## Perencanaan Instalasi Listrik di Hotel dan Villa Maua Nusa Penida
I Wayan Dikse Pancane 1 , Ronal M Silitonga 2 , I Made Asna 3
1,2,3 Progra m Studi Teknik Elektro, Universita s Pendidika n Na siona l, Indonesia
E-ma il: diksepa nca ne@undiknas.a c.id DOI:10.38043/telsinas.v5i1.3664 Received:  2022 January 20 Accepted:  2022 March 25 Publish: 2022 April 25
ABSTRAK :  Ma ua  Nusa  Penida  merupa ka n sa la h sa tu hotel da n villa   di  Nusa  Penida  ya ng a ka n diba has dalam penelitia n  ini.  Jumla h blok  hotel  ya ng  a ka n diba ngun a da la h 4  blok,  dima na  setia p  blok  terdiri  da ri  8  ka mar. Seda ngka n untuk vila  seba nyak 26 vila  bera neka ra ga m. Ada  juga  ba ngunan utama da n restora n yang a kan berfungsi seba ga i pendukung di ma sa  depan. Setela h ba ngunan ya ng a da menjadi kompleks, pengemba ng diha ruska n untuk merenca na kan semua bangunan yang a kan diba ngun untuk mendapatkan kea manan dan juga  fa ktor ekonomi dalam proses  pemba nguna n.  Da ri  ha sil  perenca na an  yang  tela h  dila kuka n  pa da   setia p  ba nguna n,  setia p  ba ngunan membutuhkan jumlah la mpu ya ng berbeda  terga ntung da ri jenis  la mpu, jenis  ba nguna n da n juga  lua s ba ngunan. Setela h menda patkan total kebutuhan listrik pa da  sua tu gedung, perenca na an dila njutkan denga n menentukan luas pengha nta r ka bel ya ng  mensupla i setia p gedun g.  Da ri  ha sil  perhitunga n juga  diketa hui ba hwa  jenis  ka bel ya ng diguna ka n a da lah ka bel ta na m (NYRGbY & NYFGbY)  ya ng memiliki  insula si  ya ng ba ik bila   dita na m di da lam ta na h da n mengikuti ketentua n PLN mengena i rugi-rugi  tega nga n ya itu tida k melebihi 5% pa da  ujung konduktor. Penga ma n ya ng diguna kan pada bangunan gedung mengguna kan MCB da n juga  MCCB. Seda ngka n pengamanan a rus listrik  pa da  seksi LVMDP  da n SDP  mengguna ka n komponen MCCB. Da ri  ha sil perenca na an total kebutuhan listrik  sebesa r 159.441VA  untuk villa   zona  1 da n juga  142.536VA untuk villa   zona  2.  Da ri  perhitunga n ini  juga diketa hui ba hwa  kebutuha n da ya PLN di  setia p zona  a da la h 164.000 VA.  Untuk menda patkan kenyamanan dan kea nda lan sistem kelistrika n  di  hotel da n villa   ini,  penyedia a n tena ga listrik  se la in  sumber listrik  da ri PLN  juga dilengka pi denga n pemba ngkit listrik ca da nga n sebesa r 200 KVA di setia p zona .
Kata Kunci : Villa Hotel; Instalasi Listrik; Penerangan; Daya Dukung Arus; Tegangan Rendah
ABSTRACT :  Ma ua  Nusa  Penida  is  one of the hotels  a nd villa s  in  Nusa  Penida  which  will  be discussed  in  this resea rch. The number of hotel blocks to be built is  4 blocks, where ea ch block consists of 8 rooms. As for the villa a s ma ny a s 26 va rious villa s.  There is  a lso a  ma in building  a nd a  resta ura nt tha t will  serve a s future support. Once the existing  buildings  a re complex, the developers a re required to pla n a ll the buildings  to be built in order to obtain security a nd a lso economic fa ctors in the development process. From the results of the pla nning tha t ha s been ca rried out on ea ch building,  ea ch building  requires a  different number of lights  depending on the type of la mp, the type of building  a nd a lso  the  a rea  of  the building.  After  getting  the  tota l electricity  dema nd in  a  building,  pla nning  is continued by determining the a rea  of ca ble conductors tha t supply ea ch building.  From the ca lcula tion results,  it is a lso known tha t the type of ca ble used is  pla nting ca ble (NYRGbY  & NYFGbY)  which ha s good insula tion when pla nted in the ground a nd follows  the provisions of PLN  rega rding  volta ge loss,  which does not exceed 5% a t the end of the conductor. The sa fety used in buildings  uses MCB a nd a lso MCCB. Mea nwhile,  the sa fety of electric current in the LVMDP  a nd SDP  sections uses MCCB comp onents. From the pla nning results,  the tota l electricity dema nd is 159,441VA for zone 1 villa s a nd a lso 142,536VA for zone 2 villa s. From this ca lcula tion it is a lso known tha t the PLN power requirement in ea ch zone is 164,000 VA. To get the convenience a n d relia bility of the electrica l system in this  hotel a nd villa ,  the supply of electrica l power  in a ddition to the electricity source from PLN is a lso equipped with a  ba ckup power genera tor of 200 KVA  in ea ch zone .
Keyword : Hotel Villa; Electrical Installation; Lighting; Lighting; Low Voltage

