Detektor Neutron Paca…
http://jurnal.batan.go.id/idex/php/bprn
(Sukino, dkk)

## RANCANG BANGUN RAK PENYIMPANAN DETEKTOR NEUTRON PASCA TERAKTIVASI DI PUSAT REAKTOR SERBA GUNA  G.A SIWABESSY
DESIGN AND CONSTRUCTION OF POST ACTIVATED NEUTRON DETEKTOR STORAGE RACK AT THE G.A SIWABESSY CENTER FOR MULTIPURPOSE REAKTOR
Sukino 1 , Heri Suherkiman 2 , Ranji Gusman 3 , Hari Prijanto 4 , Makmuri 5 , Tatang Komarudin 6 1,2,3,4,5,6 PRSG – BATAN Kawasan Puspiptek Gd. 31 Serpong, 15310 email: sukino@batan.go.id
diterima: 30 Juli 2021, diperbaiki: 20 Agustus 2021, disetujui: 31 Agustus 2021

## ABSTRAK
Reaktor  Serba  Guna  G.A  Siwabessy  (RSG-GAS)  memiliki  empat  sistem  pengukuran fluks neutron yaitu:  pengukuran fluks  neutron daerah start-up , intermediate ,  daya  ( power )  dan wide range . Setelah Reaktor operasi selama kurang lebih tiga puluh empat tahun  terdapat beberapa komponen yang mengalami penuaan ( ageing ) dan salah satunya adalah detektor neutron. Saat ini terdapat 28 detektor yang mengalami penuaan dan dalam kondisi rusak. Sebagian detektor tersebut  mempunyai  paparan  radiasi  yang  tinggi.  Penempatan  sementara  detektor-detektor tersebut di lantai operation hall dan tidak terkelola dengan baik, sehingga perlu adanya tempat penyimpanan  detektor.  Rancang  bangun  rak  penyimpanan  detektor  ini  adalah  untuk mempermudah pengelolaan dan identifikasi detektor pasca teraktivasi, melindungi pekerja radiasi terkena  paparan  radiasi  dan  membuat  lingkungan  jadi  lebih  rapi.  Rak  penyimpanan  berfungsi sebagai  tempat  menyimpan  sementara  detektor  neutron  pasca  teraktivasi  sebelum  disimpan permanen di Pusat Teknologi Limbah Radioaktif. Kegiatan dimulai dengan mengumpulkan data- data detektor, mengidentifikasi dimensi dan paparan radiasi setiap detektor. Membuat  gambar rancangan  dengan  mempertimbangkan  diameter,  panjang,  dan  paparan  radiasi  dari  detektor neutron tersebut. Memilih dan menentukan bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat tempat penyimpanan detektor neutron sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan keselamatan. Merancang rencana kerja dengan kajian teknis, membuat rancangan awal, membuat rancangan detail  dan  pembuatan  rak  penyimpanan.  Dari  hasil  rancang  bangun  ini  diperoleh  rak penyimpanan detektor neutron pasca teraktivasi yang memenuhi persyaratan keselamatan.
Kata Kunci: rak penyimpanan detektor, detektor neutron, radiasi

## ABSTRACT
The  Multipurpose  Reactor  G.A  Siwabessy  (RSG-GAS)  has  four  neutron  flux  measurement systems,  namely:  measurement  of  neutron  flux  in  the  start-up,  intermediate,  power  and  wide range  areas. After  operating  the  reactor  for  approximately  thirty-four  years,  there  are  several aging components and one of them is the neutron detector. Currently there are 28 detectors that are aging and in a damaged condition. Some of these detectors have high radiation exposure. The  temporary  placement  of  these  detectors  is  on  the  floor  of  the  operation  hall  and  it  is  not managed  properly, so  there  is  a  need for  a  detector  storage  area.  The  design  of this  detector storage rack is to simplify the management and identification of post-activated detectors, protect radiation workers from exposure to radiation and make the environment cleaner. The storage rack serves as a place to temporarily store the post-activated neutron detector before it is permanently stored at the Radioactive Waste Technology Center. The activity begins with collecting detector data, identifying the dimensions and radiation exposure of each detector. Make a design drawing by considering the diameter, length, and radiation exposure of the neutron detector. Select and
Buletin Pengelolaan Reaktor Nuklir Bulletin of Nuclear Reactor Management Vol. XVIII, No.2, Oktober 2021:hal. 1-11
determine the materials that will be used to make a neutron detector storage area in accordance with  the  needs  and  safety  requirements.  Designing  work  plans  with  technical  studies,  making preliminary designs, making detailed designs and making storage racks. From the results of this design, a post-activated neutron detector storage rack is obtained that meets safety requirements.

