## Perancangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di Perumahan
Green Hills Residence, Cilacap Utara, Cilacap
Isyel Kayla Rahmanda 1 , Meita Nuranggraeni 2 , Mumpuni Lutfi Stevila 3 , Ridho Hidayat 4 1 234 Program Studi Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Politeknik Negeri Cilacap Email: isyelkrahmanda.stu@pnc.ac.id; meitanuranggraeni.stu@pnc.ac.id;
mumpunistevilla.stu@pnc.ac.id; ridh0hidayat.stu@pnc.ac.id

## ABSTRAK
Peningkatan  jumlah  penduduk  sangat  berpengaruh  terhadap  penurunan  daya  dukung lingkungan.  Hal  ini  dikarenakan  jumlah  penduduk  memberikan  kontribusi  yang  signifikan terhadap timbulan limbah. Sebagian besar instalasi pengolahan limbah kota dibangun dengan kombinasi  system  anaerobik-aerobik  sistem  anaerobik.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui debit untuk  jenis grey water dan jenis black water , mengetahui kebutuhan pipa yang  akan digunakan, untuk  merancang  design  IPAL  Komunal  di  lokasi  penelitian.  Lokasi yang  akan  dilakukan  perancangan  IPAL  Komunal  dilaksanakan  di Green  Hills  Residence, Tritih Lor, Kec. Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Luas lokasi lahan sekitar 1,5 Ha dengan jumlah rumah sebanyak 39 rumah. Dalam proses pembuatan perencanaan desain IPAL Komunal yang di tentukan yaitu proyeksi pertumbuhan penduduk dalam 10 tahun kedepan, debit limbah grey water , debit limbah black water, perhitungan perpipaan, dan dimensi bak yang  ada  di  dalam  IPAL  Komunal.  Debit untuk grey  water  sebesar  96  Liter/hari/orang  dan black water sebesar 22,5 Liter/hari/orang. Kebutuhan pipa yang akan untuk satu perumahan ini dengan rincian Pipa tinja 320 m, Pipa domestik sebanyak 120 m, Pipa tersier untuk tinja sebanyak  160  m,  dan  Pipa  tersier  untuk  domestik  sebanyak  60  m.  Design  IPAL  Komunal dilokasi penelitian yang dirancang terdiri dari dua yakni untuk Grey Water dan Black Water . Kata Kunci: Design IPAL komunal, Limbah Domestik, Grey Water, Black Water

## ABSTRACT
The  increase  in  population  greatly  affects  the  decrease  in  the  carrying  capacity  of  the environment.  This  is  because  the  population  makes  a  significant  contribution  to  waste generation.  Most  of  the  municipal  sewage  treatment  plants  are  built  with  a  combination  of anaerobic-aerobic systems. This study aims to determine the debit for the type of gray water and type of black water, determine the pipe requirements to be used, to design a Communal WWTP design in the research location. The location where the Communal WWTP design will be  carried  out  is  Green  Hills  Residence,  Tritih  Lor,  District  of  Jeruklegi,  Cilacap  Regency, Central Java. The area is around 1.5 hectares with a total of 39 houses. In the process of making planning the design of the Communal WWTP that is determined is the projection of population growth in the next 10 years, gray water waste discharge, black water waste discharge, piping calculations,  and  the dimensions of  the  tanks  in  the Communal  WWTP. The debit  for gray water is 96 liters/day/person and black water is 22.5 liters/day/person. The pipe requirements for one housing include 320 m of fecal pipes, 120 m of domestic pipes, 160 m of tertiary pipes for faeces, and 60 m of tertiary pipes for domestic. The design of the Communal WWTP in the research location is designed to consist for Gray Water and Black Water.
Key words : Communal WWTP design, Domestic waste, Grey Water, Black Water.
Submitted: 09 Jan 2023 Reviewed: 16 April 2023 Revised 16 Juli 2023 Published: 1 Agustus 2023