## I. PENDAHULUAN
Kebutuhan energi listrik hampir disemua sektor dan termasuk diseluruh sisi kehidupan masyarakat modern menggunakan energi listrik. Semakin berkembangnya dan meningkatnya juga kehidupan rumah tangga dengan peralatan yang serba membutuhkan energi listrik dan juga sector perindustrian terutama dalam bidang hospitality industry di daerah Bali khususnya di Kabupaten Klungkung Kecamatan Nusa Penida. Dari kedua kondisi diatas, yaitu semakin berkembangnya dan meningkkatnya kehidupan rumah
tangga dengan peralatan yang serba membutuhkan energi listrik serta sektor perindustrian dalam bidang hospitality mengakibatkan ketergantungan masyarakat terhadap energi listrik.
Perencanaan instalasi listrik sebuah bangunan merupakan suatu hal yang membutuhkan akurasi yang tepat, hal tersebut diperlukan bukan hanya untuk mendapatkan efektifitas kinerja dari jaringan yang akan dirancang, dan  bukan juga  demi  mendapatkan efesiensi  ekonomis yang  serendah-rendahnya. Namun, perencanaan instalasi sebuah bangunan juga mempertimbangkan fungsi utama dari bangunan tersebut serta memperhitungkan kemungkinan adanya renovasi pada masa mendatang. Sehingga instalasi jaringan tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhannya. Suplai tenaga listrik sangat diperlukan oleh instansi  atau  hotel  dalam  menjalankan aktifitasnya.  Sebagai  contohnya Maua  Nusa  Penida  yang merupakan salah satu hotel dan villa di Nusa Penida yang memerlukan tenaga listrik yang cukup besar untuk kelancaran operasinya. Sebuah hotel pasti sangat memperhatikan tingkat pencahayaan yang bagus supaya para konsumen merasa nyaman dengan fasititas yang telah disediakan. Pencahayaan tersebut tentunya membutuhkan daya  yang  lebih,  sistem  pengamanan yang  handal, sehingga  tidak  t erjadi gangguan  saat  menjalankan  aktifitasnya.  Maua  Nusa  Penida  memerlukan  perencanaan  instalasi listrikyang baik dan handal. Untuk mensuplai tenaga listrik di Maua Nusa Penida disuplai dengan dua sistem, yaitu dari  PLN  dan Genset ( Generator Set ).  Melihat dari  permasalahan diatas, maka suatu perencanaan instalasi listrik pada salah hotel tersebut harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia yang berpedoman pada Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2011. Adapun tujuan dari perencanaan ini yaitu
1. Perencanaan instalasi listrik Maua Nusa Penida.
2. Merancang penempatan Panel Hubung Bagi dan Kendali (PHBK) utama dan panel cabang yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).
3. Menghitung jumlah titik cahaya yang dibutuhkan.
4. Mengetahui kebutuhan daya yang diperlukan oleh Maua Nusa Penida.

## II. LANDASAN TEORI Ketentuan Umum Perencanaan Instalasi Listrik
Rancangan instalasi listrik harus memenuhi ketentuan Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) dan peraturan lain seperti:
a) Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1970  tentang  Keselamatan  Kerja,  Beserta  Peraturan Pelaksanaannya.
b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
c) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang ketenagalistrikan.
Dalam Perencanaan sistem instalasi listrik harus diperhatikan tentang keselamatan manusia, mahluk hidup lain dan keamanan harta benda dari bahaya dan kerusakan yang ditimbulkan oleh pengggunaan instalasi listrik [11].

## Prinsip-Prinsip Dasar Instalasi Listrik
Prinsip instalasi listrik yang harus wajib dipertimbangkan pada pemasangan instalasi listrik agar mendapatkan hasil yang optimum, efektif dan efisien [4]:
1. Keandalan
Seluruh peralatan yang dipasang harus handal dan baik secara mekanik dan listrik (instalasi bekerja  pada  nilai  nominal  tanpa  menimbulkan  kerusakan)  juga  menyangkut  ketepatan pengaman jika terjadi gangguan.
2. Ketercapaian
Dalam pemasangan peralatan instalasi listrik harus relatif mudah dijangkau oleh pengguna pada saat pengoperasian dan tata letak komponen listrik tidak susah dioperasikan.
3. Ketersediaan
Kesiapan instalasi harus mampu menghadapi perluasan atau penambahan beban jika sewaktu- waktu diperlukan, maka di  dalam panel bagi  (rangkaian instalasi) harus tersedia peralatan pengaman (cadangan MCB) yang belum terhubung dengan beban
4. Keindahan
Dalam pemasangan komponen atau peralatan instalasi listrik harus ditata sedemikian rupa, sehingga dapat terlihat rapih dan indah serta tidak menyalahi aturan yang berlaku.
5. Keamanan
Harus selalau mempertimbangkan faktor keamanan dari suatu instalasi listrik, baik keamanan terhadap manusia bangunan dan harta benda, mahluk hidup lain dan peralatan itu sendiri.
6. Ekonomis
Biaya yang dikeluarkan dalam pemasangan instalasi listrik harus di hitung dengan teliti, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, tentunya tidak mengurangi kualias dan keadalan mutu, sehingga biaya yang dikeluarkan dapat sehemat mungkin dan tepat sasaran.

## Penghantar
Komponen-komponen Perencanaan instalasi listrik yaitu bahan-bahan material yang diperlukan oleh  suatu  rangkaian kontrol maupun rangkaian daya, dimana kedua hal tersebut dirancang untuk menjalankan fungsi sistem dan deskripsi kerja.

## Jenis Penghantar
Secara garis besar penghantar dibedakan menjadi dua macam yaitu:
a. Penghantar berisolasi
Batasan kawat berisolasi adalah rakitan penghantar tunggal, baik serabut maupun pejal yang diisolasi, contoh: NYA, NYAF.  Batasan kabel ialah rakitan penghantar pejal atau serabut masing-masing diisolasi dan keseluruhannya diberikan selubung pelingdung bersama. Contoh kabel: NYM-O 4x2.5mm2, 300/500V, artinya kabel 4 inti  tanpa penghantar (hijau -kuning) berpenghantar tembaga masing-masing luas  penampangnya 2.5mm 2 berbentuk bulan solit, pelindung dalam dan selubung luas PVC ( Poly Vinyl Chloride ), tegangan nomimal penghantar phasa-netral 300V, dan tegangan phasa-phasa 500V.
b. Penghantar tanpa isolasi
Hantaran tak  berisolasi  merukapan penghantar yang  tidak  dilapisi  oleh  isolator,  contoh penghantar  tidak  berisolasi  BC  ( Bare  Conductor ).  Jenis-jenis isolasi  yang  dipakai pada penghantar listrik meliputi isolasi dari PVC ( Poly Vinyl Chloride ).

## Jenis Kabel
Dilihat dari jenisnya, penghantar dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:
a. Kabel Instalasi
Kabel instalasi bisa digunakan pada instalasi penerangan, yaitu kabel NYA dan NYM. Pada penggunaanya kedua kabel ini menggunakan pipa PVC ( Poly Vinyl Chloride ) dia.20mm.
b. Kabel Tanah Kabel tanah menjadi dua yaitu:
1. Kabel thermoplastik tanpa perisai serperti NYY, biasa digunakan untuk kabel tenaga pada mesin-mesin, pompa-pompa dan lain-lain. Kabel ini juga dapat didalam tanah dengan syarat diberikan perlindungan berupa pipa PVC ( Poly Vinyl Chloride ) agar memberikan perlindungan terhadap kemungkinan kerusakan mekanis.
2. Kabel  berperisai  seperti  NYRGbY,  NYFGbY,  biasanya  digunakan  apabila  ada kemungkinan terjadi tekanan ganguan kabel secara mekanis.

