Jurnal Teknik Elektro dan Komputer vol 13 no 1 January-April 2024,  pp. 19-26 p-ISSN : 2301-8402 , e-ISSN : 2685-368X , available at : https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/elekdankom
Abstract —  Synchronous  generators  are  one  of  the components  that  play  an  important  role  in  power  generation.  If there  is  a  failure  in  the  generator,  the  operation  stops  and  will result  in  the  cessation  of  business  and  considerable  losses.  The main  cause  of  failure  in  generators  lies  in  the  stator  winding, especially  in  its  insulation  condition.  Based  on  the  factors  that cause  the  quality  of  generator  insulation  to  decrease,  it  will automatically affect the workability or life of the generator. The purpose  of  this  study  is  to  evaluate  the  performance  of  the generator during its working life and to analyze the condition of the  generator  based  on  insulation  resistance  testing  and  delta tangent  testing.  From  the  tests  that  have  been  carried  out,  the results  of  the  insulation  resistance  test  are  obtained  with  a resistance value of more than 1 M Ω . So it can be stated that the insulation condition is still good because it has a resistance value of more than 1 M Ω . As for the tan delta test carried out on each phase (U,V,W) from the tests results it can be concluded that the condition is in good condition because the smaller the tangent delta value, the better the generator insulation condition.
Keywords — Delta Tangent; Generator; ; Insulation Resistance; Lifetime
Abstrak —  Generator  sinkron  merupakan  salah  satu komponen  yang  berperan  penting  dalam  pembangkitan  tenaga listrik.  Jika  terjadi  kegagalan  pada  generator,  operasi  terhenti dan  akan  mengakibatkan  terhentinya  bisnis  dan  kerugian  yang cukup besar. Penyebab utama kegagalan pada generator terletak pada  belitan  stator,  terutama  pada  kondisi  isolasinya. Berdasarkan faktor yang menyebabkan kualitas isolasi generator menurun,  maka  secara  otomatis  akan  mempengaruhi kemampuan  kerja  atau  umur  pada  generator.  Tujuan  dari penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi kinerja generator selama umur  kerjanya  serta  untuk  menganalisa  kondisi  generator berdasarkan  pengujian  tahanan  isolasi  dan  pengujian  tangen delta. Dari pengujian yang telah dilakukan di PLTP Lahendong, didapatkan hasil pengujian tahanan isolasi dengan nilai tahanan lebih  dari  1  M Ω .  Sehingga  dapat  dinyatakan  kondisi  isolasinya masih  baik  karena  memiliki  nilai  tahanan  lebih  dari  1  M Ω . Adapun pengujian tan delta yang dilakukan pada masing-masing phase  (U,  V,  W)  dari  hasil  pengujian  bisa  disimpulkan keadaannya dalam kondisi baik karena semakin kecil nilai tangen delta maka semakin baik kondisi isolasi generatornya,
Kata  kunci —  Generator;  Umur  Kerja;  Tahanan  Isolasi; Tangen Delta

## I. P ENDAHULUAN
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) adalah jenis pembangkit  listrik  yang  memanfaatkan  energi  panas  bumi sebagai  sumber  energi[1].  Cara  yang  digunakan  adalah
membuat sumur dengan kedalaman yang mencapai titik panas bumi, kemudian energi panas bumi dialirkan melalui pipa untuk memutar  turbin.  PLTP  biasanya  menggunakan  uap  dari reservoir  panas  bumi  untuk  memutar  turbin  untuk menggerakkan generator dan menghasilkan listrik. Jumlah uap yang  dibutuhkan  harus  cukup  untuk  menjalankan  turbin  dan tekanan serta suhu harus berada pada kondisi yang tepat agar uap dapat dihasilkan untuk menjalankan turbin.[2]
Pada  PLTP,  generator  sinkron  merupakan  salah  satu komponen yang berperan penting dalam pembangkitan tenaga listrik.  Generator  sinkron  mengubah  energi  kinetik  menjadi energi listrik dan menjadi pembangkit utama PLTP. Generator sebagai  sumber  pembangkit  tenaga  listrik  merupakan  bagian penting  dari  sistem  pembangkit  tenaga  listrik.  Jika  generator gagal, operasi terhenti dan menyebabkan kerugian yang cukup besar.  Faktor  utama  penyebab  kegagalan  generator  terletak pada  belitan  stator.  Belitan  atau  belitan  stator  harus  menjadi perhatian yang sangat penting, terutama kondisi isolasinya. Jika kualitas  isolasi  generator  menurun,  secara  otomatis  akan berpengaruh  terhadap  kemampuan  kerja  atau  umur  pada generator.

