakan dan durasi penggunaan rata-rata per hari. Hasil survey menunjukkan bahwa Gedung Jimerto tidak memiliki manajemen atau standar operasional prosedur (SOP)
untuk penggunaan peralatan listrik. Secara umum pola penggunaan di ruang kantor adalah dihidupkan di pagi hari dan dimatikan sore hari ketika jam kantor selesai. Ketika istirahat siang  kebanyakan peralatan listrik tetap dibiarkan menyala. Sedangkan  ruang pertemuan Graha Sawunggaling (lantai 6), tidak digunakan setiap hari. Penggunaannya sebulan bisa mencapai 4 kali dengan durasi rata-rata 3 jam setiap kali digunakan.

## B. Penggunaan Daya Listrik dan Emisi CO 2
Perhitungan daya listrik dibedakan untuk tiap peralatan, yaitu lampu, AC, dan komputer. Perhitungan daya untuk lampu berdasarkan hasil survey.  Hasil survey menunjukkan bahwa rata-rata durasi penggunaan lampu adalah 10 jam/hari. Ruang yang memiliki instalasi lampu yang sama, diasumsikan menggunakan daya yang sama dengan ruang yang dijadikan sampel saat survey. Perhitungan penggunaan daya untuk lampu dapat dilihat pada Tabel 2.
Berdasarkan data sekunder, AC yang digunakan di seluruh gedung adalah AC dengan kapasitas 2 PK, kecuali pada Graha Sawunggaling (lantai 6) digunakan AC 5 PK dan 10 PK. Hasil survey menunjukkan bahwa durasi rata-rata penggunaan AC adalah 8,18 jam/hari sedangkan pada Graha Sawunggaling hanya 3 jam/hari (durasi 3 jam setiap digunakan). Perhitungan penggunaan daya untuk AC dapat dilihat pada Tabel 3.
Penggunaan daya komputer dihitung berdasarkan jumlah pegawai, yaitu ratio jumlah komputer dan pegawai.  Hasil survey menunjukkan bahwa ratio desktop PC  adalah 0,84 desktop PC/pegawai, ratio laptop adalah 0,1 laptop/pegawai, dan total pegawai gedung adalah 634 orang. Dengan demikian terdapat 533 buah desktop PC dan 64 buah laptop.
Penggunaan desktop PC membutuhkan 350 W untuk start- up pada 5 menit pertama dan 70 W/jam untuk penggunaan selanjutnya. Sedangkan laptop tidak membutuhkan daya untuk start-up karena tidak menggunakan UPS, sehingga hanya menghabiskan 48 W/jam. Berdasarkan hasil survey, durasi rata-rata penggunaan desktop PC adalah 9,21 jam/hari sedangkan laptop 8,75 jam/hari. Perhitungan daya komputer selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.
Penggunaan daya listrik tersebut kemudian dihitung emisinya dengan faktor emisi (EF) yaitu 0,741 ton CO 2 /MWh. Perhitungan  daya dan emisi  per tahun tiap peralatan dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5
Total penggunaan daya dan emisi CO 2 per tahun Peralatan Daya (W) Emisi (ton CO 2 ) Lampu 19.499.206 14,449 AC 2.495.506.158 1.849,170 Desktop PC 131.750.938 97,627 Laptop 6.720.000 4,980 Total 2.653.476.302 1.966,226

## C. Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau
Luas tutupan RTH eksisting adalah 7,2 m 2 pohon dengan daya serap 0,410 ton/tahun dan 50,51 m 2 semak dengan daya serap 0,278 ton/tahun. Dengan demikian total daya serap CO 2 RTH eksisting sebesar 0,687 ton/tahun. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, luas RTH minimal yang harus disediakan adalah 383,01 m 2 . Maka kekurangan RTH yang perlu disediakan adalah 325,3 m 2 dan ini sebanding dengan penyerapan CO 2 sebesar 1,789 ton/tahun.

