OPEN ACCESS J OURNAL OF T ELECOMMUNICATION , E LECTRONICS , AND C ONTROL E NGINEERING (JTECE) ISSN: 2654-8275 (O NLINE ) JTECE. V OL . 4, N O . 2, PP. 100-107, J ULY 2022 DOI: 10.20895/ JTECE . V 4 I 2.708

## Analisis Sistem
Grounding Menggunakan
Elektroda Ground Rod Jenis Tembaga Pada Gedung A dan D di Universitas Peradaban
Grounding System Analysis by Copper Ground Rod Electrode for Building A and D in Peradaban University
Rizky Mubarok 1, *, Rizki Noor Prasetyono 2 , Zidan Alfarikhi 3
1,2 ,3 Teknik Elektro, Universitas Peradaban Jalan Raya Pagojengan KM.3, Paguyangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52276
1, *Corresponding author: barokstematel@gmail.com
2 rizkinoorupb@peradaban.ac.id, 3 alfarikimzidan@gmail.com
Received on 30-06-2022, accepted on 28-07-2022, published on 29-07-2022

## Abstrak
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa kelayakan nilai pentanahan pada gedung A merupakan gedung rektorat dan gedung D adalah gedung kelas perkuliahan di Universitas Peradaban menggunakan elektroda ground rod jenis tembaga.  Nilai  pentanahan  yang  sesuai  dengan  Persyaratan  Umum  Instalasi  Listrik  (PUIL)  2011  yaitu  0  sampai dengan 5 Ω yang digunakan sebagai standarisasi instalasi listrik nasional. Faktor yang dapat mempengaruhi nilai tahanan  pentanahan  yaitu  variabel  kedalaman  elektroda,  jenis  tahanan  tanah,  diameter  elekroda,  jumlah elektroda dan jenis tanah. Pada penelitian ini dilakukan pengukuran dengan menggunakan alat earth tester dengan merek kyoritsu dengan metode tiga titik. Berdasarkan hasil pengukuran yang didapat untuk nilai rata-rata tahanan pentanahan gedung A yaitu 0.518 Ω dan untuk nilai rata-rata tahanan pentanahan gedung D yaitu 0.804 Ω. Kedua bangunan  itu  sudah  memiliki  nilai  tahanan  pentanahan  sesuai  dengan  PUIL  2011.  Dari  hasil  analisis  dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan nilai tahanan pentanahan ≤ 1 Ω dengan jenis tanah rawa yaitu 10 Ω-meter maka dibutuhkan kedalaman 12 meter.
Kata kunci: Earth Tester , Elektroda, Ground Rod , Tahanan Pentanahan, Tembaga, PUIL

## Abstract
This research was conducted to analyze the appropriateness of the grounding value in building A and D. Building A is  the  rectorate  building,  while  building  D  is  for  lecturing.  Copper-type  ground  rod  electrodes  obtained  the grounding values. The grounding value following the General Electrical Installation Requirements (PUIL) 2011 is 0 to  5,  which  is  used  as  a  national  electrical  installation  standard.  Factors  that  can  affect  the  value  of  grounding resistance are the variable depth of the electrode, the type of ground resistance, the diameter of the electrode, the number of electrodes, and the type of soil. In this study, measurements were made using an earth tester with the Kyoritsu brand with the three-point method. Based on the measurement results obtained, the average value of the grounding resistance of building A is 0.518, and the average value of grounding resistance of building D is 0.804. Therefore, both buildings already have a ground resistance value following PUIL 2011. From the analysis results, it can be concluded that to obtain a ground resistance value of 1 with a swamp soil type of 10 -meters, a depth of 12 meters is required.
Keywords: Copper, Earth Tester, Electrode, Ground Rod, Grounding Resistance, PUIL
R IZKY M UBAROK , DKK: JTECE. V OL . 4, N O . 2, PP. 100-107, J ULY 2022