## A. Penelitian Terkait
Menurut Arrdy  Kusumma Wijaya dkk (2022), Pembangkit Listrik  Tenaga  Panas  Bumi  (PLTP)  adalah  jenis  pembangkit listrik yang menggunakan panas bumi sebagai sumber energi. Cara pemanfaatannya adalah dengan membuat sumur dengan kedalaman mencapai  titik  panas  bumi,  kemudian  panas bumi tersebut dialirkan melalui pipa-pipa untuk memutar turbin.[3] Menurut Gilbert Hutauruk (2010), terdapat 3 jenis teknologi pembangkit  panas  bumi  –  dikenal  sebagai geothermal  power plants – yang mengubah panas bumi menjadi listrik, yaitu dry steam (uap basah), flash steam (uap flash) dan binary cycle (uap biner).[4], [5]
Menurut  Anhar  Fauzi  Muhammad  dkk  (2021),  generator adalah  salah  satu  peralatan  utama  yang  bertegangan  tinggi dalam sistem pembangkit tenaga listrik; sistem isolasi peralatan ini sangat penting untuk operasi normal suatu generator.[6]
Menurut  Heri  Priagusno  dkk  (2020),  sangat  penting  bagi kehandalan  pasokan  listrik  di  seluruh  negara,  terutama  di Indonesia  untuk  menghindari  kekurangan  pasokan  yang menyebabkan  sistem  pemadaman.  Dengan  demikian, kehandalan  sebuah  sistem  pembangkit  listrik  sangat diharapkan. Generator adalah salah satu peralatan yang paling penting  dalam  pembangkit  listrik.  Sebelum  generator

## Analysis Lifetime of Generator Based On It’s Calculate Insulation

## Analisa Umur Kerja Generator
Devi P. Wawoh, Glanny M. C. Mangindaan, Lily S. Patras Dept. of Electrical Engineering, Sam Ratulangi University Manado, Kampus Bahu St., 95115, Indonesia e-mails : devipwawoh@gmail.com, glanny_m@unsrat.ac.id, patraslilys48@gmail.com Received: 12 September 2023; revised: 09 February 2024 ; accepted: 05 March 2024
beroperasi,  nilai  resistansi  isolasi  harus  diperiksa  untuk mendapatkan nilai minimum yang sesuai dengan standar.[7] Menurut  Mohammad  Amir  dan  I  Wayan  Angga  Juliawan (2018),  banyak  faktor  yang  menyebabkan  kegagalan  atau kerusakan generator terjadi pada belitan stator. Faktor tekanan listrik, panas, dan mekanis adalah salah satu dari banyak faktor yang menyebabkan kualitas isolasi generator menurun.[8]

## B. Generator
Generator  adalah  mesin  listrik  yang  mengubah  energi mekanik menjadi energi listrik [9] yang memanfaatkan putaran turbin untuk membangkitkan listrik. Generator didesain untuk menghasilkan  tenaga  yang  dapat  diandalkan  dan  efisien berdasarkan  kondisi  yang  diminta  oleh  PLN  yaitu  tegangan, daya dan frekuensi.
Generator  dapat  beroperasi  dengan  baik  secara  paralel dengan  unit  lain  yang  sejenis,  baik  dengan  beban  yang  sama maupun berbeda serta dengan power factor yang sama maupun berbeda, baik pada posisi lagging maupun leading [10] . Kurva  kapabilitas  generator  merepresentasikan  batasan operasi  generator  pada  kondisi  amannya  sehingga  diperlukan batasan-batasan  yang  perlu  diatur.  Generator  haruslah beroperasi  pada  batasan-batasan  yang  telah  ditentukan  baik tegangan,  frekuensi  maupun  air  pendinginnya [10] .  Operasi generator di luar kurva dapat mempengaruhi usia generator. Generator terdiri dari beberapa jenis yaitu generator sinkron, generator  induksi,  generator  kompak,  generator  magnet permanen,  generator  diesel,  generator  gas,  generator mikrohidro,  generator  tenaga  surya,  generator  magnetik terangsang.
Generator  sinkron  (sering  disebut  alternator)  adalah  mesin listrik  arus  bolak-balik  (AC) yang  mengubah  energi  mekanik (gerak)  menjadi  energi  listrik  dengan  adanya  induksi  medan magnet [11], [12] .

## C. Komponen Generator
Di  dalam  generator  terdapat  beberapa  komponen,  di antaranya adalah sebagai berikut.
1) Generator Stator
Stator  pada  generator  sinkron  adalah  gulungan  kawat penghantar  yang  ditempatkan  pada  alur-alur  inti  besi.  Di sanalah  terbentuk  GGL  induksi  karena  medan  magnet  rotor memotong kumparan stator.
2) Generator Rotor Gulungan rotor dicocokkan ke dalam ruangan-ruangan ( slot ) yang  terdapat  pada shaft rotor.  Insulator slot dimasukkan  ke dalam slot untuk menginsulasinya dan konduktor ke dalam slot sesuai urutannya.
3) Brushless Exciter Brushless  exciter dieksitasi  oleh Permanent  Magnet Generator (PMG).  Arus  AC  generator  membangkitkan  daya AC  dan  menyuplai  ke rotating  rectifier .  Kemudian rotating rectifier menyuplai  arus  DC  yang  disearahkan  untuk sinkronisasi generator sebagai arus eksitasinya. Daya generator diatur  dengan  menyesuaikan  arus  eksitasi  menggunakan Automatic Voltage Regulator (AVR).

