Srihanto 1 , Moch.Sugiri 2 *
1*,2 Program Studi Teknik Mesin , Institut Teknologi Budi Utomo Jakarta
1*,2 Jl. Mawar Merah No.23, RT.2/RW.1, Pd. Kopi, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur 13460
*Koresponden Email: sugiri.moch@gmail.com
Abstrak. Di  negara  tropis  menjadikan  kebutuhan  akan  sistem  pengkondisian  udara  khususnya  untuk  gedung– gedung  bertingkat  supaya  memberi  kenyamanan  bagi  penghuninya.  Untuk  itu,  diperlukan  perencanaan  sistem pengkondisian  udara  menggunakan ceiling  duct dengan  pengaturan  sistem  VRV/F  (Variable  Refrigerant Volume/FLOW)  supaya  beban  dan  kapasitasnya  sesuai  dan  lebih  efisien.  Dalam  menghitung  beban  pendingin mulai dari beban sensibel dan beban, dan perhitungan ukuran ducting. Metode penelitian yang digunakan untuk melakukan  perencanaan  sistem  pengkondisian  udara  menggunakan ceiling  duct dengan  pengaturan  sistem VRV/F adalah dengan metode observasi dengan mengambil data yang dibutuhkan. Melakukan perhitungan dan analisis  dengan  data  –  data  yang  diperoleh.  Sehingga  setelah  melakukan  perencanaan  didapatkan  total  beban lantai 5 = 270,752.79 Btu/hr (79.3498kW), lantai 6 = 280,568.37 Btu/hr (82.227 kW), dan lantai 7 = 229,690.66 Btu/hr  (67.3157kW).  Ukuran ducting  supply yang  dipakai  adalah:  Tinggi  =  75  mm-450mm,  Lebar  =  75mm  – 450 mm dan ukuran ducting return yang dipakai adalah Tinggi = 75mm-450mm, Lebar = 75mm-450mm. Dari hasil perencanaan di tentukan sistem pengkondisian udara menggunakan sistem ceiling duct dengan pengaturan sistem  VRV/VRF.  Keunggulannya  adalah Easy  to  Maintenance ,  memiliki  kehandalan  tinggi,  bisa  digunakan kapasitas besar, space saving desain, berbeda unit indoor dalam satu sistem, dan menggunakan refrigerant type R410.
Kata Kunci : Beban pendingin, Design Ducting , Pengkondisian Udara, Kenyamanan, ceiling ducting .
Abstract. In tropical countries, there is a need for air conditioning systems, especially for high-rise buildings to provide comfort for their residents.  For this reason, it is necessary to plan an air conditioning system using a ceiling duct with a VRV / F (Variable Refrigerant Volume / FLOW) system setting so that the load and capacity are appropriate and more efficient. In calculating the cooling load, starting from the sensible load and the load, and  calculating  the  size  of  the  ducting.  The  research  method  used  to  plan  an  air  conditioning  system  using  a ceiling  duct  with  VRV  /  F  system  settings  is  the  observation  method  by  taking  the  required  data.  Perform calculations  and  analysis  with  the  data  obtained.  So  that  after  planning  the  total  load  on  the  5th  floor  = 270,752.79  Btu  /  hr  (79.3498kW),  the  6th  floor  =  280,568.37  Btu  /  hr  (82,227  kW),  and  the  7th  floor  = 229,690.66 Btu / hr (67.3157kW). The size of the ducting supply used is: Height = 75mm-450mm, Width = 75mm - 450mm and the size of the ducting return used is Height = 75mm-450mm, Width = 75mm-450mm. From the planning  results,  it  is  determined  that  the  air  conditioning  system  uses  a  ceiling  duct  system  with  VRV  /  VRF system settings. The advantages are Easy Maintenance, high reliability, large capacity use, space-saving design, different indoor units in one system, and using R410 type refrigerant.
Keywords: cooling load, Design Ducting, Air Conditioning, Comfort, ceiling ducting.