## Keywords: detektor storage rack, neutron detektor, radiation

## PENDAHULUAN
eaktor Serba Guna G.A. Siwabessy (RSG-GAS)  yang  dibangun  di Kawasan  Pusat  Penelitian  Ilmu Pengetahuan  dan  Teknologi  (PUSPIPTEK) Serpong  merupakan salah  satu  fasilitas yang dimiliki  Badan  Tenaga  Nuklir  Nasional (BATAN).  RSG-GAS  dibangun  sejak  tahun 1983,  diresmikan  oleh  Presiden  Republik Indonesia  pada  tanggal  20  Agustus  1987. Pengoperasian  RSG-GAS  mencapai  kritis pertama  pada  bulan  Juli  1987  dan  mencapai daya  penuh  30  Mega  Watt  pada  bulan  Maret 1992.  RSG-GAS  adalah  reaktor  riset  tipe kolam  terbuka  dengan  bahan  bakar  Uranium Silisida (U 3 Si 2 -Al) dengan densitas 2.96 g/cm 3 dan fluks rakta-rakta 2 x 10 14 n/cm 2 .detik [1]. Subkoordinator  Sistem  Instrumentasi dan  Kendali,  Koordinator  Perawatan  Pusat Reaktor  Serba  Guna  adalah  subkoordinator yang  menjalankan  tugas  pokok  dan  fungsi pelaksanaan  pemeliharaan  dan  perbaikan sistem-sistem  instrumentasi  pendukung  reak- tor. Manajemen pemeliharaan yang dilakukan adalah  pemeliharaan  rutin  (terjadwal)  dan melakukan  pemeliharaan  non  rutin  berupa perbaikan.  Perawatan  non  rutin  adalah  per- baikan-perbaikan  sistem  instrumentasi  pen- dukung  reaktor  yang  mengalami  gangguan atau  tidak  berfungsinya  sistem  yang  akan mengakibatkan  terganggunya  operasi  reak- tor.[2] RSG-GAS merupakan reaktor nondaya dengan  kolam  terbuka  yang  memanfaatkan fluks  neutron  dengan  tingkat  kerapatan  fluks neutron  pada  orde  10 14 neutron/cm 2 detik. Reaktor  ini  diperlengkapi  dengan  sistem pengukur daya menggunakan detektor neutron  untuk  tingkat  daya start - up , inter- mediate (daya menengah), power (daya tinggi) dan  sistem  pengukur  daya wide  range . Masing-masing  tingkatan  pengukur  daya mempunyai  detektor  neutron  dengan  fungsi dan  jumlah  yang  berbeda.  Pada  sistem pengukur daya tingkat start - up dan intermediate menggunakan  2  buah  detektor
neutron dengan moda operasi redundansi one out of two . Moda operasi redundansi one out of two artinya jika salah satu kanal pengukuran mendeteksi harga pengukuran melebihi batas yang telah ditetapkan ( set point ) maka sistem proteksi reaktor akan memadamkan reaktor.[3] Kemudian  pada  sistem  pengukuran  daya tinggi  yang  menggunakan  4  buah  detektor neutron  yang  berfungsi  sebagai  berikut,  3 buah  detektor  neutron  difungsikan  sebagai sistem  pengukur  daya  dengan  moda  operasi redundansi two  out  of  three ,  dan  1  buah detektor  hanya  digunakan  sebagai  deteksi keseimbangan  populasi  neutron  di  teras reaktor.  Fungsi  redudansi two  out  of  three artinya  jika  dua  dari tiga  detektor  mendeteksi populasi  neutron  melebihi  harga  batas  yang telah  ditetapkan  ( set point ),  maka  akan memberikan  inisiasi  kepada  sistem  proteksi reaktor untuk memadamkan reaktor. Sedangkan  pada  sitem  pengukur  daya  pada wide  range hanya  terdapat  1  buah  detektor neutron.[4]  Fungsi,  jenis  dan  tipe  detektor- detektor yang terpasang di reaktor RSG-GAS sebagai berikut:
1.  Detektor neutron pengukur daya start-up . Detektor-detektor pada sistem pengukur daya start-up berfungsi  sebagai  deteksi  fluks neutron  ketika  reaktor  mulai  dioperasikan ( start - up ),  berjenis Fission  Chamber (FC), jumlah detektor terpasang 2 buah diberi kode JKT01 CX811 dan JKT01 CX821.