## 4) Sistem Pendingin Generator
Sistem  udara  pendingin  generator  yang  digunakan  ialah aliran  tunggal.  Udara  pendingin  disirkulasikan  di  dalam generator dengan kipas aliran axial yang berada pada kedua sisi shaft rotor dan didinginkan kembali di dalam pendingin udara yang tersusun pada bagian stator frame . 5) Rotor Earthing Detector Earthing  detector digunakan  untuk  memeriksa  pentanahan rotor dari generator utama dan sistem eksitasi.
6) Alat Pendingin Udara ( Air Cooler )
Pendingin udara merupakan pipa dengan sirip-sirip, dengan pipa  menopang  pipa  pendingin  dengan  sirip-sirip  sedangkan rangkanya  menopang  seluruh  pipa  dan  ruang  air  untuk menampung air pendingin  yang merupakan komponen utama dalam alat ini.
7) Space Heater
Pada saat generator berhenti beroperasi, temperatur di bagian dalamnya menurun. Jika temperatur pada bagian dalam turun lebih  rendah  dibandingkan  titik  embun,  udara  basah  yang terkandung  pada  mesin  akan  menjadi  embun  yang  akan menempel pada permukaan mesin dan berbahaya bagi peralatan listrik.  Hal  ini  tidak  hanya  membawa  keburukan  tetapi  juga dapat  menyebabkan  karat  pada  alat.  Oleh  karena  itu  perlu adanya alat ini untuk menjaga temperatur tidak turun di bawah titik embun.
8) Bearing Bearing menggunakan  sistem  lubrikasi  umpan  oil  paksa untuk  pelumasan bearing dan  pendingin.  Pada  permukaan dalam bearing terdapat  saluran  yang  bertujuan  untuk  saluran minyak pelumas bearing .

## D. Faktor yang Mempengaruhi Umur Generator
Umur  generator  dapat  dipengaruhi  oleh  banyak  faktor. Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi umur kerja generator.
1) Suhu Operasional
Suhu  pengoperasian  generator  merupakan  faktor  penting yang  dapat  mempengaruhi  masa  pakai  generator.  Generator yang  terlalu  panas  atau  terlalu  dingin  dapat  menyebabkan perubahan pada bagian-bagian tertentu seperti isolasi kabel dan komponen  lainnya.  Kondisi  suhu  yang  ekstrim  juga  dapat mempercepat  keausan  dan  dapat  mengurangi  umur  pakai generator.

## 2) Beban Kerja
Beban  kerja  atau  kapasitas  generator  adalah  faktor  yang berpengaruh  terhadap  umur  kerja  generator.  Jika  generator terus-menerus  bekerja  pada  beban  yang  tinggi  dan  melebihi batas  kapasitasnya,  hal  tersebut  dapat  menyebabkan  stres mekanis  dan  termal  berlebihan  yang  dapat  mempercepat keausan dan penurunan umur kerja generator.

## 3) Kebutuhan Perawatan dan Pemeliharaan
Perawatan  dan  pemeliharaan  yang  tepat  adalah  faktor penting  untuk  menjaga  umur  generator.  Ketidakpatuhan terhadap  jadwal  pemeliharaan  rutin,  kurangnya  perawatan preventif,  atau  ketidakteraturan  dalam  memeriksa  dan membersihkan  generator  dapat  menyebabkan  kegagalan komponen yang dapat memperpendek umur kerja generator.
Jurnal Teknik Elektro dan Komputer vol 13 no 1 January-April 2024,  pp. 19-26 p-ISSN : 2301-8402 , e-ISSN : 2685-368X , available at : https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/elekdankom
TABEL I KELAS ISOLASI Kelas Suhu Kerja Maksimum (°C) Y 90 A 105 E 120 B 130 F 155 H 180
C >180