## PENDAHULUAN
Peningkatan jumlah penduduk sangat berpengaruh  pada  penurunan  daya  dukung khususnya  di  lingkungan.  Hal  ini  dikarenakan meningkatnya jumlah dari penduduk memberikan kontribusi  yang  signifikan  terhadap  timbulan limbah  (Prinajati,  2020).  Namun  masih  banyak masyarakat  yang  mengabaikan  sampah.  Contoh nyata  yakni  dari,  hanya  67,89%  dari  total  rumah tangga  di  Indonesia  yang  memiliki  akses  untuk sarana  sanitasi  yang  tercukupi.  Oleh  karen  aitu masih  sekitar  80  juta  jumlah  rumah  tangga langsung  membuang  limbah  ke  badan  perairan tanpa melakukan pengolahan. (Prinajati, 2020).
Jika  suatu  wilayah  mengalami  pertumbuhan penduduk  yang  sangat  pesat  akan  berdampak serius pada sektor lingkungan yakni daya dukung dan  daya  tampung.  Hal  ini  sebanding  dengan jumlah  penduduk  yang  makin  padat  terutama  di kawasan  yang  berdekatan  dengan  sungai.  Rata- rata  masyarakatnya  masih  membuang  limbah  ke sungai  secara  langsung.  Kondisi  menjadi  lebih parah  dika  musim  kemarau  datang,  masaa  debit sungai makin rendah, dan pencemaran akan terjadi (Apriyana dkk, 2019)
Limbah  yang  ada  menjadi  hasil  sisa  dari hampir  setiap  kegiatan  yang  dilakukan.  Dapat dimulai  dari  proses  metaboleisme  yang  terjadi  di dalam  tubuh  sampai  kegiatan  industri  yang menggunakan  teknologi  canggih.  Terdapat  dua jenis air limbah yakni air limbah domestik dan non domestik.  Asal  dari  air  limbah  domestik  yakni kegiatan rumah tangga perdaganga, rekereasi dan kelembagaan. Asal dari limbah non domestik dari kegiatan  transportasi,  industri,  peternakana,  dan lain sebagainya. (Santo dkk, 2019)
Sanitasi  yakni  kegiatan  yang  dilakukan dengan sengaja dalam pembudayaan hidup dengan bersih  yakng  dimaksudnkan  agar  manusia  tidak bersentuhan  langsung  dengan  kotoran  ataupun bahan  buangan  yang  memiliki  sifat  berbahaya. Usaha  ini  sebagai  upaya  untuk  meningkatkan kesehatan tubuh manusia. Menyiapkan perencanaan  pembangunann  sanitasi  dan  limbah erat  kaitannya  dengan  MCK.  Biasanya  apabila penduduk  di  suatu  wilayah  sangat  padat,  sistem MCK yang ada masih kurang layak. Limbah yang ada dialirkan langsung ke badan air. (Arthono dkk, 2022)
Upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi standar  kebutuhan  yang  terus  meningkat  di perkotaan  khusushnya,  maka  sangat  diperlukan untuk sanitasi. Sleuruh komponen yang menunjang  sektor  sanitasi  yang  terpadu  harus dibangun.  Selain  itu  harus  mmebuat  komponen yang  lain  dalam  mempengaruhi  dari  sanitasi  itu
sendiri,  misalnya  komponen  SDM  agar  lebih unggul. (Salman dkk, 2022)
Salah  satu  solusi  yang  tepat  yakni  dengan adanya  pemabngunan  IPAL.  Pilihan  ini  sesuai dengan kondisi dari pemukiman masyarakat. IPAL Komunal dapat dibangun dengan sistem perpipaan.  Aspek  lain  yang  perlu  diperhatikan selain aspek teknis yakni peran masyarakat. Hal ini berkaitan  agar  program  dapat  berjalan  optimal Kurnianingtyas dkk, 2020)
Daerah  di  Indonesia  yang  memiliki  sistem IPAL  Komunal  yakni  Surabaya,  Bogor,  Cimahi, Malang  dan  Gunung  Kidul.  Penelitian  mengenai IPAL  Komunal  telah  banyak  dilakukan  yang berkaitan dengan Penggunaan ABR, evaluasi dari dampak  lingkungan  yang  ditimbulkan  oleh pengolahan limbah domestik, dan evaluasi secara teknik dan teknologi. (Saputri dkk, 2021)
Air limbah rumah tangga menjadi salah satu contoh dari permasalahan yang sering  terjadi dan mudah sekali dijumpai. Air limbah/buangan ialah sisa atau bekas air yang dibuang yang asalnya dari rumah tangga, kegiatan industri atau tempat umum lainnya yang mengandung bahan- bahan atau zat- zat berbahaya untuk kesehatan makhluk hidup dan juga lingkungan (Lummunon, 2021).
Air limbah buangna dari rumah tangga sudah menjadi  permasalahan  yang  kerap  terjadi.  Sistem dari pengolahan air limbah pemukiman dari rumah tangga  manjadi  hal  penting  dalam  menangani sanitasi  lingkungan  sekitar.  Instalasi  ini  menjadi sebuah  teknologi  untuk  menangani  masalah- maslah  tentang  air  limbah  untuk  diolah  (Duma dkk, 2022).