2.  Detektor neutron pengukur daya intermediate . Detektor-detektor pada sistem pengukur daya intermediate berfungsi  sebagai  deteksi  fluks neutron  pada  daya  900  KW  termal  ( inter- mediate ),  berjenis Compensated  Ionization Chamber (CIC)  tipe  KNK-52,  jumlah  detektor terpasang  2  buah  diberi  kode  JKT02  CX811 dan  JKT02  CX821.[5]  Untuk  lebih  jelas mengenai bentuk detektor jenis ini dapat dilihat pada Gambar 1 dan Gambar 2.
R
Detektor Neutron Paca…
(Sukino, dkk)
Gambar 1. Detektor neutron CIC tipe KNK 52.
Gambar 2. Detektor neutron CIC tipe KNK 52.
3.  Detektor  neutron  pengukur  daya  tinggi ( power ).
Detektor-detektor pada sistem pengukur daya tinggi, berfungsi sebagai deteksi fluks neutron pada  daya  30  MW  termal,  berjenis Compen- sated Ionisation Chamber (CIC) tipe KNK-50, jumlah detektor terpasang 4 buah diberi kode JKT03  CX811,  JKT03  CX821,  JKT03  CX831 dan  JKT03  CX841. Adapun  bentuk  fisik  dari detektor jenis ini adalah seperti pada Gambar 3.
Gambar 3. Detektor neutron CIC tipe KNK 50 4.  Detektor  neutron  pengukur  daya wide range .
Detektor  neutron  pengukur  daya wide  range berfungsi  sebagai  deteksi  fluks  neutron  pada semua  tingkatan  daya  mulai  dari  Kilo  Watt termal  sampai  dengan  Mega  Watt  termal, berjenis Compensated  Ionization  Chamber (CIC)  [6],  jumlah  detektor  terpasang  1  buah diberi kode JKT04 DX001 .
Selain  detektor-detektor  tersebut,  kom- ponen lain yang tidak kalah pentingnya adalah kabel  penghubung  antara  detektor  dan  kanal pengukuran. Kabel ini juga perlu diperhatikan perawatannya karena merupakan bagian yang berfungsi  untuk  meyalurkan  sinyal  dari detektor ke kanal pengukuran fluks neutron di Sistem  Proteksi  Reaktor.  Adapun  fisik  dari kabel penghubung tersebut dapat dilihat pada Gambar 4. Saat ini PRSG mempunyai 40 buah detektor  neutron  dengan  rincian  sebagai berikut;  9  buah  terpasang  di  kolam  reaktor yang terdistribusi pada masing-masing tingkatan pengukur daya reaktor, cadangan 3 buah,  dan  rusak  28  buah.  Dari  pengalaman tersebut  maka  sangat  diperlukan  manajemen perawatan  perbaikan  detektor-detektor  neu- tron  pengukur  daya  agar  keberlangsungan operasi  reaktor selalu  dapat  terpenuhi  sesuai jadwal mengingat detektor-detektor yang saat ini terpasang sebagian besar telah beroperasi selama  34  tahun  dan  tentu  saja  telah mengalami penuaan.