## E. Isolasi
Agar  peralatan  listrik  bertegangan  tinggi  dapat  beroperasi dengan bail dalam sistem ketenagalistrikan, seperti generator, trafo,  isolator,  kabel,  dan  lainnya,  perlatan-peralatan  tersebut memiliki  sistem  tahanan  yang  dikenal  sebagai  isolasi  untuk memisahkan  bagian  bertegangan  dari  bagian  bertegangan lainnya atau bagian netral[6].
Untuk  memperbaiki  suatu  peralatan,  kualitas  isolasi  dari peralatan  tertentu  harus  diperhatikan.  Salah  satu  cara  untuk mengetahui  adanya  arus  bocor  pada  isolasi  belitan  adalah dengan  memberikan  tegangan  tinggi  pada  isolasi  belitan. Pengujian  tersebut  menunjukkan  kualitas  isolasi  terhadap tegangan kerja yang diterima[6].
Nilai  arus  bocor  yang  didapatkan  selama  pengujian digunakan sebagai indikator ketahanan kualitas isolasi terhadap tegangan  kerja  yang  diterima.  Faktor  disipasi,  juga  dikenal sebagai Tan Delta, adalah sebuah parameter yang menunjukkan seberapa  efisien  isolasi  yang  digunakan.  Kontaminasi  isolasi dapat  dideteksi  dengan  sangat  baik  dengan  pengujian  Tan Delta[13]. Penurunan kualitas isolasi akan menyebabkan nilai tan delta semakin tinggi[14].
Untuk mendapatkan nilai tan delta digunakan persamaan (1) sebagai berikut[8].
1 Tan
P P C R      (1)
Dimana: Tan δ = faktor disipasi ω = 2πf C P = kapasitansi (F) R P = tahanan ( Ω )
Persamaan  (2)  berikut  dapat  digunakan  untuk  menghitung standar  minimal  hasil  pengukuran  tahanan  isolasi  suatu peralatan.
R = (1000 ∙ U) Q ∙ U ∙ 2.5 (2)
Dimana:
R = tahanan isolasi minimal ( Ω ) U = tegangan kerja (V) Q = tegangan megger (V) 1000 = bilangan tetap 2.5 = faktor keamanan
Banyak  hal  yang  dapat  menentukan  apakah  suatu  isolasi masih layak atau tidak. Daya hambat, kekakuan listrik, histeris dielektrik, dan keuletan merupakan persyaratan bahan isolasi. Bahan  isolasi  untuk  mesin  listrik  ditinjau  dari  kestabilan termalnya  dibagi  menjadi  beberapa  kelas.  Klasifikasi  isolasi menurut IEC ditunjukkan pada tabel I[15].
Kelas  Y,  suhu  kerjanya  sampai  dengan  maksimum  90  °C. Bahan yang termasuk dalam kelas Y yaitu bahan berserat
TABEL II PENGUJIAN TAHANAN ISOLASI Tahanan Isolasi Tegangan Megger Toleransi Belitan stator generator 22.3 G Ω 1000 V >12 M Ω Belitan rotor generator 39.4 G Ω 500 V >12 M Ω Belitan stator eksiter 32.4 G Ω 500 V >1 M Ω Belitan stator PMG 86.9 G Ω 500 V >1 M Ω Exciter side bearing stand 41.7 G Ω 500 V >1 M Ω Generator space heater 9.38 G Ω 500 V >1 M Ω Exciter space heater 296 G Ω 500 V >1 M Ω
(Sumber : PT. Pertamina Geothermal Energy Lahendong)
organis,  yang  tidak  dicelup  dalam  bahan  pernis  atau  bahan pencelup lainnya[16].
Kelas A, suhu kerjanya sampai dengan maksimum 150 °C. Bahan  berserat  kelas  Y  yang  terndam  dalam  cairan dielektrikum, pernis aspal, minyak trafo, email yang dicampur dengan vernis, atau poliamil termasuk dalam kelas A[16].
Kelas E, suhu kerjanya sampai dengan maksimum 120 °C. Bahan  kelas  E  termasuk  bahan  penyekat  kawat enamel yang menggunakan  bahan  pengikat polyvinilformal , polyurethene , damar-epoxy , perinaks , tekstolit , film  triacetate ,  dan  serat polietilen terphthalate [16].
Kelas B, suhu kerjanya sampai dengan maksimum 130 °C. Bahan non-organik yang biasanya tahan panas dan dicelup atau direkat  dengan  pernis  atau  kompon  termasuk  dalam  kelas B[16].
Kelas F, suhu kerjanya sampai dengan maksimum 155 °C. Bahan bukan organik yang dicelup atau direkat dengan epoksi, poliurethan ,  atau  vernis  yang  tahan  panas  tinggi  termasuk dalam kelas F[16].
Kelas H, suhu kerjanya sampai dengan maksimum 180 °C. Bahan Kelas H adalah bahan yang terbuat dari mika, asbes, atau gelas  fiber  yang  dicelupkan  dalam  silikon  tanpa  campuran bahan berserat[16].
Kelas C, suhu kerjanya di atas 180 °C. Bahan anorgnaik yang tidak dicelup dan tidak terikat dengan bahan organik termasuk dalam kelas C[16].

## II. B AHAN DAN M ETODE

## A. Spesifikasi Generator
Generator  dibuat,  disuplai  dan  dipasang  oleh  Fuji  Electric Company .  Adapun  kapasitas  produksi  generator output yaitu 25.3  MVA  (sesuai  dengan  batasan nameplate yang digaransikan), frekuensi 50 Hz, tiga fasa, tegangan armature 11 kV  dengan  suhu  udara  pendingin  40  °C.  Generator  dapat menghasilkan  daya  aktif  sebesar  20  MW  dengan  kecepatan 3000 rpm dan lagging 0.85.

## B. Tahanan Isolasi
Data  tahanan  isolasi  generator  dapat  bervariasi  tergantung pada  ukuran,  jenis,  dan  kondisi  generator  tertentu.  Tahanan isolasi  generator  mengukur  kemampuan  isolasi  listrik  dari lilitan stator dan rotor generator terhadap tanah atau antara fase- fase.  Nilai  tahanan  isolasi  yang  tinggi  menunjukkan  isolasi yang baik dan kurangnya kebocoran arus listrik.
Kita  dapat  menghitung  nilai  tahanan  isolasi  dengan menggunakan persamaan (2).
Devi Patrisia Wawoh – Analysis Lifetime of Generator Based on It’s Calculate Insulation
1) Perhitungan  nilai  tahanan  isolasi  pada  belitan  stator generator :
R  = ( ∙ ) ∙ 11000 ∙ 2.5 =  11000·11000·2.5 =  3025×10 5 Ω
2) Perhitungan nilai tahanan isolasi pada belitan stator eksiter
R  = ( ∙ ) ∙ 11000 ∙ 2.5 =  22000·11000·2.5 =  605×10 6 Ω