## 1. PENDAHULUAN
Berada  pada  bagian  negara  tropis  menjadikan  kebutuhan  akan  sistem  pengkondisian  udara  bagi bangunan-bangunan  di  Jakarta  sebagai  salah  satu  prioritas  utama  [1].  Sistem  udara  yang  meliputi
Volume 2, Nomor 1, April 2021, hlm 34-42 JTTM: Jurnal Terapan Teknik Mesin p ISSN 2721-5377 | e ISSN  2721-7825

## PERENCANAAN SISTEM PENDINGIN UDARA MENGGUNAKAN CEILING DUCT DENGAN PENGATURAN SISTEM VRV/F PADA GEDUNG PERKANTORAN 3 LANTAI
AIR COOLING SYSTEM PLANNING USING CEILING DUCT WITH VRV/F SYSTEM SETTINGS IN 3 FLOOR OFFICE BUILDING
pendinginan  dalam  suatu  ruangan  serta  pengaturan  suhu  kelembaban  untuk  meningkatkan  kualitas udara yang dibutuhkan.
Agar sistem pengkondisian udara bekerja secara efisien di semua ruangan dalam satu bangunan diperlukan  perhitungan  beban  pendingin  dan  dilanjutkan  dengan  perencanaan  sistem  pengkondisian udara untuk bangunan. Ada dua faktor yang dapat mempengaruhi beban pendingin, yaitu  dari dalam ruangan ( internal heat gain ) seperti penghuni ruangan, lampu dan peralatan yang menghasilkan kalor, kedua  adalah  faktor  dari  luar  ( external  heat  gain )  meliputi  konduksi  pada  dinding,  atap,  lantai,  dan radiasi matahari[2].
Pendinginan udara untuk menghasilkan temperatur ruangan ideal, kemudian suhu ruangan mulai dari  kelembaban  relatif,  kecepatan  rambat  udara,  kebersihan  udara,  serta  sirkulasi  udara  di  dalam ruangan  tersebut,  untuk  menghasilkan  ruangan  yang  nyaman[3].  Analisis  perubahan  kondisi  dalam ruangan  antar  musim  yang  ditempatkan  di  sekitar  pelataran  tengah  untuk  mendapatkan  jumlah perolehan matahari yang optimal[4].
Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  menghitung  kebutuhan  sistem  pendingin  dalam  gedung,  agar efisiensi dalam penggunaan daya listrik.

## 2. METODE
Berikut ini adalah langkah–langkah yang dilakukan dalam penelitian.
a. Studi kepustakaan dan observasi
b. Pengumpulan data
c. Analisa pengolahan data
d. Tahapan perencanaan
e. Kesimpulan
2.1 Analisis data.
Perancangan Gedung XZX, Jalan Soepomo, Jakarta selatan, yang berjumlah 8 lantai dan ruangan yang akan dikondisikan berjumlah 3 lantai yaitu di lantai 5, 6, dan 7.
A. Tempat dan Waktu Penelitian
Tempat penulis melakukan penelitian adalah di Gedung XZX, Jl. Soepomo no.27 Tebet, Jakarta Selatan. Lokasi gedung ini berada di Jakarta selatan dengan titik koordinat 6º LS dan 106 º BT, arah bangunan menghadap barat. Waktu penelitian dimulai 01 April-30 Juni 2020.
B. Jenis Keterangan Bangunan
Dari data  yang  didapatkan dari  ASHRAE.  Handbook,  Fundamental,  P-1  Edition,  Atlanta,  2017. Bab 14, Apendik, cuaca kota Jakarta pada tabel 1.
36 Srihanto, Moch. Sugiri
Perencanaan Sistem Pendingin Udara Menggunakan Ceiling Duct Dengan Pengaturan Sistem Vrv/F Pada Gedung Perkantoran 3 Lantai
Tabel 1. Kondisi udara di Jakarta TINJAUAN NILAI Latitude (Garis Lintang) 6° LS Design Dry-Bulb (1%) 93.6 °F / 34.2 °C Design Wet-Bulb (1%) 78.8 °F / 26 °C Humidity Ratio (W) 65% Relative Humidity 65%
Berikut ini data kondisi udara rancangan dari sumber yang sama:
Tabel 2. Kondisi udara rancangan TINJAUAN NILAI Latitude (Garis Lintang) 6.12° LS Design Dry-Bulb Temp. Room (Tr) 77 °F / 25 °C Design Wet-Bulb Temp. Room 66.9 °F /19.4°C Humidity Ratio Design (W) 0.009 lb/lb Relative Humidity 50 ± 5 % Bulan Terpanas (Rancangan) MAY Jam Terpanas 15.00

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN.
3.1 Perhitungan beban pendingin.
3.1.1 Beban eksternal.
Beban pendinginan eksternal bersumber dari beban kalor [5][6].