Sebelum air limbah dibuang ke badan perairan terlebih dahulu dilakukaknnya pengolahan. Pengolahan tersebut untuk memenuhi standar baku muku  lingkungan  yang  telah  ditetapkan.  Oleh karena  itu  perlu  adanya  Instalasi  Pengolahan  Air Limbah  (IPAL)  Komunal  yang  diolah  secara terpusat  dengan  mengolah  air  limbah  dari pemukiman  agar  memenuhi  stndar  baku  mutu yang telah ditetapkan (Novayanti & Idrus, 2022).
Pengelolaan  limbah  menggunakan  IPAL (instalasi  Pengolahan  Air  Limbah)  yang  sesuai dengan  karakteristik  limbah  dan  pencemarnya. Maka  dari  itu,  dilakukanlah  perancangan  desain yang  akan  digunakan  untuk  membangun  IPAL untuk  mengolah  limbah  rumah  tangga  ini  yang sesuai  dengan  kriteria  desain  yang  sesuai  dengan karakteristik  limbah  dan  pencemarnya  yang  ada pada air limbah (Sari & Yuniarto, 2017). Jenis dari air limbah dapat dibedakan menjadi dua yakni grey water,  yang  berasal  dari  hasil  sisa  buangan kegiatan  mencuci  dan  mandi  serta  black  water yang  berasal  dari  kegiatan  kakus  yang  umunya
ditampung di dalam tangki septik (Abdi & Khiar, 2019).
Pertimbangan  yang  matang  harus  dilakukan dalam  menggunakan  pengolahan  alternatif  air limbah, beberapa hal yang harus dipertimbangkan adalah  biaya  yang  terjangkau  (baik  saat pembangunan  IPAL  maupun  saat  dijalankan atau dioperasikan),  mudah  atau  tidaknya  operasi  dan perawatan  IPAL,  biaya  operasi  harus  sesuai kebutuhan  energi,  bahan  kimia  yang  digunakan (bahan  berbahaya  seperti chlorine atau  bahan desinfektan  lainnya),  dan  mempertimbangkan kebutuhan lahan yang digunakan yang sekiaranya tidak memakan banyak tempat( Idrus dkk, 2022).
Pengolahan air limbah dengan menggunakan IPAL ini diharappkan mampu membantu masyarakat agar limbah yang dihasilkan tidak lagi mencemari  lingkungan  dan  memberi  banyak manfaat. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan adanya  evaluasi  terhadap  kualitas  dan  kuantitas efluen  yang  berasal  dari  IPAL  ini.  Perlu  juga dilakukan evaluasi terhadap cara perawatan IPAL ini  agar  IPAL  selalu  terjaga  kualitasnya  dalam mengolah  limbah  sehingga  kefektifannya  dalam mengolah limbah terjaga pula (Qarinur dkk, 2022).
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  debit  untuk grey  water dan black water dari  lokasi  yang  akan  dirancang.  Tujuan berikutnya  yakni  untuk  mengetahui  kebutuhan pipa  yang  ada  digunakan  dalam  pnusunan  IPAL Komunal.  Selain  itu  bertujuan  untuk  merancang design  IPAL  Koomunal  yang  mampu  melayani warga setempat, memiliki kapasitas yang memadai, mudah  dirawat  dan  memenuhi  standar  dan peraturan yang berlaku.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember tahun  2022  hingga  awal  januari  tahun  2023. Tahapan  penelitian  dimulai  dari  perumusan masalah.  Rumusan  masalah  pada  penelitian  ini adalah pertanyaan mengenai besar debit dari grey water dan black  water ;  besaran  kebutuhan  pipa distribusi  air  limbah  dan  desain  rencana  IPAL komunal  di  Perumahan Green  Hills  Residence. Dengan  adanya  rumusan  masalah  tersebut selanjutnya  dilakukan  tinjauan  pustaka  mengenai hal-hal  yang  berkaitan  dengan  IPAL  Komunal. Sumber yang digunakan dapat berupa jurnal, buku, karya  ilmiah  dan  lain  sebagainya.  Selanjutnya dilakukan  pengumpulan  data  penunjang  untuk penyusunan IPAL Komunal sehingga memudahakan  dalam  penentuan  Desain  IPAL Komunal.  Setelah  data  terkumpul  berikutnya yakni  mencari  debit  dari grey  water dan black water yang  dihasilkan  dari Perumahan  Green
Hills
Residence . Kemudian mengihtung kebutuhan pipa yang akan digunakan untuk IPAL Komunal  di  Perumahan Green  Hills  Residence . Setelah itu mendesain IPAL Komunal untuk grey water dan black  water .  Kemudian  membuat kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.