## C. Tan Delta
Tidak  ada  standar  internasional  untuk  pengujian  belitan penuh.  Standar  internasional  untuk  kumparan  atau  batang belitan  menggunakan  standar  EN  50209  sebagai  panduan. Pengujian  dilakukan  untuk  mengevaluasi  keadaan  isolasi dinding utama belitan stator.
Menurut IEEE.62.2 halaman 28; sebagai panduan umum, tip- up pada belitan mika epoksi (atau poli ester) mungkin sekitar 1%  tergantung  pada  efek  lapisan  pengontrol  tegangan  dan untuk tip-up tidak boleh lebih 0.5%. Untuk mendapatkan nilai tan  delta,  dapat  digunakan  persamaan  (1).  Sedangkan  untuk menentukan  nilai  R P pada  persamaan  (1),  dapat  digunakan rumus (3) sebagai berikut.
R = V I (3)
Dimana : V = tegangan (V) I = arus (A)
Berdasarkan tabel III, dengan menggunakan persamaan (3) dan persamaan (1), kita dapat menghitung dan mengetahui nilai tan delta phase U.
1)  R  = 1199.77V
0.0379651A =  31601.91 Ω Tan δ  = 1 314 ∙ 1.00719 × 10 ∙ 31601.91 = 1 0.99943461 =  1.00057 TABEL III
DATA TAN DELTA PHASE U No. Tegangan Uji (V) Arus (A) Kapasitansi (F) 1 1199.7 0.0379651 1.00719×10 -7 2 2489.05 0.0788554 1.00838×10 -7 3 3790.33 0.120246 1.00992×10 -7 4 4977.54 0.158135 1.01131×10 -7 5 6259.37 0.199435 1.01433×10 -7 (Sumber : PT. Pertamina Geothermal Energy Lahendong)
2)  R  = 2489.05V 0.0788554A =  31564.73 Ω Tan δ  = 1
314 ∙ 1.00838 × 10 ∙ 31564.73
= 1 0.99943821 =  1.00056
3)  R  = 3790.33V 0.120246A =  31521.46 Ω Tan δ  = 1
314 ∙ 1.00992 × 10 ∙ 31521.46
= 1 0.9995924 =  1.00041
4)  R  = 4977.54V
0.158135A
=  31476.52 Ω Tan δ  = 1 314 ∙ 1.01131 × 10 ∙ 31476.52 = 1 0.99954111 =  1.00046
5)  R  = 6259.37V
0.199435A
=  31385.51 Ω Tan δ  = 1 314 ∙ 1.01433 × 10 ∙ 31385.51
= 1 0.9996273 =  1.00037
Berdasarkan tabel IV, dengan menggunakan persamaan (3) dan persamaan (1), kita dapat menghitung dan mengetahui nilai tan delta phase V.
1)  R  = 1196.87V 0.037837A =  31632.18 Ω Tan δ  =
1 314 ∙ 1.00630 × 10 ∙ 31632.18
= 1 0.99950792 =  1.00049 TABEL IV
DATA TAN DELTA PHASE V No. Tegangan Uji (V) Arus (A) Kapasitansi (F) 1 1196.87 0.0378371 1.00630×10 -7 2 2502.64 0.0792138 1.00753×10 -7 3 3793.78 0.120259 1.00898×10 -7 4 4990.67 0.158473 1.01071×10 -7 5 6283.09 0.200147 1.01360×10 -7
(Sumber : PT. Pertamina Geothermal Energy Lahendong)
Jurnal Teknik Elektro dan Komputer vol 13 no 1 January-April 2024,  pp. 19-26 p-ISSN : 2301-8402 , e-ISSN : 2685-368X , available at : https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/elekdankom
2)  R  = 2502.64V 0.0792138A
=
31593.48 Ω
Tan δ  = 1
314 ∙ 1.00753 × 10 ∙ 31593.48
= 1
0.99950529 = 1.00049
3)  R  = 3793.78V
0.120259A
=  31546.74 Ω
Tan δ  = 1 314 ∙ 1.00898 × 10 ∙ 31546.74 =
1 0.99946293
=  1.00054 4)  R  = 4990.67V 0.158473A =  31492.24 Ω Tan δ  = 1
314 ∙ 1.01071 × 10 ∙ 31492.24 =
1 0.99944698 =  1.00055 5)  R  = 6283.09V 0.200147A =  31392.37 Ω
Tan δ  = 1
314 ∙ 1.01360 × 10 ∙ 31392.37 = 1 0.99912621
=  1.00087
Berdasarkan  tabel  V,  dengan  menggunakan  persamaan  (3) dan (1), kita dapat menghitung nilai tan delta phase W.
1)  R  = 1201.96V 0.0379874A =  31641.01 Ω Tan δ  = 1 314 ∙ 1.00599 × 10 ∙ 31641.01 = 1
0.99947894
=  1.00052 TABEL V
DATA TAN DELTA PHASE W No. Tegangan Uji (V) Arus (A) Kapasitansi (F) 1 1201.96 0.0379874 1.00599×10 -7 2 2498.24 0.0790519 1.00719×10 -7 3 3800.05 0.120437 1.00876×10 -7 4 4985.06 0.158219 1.01031×10 -7 5 6333.18 0.201612 1.01330×10 -7 (Sumber : PT. Pertamina Geothermal Energy Lahendong)
2)  R  = 2498.23V 0.0790519A =  31602.52 Ω Tan δ  =
1
314 ∙ 1.00719 × 10 ∙ 31602.52 = 1
0.994539
=  1.00055 3)  R  = 3800.05 0.120437
=  31552.18 Ω Tan δ  =
1 314 ∙ 1.00876 × 10 ∙ 31552.18
= 1 0.99941732
=  1.00058 4)  R  = 4985.06V
0.158219A
=  31507.34 Ω Tan δ  =
1 314 ∙ 1.01031 × 10 ∙ 31507.34
= 1 0.99953047
=  1.00047
5)  R  = 6333.18V
0.201612A
=  31412.71 Ω Tan δ  = 1
314 ∙ 1.01330 × 10 ∙ 31412.71 = 1 0.99947766 =  1.00052