## D. Analisis Skenario Pengurangan Emisi CO
2 Pengurangan emisi CO 2 dihitung untuk setiap peralatan. Untuk lampu disarankan penggantian lampu eksisting (fluorescent) dengan LED bulb 5 W (40 W) cool daylight dengan color temperature 6500 K dan lumen = 350 lm. Pemilihan lampu ini sudah sesuai dengan yang disyaratkan untuk penerangan kantor dan didesain dengan socket eksisting.
Pengurangan emisi untuk  penggunaan  AC disarankan dua cara, yaitu pengaturan suhu AC dinaikkan 2 0 C dan penggantian (dan penambahan) AC. Kenaikan suhu AC setiap 1 0 C dapat menghemat daya   sebesar 3% daya input yang digunakan dan untuk operasi kompresor dan sebagainya. Sedangkan penggantian AC dilakukan untuk ruang dengan kapasitas AC melebihi kebutuhan standar. Pada ruang dengan kapasitas AC yang kurang memenuhi standar, maka ditambahakan AC dengan kapasitas secukupnya.
Pengurangan emisi CO 2 dari penggunaan komputer ada 2, yaitu dengan mematikan laptop ketika instirahat  selama 30 menit dan melakukan penggantian seluruh desktop PC dengan laptop. Desktop PC tidak disarankan untuk dimatikan ketika istirahat karena mengkonsumsi daya lebih banyak dibanding penggunaan eksisting. Konsumsi daya lebih banyak ini karena desktop PC membutuhkan 2 kali start-up.  Maka  dari itu penggunaan desktop PC tetap seperti eksisting, yaitu dengan dinyalakan  di pagi hari, dibiarkan menyala selama istirahat siang, dan dimatikan ketika sore hari (pulang kantor).
Secara umum upaya pengurangan emisi CO 2 yang disarankan meliputi 2 skenario, yaitu:
1) Manajemen penggunaan listrik
Skenario ini dilakukan dengan manajemen penggunaan listrik eksisting, tanpa ada penggantian peralatan sama sekali. Dengan demikian skenario ini dilakukan dengan penggunaan lampu dan desktop PC seperti eksisting, pengaturan suhu  AC dinaikkan 2 0 C, dan laptop dimatikan ketika istirahat siang.
2) Penggantian total
Skenario ini dilakukan dengan penggantian seluruh lampu dengan LED, penggantian (dan penambahan) AC, serta penggantian seluruh desktop PC dengan laptop.
Tabel 6 Perbandingan penggunaan daya per tahun tiap peralatan (W) Peralatan Kondisi Eksisting Manajemen Penggantian Lampu 19.499.206 - 13.715.000 AC 2.495.506.158 2.453.634.774 2.240.161.835 Desktop PC 131.750.938 131.750.938 - Laptop 6.720.000 6.336.000 65.980.440 Total Komputer 138.470.938 138.086.938 65.980.440 Tabel 7 Perbandingan emisi CO 2 per tahun tiap peralatan (ton CO 2 ) Peralatan Kondisi Eksisting Manajemen Penggantian Lampu 14,449 - 10,163 AC 1.849,170 1.818,143 1.659,960 Desktop PC 97,627 97,627 - Laptop 4,980 4,695 48,892 Total Komputer 102,607 102,322 48,892 Tabel 8 Perbandingan kondisi eksisting dan bila dilakukan skenario pengurangan emisi CO 2 Kondisi Daya Emisi Reduksi Emisi (W) (ton CO 2 ) (ton CO 2 ) Eksisting 2.663.153.802 1.966,226 - Skenario 1 2.620.910.418 1.942,095 31,302 Skenario 2 2.324.057.035 1.722,126 251,271
Perbandingan penggunaan daya dan emisi  CO 2 per tahun tiap peralatan dapat dilihat pada Tabel  6  dan Tabel 7. Sedangkan perbandingan kondisi eksisting dan bila dilakukan skenario pengurangan emisi dapat dilihat pada Tabel 8.

## IV. KESIMPULAN
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa emisi CO 2 dari penggunaan listrik Gedung Jimerto Pemerintah Kota Surabaya adalah 1.966,226 ton CO 2 /tahun. Pengurangan emisi dengan manajemen penggunaan listrik dapat mengurangi emisi  sebesar 31,302 ton CO 2 /tahun.  Bila dilakukan penggantian total peralatan listrik, emisi dapat dikurangi sebesar 251,271 ton CO 2 /tahun.  Sedangkan RTH yang harus disediakan untuk memenuhi ketentuan  minimal adalah 325,3 m 2 .

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih ditujukan kepada Bapak  Ir.  Rachmat Boedisantoso, MT.,  selaku  asisten  dosen  pembimbing  tugas akhir atas segala  motivasi, nasehat, ilmu serta bimbingannya. Ibu  Susi Agustina Wilujeng, ST., MT.,  Bapak Welly Herumurti, ST., MSc., dan Bapak Arseto Yekti Bagastyo, ST, MPhil, Ph.D.,  selaku  dosen  penguji  tugas  akhir  atas segala informasi  dan ilmu yang diberikan saat  menguji.  Teman- teman persekutuan, partner satu bimbingan, dan teman-teman angkatan 2009 atas dukungan dan kebersamaannya selama ini. Keluarga tersayang yang selalu mendukung baik moral maupun material  sehingga  tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Kementrian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia. 2009. Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Angka.
[2] Danusastro, Y. 2011. Green Building. Disajikan dalam Wiser Jakarta @Green Artspace: Bangunan Rumah Manusia dan Lingkungan. Jakarta,
23 Juli 2011.
[3] Green Building Council Indoensia. 2011. The definition in creating Green offices.
[4] Dahlan, E. N. 2007.  Analisis Kebutuhan Luasan Hutan Kota Sebagai Sink Gas CO 2 Antropogenik dari Bahan Bakar Minyak dan Gas di Kota Bogor dengan Pendekatan Sistem Dinamik. Disertasi. Bogor: Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.
[5] Devki Energy Consultancy Pvt Ltd. 2006. BEE Code of Lighting.
Vadodara: R. C Dutt Road.
[6] Lukmantara. 2012. Cara Menghitung Kapasitas/Daya AC . Diunggah pada 27/03/2013 dari  http://aloekmantara.blogspot.com/2012/09/cara- menghitung-kapasitas-daya-ac.html.