## Lokasi Penelitian
Lokasi  yang  akan  dilakukan  perancangan IPAL  Komunal  dilaksanakan  di Green  Hills Residence, Tritih  Lor,  Kecamatan  Jeruklegi, Kabupaten  Cilacap,  Jawa  Tengah.  Lokasi Penelitian diperlihatkan pada Gambar 1. dan lokasi serta  pembuatan  perancangan  IPAL  Komunal dilaksanakan  di  Gedung  Teknik  Lingkungan Politeknik Negeri Cilacap.

## Gambar 1. Lokasi Penelitian

## Jenis data
Jenis data yang digunakan pada penelitian ini terbagi  menjadi  dua.  Pertama,  jenis  data  primer yakni  berasal  dari  lokasi  penelitian  secara langsung dapat berupa luas dari lokasi dan jumlah rumah yang ada pada lokasi. Selain itu adapa pula data  sekunder  yang  digunakan  yang  berasal  dari studi literatur mengenai IPAL Komunal .

## Survey Lokasi
Dalam  perancangan  IPAL  Komunal  di  buat dengan luas lokasi lahan sekitar 1,5 Ha dan dengan bentuk  topografi  lahan  di  lokasi  sedikit  naik  dari lahan masuk. Dengan luas 1,5 Ha dan total rumah di  perumahan  39  unit  nantinya  akan  di  bedakan menjadi  dua  jenis  IPAL  Komunal  yaitu:  IPAL Komunal Grey  Water yang  dikhususkan  untuk limbah  domestik  rumah  tangga  dan  IPAL Komunal Black  Water yang  dikhususkan  untuk urine dan tinja.

## Perancangan IPAL Komunal
Dalam proses pembuatan perencanaan desain IPAL  Komunal  yang  pertama  harus  di  tentukan yaitu  proyeksi  pertumbuhan  penduduk  dalam  10 tahun  kedepan,  debit  limbah grey  water ,  debit limbah black  water, perhitungan  perpipaan,  dan dimensi  bak  yang  ada  di  dalam  IPAL  Komunal.
Setelah dilakukan perhitungan selanjutnya dilakukan perancangan desain 3D IPAL Komunal sebagai gambaran
untuk pelaksanaan pembangunan IPAL Komunal.
Gambar 1. Diagram alir perancangan IPAL
Komunal

## HASIL DAN PEMBAHASAN Data perancangan
Lokasi  pembuatan  IPAL  Komunal  berada  di Perumahan  Green  Hills  Recidenty,  Tritih  Lor,
Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap. Perumahan  ini  memiliki  luas  sebesar  1,5  Ha. Jumlah rumah yang ada pada perumahan sebanyak 39 rumah. Adapun jumlah penduduk setiap rumah yakni sebanyak 5 orang. Total penduduk yang ada sebanyak  195  orang  dengan  rincian  39  orang lansia,  78  orang  dewasa  usia  produktif,  45  anak remaja, 28 anak-anak, dan 5 anak balita. Proyeksi penduduk pada 10 tahun ke depan: 𝑃 𝑛 = 𝑃 0 (1 + 𝑟) 𝑛
Keterangan:
n = jumlah dari tahun rencana q = laju pertumbuhan penduduk Pn = jumlah penduduk tahun rencana Po = jumlah penduduk tahun awal
Mengitung Jumlah penduudk di 10 tahun kedepan 𝑃 𝑛 = 𝑃 0 (1 + 𝑟) 𝑛 𝑃 𝑛 = 195(1 + 0.01) 10
Pn = 215 orang

## Perhitungan debit limbah Perhitungan untuk grey water
Qr (Debit rata-rata aliran) Qr  (Debit  rata-rata  aliran)  =  80%  x  120 L/hari/orang Qr = 96 L/hari/orang
Menghitung Debit untuk 1 rumah Q r = 96 L/hari/orang x 5 orang
Q r = 480 L/hari/5 orang
Q r = 0,33 L/ menit Q r = 0,005566 L/detik Q r = 5,56 m/ detik
Menghitung Diameter
Diameter = √ 𝑄 𝑥 𝑑 𝑉 𝑥 𝑊 = √ 0,00556 𝑥 4
5,56 𝑥 𝜋
= 0,0357 m
= 3,57 cm = 1,3 inchi (Pipa domestik PVC) Satu saluran (untuk 5 pipa) Q 1 saluran = (0,00556 L/ detik) x 5 Q 1 saluran = 0,0278 L/ detik Dimensi saluran pipa tersier
Q = 0,0278 L/ detik V =5,56 m/ detik
Diameter = √ 𝑄 𝑥 𝑑 𝑉 𝑥 𝜋 = √ 0,0278 𝐿 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘 𝑥 4
3,56 𝑥 3,14
Diameter = 0,0798 m = 7,9 cm = 3,1 inchi (pipa tersier domestik)