## III. HASIL DAN DISKUSI

## A. Data Tahanan Isolasi Generator
Dari  data  hasil  pengujian  tahanan  isolasi  akan  dilakukan evaluasi  apakah  nilai  tahanan  isolasi  generator  masih  sesuai dengan  standar.  Tabel  VI  menunjukkan  data  hasil  pengujian tahanan isolasi.
Berdasarkan  hasil  pengujian  tahanan  isolasi,  dapat dinyatakan bahwa generator dalam kondisi baik jika memiliki nilai tahanan lebih dari 1 M Ω .
TABEL VI

## DATA TAHANAN ISOLASI GENERATOR
Komponen Tahanan Isolasi Generator stator winding 22.3 GΩ Generator and exciter rotor winding 39.4 GΩ Exciter stator winding 32.4 GΩ PMG stator winding 86.9 GΩ Exciter side bearing stand 41.7 GΩ Generator space heater 9.38 GΩ Exciter space heater 296 GΩ
Devi Patrisia Wawoh – Analysis Lifetime of Generator Based on It’s Calculate Insulation TABEL VII DATA TAN DELTA PHASE U No. Tan δ Pengujian Perhitungan 1 1.20034 1.00057 2 1.29818 1.00056 3 1.39606 1.00041 4 1.49274 1.00046 5 1.68889 1.00037 6 1.51565 1.13822 7 1.41896 1.00062 8 1.32163 1.00042 9 1.21599 1.00038
Gambar 1. Grafik Data Nilai Pengujian Dan Perhitungan Tan Delta Phase U

## B. Tan Delta
Tan delta merupakan nilai yang menjelaskan ketidakidealan dari  kapasitansi  isolasi  generator.  Pengujian  tan  delta  adalah pengukuran  kerugian  dielektrik  yang  menentukan  kualitas isolasi generator. Dari data hasil pengujian dan pengukuran tan delta,  akan  dievaluasi  apakah  nilai  tan  delta  sesuai  standard yang  ada.  Berdasarkan  hasil  pengujian  dan  pengukuran  tan delta, kualitas isolasi suatu generator dapat dinyatakan dalam kondisi yang baik jika hasil pengukurannya ≤ 1 %. Data hasil pengujian  dan  perhitungan  tan  delta  dapat  dilihat  pada  tabel VII.
Berdasarkan data pengujian dan perhitungan tan delta phase U, dapat dilihat dengan grafik seperti pada gambar I. Dimana nilai  puncak  ada  pada  pengujian  kelima  dan  perhitungan keenam.
Pada tabel VII Data Tan Delta Phase U menunjukkan data nilai tan delta phase U yang digunakan pada gambar I. Dapat dilihat  pada  grafik  nilai  tan  delta  mengalami  kenaikkan  dan penurunan.  Dari  hasil  pengujian  dan  hasil  perhitungan  bisa disimpulkan isolasi generator masih dalam keadaan yang baik. Karena semakin kecil nilai tangen deltanya maka semakin baik kondisi isolasi generator tersebut.
Berdasarkan data pengujian dan perhitungan tan delta phase V, dapat dilihat dengan grafik pada   gambar 2,   dimana   pada

## TABEL VIII DATA TAN DELTA PHASE V
No. Tan δ Pengujian Perhitungan 1 1.209 1.00049 2 1.31509 1.00049 3 1.41184 1.00054 4 1.51788 1.00055 5 1.69827 1.00087 6 1.53535 1.00054 7 1.43746 1.00042 8 1.3427 1.00046 9 1.23932 1.0044

## Gambar 2

## Grafik Data Nilai Pengujian dan Perhitungan Tan Delta Phase V
pengujian  kelima  merupakan  nilai  tertinggi  yang  selanjutnya kembali  menurun,  sedangkan  untuk  data  perhitungannya cenderung sama.
Pada tabel VIII Data Tan Delta Phase V menunjukkan data nilai tan delta phase V yang digunakan pada gambar 2. Dapat dilihat  pada  grafik  nilai  tan  delta  mengalami  kenaikkan  dan penurunan.  Dari  hasil  pengujian  dan  hasil  perhitungan  bisa disimpulkan isolasi generator masih dalam keadaan yang baik. Karena semakin kecil nilai tangen deltanya maka semakin baik kondisi isolasi generator tersebut.
Berdasarkan data pengujian dan perhitungan tan delta phase W,  dapat  dilihat  dengan  grafik  pada  gambar  3.  Dimana  nilai puncak  atau  tertinggi  terdapat  pada  pengujian  kelima. Sedangkan nilai perhitungan yang diperloleh dari sembilan data cenderung sama.
Pada tabel  IX Data Tan Delta  Phase W menunjukkan  data nilai tan delta phase W yang digunakan pada gambar 3. Dapat dilihat  pada  grafik  nilai  tan  delta  mengalami  kenaikkan  dan penurunan.  Dari  hasil  pengujian  dan  hasil  perhitungan  bisa disimpulkan isolasi generator masih dalam keadaan yang baik.
0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Perbandingan Pengujian dan Perhitungan Tan Delta Phasa U Pengujian Perhitungan 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1 2 3 4 5 6 7 8 9