Buletin Pengelolaan Reaktor Nuklir Bulletin of Nuclear Reactor Management Vol. XVIII, No.2, Oktober 2021:hal. 1-11
Gambar 4. Detektor neutron CIC dan kabel penghubung
Dalam  rangka  penyimpanan  sementara detektor neutron pasca teraktivasi yang harus dikelola,  maka  diperlukan  suatu  tempat penyimpanan  berupa  rak  penyimpanan detektor  berlapis  timah  hitam  atau  timbal, supaya  dapat  ditempatkan  diruang  balai operasi  reaktor  dengan  memanfaatkan fasilitas  yang  telah  ada  sehingga  memenuhi persyaratan  yang  telah  ditetapkan  dan memberi  rasa  aman  bagi  pekerja  radiasi. Dalam  hal  ini  diharapkan  seluruh  detektor neutron  pasca  teraktivasi  dapat  tersimpan  di satu  tempat,  sehingga  tidak  mengganggu pekerja  dari  sisi  tempat  dan  keselamatan pekerja. Sifat tempat penyimpanan ini adalah sementara  sebelum  detektor  dinyatakan sebagai limbah radioaktif.
Pengumpulan  limbah  radioaktif  padat  di RSG-GAS  dipisahkan  menjadi  dua  bagian yaitu  yang  bersifat  mudah  terbakar  dan  tidak dapat  dibakar.  Keduanya  dimasukan  dalam drum  volume  100  liter  secara  terpisah. Kemudian  dilakukan  pengukuran  paparan radiasi  dengan  batasan  maksimum  ≤  250 µSv/jam.  Drum  yang  telah  terisi  disimpan ditempat  penyimpanan  sementara  limbah padat di Gedung reactor lantai -6,5 m. Sesuai dengan  diagram  alir  pengumpulan  limbah  di PRSG yang diperlihatkan pada Gambar 5.
Gambar 5. Diagram pengumpulan limbah padat dalam gedung reaktor [7].

## METODOLOGI DAN TAHAPAN RANCANG - BANGUN
Metode  rancang  bangun  pembuatan  rak penyimpanan  detektor  neutron  pasca  terak- tivasi  di  PRSG  ini  memperhatikan  faktor keselamatan radiasi, juga mempertimbangkan faktor  estetika  dan  kenyamanan  pekerja radiasi  di  ruang  operasi.  Sehingga  perlu adanya  kajian-kajian sebelum  pembuatan  rak tersebut,  sehingga  diperoleh  sistem  penyim- panan  yang  baik.  Tahapan  dalam  rancang bangun  rak  penyimpanan  detektor  neutron pasca teraktivasi adalah:
1.  Mengidentifikasi  dimensi  detektor  neutron pasca teraktivasi. Detektor neutron
memiliki  dimensi  panjang  dan  diameter yang  berbeda  sesuai  dengan  fungsi  dan lokasi  pengukuran  fluks  neutron  di  teras reaktor.
2.  Mengidentifikasi  besar  paparan  radiasi detektor  neutron  pasca  teraktivasi.  Setiap detektor  memiliki  paparan  radiasi  yang berbeda, sehingga perlu dilakuan identifikasi.
3.  Membuat gambar rancangan awal dari rak penyimpanan
4.  Membuat gambar rancangan detail dari rak penyimpanan.
5.  Menentukan  material  untuk  membuatan rak  penyimpanan  detektor  neutron  pasca teraktivasi.
6.  Pembuatan  rak  penyimpanan  detektor neutron pasca teraktivasi.
Detektor Neutron Paca…
http://jurnal.batan.go.id/idex/php/bprn
(Sukino, dkk)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1.  Identifikasi dimensi detektor neutron
Untuk  mengetahui  dimensi  panjang  dan diameter detektor neutron diperlukan dokumen detektor  tersebut.  Dari  hasil  penelusuran dokumen  detektor  diperoleh  data  sebagai berikut:
- Detektor  neutron  pengukur  daya start - up memiliki  dimensi  panjang  304,5  mm  dan diameter 50,55 mm.
- Detektor
neutron
pengukur daya
intermediate memiliki  dimensi  panjang  244 mm dan diameter 50 mm.
- Detektor  neutron  pengukur  daya  tinggi ( power )  memiliki  dimensi  panjang  665  mm dan diameter 50 mm.
- Detektor neutron pengukur daya wide range
memiliki  dimensi  panjang  665  mm  dan diameter 50 mm [8].