## Seleksi Penghantar
Seleksi jenis penghantar dan luas penampang yang akan digunakan dalam Perencanaan instalasi listrik dapat dibagi menjadi 7 pertimbangan yaitu:
1. Kemampuan Hantar Arus
Dalam menentukan luas penampang penghantar dapat ditentukan berdasarkan besaran arus yang melewati penghantar tersebut.  Arus nominal yang melewati penghantar dapat ditentukan  dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:
a. Untuk arus searah
…………..……………(1)
Volume 5, No. 1 April 2022 e-ISSN 2621-5276 (online)
𝐼 = 𝑃 𝑉 b. Untuk arus bolak-balik satu phasa
𝐼 = 𝑃 𝑉 × 𝐶𝑜𝑠𝜑
𝐼 = 𝑆 𝑉 𝐼 = 𝑄
𝑉 × 𝑆𝑖𝑛𝜑
c. Untuk arus bolak-balik tiga phasa
𝐼 = 𝑃 √3 × 𝑉 × 𝐶𝑜𝑠𝜑
𝐼 = 𝑆 √3 × 𝑉 𝐼 =
𝑄
√3 × 𝑉 × 𝑆𝑖𝑛𝜑
Dimana: I = Arus nominal (A) P = Daya Aktif (W) S = Daya Semu (VA) Q = Daya Reaktif (VAR) V = Tegangan (V)
Cos 𝜑 = Faktor Daya
Kemampuan hantar arus yang dipakai dalam seleksi penghantar arus adalah 125% dari arus pengenal beban yang melewati penghantar tersebut. Apabila sudah diketahui nominal kemampuan hantar arus tinggal menyesuaikan dengan tabel untuk mencari luas penampang yang diperlukan  [7].
2. Luas Penampang Kabel
Dalam menentukan penampang penghantar dapat ditentukan menggunakan persamaan lain yang ditulis dalam persamaan :
𝐴 = √3 × 𝐶𝑜𝑠𝜑
𝛾𝑢 𝑥 𝐼 𝑥 𝑙
Dimana:
A
= Diameter kabel (mm 2 ) 𝛾 = Tahanan jenis kabel berbahan tembaga (Ω m) = 56.2
u = Drop tegangan (V) I = Arus listrik yang mengalir (A) l = Panjang kabel (m)
Cos 𝜑 = Faktor Daya (0.85)

## 3. Drop Voltage
Drop voltage antara terminal pelanggan dan sembarang titik dari instlasi tidak boleh melebihi 5% dari voltase pengenal [11]  [13] .    Rugi-rugi  tegangan biasanya dinyatakan dalam persen (%)  dalam tegangan kerjanya yaitu:
∆𝑉(%) = ∆𝑉 × 100%
𝑉
Besarnya rugi tegangan (%) yang diijinkan ialah:
Tabel 1. Rugi Tegangan
………..……. (2)
………... (3)
…………... (4)
………... (5)
Untuk menentukan rugi  tegangan berdasarkan luas  penampang dengan mengggunakan  persamaan sebagai berikut:
- Untuk arus searah, penampang minimum
∆𝑉 = 2 × 1 × 𝐼 𝑥 × 𝐴 𝑉𝑜𝑙𝑡 - Untuk arus bolak balik satu phasa, penampang minimum ∆𝑈 = 𝐼 × 𝑙(𝑅𝐿𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝑋𝐿𝑠𝑖𝑛𝜑 )
- Untuk arus bolak balik tiga phasa, penampang minimum
∆𝑈 = √3 × 𝐼 × 𝑙(𝑅𝐿𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝑋𝐿𝑠𝑖𝑛𝜑 ) Dimana: ΔU
: Rugi tega nga n da la m pengha ntar ( V )
I :  Kuat arus dalam penghantar ( A ) L
: Jarak dari permulaan penghantar sampai ujung ( m ) 𝑅𝐿𝑐𝑜𝑠𝜑 :  Reaktansi kabel (ohm) 𝑋𝐿𝑠𝑖𝑛𝜑 : Reaktansi induktif kabel (ohm)
4. Kondisi Suhu; setiap penghantar memiliki resistensi ( R ), jika penghantar tersebut dialiri oleh arus listrik maka terjadi rugi-rugi ( I 2 R) , yang kemudian rugi-rugi yang dimaksud berubah menjadi panas, jika dialiri dalam waktu ( t) detik, maka panas yang terjadi ialah ( I 2 t).
5. Kondisi  Lingkungan;  seleksi  dalam  pemilihan  penghantar  yang  akan  digunakan  harus mempertimbangkan dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan tempat untuk dipasang.
6. Kekuatan mekanis; penentuan luas penampang penghantar juga harus diperhitungkan adanya tekanan mekanis ditempat pemasangan kabel, dengan demikian dapat diperkirakan besar kekuatan mekanis yang mungkin terjadi.
7. Kemungkinan  perluasan;  setiap  instalasi  listrik  yang  dirancang  dan  dipasang  dengan  adanya penambahan beban dimasa yang akan datang, oleh karena itu luas penampang penghantar harus dipilih lebih besar minimal satu tingkat diatas luas penampang sebenarnya, tujuannya adalah jika adalah jika dilakukan penambahan beban maka penghantar tersebut masih mencukupi dan susut tegangan yang terjadi sangat kecil.

## Pengaman
Pengaman adalah suatu alat  listik  yang  digunakan untuk melindingi komponen listrik  dari kerusakan yang diakibatkan oleh gangguan seperti arus beban lebih maupun arus hubung singkat. Fungsi dari pengaman dalam distribusi tenaga listrik yaitu [11]:
1) Isolasi,  yaitu  untuk  memisahkan instalasi  atau  bagiannya dari  catu  daya  listrik  untuk  alasan keamananan.
2) Kontrol, yaitu untuk membuka atau menutup sirkit instalasi selama kondisi operasi normal untuk tujuan operasi dan perawatan.
3) Proteksi, yaitu untuk pengamanan kabel, peralatan listrik dan manusianya terhadap kondisi tidak normal seperti beban berlebih, hubungan singkat dengan memutuskan arus gangguan dan  mengisolasi gangguan tersebut.

## MCB (Mini  Circuit Breakrer)
Pada  MCB  terdapat dua jenis  pengaman yaitu secara thermis dan electromagnetis, dimana pengaman thermis berfungsi untuk mengamankan arus beban lebih sedangkan pengaman electromagnetis berfungsi jika terjadi adanya hubung singkat.
(8) ……………... (6) …... (7)

## MCCB (Module Case Circuit Breaker)
MCCB merupakan merupakan salah satu komponen elektrikal yang berfungsi sebagai pengaman dan pemutus arus ketika terjadi arus pendek atau kelebihan beban.

## ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker)
ELCB  merupakan  peralatan  pemutus/pengaman  listrik  yang  berfungsi  sebagai  peralatan keselamatan untuk digunakan pada instalasi sistem tenaga listrik dengan impedansi pentanahan yang tinggi  untuk mencegah kejadian tersengat listrik. Alat  ini  akan mendeteksi jika  ada  tegangan sisa pada enclosure peralatan yang terbuat dari logam dan akan memutus rangkaian listrik ketika tegangan yang berbahaya terdeteksi.

## Penerangan
Penerangan buatan merupakan salah satu komponen yang penting dalam Perencanaan instalasi listrik suatu bangunan. Untuk melakukan aktifitas dalam suatu gedung diperlukan pencahayaan buatan yang handal dalam melakukan kegiatan.

## Perhitungan Penerangan
Data-data yang dibutuhkan dalam perencanaan penerangan adalah:
1. Dimensi ruangan
2. Warna dinding dan lantai
3. Kegunaan ruangan
4. Sistem penerangan yang dikehendaki
5. Penyusunan dan kondisi permukaan
6. Kondisi kerja, temperatur, kelembapan dan sebagainya.

## Pemilihan Armatur
Dari data-data diatas dapat dipilih sumber penerangan dan armatur yang sesuai, meliputi: bentuk, tingkat  pengamanan, dan  komponen-komponen lainnya. Sebelum menghitung  jumlah lampu  perlu diperhitungkan juga kemungkinan terbaik untuk pengaturan armatur.

## Konsep dan Satuan Penerangan
Dalam sistem penerangan terdapat beberapa konsep dan satuan Satuan-satuan dari  instalasi penerangan antara lain:
1. Fluxi cahaya, yaitu suatu sumber cahaya yang memancarkan sinar kesegala arah yang berbentuk garis-garis cahaya. Satuan yang digunakan fluxi cahaya ialah lumen .
2. Intensitas cahaya, yaitu cahaya persatuan sudut yang dipancarkan kesuatu arah tertentu. Satuan yang digunakan adalah candela .
3. Illuminasi yaitu ukuran untuk terang suatu benda.

## Penentuan Jumlah dan Ketentuan Lampu
Letak dan jumlah titik lampu harus dihitung sedemikian rupa, perencanaan penerangan harus memperhitungkan hal-hal sebagai berikut:
1. Efisiensi armatur ( v )
Efisiensi armatur ditentukan oleh konstruksi dan bahan yang digunakan. Dalam efesiensi ruangan harus mempertimbangkan efisiensi armatur.
𝑉 =

## 𝐹𝑙𝑢𝑘𝑠 𝑐𝑎ℎ𝑎𝑦𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢𝑘𝑎𝑛
𝐹𝑙𝑢𝑘𝑠 𝑐𝑎ℎ𝑎𝑦𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑠𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 2. Faktor-faktor refleksi
Faktor-faktor refleksi dinding ( rw ) dan faktor refleksi ( rp ) masing-masing dinyatakan bagian yang dipantulkan dari fuks cahaya yang diterima oleh dinding dan langit-langit yang mencapai bidang kerja.
Tabel 2. Faktor refleksi berdasarkan warna dinding dan langit-langit
(9)
3. Indek Ruang atau Indek Bentuk ( k )
𝑘 = 𝑝 × 𝑙 ℎ(𝑝 + 𝑙) Dimana: p :  Panjang ruangan (meter) l :  Lebar ruangan (meter) h :  Jarak/tinggi armatur terhadap bidang kerja (meter)
4. Faktor penyusutan/depresiasi ( kd )
𝑘𝑑 = 𝐸 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑘𝑒𝑎𝑑𝑎𝑎𝑛 𝑑𝑖𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖
𝐸 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑘𝑒𝑎𝑑𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑟𝑢
5. Bidang kerja dan Efisiensi
Intensitas penerangan harus ditentukan dimana pekerjaan akan dilaksanakan. Bidang kerja kerja diambil koefisien 0,8 cm diatas lantai.
6. Faktor Utility ( kp )
𝑘𝑝 = 𝑘𝑝 1 + 𝑘 − 𝑘 1 𝑘 2 − 𝑘 1 (𝑘𝑝 2 − 𝑘𝑝 1 )
Dari beberapa parameter diatas, maka untuk mencari jumlah lampu digunakan persamaan berikut: 𝑛 = 𝐸 × 𝐴 𝐹 × 𝑘𝑝 × 𝜂 𝑎𝑟𝑚 × 𝑘𝑑 Dimana: n :  Jumlah Lampu E :  Iluminasi Penerangan yang dibutuhkan (lux) A :  Luas ruangan (m 2 ) F : Fluks cahaya yang dikeluarkan oleh lampu (lumen) 𝜂 𝑎𝑟𝑚 : Efisiensi armatur (%) kd : faktor depresiasi kp : Faktor utility

## Karakteristik Umum Beban Listrik
Karakteristik beban listrik suatu gardu sangat tergantung pada jenis beban yang dilayaninya. Hal ini akan jelas terlihat dan hasil pencatatan kurva beban suatu interval waktu.  Berikut ini beberapa factor yang menentukan karaktristik beban.

## 1. Faktor Penilaian Beban
Faktor-faktor  penilaian  beban  adalah  faktor  yang  dapat  memberikan  gambaran  mengenai karakteristik beban, baik dari segi kuantitas pembebanannya maupun dari segi kualitasnya.
2. Beban Terpasang (Connected Load)
Beban terpasang dari suatu sistem adalah jumlah total daya dari seluruh peralatan sesuai dengan kW atau kVA yang tertulis pada papan nama (name plate ) peralatan yang akan dilayani oleh sistem tersebut.
3. Selang Kebutuhan (Demand Interval)
Interval Kebutuhan merupakan periode yang  dijadikan dasar  untuk terima  secara rata  -  rata. Pemilihan periode ini dapat terjadi mulai dari selang 15 menit, selang 30 menit, selang 60 menit
……………………. (10)
.... (11) .... (12) ……….... (13)
Volume 5, No. 1 April 2022 e-ISSN 2621-5276 (online)
ataupun lainnya. Pada kondisi- kondisi tertentu kebutuhan pada selang 15  menit sama dengan kebutuhan pada selang 30 menit.

## 4. Beban Harian
Faktor beban harian, bervariasi menurut karakterstik dari daerah beban tersebut, apakah daerah pemukiman, daerah industri, perdagangan ataupun gabungan dari bermacam pemakai/pelanggan, juga bagimana keadaan cuaca atau juga apakah hari libur dan sebagainya.