A. Pancaran sinar matahari akan mempengaruhi terhadap pendingin dengan perhitungan beban kalor. 𝑄 = 𝑈 × 𝐴 × 𝐶𝐿𝑇𝐷 𝑐𝑜𝑟𝑟 (1) 𝐶𝐿𝑇𝐷 𝑐𝑜𝑟𝑟 = (𝐶𝐿𝑇𝐷 + 𝐿𝑀) × 𝐾 + (78 − 𝑇𝑟) + (𝑇𝑜 − 85) (2) Dimana:
Q = Kalor dari dinding partisi (Btu/hr).
U = Koefisien perpindahan kalor (Btu/hr.ft2 °F).
A = Luas dinding (ft2).
CLTD corr = Cooling Load Temperature Difference Corrected (°F).
LM = Nilai koreksi Latitude and month ().
K = Faktor warna, K= 1 warna gelap; K= 0,83, warna menengah; K= 0,63, warna terang. Tr = Suhu ruang perencanaan (°F).
To = Suhu udara luar (°F).

## B. Beban kalor yang ditimbulkan oleh dinding secara konduksi dan partisi[5][6].
𝑄 = 𝑈 × 𝐴 × 𝑇𝐷 (3) Dimana:
TD = Beda temperatur setiap ruangan.
C. Beban kalor melalui atap[7][5].
𝑄 = 𝑈 × 𝐴 × 𝐶𝐿𝑇𝐷 𝑐𝑜𝑟𝑟 (4) 𝐶𝐿𝑇𝐷 𝑐𝑜𝑟𝑟 = (𝐶𝐿𝑇𝐷 + 𝐿𝑀) × 𝐾 + (78 − 𝑇𝑟) + (𝑇𝑜 − 85) × 𝑓(2.20) (5) Dimana:
f = Faktor Attic (hanya untuk atap).
D. Beban kalor pada kaca partisi [7].
𝑄 = 𝑈 × 𝐴 × 𝐶𝐿𝑇𝐷 𝑐𝑜𝑟𝑟 (6)
E. Beban radiasi pancaran sinar matahari pada kaca[7].
𝑄 = 𝑆𝐻𝐺𝐹 × 𝐴 × 𝑆𝐶 × 𝐶𝐿𝐹 (7) Dimana:
SHGF = Solar heat gain factor (ºF) [8].
SC = Shading Coefficient [8].
CLF = Cooling Load Factor untuk kaca [8].
F. Beban kalor melalui lantai.
𝑄 = 𝑈 × 𝐴 × 𝑇𝐷 (8)
Dimana:
TD = Beda temperatur tanah dengan ruangan yang dikondisikan(ft 2 ).
G. Beban kalor melalui partisi.
𝑄 = 𝑈 × 𝐴 × 𝑇𝐷 (9) Dimana:
TD  = Beda suhu antara ruangan yang dikondisikan dengan ruangan yang bersebelahan(ft 2 ).

## 3.1.2 Beban internal.
Beban pendinginan internal bersumber dari beban kalor [5].
A. Beban kalor oleh faktor manusia.
𝑄 = (𝑞𝑠/𝑝 × 𝑛 × 𝐶𝐿𝐹) + 𝑞𝑙/𝑝 × 𝑛) (10) Dimana:
qs/p = Beban sensibel yang dihasilkan setiap   orang   per jam (Btu/hr)  [5](ASHRAE GRP 158 cooling load and Heating Load Calculation Manual,Table 4.5).
N = Jumah orang.
B. Beban kalor yang ditimbulkan oleh peralatan.
𝑄 = (𝐶𝑠 × 𝑞𝑡𝑠 × 𝐶𝐿𝐹) + 𝐶1 × 𝑞𝑡𝑙) (11)
38 Srihanto, Moch. Sugiri
Perencanaan Sistem Pendingin Udara Menggunakan Ceiling Duct Dengan Pengaturan Sistem Vrv/F Pada Gedung Perkantoran 3 Lantai
Dimana:
Cs  = Coefficient  Sensible [5]  (ASHRAE  GRP  158 CoolingLoad  and  Heating  Load  Calculation Manual, Tabel 1)
Qt = Manufacturer’s Input Ranting
C. Beban kalor yang diperoleh dari penerangan [9]
𝑄 = 3,4 × 𝑞𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 × 𝐹𝑢 × 𝐶𝐿𝐹 (12) Dimana:
3,4 = Faktor pengali konversi satuan Watt ke Btu/hr
q inpu = Daya total dari lampu
Fu = Faktor dari lampu yang menyala (Fu= 1 karena seluruh lampu menyala).