Dari hasil identifikasi dimensi tersebut di atas, maka diambil langkah untuk menentukan diameter  dan  panjang  pipa  yang  akan digunakan untuk pembuatan rak penyimpanan detektor.  Dimensi  detektor  terpanjang  adalah 665  mm  ditambah  dengan  konektor  kabel sepanjang  100  mm,  sehingga  Panjang detektor  dan  konektor  adalah  765  mm. sehingga  Panjang  pipa  yang  diperlukan    800 mm. Diameter terbesar detektor adalah 50,55 mm, sehingga  diameter pipa yang diperlukan dan ada dipasaran adalah 3 inc atau 76,2 mm.

## 2.  Identifikasi  paparan  radiasi  detektor neutron
Setelah  dilakukan  identifikasi  paparan radiasi  detektor  diperoleh  hasil  seperti  yang ditunjukan pada Tabel 1 sampai dengan Tabel 4.
Tabel 1. Detektor (JKT04) Kanal Pengukuran Fluks Neutron Close Loop .
No Nama/Tipe Laju Dosis Radiasi pada Permukaan (mSv/h) 1. KNK 50 JKT04 DX001 0585.0.027 0,003
Tabel 2. Detektor (JKT03) Kanal Pengukuran Fluks Neutron Jangkauan Daya.
No Nama/Tipe Laju Dosis Radiasi pada Permukaan (mSv/h) 1. KNK 50 0591.0.003 0,002 2. KNK 50 0590.0.011 0,004 3. Tidak ada nomor seri 0,01 4. KNK 50 0585.0.024 0,004 5. KNK 50 0585.0.023 0,24 6. KNK 50 ****.0.029 0,005 7. KNK 50 0585.0.025 0,20 8. KNK 50 0585.0.028 0,14
Buletin Pengelolaan Reaktor Nuklir Bulletin of Nuclear Reactor Management Vol. XVIII, No.2, Oktober 2021:hal. 1-11
Tabel 2. Lanjutan
No Nama/Tipe Laju Dosis Radiasi pada Permukaan (mSv/h) 9. KNK 50 0597.0.009 0,30 10. KNK 50 0597.0.003 0,32 11. KNK 50 0585.0.026 0,12 12. KNK 50 0588.0.012 2,40 13 KNK 50/5-9473 0509.0.014 0,30
Tabel 3. Detektor (JKT02) Kanal Pengukuran Fluks Neutron Jangkauan Intermediate.
No Nama/Tipe Laju Dosis Radiasi pada Permukaan (mSv/h) 1. KNK 52 / 5-9474 ( G) F.Nr: 0509.0.015 4 2. KNK 52 F.Nr: 0585.0.030 0,60 3. KNK 52 F.Nr: 0585.0.029 0,03 4. KNK 52/5-9474 F.Nr: 0597.0.010 6 5. KNK 52/5- 9474 F.Nr: 0597.0.001 70 6. KNK 52 F.Nr: 0595.0.006 0,38 7. KNK 52/5- 9474 F.Nr: 0500.0.014 0,80 8. KNK 52/5 9474 F.Nr: 1460149 20 9. KNK52/5-9474 F.Nr: 0593.0.006 1 10. KNK52 F.Nr: 0595.0.006 20 11. KNK 52 AC/P-1580007 (A) S/N: 16.01.02996 0,01 12. KNK 52/5-9474 F.Nr: 1361065 20
Detektor Neutron Paca…
http://jurnal.batan.go.id/idex/php/bprn
(Sukino, dkk)
Tabel 4. Detektor (JKT01) Kanal Pengukuran Fluks Neutron Jangkauan Start-up . No. Nama /Tipe Laju Dosis Radiasi pada Permukaan (mSv/h) 1. WL 24313 903504 0,30 2. WL 24313 853101 2 3. WL 24313 853102 0,002 4. WL 24313 853103 0,02
- Detektor  neutron  pengukur  daya start-up . Paparan  radiasinya  0,002  mSv/h  s/d  2,00 mSv/h.
- Detektor neutron pengukur daya intermediate .  Paparan  radiasinya  0,03 mSv/h s/d 20,00 mSv/h.
- Detektor  neutron  pengukur  daya  tinggi (Power).  Paparan  radiasinya  0,002  mSv/h s/d 2,40 mSv/h.