## 5. Permintaan Maksimum (Maximum Demand)
Beban yang secara aktual terjadi pada seorang pelanggan merupakan suatu permintaan ( demand ) atau keperluan akan energi listrik yang berbeda dan bervariasi dengan waktu, namun akan mencapai suatu nilai tertinggi pada suatu saat tertentu.
6. Faktor Permintaan (Demand Factor)
Rasio antara permintaan maksimum ( maximum demand ) terhadap beban tersambung total ( total connected load ).
7. Faktor Beban (load factor)
Faktor beban adalah perbandingan antara beban rata – rata terhadap beban puncak yang diukur dalam suatu periode tertentu. Faktor beban dapat dihitung untuk periode tertentu biasanya dipakai harian, bulanan atau tahunan. Definisi dari faktor beban ini dapat dituliskan dalam persamaan berikut ini:
𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝐵𝑒𝑛𝑎𝑛 (𝐹𝑏) = 𝑃 𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑃 𝑝 dimana:
T :  Periode waktu P rata-rata :  Beban rata – rata dalam periode T P p : Beban puncak yang terjadi dalam periode T pada selang waktu tertentu (15 menit atau 30 menit).
2. Diversivitas
Diversivitas beban pemakai merupakan deskripsi dari variasi waktu pemanfaatan atau permintaan maksimum dari dua atau lebih beban tersambung. Diversivitas beban merupakan perbedaan antara jumlah permintaan maksimum dari dua atau lebih beban pemakai dan gabungan beban.

## 3. Faktor Keragaman (Diversity Factor)
Merupakan rasio antara jumlah permintaan maksimum masing – masing pelanggan terhadap beban maksimum atas beban puncak dari seluruh sistem.

## 4. Faktor Keserempakan (Coincidence Factor)
Faktor  koinsidensi  merupakan  rasio  antara  permintaan  koinsidensi  maksimum  suatu kelompok pemakai terhadap jumlah  permintaan maksimum  dari tiap pemakai.

## 5. Faktor Utilisasi
Faktor  utilisasi  merupakan  rasio  antara  permintaan  maksimum  suatu  sistem  terhadap kapasitas  atau daya nominal  sistem  itu. Faktor ini  menyatakan  tingkat pembebanan  sistem selama beban puncak dibandingkan dengan kemampuannya.

## III. METODE PENELITIAN

## Sumber Data
Sumber  data adalah sumber  referensi  yang sangat penting dalam penelitian  ini.  Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer  dan sumber data sekunder 1) Data Primer
.... (14)
Data  primer  adalah  data  yang  dikumpulkan  sendiri  oleh  peneliti  langsung  dari  sumber pertama (konsultan perencana bangunan dan pemilik)  atau tempat objek penelitian dilakukan dengan cara survei lokasi.
2) Data Sekunder
Data sekunder adalah data penelitian  yang diperoleh peneliti  secara  tidak langsung  melalui media  perantara.  Metode yang  digunakan  untuk memperoleh  data sekunder  menggunakan studi literatur yang mengacu pada data-data yang bersumber dari jurnal, tugas akhir dan buku - buku yang sesuai  dengan judul penelitian.

## Diagram Alir Penelitian
Gambar 1. Diagram Alur Penelitian

## Catu Daya Cadangan (Genset)
Ukuran  standar  untuk  ruang  genset  dengan  penggerak  mesin  diesel  diberikan  seperti ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

## Tabel 3. Ukuran kebutuhan rumah genset
Untuk menentukan kapasitas kebutuhan daya genset ketika sumber utama PLN terputus, diantaranya:

## TELSINAS
1) Beban terpasang ( Connected Load )
Jumlah total dari seluruh peralatan listrik yang terpasang pada suatu bangunan.
2) Beban puncak ( Peak Load )
Beban/kebutuhan maksimum (terbesar/tertinggi) yang terjadi seama periode tertentu.
3) Faktor kebutuhan ( Demand Factor ) Perbandingan antara beban puncak ( peak load ) terhadap beban terpasang ( connected load )
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 = 𝑃𝑒𝑎𝑘 𝐿𝑜𝑎𝑑

## 𝐶𝑜𝑛𝑛𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝐿𝑜𝑎𝑑
4) Kebutuhan faktor daya genset
𝐷𝑎𝑦𝑎  𝐺𝑒𝑛𝑠𝑒𝑡 = (𝐶𝑜𝑛𝑛𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑  𝐿𝑜𝑎𝑑   × 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑  𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 ) × 𝑏𝑎𝑐𝑘𝑢𝑝 (%)
5) Daya Genset (kVA) 𝑘𝑊 = 𝐼 (√3. 𝜑. 𝑉 ) Dima na  nila i da ri 𝜑 = 0,8 da n 𝑉 = 380 𝑉𝑜𝑙𝑡
𝑘𝑉𝐴 = 𝑘𝑊
0,8 (𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟)