## I. P ENDAHULUAN
Keperluan  akan  tenaga  listrik  semakin  ke  depan  akan  bertambah,  menunjukan  suatu  perkembangan yang sangat pesat, berkaitan dengan kebutuhan di sektor industri sampai dengan sektor konsumen tegangan rendah  [1].  Ada  segi  keuntungan  pemerataan  listrik  dan  ada  juga  yang  dapat  membahayakan  keamanan manusia dari penggunaan listrik itu sendiri. Listrik dapat merugikan manusia karena dapat membuat orang tekena kejut listrik, sehingga bisa berakibat membahayakan manusia [2]. Pengamanan pada badan peralatan dan instalasi dengan bumi atau tanah sehingga manusia terhindar dari sengatan listrik, serta mengamankan komponen-komponen instalasi dari bahaya tegangan atau arus abnormal [3].
Keamanaan dan keandalan wajib dibutuhkan dalam melakukan rancang bangun instalasi sistem tenaga listrik pada suatu bangunan guna  melindungi dan  mengurangi dampak kerusakan akibat sambaran  petir. Perlindungan  alat  listrik  akibat  gangguan  dari  mulai  pembangkit  listrik,  transmisi  dan  distribusi  listrik diwajibkan menggunakan sistem pentanahan (Grounding). Penelitian Verta dkk [4] dan Alwini & Abduh [5]  sistem  pembumian  dalam  pembangkit  listrik  diperlukan  untuk  pengamanan  generator  pembangkit. Sistem transmisi dan distribusi tegangan tinggi juga membutuhkan sistem pembumian untuk mengamankan jaringan  listrik  serta  alat  listrik  tegangan  [6],  [7].  Kejadian  gangguan  listrik  mampu  menyebabkan kerusakan alat  listrik seperti kelebihan beban dan konsleting listrik. Seperti pada penelitian Moranain dkk [8]  kasus  kebakaran  akibat  konsleting  listrik  diakibatkan  kemanan  dan  keandalan  jaringan  listrik  yang rendah karena beberapa faktor seperti pelanggaran dan sistem kelistrikan.
Universitas Peradaban memiliki 2 gedung utama yaitu gedung A sebagai gedung rektorat yang terdiri dari ruangan pelayanan administratif, ruang fakultas, beberapa ruang kealas dan ruang dosen. Pada gedung D merupan gedung kelas yang terdiri dari ruang kelas, laboratorium komputer, laboratorium farmasi dan laboratorium  teknik  elektro.  Baik  gedung  A  dan  gedung  D  memiliki  alat  elektronik  yang  setiap  hari digunakan untuk aktivitas, apalagi laboratorium yang alat/ komponen praktikumnya menggunakan jaringan listrik.  Maka  dari  itu  untuk  melindungi  dan  menjaga  kenyamanan  dalam  penggunaan  ruang  dibutuhkan sistem  instalasi  yang  terstandarisasi.  Sistem  kelistrikan  termasuk  didalamnya  sistem  pentanahan (grounding) perlu diperhatikan dalam kehandalan beroperasinya sistem kelistrikan dan keamanan. Sistem pentanahan  adalah  sistem  keamanan  terhadap  peralatan-peralatan  yang  menggunakan  listrik  sebagai sumber tenaga dari lonjakan listrik terutama akibat sambaran petir [9], [10]. Semakin rendah nilai tahanan pentanahan maka kemampuan untuk mengalirkan arus lebih ke dalam tanah semakin tinggi sehingga arus gangguan tersebut tidak membahayakan bagi manusia akan tetapi dapat merusak peralatan tenaga listrik.
Sistem pentanahan untuk konsumsi listrik perumaham memang sering diabaikan atau jarang digunakan, akan tetapi untuk gedung dengan konsumsi listrik yang besar harus bahkan wajib ada. Kebutuhan kemanan dan  keandalan  sistem  instalasi  listrik  konsumsi  gedung  lebih  ketat  dan  sesuai  peraturan  yang  sudah ditetapkan, begitu juga untuk sistem pentanahan. Nilai pentanahan yang sesuai Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2011 yaitu 0 sampai dengan 5 ohm Suatu bangunan untuk menghindari bahaya sambaran petir  membutuhkan  nilai  resistansi  grounding  <  5  Ω  ,  sedangkan  untuk  grounding  peralatan  elektronik membutuhkan  nilai  <  3  Ω  bahkan  beberapa  perangkat  membutuhkan  nilai  <  1  Ω  [11].  Nilai  5  ohm merupakan batas tertinggi  resistansi  pembumian  yang  masih bisa  ditoleransi.  Hal ini diatur  dalam  PUIL 2011.  Berberapa  faktor  yang  mempengaruhi  dari  nilai  tahanan  pentanahan  yaitu  kedalaman  elektroda, diameter elektroda, jenis tahanan tanah dan jumlah batang elektroda [12].
Penelitian yang terkait dengan sistem pembumian pada penelitian Ta’ali [13] dkk menyatakan bahwa sistem pentanahan pada jenis tanah rawa memiliki nilai pentanahan ≤ 1 ohm pada gedunh Fakultas Teknik Universitas  Negeri  Padang.  Harahap  [14]  dalam  penelitianya  menganalisa  tentang  perbandingan  sistem pentanahan  (grounding)  pada  gedung  perkantoran  dan  power  house,  disebabkan  jenis  elektrode  yang ditanam,  kedalaman  dan  lokasi.  Penelitian  Budiman  [15]  juga  menyatakan  hal  yang  sama  untuk  sistem penanahan ≤ 5 merupakan standarisasi untuk gedung/ perumahan. Berdasarkan penjelasan latar belakang dan penelitian terdahulu tersebut  dibutuhkan pengukuran grounding digedung A dan D kampus Universitas Peradaban untuk menganalisis kelayakan pada sistem pentanahan terutama pada gedung A dan D sudah sesuai dengan standar yang berlaku atau tidak.