## Perhitungan untuk Black Water
Menghitung Debit total Q total =  limbah  urine  +  limbah  tinja  +  limbah  ai kloset Q total = (2 + 0,5 + 20) liter / hari / orang Q total = 22,5 L / hari / orang
Menghitung Debit untuk 1 rumah Q (1 rumah) = 22,5 L / hari x 5 = 112,5 L / hari = 4,687 L/ jam
= 0,0781 L / menit
Menghitung Diameter
Q = 0,000130 L /detik V= 0,130 m/detik
Diameter = √ 𝑄 𝑥 𝑑 𝑉 𝑥 𝑊 = √ 0,000130 𝐿/𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘 𝑥 4 0,130 𝑚 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘 𝑥3,14
= 0,0558 m = 5,58 cm = 2,196 inchi
(Pipa domestik PVC)
Satu saluran (untuk 5 pipa)
Mulai Perumusan Masalah Tinjauan Pustaka Pengumpulan Data Perencangan Desain Kesimpulan Pembahasan
Q 1 saluran = (0,000130 L/ detik) x 5
Q 1 saluran = 0,00065 L/ detik Dimensi saluran pipa tersier Q = 0,00065 L/ detik V = 0,65 m/ detik
Diameter = √ 𝑄 𝑥 𝑑 𝑉 𝑥 𝜋 = √ 0,00065 𝐿/𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘 𝑥 4 0,65 𝑚
𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘 𝑥 𝜋 Diameter = 0,0357 m = 3,57 cm = 1,3 inchi (Pipa tersier untuk black water)

## Analisis kebutuhan pipa
1. Panjang pipa 1 rumah
- pipa tinja  (d = 2,196 inch, p = 8 m)
- pipa domestik (d = 1,3 inch, p = 3 m)
2. Panjang pipa tersier (5 rumah untuk tinja) d = 1,3 inch, panjang 40 meter
3. Panjang  pipa  tersier  (5  rumah  untuk domestik) d = 3,1 inch, panjang = 15 meter
4. Keperluan pipa untuk 39 rumah Pipa tinja = 40 m x 8 = 320 m
Pipa domestik = 15 m x 8 = 120 m Pipa tersier untuk tinja = 40 m x 4 = 160 m Pipa tersier untuk domestik = 15 m x 4 = 60 m
Gambar 2. Layout perumahan dan IPAL Komunal
Gambar 2. Tampak atas layout perumahan dan IPAL Komunal

## Hasil perancangan IPAL KOMUNAL Bak penampung awal (ekualisasi)
Efluen atau aliran yang berubah dan konsentrasi limbah  dinetralkan  di  bak  penyeimbang  untuk mengoptimalkannya pada perawatan selanjutnya. Debit  yang  masuk  akan  dinetralkan  dalam  bak
ekualisasi  sehingga  saat  mausk  bak  berikutnya akan  lebih  optimal.  Tujuan  dari  adanya  bak ekualisasi agar dapat menyaring atau menangkap benda yang kasar yang mudah mengendap seperti pasir. Untuk bentuk dari bak ini segi empat. Pada bak ini tidak menggunakan bahan tambahan berupa bahan kimia. Dengan adanya bak ini dapat membagi  dan  meratakan  volume  dari  pasokan limbah, selain itu meratakan  kandungan padatan yang terkandung  di  dalam  limbah.  Pada  IPAL Komunal  untuk Grey  Water dimensi  yang dirancang  yakni  panjang  2,5  m  ;  lebar  1,5  m; tinggi  1,72  m.  Sehingga  volume  efektif  sebesar 6,45  m 3 .  Sedangkan  rancangan  untuk Black Water dimensi  yang  dirancang  yakni  panjang 3,26 m ; lebar 1,5 m; tinggi 2 m. Sehingga volume efektif sebesar 9,79 m 3 .
Untuk Grey Water Kriteria perencanaan:
1. Retention time =  5  jam  (diambil  nilai maksimum dari 3 – 5 jam)
2. Volume bak = 5
24 x 31 m 3 = 6,45 m 3

## 3. Konstruksi = PVC
Untuk Black Water Kriteria perencanaan: 1. Retention time =  5  jam  (diambil  nilai maksimum dari 3 – 5 jam) 2. Volume bak = 5 24 x 47 m 3 = 9,79 m 3