## Perbandingan Pengujian dan Perhitungan Tan
Delta Phasa V Pengujian Perhitungan
Jurnal Teknik Elektro dan Komputer vol 13 no 1 January-April 2024,  pp. 19-26 p-ISSN : 2301-8402 , e-ISSN : 2685-368X , available at : https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/elekdankom
TABEL IX

## DATA TAN DELTA PHASE W
No. Tan δ Pengujian Perhitungan 1 1.209 1.00049 2 1.31509 1.00049 3 1.41184 1.00054 4 1.51788 1.00055 5 1.69827 1.00087 6 1.53535 1.00054 7 1.43746 1.00042 8 1.3427 1.00046 9 1.23932 1.0044
Gambar 3. Grafik Data Nilai Pengujian dan Perhitungan Tan Delta Phase W
Karena semakin kecil nilai tangen deltanya maka semakin baik kondisi isolasi generator tersebut.

## IV. K ESIMPULAN DAN S ARAN

## A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil  analisa  dan  pembahasan  dapat diperoleh kesimpulan  bahwa  generator  di  PLTP  Lahendong  Unit  5 dioperasikan sejak tahun 2016 sampai saat ini (tahun 2023) dan masih bekerja dengan baik dengan maintenance yang dilakukan setiap  sebulan  sekali.  Adapun  pengujian  tahanan  isolasi generator  yang  dilakukan  yaitu  untuk  mengetahui  adanya penurunan  tahanan  isolasi  dan  untuk  mendeteksi  adanya kelemahan  pada  generator.  Berdasarkan  pengujian  tahanan isolasi  dan  pengujian  tan  delta,  kondisi  isolasi  generator  di PLTP Lahendong Unit 5 masih dalam kondisi yang baik karena masih sesuai dengan nilai standar.

## B. Saran
Untuk  mengetahui  kondisi  isolasi  suatu  mesin  listrik, sebaiknya  dilakukan  juga  pengujian  indeks  polarisasi  agar dapat mengetahui dengan jelas mengenai kualitas isolasi mesin listrik  khususnya  isolasi  pada  generator.  Sebagai  saran  juga untuk  perusahaan,  dalam  suatu  pembangkit  listrik  bisa dikatakan  tidak  mungkin  apabila  tidak  pernah  mengalami gangguan  dari  awal  beroperasinya  suatu  pembangkit.  Oleh karena  itu,  kiranya  pihak  perusahaan  bisa  lebih  terbuka  lagi mengenai data-data yang dibutuhkan khususnya data gangguan dan maintenance untuk  mempermudah  peneliti  dalam mengumpulkan  dan  mengolah  data  karena  melalui  penelitian ini juga kiranya dapat dijadikan bahan evaluasi perusahaan agar dapat meningkatkan pemeliharaan generator untuk meminimalisir gangguan-gangguan yang mungkin terjadi pada generator di masa yang akan datang.