3.1.3 Beban ventilasi dan infiltrasi.
A. Beban  ventilasi  merupakan  beban  kalor  yang  berasal  dari  udara  luar  dimanfaatkan  sebagai udara ventilasi, terdiri dari beban sensibel dan laten [5].
B. Beban Infiltrasi berasal dari masuknya udara luar tanpa ke dalam ruangan yang dikondisikan, yang  dikarenakan  gaya–gaya  alamiah  (tekanan  dalam  ruangan  lebih  kecil  dibanding  dengan tekanan di luar lingkungan). Terdapat dua macam beban infiltrasi itu beban infiltrasi melalui pintu dan jendela[5].
3.1.4 Beban total ruangan[7].
Beban  ruangan  yang  didapatkan  terdiri  atas  beban  kalor  sensibel  ruangan  (RSHG)  dan  beban laten ruangan (RLHG) yang masing masing didapat dari penjumlahan total beban internal dan beban eksternal [7].
a. Beban sensibel ruangan terdiri [6].
RSHG = Kalor dinding + kalor ceiling + kalor lantai + kalor kaca partisi + kalor pintu partisi + kalor sensibel penghuni + kalor penerangan + kalor sensibel peralatan + kalor sensibel infiltrasi.
b. Beban laten ruangan terdiri [6].
𝑅𝐿𝐻𝐺 = 𝐾𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 + 𝐾𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑎𝑙𝑎𝑡𝑎𝑛 + 𝐾𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑛 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑠𝑖 (13)
c. Beban Total Ruangan [6].
𝑅𝑇𝐻𝐺 = 𝑅𝑆𝐻𝐺 + 𝑅𝐿𝐻𝐺 (14) Dimana:
RTHG  = Beban total ruangan (Watt).
RSHG = Beban sensibel ruangan (Watt).
RLHG  = Beban laten ruangan (Watt).

## 3.2 Perhitungan ducting dengan duct sizer MCQUAY.
Dalam  melakukan  perhitungan  ukuran  ducting  menggunakan  program  Duct  Sizer  MCQUAY harus mengetahui data-data yang diperlukan [10].
• Air Flow Rate (cfm)
• Head Loas.
Tabel 1. Perhitungan ducting pada zone 1, 2 & 3.
zone Section  debit  l (In) V (fpm)  D Pv (in.WC) HXW (In)
1
A-B 280 188,98 745,2 8,18 0,0368 8 x 8 B-D 511 137,8 866,1 10,37 0,0474 10 x 10 C-D 231 98,43 710 7,65 0,0326 7 x 7 D-E 742 110,24 950 12,02 0,0552 11 x 11 F-G 309 188,98 763,9 8,75 0,0342 8 x 8 G-E 540 137,8 878 10,37 0,0529 10 x 10 H-E 231 98,43 710 7,65 0,0326 7 x 7 E-I 1513 157,48 1132 15,84 0,0762 15 x 15 J-K 309 188,98 763,9 8,75 0,0342 8 x 8 K-I 540 137,8 878 10,37 0,0529 10 x 10 I-L 2053 31,5 1219,6 17,49 0,0943 16 x 16 M-O 231 39,37 710 7,65 0,0326 7 x 7 N-O 22 118,11 387,4 3,28 0,0088 3 x 3 O-L 253 98,43 726,5 8,18 0,03 8 x 8 L-P 2306 78,74 1254,6 18,58 0,0934 17 x 17 Q-P 200 165,35 684,7 7,08 0,0334 7  x 7 P-R 2506 98,43 1280,2 19,12 0,0984 18 x 18 2 A-C 409 98,43 0,0374 819,3 9,84 9 x 9 B-C 409 43,31 