## 3. Konstruksi = PVC

## Gambar 3. Bak Ekualisasi

## Bak Pengendapan awal
Sebagai  sarana  pengendapan  untuk  partikel misalnya lumpur, bahan organik tersuspensi dan pasir.  Bak  ini  merupakan  ruang  bagi  senyawa padat, lumpur (degradasi lumpur) dan penyimpanan  lumpur.  Bak  pengendapan  ini mejadi media yang digunakan untuk mengendapkan  partikel  lumpur,  pasir,  dan kotoran  organik  tersuspensi.  Biasanya  pada  bak sedimentasi sebelum dilakukannya proses biologis memiliki waktu tinggal lebih pendek jika dibandingkan  dengan  setelah  pengolahan  dari proes  biologis.  Luas  permukaan  pada  bak  ini
menjadi salah satu faktor pennetu dalam efisinesi penyisihan padatan pada bak peengendapan. Pada IPAL Komunal untuk Grey Water dimensi yang dirancang  yakni  panjang  2,5  m  ;  lebar  1,5  m; tinggi  1,72  m.  Sehingga  volume  efektif  sebesar 6,45  m 3 .  Sedangkan  rancangan  untuk Black Water dimensi  yang  dirancang  yakni  panjang 3,26 m ; lebar 1,5 m; tinggi 2 m. Sehingga volume efektif sebesar 9,79 m 3
Untuk Grey Water Kriteria perencanaan :
1. Retention time =  5  jam  (diambil  nilai
maksimum dari 3 – 5 jam)
2. Volume bak = 5 24 x 31 m 3 = 6,45 m 3

## 3. Konstruksi = PVC
Untuk Black Water Kriteria perencanaan:
1. Retention time =  5  jam  (diambil  nilai maksimum dari 3 – 5 jam)
2. Volume bak = 5 24 x 47 m 3 = 9,79 m 3

## 3. Konstruksi = PVC

## Gambar 4. Bak pengendap awal

## Bak biofilter anaerob
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada reaktor dengan  bahan  biofilter,  sel  plastik  dapat mengurangi  pencemaran  air.  Pada  bak  biofilter anaerobic memiliki fungsi untuk tempat penguraian  zat-zat  organik  yang  terakndung didalam  air  limbah  dengan  bantuan  berupa mikroorganisme.  Dari  kumpulan  mikrooganisme umunya  bakteri  terlibat  di  dalam  tranformasi senyawa organis menjadi gas metan. Selain bakteri terdapat juga jamur dan protozoa namun mmeiliki jumlah  yang  sangat  sedikit.  Jumlah  lumpur  yang dihasilkan pada bak anaerob biasanya lebih sedikit jika  dibandingkan  dengan  bak  aerob.  Pada  IPAL Komunal  untuk Grey  Water dimensi  yang dirancang yakni panjang 2,5 m; lebar  2 m; tinggi 2,068  m.  Sehingga  volume  efektif  sebesar  10,43 m 3 .  Sedangkan  rancangan  untuk Black  Water dimensi  yang  dirancang  yakni  panjang  3,12  m; lebar 2 m; tinggi 2,5 m. Sehingga volume efektif sebesar 15,66 m 3
Untuk Grey Water Kriteria perencanaan:
1. Retention time 10,34 𝑚3/ℎ𝑎𝑟𝑖 31 𝑚3/ℎ𝑎𝑟𝑖 x 24 jam/hari = 8 jam 2. Volume bak = 5 24 x 31 m 3 = 10,34 m 3
3. Konstruksi = PVC
Untuk Black Water Kriteria perencanaan : 1. Retention time = 15,66 𝑚3/ℎ𝑎𝑟𝑖 47 𝑚3/ℎ𝑎𝑟𝑖 x  24
jam/hari = 7,9 jam
2. Volume bak = 5
24 x 47 m 3 = 15,66 m 3

## 3. Konstruksi = PVC
Gambar 5. Bak Biofilter Anaerob Bak Biofilter Aerob Mengingat proses anaerobik, proses pengolahan  pada  proses  aerobik  lebih  sedikit, sehingga  proses  berlangsung  setelah  proses anaerobik yang terdapat kandungan bahan organik dan  nutrisi,  kemudian  diubah  bentuknya  menjadi sel  bakteri  baru.  Pada  bak  biofilter  aerob  dalam menguraikan bahan/ zat organik yang terkandung di  air  limbah.  Apabila  pada  proses  anaerob  yang telah  dilakukan  masih  terdapat  zat  organik  dan nutrisi maka akan diubah menjadi sel bakteri yang baru.  Pada  IPAL  Komunal  untuk Grey  Water dimensi yang dirancang yakni panjang 2 m ; lebar 1,54  m;  tinggi  2  m.  Sehingga  volume  efektif sebesar  6,16  m 3 .  Sedangkan  rancangan  untuk Black  Water dimensi  yang  dirancang  yakni panjang  3  m;  lebar 1,57  m;  tinggi  2  m.  Sehingga volume efektif sebesar 9,4 m 3 .
Untuk Grey Water
Kriteria perencanaan: 1. Retention time = 6,16 𝑚3/ℎ𝑎𝑟𝑖 31 𝑚3/ℎ𝑎𝑟𝑖 x 24 jam/hari = 4,77 jam
2. Volume bak = 5 24 x 31 m 3 = 6,16 m 3