## IV. PEMBAHASAN Perhitungan Penerangan
Tipe-tipe ruangan pada hotel dan villa ini sebagian besar berbentuk persegi, banyaknya jumlah lampu dan armatur untuk masing-masing ruangan bergantung dari fungsi dan luas ruangannya. Untuk refersensi penggunaan armature dan lampu penulis menggunakan catalog produk dari Philips. Sebagai contoh perhitungan untuk menentukan jumlah armatur pada sebuah ruangan, penulis mengambil contoh pada ruangan kamar tidur ( typical ), selebihnya akan diurakain dalam tabel.
Contoh perhitungan villa type 1, berdasarkan tabel intesitas cahaya yang dibutuhkan dalam satuan lux 1. Data ruangan Villa type 1: Panjang ruangan ( p ) = 11.5 m Lebar ruangan ( l )  = 5.5 m Tinggi ruangan ( h )  = 3.15 m Tinggi  da ri bida ng kerja  ( tb ) = h -0,8 = 2,35 m Warna dinding dan langit-langi tputih Indek ruangan ( k ):
𝑘 = 𝑝 × 𝑙
𝑡𝑏(𝑝 + 𝑙)
𝑘 = 11,5 × 5,5
2.35(11,5 + 5,5)
𝑘 = 1.583
Dari perhitungan index ruang diatas, maka didapatkan utility ( kp ) dengan mengacu pada tabel Faktor refleksi langit-langit ( r w ) = 0.8 Faktor refleksi dinding ( r p ) = 0.8 Faktor refleksi lantai ( r m ) = 0.3 Sistem penerangan yang dipakai ialah sistem penerangan direct board beam Dari table didapatkan: k 1 = 0.8
kp 1 = 0.65 k 2 = 1 kp 2 = 0.76 Dengan menggunakan rumus , maka faktor utility yaitu:
𝑘𝑝 = 𝑘𝑝 1 + 𝑘 − 𝑘 1 𝑘 2 − 𝑘 1 (𝑘𝑝 2 − 𝑘𝑝 1 )
𝑘𝑝 = 0.65 + 1.583 − 0.8 1 − 0.8 (0.76 − 0.65) 𝑘𝑝 = 0.65 + 0.783 0.2 (0.11)
(15) ….. (16) .….. (17) ……….. (18)
Volume 5, No. 1 April 2022 e-ISSN 2621-5276 (online)
𝑘𝑝 = 0.65 + 3,915 × 0.11 𝑘𝑝 = 1,081
Penentuan jumlah armatur:
1. Diasumsikan jenis lampu yang dipakai akan digunakan ialah lampu LED Down Light 6,5 Watt- MR-16
2. Fluk scahaya lampu ( F ) 490 lumen
3. Kuat penerangan ( E ) sebesar 50 lux
4. Light Lost Factor (  arm )= 0.7-0.8
5. Faktor depresiasi ( kd ) = 0.8
Dari data-data diatas maka jumlah lampu yang dibutuhkan ruangan ini yaitu:
 =
𝐸 × 𝐴 𝐹 × 𝑘𝑝 ×  𝑎𝑟𝑚 × 𝑘𝑑
 =
50 × 63,25 490 × 1,081 × 0.7 × 0.8
 = 3.162,5 296,62  = 10,66  11 armatur
Jadi jumlah  armatur/lampu  yang dibutuhkan pada ruangan ini ialah sebanyak 11 armatur/lampu LED 6.5 watt.
Perhitungan daya terpakai (s t )
𝑆 𝑡 =  × 𝑃 𝑐𝑜𝑠𝜑
𝑆 𝑡 = 11 × 6.5 0.9
𝑆 𝑡 = 79,44 𝑉𝐴 → (diasumsikan cos  = 0.9)
Daya pencahayaan permeter persegi
𝑃/𝐴 = 𝑆 𝑡 × 𝑐𝑜𝑠𝜑
𝐴
𝑃/𝐴 = 79,44 × 0.9 63,25 𝑃/𝐴 = 1,130 𝑤𝑎𝑡𝑡/𝑚 2
Dengan menggunakan rumus yang sama pada setiap ruangan terdapat dalam tabel dibawah ini :
Tabel 4. Indeks Ruangan (k)
Tabel 5. Utility (kp)
Tabel 6. Jumlah Armatur (  )
Tabel 7. Daya Lampu per meter persegi ( PA )

## Pemilihan Penghantar dan Perhitungan Luas Penampang Penghantar
Pilihlah kabel yang sepanjang permukaannya tertera sekurang-kurangnya:
1. Tanda pengenal standar misalnya: SNI, IEC, SPLN
2. Tanda pengenal produsen
3. Jumlah dan ukuran inti
Jangan menggunakan kabel polos, karena tidak memenuhi standar, Spesifikasi kabel yang digunakan pada hotel dan villa ini dapat dilihat pada lampiran.

## Perhitungan Luas Penampang Penghantar Pada Bangunan
Untuk mendapatkan besarnya nilai KHA pada sebuah penghantar yang menuju ke bangunan, maka terlebih dahulu harus didapatkan nilai arus maksimum yang mengalir pada penghantar tersebut dengan
menjumlah total beban yang terpasang. Untuk mempermudah mengetahui total beban di suatu bangunan dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 8. Kebutuhan Daya Listrik Pada Bangunan
Contoh:
Untuk penghantar kabel utama di Villa Type 1, diketahui daya listrik yang dibutuhkan sebesar 3845VA dan sistem instalasi yang akan dipasang menggunakan 3 phasa maka perhitungannya sebagai berikut:
𝐼 = 𝑆 √3 ×  𝑉
𝐼 = 3845

## √3 × 380 = 5,84 𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑒
Arus nominal yang mengalir menuju Villa Tipe 1 sebesar 5,84 Ampere di setiap phasanya jika dihitung dengan menggunakan beban yang seimbang. Sedangkan pada data pembagian beban antar phasanya menjadi R=6,15 S=5,58 T=5,69. Perhitungan selanjutnya kita menggunakan data arus di salah satu phasa yang terbesar, maka diperoleh KHA penghantar sebesar
KHA = 1,25 x I n KHA = 1,25 x 6,15  = 7,68 Ampere Sesuai dengan lampiran pada electrical data table, maka kabel yang disarankan adalah yang berukuran luas penampangnya 4 x 4mm2, sedangkan untuk tipe kabel yang dipilih ada lah kabel NYRGbY dengan pertimbangan instalasi outdoor yang tertanam. Adapun alasan memilih kabel 4 x 4 mm2 adalah karena pertimbangan untuk masa yang akan datang jika terjadi perluasan/pengembangan bangunan tersebut. Berikut seleksi kabelnya :
Tabel 9. Seleksi Ukuran Kabel (Electrcal Data)
Dengan menggunakan perhitungan yang sama, semua bangunan dapat dihitung dan hasil dari perhitungan KHA kabel ditulis pada tabel dibawah ini :
Tabel 10. Ukuran Kabel Utama Pada Bangunan

## Perhitungan Luas Penampang Penghantar Pada Sub Distribusi Panel
Untuk mendapatkan besarnya nilai KHA pada sebuah penghantar yang menuju ke sub distribusi panel (SDP), maka terlebih dahulu harus didapatkan nilai arus maksimum yang mengalir pada penghantar tersebut dengan menjumlah total beban yang terpasang. Untuk mempermudah mengetahui total beban di suatu bangunan dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 11. Kebutuhan Daya Listrik Pada Sub Distribusi Panel (SDP)
Untuk penghantar kabel utama di SDP-1, diketahui daya listrik yang dibutuhkan sebesar 18913VA dan sistem instalasi yang akan dipasang menggunakan 3 phasa maka perhitungannya sebagai berikut :
𝐼 = 𝑆 √3  ×  𝑉 𝐼 = 18913

## √3  × 380 = 28,73 𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑒
Arus nominal yang mengalir menuju SDP-1 sebesar 28,73 Ampere di setiap phasanya jika dihitung dengan menggunakan beban yang seimbang. Sedangkan pada data pembagian beban antar phasanya menjadi R=28,74 S=28,72 T=28,75. Perhitungan selanjutnya kita menggunakan data arus di salah satu phasa yang terbesar, maka diperoleh KHA penghantar sebesar
KHA = 1,25 x I n KHA = 1,25 x 28,75 = 35,93 Ampere Sesuai dengan lampiran pada electrical data table maka kabel yang disarankan adalah yang berukuran luas penampangnya berukuran 4 x 6mm2, sedangkan untuk tipe kabel yang dipilih adalah kabel NYRGbY dengan pertimbangan instalasi outdoor yang tertanam. Adapun alasan memilih kabel 4 x 6 mm2 adalah karena pertimbangan untuk masa  yang akan datang jika  terjadi  perluasan/pengembangan bangunan tersebut. Berikut seleksi kabelnya:
Tabel 12. Seleksi Ukuran Kabel (Electrcal Data)
Dengan menggunakan perhitungan yang sama, semua bangunan dapat dihitung dan hasil dari perhitungan KHA kabel ditulis pada tabel 13 berikut