- Detektor  neutron  pengukur  daya wide range . Paparan radiasinya 0,003 mSv/h [9]. Dari  hasil  identifikasi  paparan  tersebut diatas  didapat  paparan  tertinggi  dari  seluruh detektor radiasi neutron pasca teraktivasi yaitu detektor  neutron  pengukur  daya  intermediate dengan  paparan  70,00  mSv/h,  maka  diambil langkah  untuk  menentukan  ketebalan  perisai
atau shielding timbal  (Pb)  yang  akan digunakan untuk pembuatan rak penyimpanan detektor.

## 3.  Gambar rancangan awal rak
Setelah  menentukan  dimensi  dan paparan  radiasi  tertinggi  detektor  neutron, maka  langkah  selanjutnya  adalah    membuat rancangan awal. Rancangan awal rak berupa kontainer yang memiliki roda dibagian bawah untuk memudahkan pemindahan. Selain itu di seluruh  sisi  kontainer  dilapisi  timbal  (Pb) sebagai  perisai  radiasi  sehingga  mengurangi paparan  radiasi  dari  detektor  yang  telah teraktivasi.   Adapun  gambar  rancangan  awal ditunjukkan pada Gambar 6.
Buletin Pengelolaan Reaktor Nuklir Bulletin of Nuclear Reactor Management Vol. XVIII, No.2, Oktober 2021:hal. 1-11
Gambar 6. Gambar rancangan awal rak penyimpanan detektor neutron.

## 4.  Gambar rancangan detail rak
Setelah  rancangan  awal  diperoleh selanjutnya  dilakukan  pembuatan  rancangan detail  dari  kontainer  penyimpanan  detektor teraktivasi.  Rancangan  terdiri  dari  gambar pandangan bagian depan, bagian atas, bagian
samping,  dan  penempatan  timbal  sebagai perisai  radiasi.  Untuk  bagian  depan  dapat dilihat  pada  Gambar  7,  dimensi      kontainer dilihat dari bagian depan berukuran 900 x 500 mm  yang  dibagi  menjadi  2  ruangan  yaitu ruangan atas berukuran 500 x 550 mm untuk tempat  penyimpanan  20  buah  detektor teraktivasi menggunakan paralon diameter 80 mm,  sedangkan  ruangan  bawah  digunakan untuk  menyimpan  kabel  detektor  teraktivasi. Pada  bagian  depan  juga  terdapat  pintu  yang dilengkapi  dengan  engsel  untuk  memasukan detektor.  Untuk  bagian  atas  dan  samping, panjang  total  kontainer  adalah  1100  mm. Adapun  rancangan  detailnya  terlihat  pada Gambar  8.  Sedangkan  peletakan  timbal sebagai  perisai  mengikuti  ukuran  rancangan dapat dilihat pada Gambar 9.
Gambar 7. Gambar rancangan detail pandangan depan.
Detektor Neutron Paca…
http://jurnal.batan.go.id/idex/php/bprn
(Sukino, dkk)
Gambbar 8. Gambar rancangan detail pandangan atas dan samping.

## Gambar 9. Gambar rancangan detail dengan dilapisi timbal (Pb)

## 5.  Material rak penyimpanan detektor
Material  yang  digunakan  untuk  pem- buatan  rak  penyimpanan  detektor  neutron  ini diperlihatkan pada Tabel 5.
Tabel 5. Daftar material.