0,0374 819,3 9,84 9 x 9 C-D 818 145,67 973,2 12,56 0,0564 12 x 12 E-D 278 51,18 743,9 8,18 0,0362 8 x 8 F-D 278 51,18 743,9 8,18 0,0362 8 x 8 D-G 1374 141,73 1105,6 15,3 0,0721 14 x 14 H-G 283 39,37 747,2 8,18 0,0375 8 x 8 I-G 283 66,93 747,2 8,18 0,0375 8 x 8 G-J 1940 145,67 1202,9 16,93 0,0959 16 x 16 K-J 283 39,37 747,2 8,18 0,0375 8 x 8 L-J 283 66,93 747,2 8,18 0,0375 8 x 8 L-M 2506 19,69 1280,2 19,12 0,0984 18 x 18 3 A-B 11 129,92 322,1 2,66 0,005 3 x 3 B-E 22 70,87 387,4 3,28 0,0097 3 x 3 C-E 77 125,98 536,9 4,88 0,0219 5 x 5 D-E 11 90,55 322,1 2,66 0,005 3 x 3
40 Srihanto, Moch. Sugiri
Perencanaan Sistem Pendingin Udara Menggunakan Ceiling Duct Dengan Pengaturan Sistem Vrv/F Pada Gedung Perkantoran 3 Lantai
E-F 110 90,55 588,2 5,98 0,0198 6 x 6 F-H 123 125,98 605,2 5,98 0,0248 6 x 6 G-H 25 39,37 350 2,66 0,0094 3 x 3 H-I 138 118,11 623,2 6,56 0,0216 6 x 6 J-I 228 70,87 707,7 7,65 0,031 7 x 7 K-L 228 106,3 707,7 7,65 0,031 7 x 7 L-I 456 39,37 841,9 9,84 0,0465 9 x 9 I-M 822 141,73 974,3 12,56 0,057 12 x 12 N-O 11 118,11 322,1 2,66 0,005 3 x 3 O-M 239 70,87 716,1 7,65 0,0349 7 x 7 P-Q 228 106,3 707,7 7,65 0,031 7 x 7 Q-M 456 39,37 841,9 9,84 0,0465 9 x 9 M-R 1517 118,11 1132,7 15,84 0,0766 15 x 15 S-T 307 157,48 762,6 8,75 0,0338 8 x 8 T-R 535 70,87 876 10,37 0,0519 10 x 10 U-V 228 106,3 707,7 7,65 0,031 7 x 7 V-R 456 39,37 841,9 9,84 0,0465 9 x 9 R-W 2508 39,37 1200,5 19,12 0,0986 18 x 18

## 3.3 Keunggulan AC VRV dari AC biasa.
Untuk keunggulan AC VRV dibandingkan dengan AC SPLIT biasa yaitu:
a. Easy to Maintenance.
Semua  control  kerja  compressor,  PCB  dan  EXF/EEV,  dapat  dilakukan  pada  Mainboard  pada outdoor. Sehingga mempermudah dan lebih sederhana untuk melakukan analisis.
b. Memiliki kehandalan yang tinggi.
c. Bisa digunakan untuk kapasitas yang besar.
d. Space Saving Design.
Penempatan  outdoor  yang  tidak  membutuhkan  ruang  yang  luas,  dan  lebih  mudah  untuk  di tempatkan di atas gedung karena tidak memiliki bobot yang terlalu berat dibandingkan chiller.
e. Berbeda unit indoor dalam satu sistem.
Untuk pemilihan indoor indoor yang bervariasi dalam satu sistem menjadikan ac VRV/VRF lebih mudah  saat  melakukan  desain  kebutuhan  satu  bangunan.  Indoor  bisa  dipilih  sesuai  kebutuhan ruangan.
f. Refrigerant type R410.
Refrigerant yang sangat ramah lingkungan dan tidak merusak lapisan ozone.
Pada tabel 2 dijelaskan perhitungan rasio AC per ft2, dimana setiap ruangan yang dihitung pada lantai 5, didapat nilai sesuai dengan kebutuhan.