## V. K UTIPAN
[1] N.  S.  Khadijah,  “ANALISIS  PEMBANGUNAN  PEMBANGKIT LISTRIK  TENAGA  PANAS  BUMI  (PLTP)  MELALUI  INSENTIF FISKAL  DALAM  MENDUKUNG  KETAHANAN  ENERGI INDONESIA,” Ketahanan Energi , vol. 3, no. 2, Art. no. 2, Dec. 2018, Accessed: Jul. 22,
2023. [Online]. Available:
https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/KE/article/view/272
[2] R. Mahmudah and D. Ichsani, “Re-Design dan Modifikasi Generator Cooler Heat Exchanger Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) untuk Meningkatkan Performasi,” J. Tek. ITS SINTA 4 11815 , vol. 2, no. 3, pp. B409–B413, Dec. 2013, doi: 10.12962/j23373539.v2i3.5118.
[3] A.  K.  Wijaya,  D.  Nugroho,  and  A.  A.  Nugroho,  “Analisa  Efisiensi Kinerja  Generator  G-101  Pada  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Panas Bumi,” TRANSISTOR  Elektro  Dan  Inform. ,  vol.  4,  no.  1,  Art.  no.  1, Apr. 2022, doi: 10.30659/ei.4.1.43-48.
[4] Gilbert  Hutauruk,  “PEMBANGKIT  LISTRIK  TENAGA  PANAS BUMI,” Bupatitaput . Jun. 05, 2010. Accessed: Aug. 05, 2023. [Online]. Available:  https://bupatitaput.wordpress.com/2010/06/05/pembangkit- listrik-tenaga-panas-bumi/
[5] L.  J.  D.  Atmanto,  “PEMBANGKIT  LISTRIK  TENAGA  PANAS BUMI  (PLTP)  DAN  KENDALA  PEMBANGUNANNYA,” Orbith Maj. Ilm. Pengemb. Rekayasa Dan Sos. , vol. 11, no. 1, Art. no. 1, Mar. 2015, doi: 10.32497/orbith.v11i1.373.
[6] A. F. Muhammad, U. Latifa, and I. A. Bangsa, “ANALISIS ISOLASI PADA  GENERATOR  PEMBANGKIT  LISTRIK  TENAGA  AIR SAGULING,” Power Elektron. J. Orang Elektro , vol. 10, no. 2, Art. no. 2, Jul. 2021, doi: 10.30591/polektro.v10i2.2584.
[7] H. Priagusno, M. Zr, S. I. Rezkika, and S. Novaliamda, “Analisa Nilai Resistansi  Isolasi  Generator  200  MW  Dengan  Media  Pendingin Hydrogen Dan Air Demin,” RELE Rekayasa Elektr. Dan Energi J. Tek. Elektro ,  vol.  3,  no.  1,  Art.  no.  1,  Jul.  2020,  doi: 10.30596/rele.v3i1.5231.
[8] M. Amir and I. W. A. Juliawan, “ANALISA PENGARUH PARTIAL DISCHARGE DAN TAN δ TERHADAP UMUR ISOLASI BELITAN STATOR  AKIBAT  IKATAN  KUMPARAN  GENERATOR LONGGAR,” SINUSOIDA ,  vol. 20, no. 4, pp. 1–11,  Oct. 2018,  doi: 10.37277/s.v20i4.814.
[9] 14524044  Anisa  Rani  Utomo,  “STUDI  ANALISIS  TAHANAN ISOLASI  90  MW  SYNCHRONOUS  GENERATOR  DENGAN MENGGUNAKAN METODE REGRESI LINIER (KASUS : PT.PLN (PERSERO)  PEMBANGKIT  SUMATERA  BAGIAN  SELATAN UBP  BANDAR  LAMPUNG),”  Aug.  2018,  Accessed:  Jul.  22,  2023. [Online]. Available: https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/10197
[10] A Sutrisno, M Mukhlis, dkk, Buku Pintar Operasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Lahendong Unit 5 & 6 ( 2 x20 MW ) , 1st ed.
[11] Z. Anthony, Mesin Listrik Dasar . ITP Press.
[12] R.  Septiyan,  M.  W.  K,  and  B.  Sugeng,  “Analisa  Hilang  Daya  Pada Generator Sinkron 3 Fasa (6,6 KV) 11 MVA TYPE 1DT4038-3EE02- Z,” J. Tek. Elektro Uniba JTE UNIBA , vol. 4, no. 1, Art. no. 1, Jun. 2019, doi: 10.36277/jteuniba.v4i1.45.
0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1 2 3 4 5 6 7 8 9

## Perbandingan Pengujian dan Perhitungan Tan
Delta Phasa W Pengujian Perhitungan
[13] A. Multi and S. P. Handojo, “ANALISIS PENGUKURAN TANGEN DELTA  PADA  BAHAN  ISOLASI  GENERATOR,” SAINSTECH  J.
Penelit. DAN Pengkaj. SAINS DAN Teknol. , vol. 32, no. 1, pp. 9–23, Mar. 2022, doi: 10.37277/stch.v32i1.1216.
[14] A.  Fernandes  and  S.  Samsurizal,  “Prediksi  Sisa  Umur  Generator Dengan  Metode  Pengujian  Dielektrik  Pada  Stator  Generator  Unit  2 PLTU Ombilin,” KILAT , vol. 12, no. 1, Art. no. 1, May 2023. [15] “Kelas Isolasi | PDF,” Scribd .
https://id.scribd.com/doc/315861753/kelas-isolasi  (accessed  Sep.  06,
2023). [16] “Pembagian Kelas Bahan Penyekat - TN Elektro.” https://www.tneutron.net/elektro/pembagian-kelas-bahan-penyekat/ (accessed Jul. 24, 2023).
Devi Patrisia Wawoh , penulis adalah anak kedua dari dua bersaudara, lahir di  Tomohon,  Sulawesi  Utara  pada tanggal  31  Desember  2000.  Penulis menempuh  pendidikan  pertama  di sekolah Taman Kanak-Kanak Kartika Wirabuana  VI  pada  tahun  2006 sampai  2007,  kemudian  melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Katolik 13  St.  Yosep  Manado  pada  tahun 2007 sampai 2013, setelah itu masuk ke Sekolah Menengah Pertama Katolik St. Theresia pada tahun 2013  sampai  2016,  kemudian  melanjutkan  pendidikan  di Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Binsus Manado pada tahun 2016  hingga  lulus  di  tahun  2019.  Pada  tahun  2019  penulis memulai  pendidikan  di  Universitas  Sam  Ratulangi,  Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Elektro dengan mengambil konsentrasi minat  Teknik  Tenaga  Listrik  pada  tahun  2021.  Dalam menempuh  pendidikan,  penulis  telah  melaksanakan  Kerja Prakterk di PT. Jago Elfah Anugerah pada bulan Juni-Agustus tahun 2022, dan mengikuti Kuliah Kerja Terpadu (KKT) pada bulan Agustus-September 2022 pada KKT 132 Posko Kema II, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara. Kemudian pada bulan  Juni-Juli  tahun  20223  melakukan  penelitian  dan pengambilan  data  di  PT.  Pertamina  Geothermal  Energy Lahendong.  Penulis  juga  merupakan  anggota  bidang  dalam kepengurusan  organisasi  Himpunan  Mahasiswa  Elektro Universitas Sam Ratulangi.