No. Nama Barang
1 Besi siku 40 x 30 x 2 mm
2 Plat eser 1240 x 2440 x 1.5 mm
3 Plat strip 30 x 2 mm
4 Plat timbal (Pb) tebal 2 mm
5 Pralon PPC Ǿ3 inc (76,2 mm) tebal 2 mm
6 Mata gerinda potong dan poles A46 S & A46BF 105 x 2 x 16
7 Roda trolley karet hitam rem 220 kg
8 Roda trolley karet hitam 220 kg
9 Thiner high gloss
10 Cat synthetic warna biru dan hijau
11 Engsel pintu
12 Kuas ukuran sedang 2,5 inc
13 Penutup pipa Ǿ3 inc (dop)
14 Mur baut panjang 30 mm (M8)
6.   Pembuatan  rak  penyimpanan  detektor neutron pasca teraktivasi.
Setelah  proses  pembuatan  rancangan dan  penentuan  material  kontainer  diperoleh, tahapan  berikutnya  adalah  pembautan  rak-
kontainer  detektor  teraktivasi.  Pembuatan dilakukan  dengan  kerjasama  dari  sub- koordinator  yang  ada  di  koordinator  peme- liharaan  di  PRSG.  Dimensi  kontainer mengikuti  dari  rancangan  yang  telah  dibuat. Hasil  pembuatan  dapat  dilihat  pada  Gambar 10.
Gambar 10a. gambar pandangan belakang.
Detektor Neutron Paca…
(Sukino, dkk)
Gambar 10b. gambar pandangan depan setelah terisi detector
Gambar 10c. gambar pengukuran paparan radiasi
Setelah  proses  pembuatan  selesai, detektor-detektor  teraktivasi  sebanyak  20 buah dimasukkan ke dalam kontainer tersebut dan  dilakukan  pengukuran  paparan  radiasi. Paparan  radiasi  detektor  neutron  tertinggi sebelum dimasukan kedalam kontainer adalah sebesar  70,00  mSv/h  pada  detektor  neutron pengukur  daya intermediate .    Dari  hasil pengukuran, paparan radiasi detektor neutron setelah  dimasukkan  dalam  container  dengan perisai timbal (Pb) adalah sebesar 13 uSv/jam. Hasil  pengukuran  tersebut  jauh  berkurang apabila  dibandingkan  pengukuran  detektor
sebelumnya  tanpa  dimasukkan  ke  kontainer. Kondisi  lingkungan  kerja  menjadi  lebih  aman dan  nyaman  karena  penempatan  kontainer berada jauh dari tempat atau ruang kerja.

## KESIMPULAN
Pembuatan  rak  penyimpanan  detektor neutron  pasca  teraktivasi  di  PRSG  sangatlah dibutuhkan  untuk  memudahkan  proses  iden- tifikasi  dan  pendataan.  Melalui  kegiatan  ran- cang  bangun  ini  diperoleh  rak  penyimpanan detektor  neutron  pasca  teraktivasi  yang mampu untuk menyimpan sementara detektor neutron  sebelum  di  limbahkan.  Rak  penyim- panan  detektor  ditempatkan  di  ruang  balai operasi.  Penempatan  rak  tersebut  tidak mengganggu kondisi lingkungan kerja maupun personil  pekerja  radiasi.  Setelah  dilakukan penyimpanan  detektor  ke  kontainer  diperoleh pengukuran nilai paparan radiasi 13 uSv/jam.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Pusat  Reaktor  Serba  Guna,  “SOP Pelayanan Iradiasi”, Serpong: 2020.
[2]  Perka  BAPETEN  tentang  ketentuan perawatan Reaktor Nondaya, N0.5 tahun 2011
[3]  Laporan  Analisis  Keselamatan  RSG- GAS revisi 10.1, Desember 2011
[4]  Pusat  Reaktor  Serba  Guna,  “Diklat teknisi dan supervisor perawatan sistem reaktor RSG-GAS”, Serpong: 2012.
[5]  Koes  Indra,  “Evaluasi  unjuk  kerja detektor  fluk  neutron  JKT02”,  bulletin reaktor volume IV, April 2007
[6]  Pusat  Reaktor  Serba  Guna,  “Diklat Operator  dan  Supervisor  Reaktor”, Serpong: 2003.
[7]  N. Luhur, “Standar Operasional Prosedur Pengumpulan  Limbah  Padat  Dalam Gedung  Reaktor”,  Pusat  Reaktor  Serba Guna, Serpong: 2015.
[8]  Mennesmenn, “Instrument Manual Neutron Ionisation Chamber”, Desember 1985.
[9]  Pusat  Reaktor  Serba  Guna,  “Laporan Operasi  Reaktor  RSG-GAS  teras  100”, Serpong: 2020.
[10]  Pusat  Reaktor  Serba  Guna,  “Chouching Sistem  Instrumentasi”,  sensor  dan detektor radiasi, Serpong: 2020.