## Tabel 13. Ukuran Kabel Utama Pada Sub Distribusi Panel (SDP)

## Perhitungan Luas Penampang Penghantar Pada Low Voltage Medium Distribution Panel
Untuk mendapatkan besarnya nilai KHA pada sebuah penghantar yang menuju ke Low Voltage Medium Distribusi Panel (LVMDP), maka terlebih dahulu harus didapatkan nilai arus maksimum yang mengalir pada penghantar tersebut dengan menjumlah total beban yang terpasang. Untuk mempermudah mengetahui total beban di suatu bangunan dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 14. Kebutuhan Daya Listrik Pada Low Voltage Medium Distribusi Panel (LVMDP)

## Perhitungan Drop Tegangan Di Setiap Sub Distribusi  Panel Distribusi  Panel
Dalam penyaluran tenaga listrik dari suatu sumber beban menuju instalasi panjang kabel dan juga jenis kabel yang digunakan menjadi suatu permasalahan yang perlu diperhatikan karena semakin kecil luas penampang kabel yang digunakan maka nilai resistansi kabel tersebut akan menjadi besar dan juga semakin panjang kebel instalasi maka nilai resistansi kabel tersebut akan semakin besar juga. Jika melihat hukum ohm besar tahanan kabel akan mempengaruhi susut tegangan pada ujung kabel. Susut tegangan antara panel utama menuju panel sub distribusi tidak boleh melebihi 5% dari tegangan pengenal pada panel utama.
Besar persentase susut tegangan 5% dapat dilihat dengan cara sebagai berikut:
Sistem 3 Phasa : ΔU = ΔU 𝟏𝟎𝟎% 𝑥 𝑈𝑛
Un = 5%
𝟏𝟎𝟎% 𝑥 380 = 19 V
Sistem 1 Phasa : ΔU = ΔU 𝟏𝟎𝟎 % 𝑥 𝑈𝑛
Un = 5% 𝟏𝟎𝟎% 𝑥 220 = 11 V
Rugi tegangan berdasarkan  luas penampang yang digunakan sebagai berikut:
Sistem 3 Phasa :
ΔU = √𝟑 𝑥 𝐼 𝑥 𝑙 (𝑅𝐿 𝑐𝑜𝑠𝜑  +  𝑋𝐿 𝑠𝑖𝑛𝜑) Sistem 1 Phasa :
ΔU =  𝐼 𝑥 𝑙 (𝑅𝐿 𝑐𝑜𝑠𝜑  +  𝑋𝐿 𝑠𝑖𝑛𝜑) Contoh :
Pada jalur instalasi kabel feeder dari LVMDP-1 menuju SDP-1 panjang kabel sepanjang 0,11 km dengan luas penampang kabel sebesar 4 x 10mm2. Jika merujuk ke tabel katalog, jenis kabel ini memiliki tahanan sebesar 1,18 ohm/km. Karena besar arus  di  setiap phasa SDP-1  kita  dapat menghitungnya dengan menggunakan perhitungan 1 phasa.
ΔU                 =  𝐼 𝑥 𝑙 (𝑅𝐿 𝑐𝑜𝑠𝜑  +  𝑋𝐿 𝑠𝑖𝑛𝜑) ΔU phasa R =  𝐼 𝑝ℎ𝑎𝑠𝑎 𝑅 𝑥 𝑙 (𝑅𝐿 𝑐𝑜𝑠𝜑  +  𝑋𝐿 𝑠𝑖𝑛𝜑)
Volume 5, No. 1 April 2022 e-ISSN 2621-5276 (online)
=  28.74 𝑥 0,11 𝑥 1,84 =  5.78 V
ΔU                  =  𝐼 𝑥 𝑙 (𝑅𝐿 𝑐𝑜𝑠𝜑  +  𝑋𝐿 𝑠𝑖𝑛𝜑) ΔU phasa S  =  𝐼 𝑝ℎ𝑎𝑠𝑎 𝑆 𝑥 𝑙 (𝑅𝐿 𝑐𝑜𝑠𝜑  +  𝑋𝐿 𝑠𝑖𝑛𝜑) =  28.72 𝑥 0,11 𝑥 1,83 =  5.78 V
ΔU                  =  𝐼 𝑥 𝑙 (𝑅𝐿 𝑐𝑜𝑠𝜑  +  𝑋𝐿 𝑠𝑖𝑛𝜑) ΔU phasa T  =  𝐼 𝑝ℎ𝑎𝑠𝑎 𝑇 𝑥 𝑙 (𝑅𝐿 𝑐𝑜𝑠𝜑  +  𝑋𝐿 𝑠𝑖𝑛𝜑) =  28.75 𝑥 0,11 𝑥 1,83 =  5.79 V
Dengan menggunakan perhitungan yang sama, semua perhitungan dilakukan pada panel SDP  dan memasukkannya pada tabel 15 dan table 16
Tabel 15. Tabel Drop Tegangan di Jalur LVMDP-1 Menuju SDP Villa
Tabel 16. Tabel Drop Tegangan di Jalur LVMDP-2 Menuju SDP Hotel

## Diagram Rekapitulasi  Daya
Diagram  Rekapitulasi  daya  adalah  suatu  diagram  yang  berfungsi  untuk  menghitung semua kebutuhan listrik yang terdapat di suatu bangunan ataupun di suatu kawasan.
Ga mba r 2. Blok Dia gra m Pemba gia n Pa nel Zona  1

## Ga mba r 3. Blok Dia gra m Pemba gia n Pa nel Zona  2

## Single Line Diagram Low Voltage Main Distribusi Panel
Low voltage main distribusi panel (LVMDP) merupakan panel utama yang memiliki fungsi sebagai pembagi listrik menuju sub distribusi panel (SDP) di suatu kawasan yang cukup luas. Pada panel ini dilengkapi dengan automatic transfer switch (ATS) yang berfungsi sebagai pengatur sumber listrik utama ketika terjadinya pemadaman listrik PLN. Untuk melihat single line diagram low voltage main distribusi panel (LVMDP) dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:
Gambar 4. Single Line Diagram LVMDP-1