## 3. Konstruksi = PVC
Untuk Black Water Kriteria perencanaan: 1. Retention time = 9,4 𝑚3/ℎ𝑎𝑟𝑖 47 𝑚3/ℎ𝑎𝑟𝑖 x 24 jam/hari = 4,8 jam
2. Volume bak = 5 24 x 47 m 3 = 9,4 m 3

## 3. Konstruksi = PVC

## Gambar 6. Bak Biofilter Aerob

## Bak pengendapan akhir
Lumpur  aktif  yang  didalamnya  terkandung mikroorganisme  diendapkan  di  sini,  setelah  itu sebagian air dipompa kembali ke clarifier primer menggunakan  pompa  sirkulasi  lumpur.  pada  bak ini dilakukanny apenegndapan untuk lumpur aktif yang  mengandung  mikroorganisme.  Pada  bak  ini berfungsi  untuk  tempat  pemisahan  padatan mikroorganisme dari hasil bak sebelumnya dengan ai  rjernih  secara  gravitasi.  Pada  IPAL  Komunal untuk Grey  Water dimensi  yang  dirancang  yakni panjang  2,5  m;  lebar  1,5  m;  tinggi  1,72  m. Sehingga  volume  efektif  sebesar  6,45  m 3 . Sedangkan rancangan untuk Black Water dimensi yang dirancang yakni panjang 3,26 m; lebar 1,5 m;
tinggi 2 m. Sehingga volume efektif sebesar 9,79 m 3 . Untuk Grey Water Kriteria perencanaan: 1. Retention time = 6,16 𝑚3/ℎ𝑎𝑟𝑖 31 𝑚3/ℎ𝑎𝑟𝑖 x 24 jam/hari = 4,77 jam 2. Volume bak = 5 24 x 31 m 3 = 6,16 m 3 3. Konstruksi = PVC Untuk Black Water Kriteria perencanaan: 1. Retention time = 9,4 𝑚3/ℎ𝑎𝑟𝑖 47 𝑚3/ℎ𝑎𝑟𝑖 x 24
jam/hari = 4,8 jam
2. Volume bak = 5 24 x 47 m 3 = 9,4 m 3

## 3. Konstruksi = PVC
Gambar 7. Bak Pengendapan Akhir
Tabel 1. Dimensi IPAL Komunal untuk Grey Water Bak Panjang (m) Lebar (m) tinggi (m) ruang bebas (m) volume efektif (m 3 ) Bak penampung awal (akualisasi) 2,5 1,5 1,72 0,5 6,45 Bak pengendap awal 2,5 1,5 1,72 0,5 6,45 Bak biofilter anaerob 2,5 2 2,068 0,5 10,43 Bak biofilter aerob 2 1,54 2 0,5 6,16 Bak pengendap akhir 2,5 1,5 1,72 0,5 6,45 Total Tampungan 29,45
Tabel 2. Dimensi IPAL Komunal untuk Grey Water Nama Bak Panjang (m) Lebar (m) tinggi (m) ruang bebas (m) volume efektif (m 3 ) Bak penampung awal (akualisasi) 3,26 1,5 2 0,5 9,79 Bak pengendap awal 3,26 1,5 2 0,5 9,79 Bak biofilter anaerob 3,12 2 2,5 0,5 15,66 Bak biofilter aerob 3 1,57 2 0,5 9,4 Bak pengendap akhir 3,26 1,5 2 0,5 9,79 Total Tampungan 54,43
Gambar 9. Desain IPAL Komunal untuk Black Water

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  perancangan  yang  telah dilakukan  dapat  disimpulkan  yakni debit  untuk grey  water sebesar  96  Liter/hari/orang dan  black water sebesar  22,5  Liter/hari/orang.  Kebutuhan pipa  yang  akan  digunakan  dalam  penyusunan IPAL  Komunal  ini  bervariasi  untuk  satu perumahan  ini  dengan  rincian  Pipa  tinja  320  m, Pipa domestik sebanyak 120 m, Pipa tersier untuk tinja  sebanyak  160  m,  dan  Pipa  tersier  untuk domestik sebanyak 60 m. Desain IPAL Komunal di lokasi penelitian yang dirancang terdiri dari dua yakni untuk grey water dengan kapasitas total 29,5 m 3 dan  IPAL black  water dengan  kapasitas  total 54,4 m 3 .