Tabel 2. Perhitungan Rasio AC per ft2
LANTAI RUANGAN Lt.5 RTHG LUAS /RUANGAN Rasio kebutuhan AC/Ft2 Btu/hr Ft2 Btu/sq.ft 5 Finance manager room 10069,24 163,6 61,55 library 22258,62 279,9 79,52 finance & purchasing div. 49879,32 1193,7 41,79 doc storage 7193,33 178,7 40,25 copy & printer 779,9 71 10,98 storage 464,62 119,5 3,89 meeting room 51 30333,58 290,6 104,38 meeting room 52 20658,06 194,8 106,05 open meeting area 42023,41 387,5 108,45 reception lobby 71627,65 864,3 82,87 guest room 10759,31 149,6 71,92 Locket 516,7 79,7 6,48 Half lift 1496,91 398,3 3,76 ac/electric room 2692,14 75,3 35,75

## 4. SIMPULAN
Dari  perhitungan  dan  pembahasan  yang  sudah  dilakukan,  maka  dapat  ditarik  beberapa kesimpulan mengenai hasil analisis “Perencanaan Sistem Pendingin Udara Menggunakan Ceiling Duct Dengan Pengaturan Sistem Vrv Pada Gedung Perkantoran 3 Lantai Di Jakarta” yaitu sebagai berikut: Jumlah total  beban  pada ruangan  lantai  5 adalah sebesar 270,752.79  Btu/hr  atau  79.3498  kW,  untuk jumlah total beban pada ruangan lantai 6 adalah sebesar 280,568.37 Btu/hr atau 82.227 kW, dan untuk jumlah total beban pada ruangan lantai 7 adalah sebesar 229,690.66 Btu/hr atau 67.3157 kW. Desain Ducting  Supply yang  dipakai  adalah:  Tinggi:  75  mm–450  mm  dan  untuk  Lebar:  75mm–450  mm. Untuk desain Ducting Return yang dipakai adalah: Tinggi 75mm–450mm. Menurut penelitian penulis banyak  sekali  keunggulan  yang  ditemukan  di  AC  sistem  VRV  ini  dibanding  dengan  AC  split  biasa yaitu dari segi daya sistem VRV ini sangat menghemat daya dibanding AC split biasa, dan dari segi tempat  Vrv  ini  tidak  boros  untuk  tempat  karena  1 Outdoor dapat  digunakan  untuk  beberapa  unit indoor.

## REFERENSI
[1] P. Pengguna, B. Gedung, and H. Jakarta, “VOL. 2 SISTEM PENGKONDISIAN UDARA & VENTILASI-IFCGuideVol2-IND-edit,” vol. 2, no. 38, 2012.
[2] A. Kurniawati and G. Doloksaribu, “Tower Universitas Mercu Buana Lantai 5 Dan,” pp. 246– 254, 2009.
[3] T.  D.  P.  dan  N.  Finahari,  “Pengaruh  Perubahan  Temperatur  Media  Pendingin  pada  Direct Evaporative Cooler,” vol. 3, 2011.
42 Srihanto, Moch. Sugiri
Perencanaan Sistem Pendingin Udara Menggunakan Ceiling Duct Dengan Pengaturan Sistem Vrv/F Pada Gedung Perkantoran 3 Lantai
[4] İ.  Erdemir  Kocagil  and  G.  Koçlar  Oral, “The  effect of solar  heat  gain  on  climate  responsive courtyard  buildings,” A/Z  ITU  J.  Fac.  Archit. ,  vol.  13,  no.  2,  pp.  39–46,  2016,  doi: 10.5505/itujfa.2016.93898.
[5] ASHRAE, “ASHRAE Handbook Fundamentals and Data Book,” Am. Soc. Heating, Refrig. Air Cond. Eng. , vol. 1, pp. 90–1, 1997.
[6] I. Kharagpur, “Cooling and heating load calculations - esttimation of required cooling/heating,” pp. 1–21, 2010, [Online]. Available: https://nptel.ac.in/courses/112105129/35.
[7] G. Solomon and Y. A. Adde, “Analytical Method To Calculate Room Cooling Load,” Int.  J. Eng. Technol. Manag. Res. , vol. 7, no. 8, pp. 56–64, 2020, doi: 10.29121/ijetmr.v7.i8.2020.761.
[8] J.  C.  L.  Danny  H.  WLi,  “Solar  heat  gain  factors  and  the  implications  to  building  designs  in subtropical  regions,” Energy  Build. ,  vol.  32,  no.  1,  pp.  47–55,  2000,  doi: https://doi.org/10.1016/S0378-7788(99)00035-3.
[9] B. L. Ahn, C. Y. Jang, S. B. Leigh, and H. Jeong, “Analysis of the effect of artificial lighting on heating and cooling energy in commercial buildings,” Energy  Procedia ,  vol.  61, pp. 928– 932, 2014, doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.997.
[10] D. P. Putra and M. F. Hidayat, “Perencanaan Tata Udara Sistem Ducting Ruang Aula Lantai 8 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta,” J. Kaji. Tek. Mesin , vol. 2, no. 1, pp. 61–66, 2017.