## Gambar 5. Single Line Diagram LVMDP-2

## Perhitungan Kapasitas Genset
Genzet merupakan backup listrik yang harus disediakan untuk mendukung fasilitas yang ada di resort  ini,  jika  tidak  adanya backup listrik  tentunya  akan  mengganggu  kenyamanan  tamu.  Perlu diperhatikan genzet memiliki faktor effisiensi sebesar 60% - 80% jadi untuk kapasitas harus memiliki spare backup sekitar 20% - 40% dari kapasitas nominal. Untuk menghitung besarnya kapasitas genzet dapat dilakukan dengan menggunakan data daya listrik pada LVMDP-1 dan LVMDP-2 perhitungan sebagai berikut:
Daya Genset =(Connected Load ×Demand Factor) × backup (%) Contoh:
Kebutuhan  total  arus  listrik  di  LVMDP-1  sebesar  R=359.71A,  S=352.06A,  T=355.24A  dengan menggunakan rumus diketahui total beban maksimum 234088VA. Kebutuhan arus listrik di LVMDP-2 R=239.71A, S=246.50A, T=249.90A dengan menggunakan rumus diketahui total  beban maksimum 161493VA untuk menghitung besarnya kapasitas masing - masing genzet
Kapasitas Genzet 1 (VA) = (234.088VA  x 70% ) +  20% = 210.679 VA  200.000 VA (Data Katalog)
Kapasitas Genzet 2 (VA) = (161.493VA  x  90% ) +  20% = 177.643 VA  200.000 VA (Data Katalog)

## TELSINAS
Volume 5, No. 1 April 2022 e-ISSN 2621-5276 (online)

## V. KESIMPULAN
Total daya semu untuk hotel dan villa zona 1 adalah 199.301 VA, maka daya terpasang dikalikan diversity factor (0.8) sebesar 159.441, sehingga Daya yang dibutuhkan dari PLN untuk penyambungan sebesar 164.000 VA. Total daya semu untuk hotel dan villa  zona 2  adalah 178.71 VA, maka daya terpasang dikalikan diversity factor (0.8) sebesar 142.536, sehingga Daya yang dibutuhkan dari PLN untuk penyambungan sebesar 164.000 VA. Untuk meningkatkan Kenyamanan dan kehandalan sistem kelistrikan di hotel dan villa ini, maka dalam suplai daya listriknya selain sumber listrik dari PLN maka juga dilengkapi dengan generator listrik cadangan sebesar 200 KVA sebanyak 2 unit, masing-masing untuk zona sendiri-sendiri. Dalam perencanaan instalasi listrik ada beberapa aspek perencanaan yang harus diperhitungkan terlebih dahulu seperti: jumlah titik  lampu, tipe  pengaman  yang dipilih, luas penampang kabel pengkantar dan drop tegangan yang akan terjadi. Penentuan jumlah lampu dipengaruhi oleh luas ruangan dan kuat pancaran cahaya dari lampu yang dipilih. Untuk menentukan luas penampang kabel yang digunakan dipengaruhi oleh total beban yang terdapat di suatu bangunan dan juga faktor panjangnya jarak pengantar mempengaruhi drop tegangan yang akan terjadi. Drop tegangan terbesar terdapat di SDP Hotel-4 nilai sebesar Phasa R : 6,80 Volt, Phasa S : 6,23 Volt dan phasa T : 7,65 Volt. Rating arus pengaman ditentukan oleh total arus beban yang akan diamankan. Rating aru s pengaman harus lebih besar dari arus beban yang akan disuplai.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] A. Azmi, “Studi Perencanaan Kebutuhan Instalasi Listrik Di Rumah Sakit Bersalin Jeumpa.”
[2] Cummins, “Cummins 200 KVA Silent (HT 200 CD).”
https://gensetcumminsindonesia.co.id/product/jual-genset-cummins-200-kva-silent-ht-200-cd/
[3] P. Van Harten and E. Setiawan, Instalasi Listrik Arus Kuat 3 . Bandung: Binacipta.
[4] P. Van Harten and E. Setiawan, Instalasi Listrik Arus Kuat 1 . Bandung: Binacipta.
[5] Hasmi, Modul Praktek Instalasi Penerangan dan Tenaga Bengkel Listrik Semester IV ditinjau dari sistem Pengamanan . Jakarta, 2002.
[6] Ismansyah, “Perancangan instalasi listrik pada rumah dengan daya listrik besar,” 2009.
[7] Jignesh  Parmar,  “Demand  Factor-Diversity  Factor-Utilization  Factor-Load  Factor,”  2011. https://electricalnotes.wordpress.com/2011/10/31/demand -factor-diversity-factor-utilization- factor-load-factor/
[8] F. Junaidi, T. Bini, and H. Rudito, “Studi Tata Letak Komponen Instalasi Penerangan dan Tenaga Pada Gedung Teknik Kimia Kampus 2 Politeknik Negeri Ujung Pandang,” Semin. Nas. Tek. Elektro dan Inform. , pp. 29–36, 2020.
[9] T. Linsley, Instalasi Listrik Dasar , 3rd ed. Jakarta: Erlangga, 2004.
[10]  S.  Maulana, “Studi Perencanaan Instalasi Penerangan Pabrik Kelapa Sawit  Aplikasi : Pabrik Kelapa Sawit Palm Oil Factory (Pof) PT. Sari Lembah Subur Ukui Riau,” J. Ekon. Vol. 18, Nomor 1 Maret201 , 2018.
[11]  B. S. Nasional, “Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011,” DirJen Ketenagalistrikan , vol. 2011, no. Puil, 2011.
[12]  A. Nawawi, “Forum Teknologi Vol. 07 No. 1 Perencanaan Instalasi Penerangan Pada Bangunan Tempat Tinggal yang Aman dan Efisien,” vol. 07, no. 1, 2011.
[13]  M. Neidle, Electrical Installation Technology , 3rd ed. 1989.
[14]  Philips, “Philips Lighting LED Professional Solutions Catalogue,” 2018.
[15]  A. B. Pradana, “Perancangan Instalasi Listrik Gedung Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri,” 2016.
[16]  I. Santoso, “Perancangan Instalasi Listrik Pada Blok Pasar Modern Dan Apartem en Di Gedung Kawasan Pasar Terpadu Blimbing Malang,” Peranc. Instal. List. Pada Blok Pasar Mod. Dan Apartemen Di Gedung Kaw. Pasar Terpadu Blimbing Malang , 2014.
[17]  P. Siagian, L. Siagian, and L. Sianturi, “Perencanaan Motor Bakar Stasioner Penggerak Generator Set Pasa PKS Kapasitas 12 Ton / Jam,” J. Tek. Nommensen , 2018.
[18]  Suaco, Low Voltage Cables Catalog . Suprime. [Online]. Available: www.suaco.com
[19]  F. Suryatmo, Teknik Listrik Instalasi Penerangan . Jakarta: Rineka Cipta, 2004.