## DAFTAR PUSTAKA
Apriyana,  A.,  Paikun.  P.,  &  Jatmika,  B.,  (2019).
Analisis  Daya  Tampung  Septic  Tank  Type Komunal  di  Kelurahan  Tegal  Gundil  Kota Bogor  ( Capacity  Analysis  Of  Communal Septic  Tank  In  Tegal  Gundil,  Bogor  City ).
Jurnal Teslink: Teknik Sipil dan Lingkungan , 1 (1), 50–62.
Arthono, A., Salman, N., Lutfi, M., & Taqwa, F. M.  L.  (2022).  Perencanaan  Pembangunan Tangki  Septik  Komunal  di  Kelurahan Kedoya  Selatan,  Kecamatan  Kebon  Jeruk, Jakarta Barat. Jurnal Komposit: Jurnal Ilmu
-Ilmu Teknik Sipil , 6 (2), 83–91.
Duma,  A.,  Mangkana,  I  &  Lggrans.  (2022). Evaluasi Kinerja dan Operasional Instalaasi Pengolahan  Air  Limbah  Komunal  di Kelurahan  Girian  Indah  Kecamatan  Girian Kota  Bitung.  Jurnal Tekno,  20(82),  ISSN  : 0215-9617.
Rahmatiah, R., Novayanti, N., Idrus, Y., Supardi, S.,  &  Syafei,  I.  (2022).  Perencanaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik dengan  Metode  Biofilter  Anaerob-Aerob pada  Perumahan  PU  Penjernihan  Kota Makassar. J urnal Ilmiah Mahasiswa Teknik Sipil , 251-259.
Kurnianingtyas, E., Prasetya, A., & Yuliansyah, A. T.  (2020).  Kajian  Kinerja  Sistem  Instalasi Pengolahan  Air  Limbah  (IPAL)  Komunal (Studi  Kasus:  IPAL  Komunal  Kalisong, Kelurahan
Sembung, Kecamatan Tulungagung,  Kabupaten  Tulungagung, Jawa Timur). Media Ilmiah Teknik Lingkungan (MITL) , 5 (1), 62–70.
Lummunon,  E,  L.  (2021).  Evaluasi  Kinerja Instalasi  Pengolahan  Limbah  Komunal Kiniar  di  Kota  Todano.  Jurnal  Tekno, 19(77), 1-10 Issn: 0215-9617
Prinajati,  P.  D.  (2020).  Domestic  Communal Wastewater  Treatment  Plant  Evaluation Research Methodology. Journal of
Community Based Environmental Engineering And Management , 4 (1), 31–36. Putri, N. M., & Hardiansyah, F. (2022). Efektivitas
Penerapan  Teknologi Pada  IPAL  Komunal Ditinjau  Dari  Parameter  BOD,  COD,  dan TSS. Jurnal  Teknik  Pengairan:  Journal  of Water  Resources  Engineering , 13 (2),  183-
194.
Qarinur, M., Prayogo, W., Rahayu, T., & Fitria, L. (2022).  Redesain  Instalasi  Pengolahan  Air Limbah  (IPAL)  dengan  Penambahan  Unit Biodigester Skala Komunal Kapasitas 5 m3. Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah , 10 (1), 091-100.
Salman, N., Taqwa, F. M. L., & Lutfi, M. (2022). Perencanaan  Instalasi  Pengolahan  Air Limbah  (IPAL)  Komunal  di  Perumahan Griya  Prima  Sriwijaya  dan  Perumahan Deyhan  Abadi,  Kota  Palembang. Jurnal Komposit:  Jurnal  Ilmu-Ilmu  Teknik  Sipil ,
5 (2), 95-106.
https://doi.org/10.32832/komposit.v5i2.629 4
Santo, F. E., Utomo, S., & Sir, T. M. W. (2019). Perencanaan  Instalasi  Pengelolaan  Air Limbah  Sistem  Komunal  pada  Perumahan Kodim  1605  Belu. Jurnal  Teknik  Sipil , Viii (1), 57.
Saputri,  D.,  Marendra,  F.,  Yuliansyah,  A.  T.,  &
Prasetya, I. A. A. P. (2021). Evaluasi Aspek Teknis dan
Lingkungan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kabupaten  Sleman  Yogyakarta. Jurnal Rekayasa Proses , 15 (1), 71. Https://doi.org/10.22146/Jrekpros.65833
Sari,  A.  P.,  &  Yuniarto,  A.  (2017).  Perencanaan
Instalasi  Pengolahan  Air  Limbah  (IPAL)
Industri  Agar-Agar. Iptek  Journal  Of
Proceedings Series , 3 (5), 27–33. https://doi.org/10.12962/J23546026.Y2017 i5.3130