## II. M ETODE P ENELITIAN
Penelitian  yang  dilakukan  merupakan  penelitian  kuantitatif  eksperimen  dengan  mengambil  data resistansi/  tahanan  pentanahan  dari  sistem  grounding    pada  gedung  A  dan  D  Universitas  Peradaban.
Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2022 di gedung A dan D di Universitas Peradabaan yang terletak di Kec. Paguyangan, Kab. Brebes, Jawa Tengah.
Sesuai dengan Gambar 1 gedung A dan D Universitas Peradaban lokasinya hamper berdekatan dengan jarak  kurang  lebih  50  meter  artinya  lokasi  penelitian  memiliki  jenis  tanah  yang  sama  yaitu  tanah  rawa. Pengambilan  data tahanan pentanahan  menggunakan Earth  Tester melalui  metode tiga titik seperti yang dijelaskan pada bagian metode pengumpulan data poin 3, agar data lebih akurat dalam proses menganalisis.
Gambar 1. Denah Lokasi Penelitian

## A. Tahapan Penelitian
Tahapan  penelitian  sesuai gambar 2  menjelaskan  rangkaian proses dari awal penelitian sampai  akhir penelitian agar sesuai dengan tujuan akhir penelitian.
Gambar 2. Tahapan Penelitian
B. Metode Pengumpulan Data
R IZKY M UBAROK , DKK: JTECE. V OL . 4, N O . 2, PP. 100-107, J ULY 2022
Pengumpulan data dilapangan dilakukan dengan observasi, pengukuran dua titik gedung, dokumentasi, antara lain :
1. Metode  Studi  Perpustakaan  digunakan  untuk  mengumpulkan  teori-teori  yang  digunakan  sebagai referensi / buku acuan yang berkaitan dengan sistem pentanahan atau grounding.
2. Metode Observasi digunakan untuk mengetahui situasi dan kondisi dari letak pentanahan gedung A dan gedung D Universitas Peradabaan [13].
3. Metode Pengukuran 3 titik pada gambar 3. digunakan untuk mendapatkan nilai dari pentanahan dari gedung A dan gedung D. Untuk  titik utama di pasang  dipentanahan gedung dengan kabel hijau, titik 1  di  pasang  di  elektroda  bantu  dengan  kabel  kuning  panjang  5  meter  dan  titik  2  dipasang  pada elektroda bantu dengan kabel merah panjang 10 meter.

## Gambar 3. Metode Pengukuran dengan Earth Tester [16]
4. Metode Dokumentasi diperlukan untuk mendapatkan gambar pada saat kegiatan pengukuran dan hasil dari nilai pentanahan.

## C. Alat dan Bahan Penelitian
Alat dan bahan penelitian yang digunakan dalam proses pengambilan data hambatan pentanahan sesuai dengan tabel 1 berikut
Tabel 1. Alat-alat yang digunakan NO Nama Alat Jumlah Satuan 1 Earth Tester 1 Unit 2 Elektroda Bantu 2 Unit 3 Kabel Pengukuran Hijau 10 Meter 4 Kabel Pengukuran Merah 20 Meter 5 Kabel Pengukuran Kuning 10 Meter 6 Obeng Plus dan Minus 1 Unit 7 Meteran 1 Unit 8 Tang Kombinasi 1 Unit 9 Tang Buaya 1 Unit 10 Perlengkapan Tulis 1 Unit
Prosedur dalam melakukan pengukuran pentanahan, adalah sebagai berikut [15]:
1. Mempersiapkan peralatan yang akan digunakan dalam pengukuran resistansi pentanahan.
2. Mengatur jarak antara terminal grounding pada panel dengan elektroda bantu, jarak yang digunakan berkisar 5-10 meter.
3. Memeriksa kondisi kabel grounding BC yang akan diukur. Bersihkan terlebih dahulu permukaan kabel menggunakan lap bersih / kertas amplas, supaya jepitan kabel probe bisa menyentuh langsung bagian permukaan tembaga agar mencegah terjadinya kesalahan pembacaan pada alat ukur.
4. Menanam elektroda bantu 1 dan 2 ke tanah pada kedalaman sekitar 30 cm lalu elektroda dihubungkan dengan alat ukur menggunakan kabel yang sudah ditentukan.
5. Melakukan pengukuran tahanan pentanahan dengan menekan tombol On.
6. Menekan  tombol  MEASURE  akan  membuat  instrumen  secara  otomatis  memeriksa  potensi  tanah, memeriksa  tahanan  tanah  pembantu,  dan  mengukur  tahanan  tanah.  Pengukuran  akan  selesai dalamwaktu sekitar 8 detik, dan tampilan instrumen akan menyala dan menunjukkan nilai yang diukur.
7. Mencatat nilai tahanan yang muncul pada layar Earth Tester Meter. Kemudian menekan tombol OFF pada alat ukur .
8. Jika  pengukuran  telah  selesai  dan  data  yang  dibutuhkan  telah  didapatkan  maka  alat  dan  bahan pengukuran disimpan kembali.
Setelah dilakukan pengukuran, data disusun kemudian data di analisa dengan menggunakan  rumus 1 dibawah [11], [17].
𝑅 = 𝜌 2𝜋𝐿 (𝐼𝑛 4𝐿 𝛼 − 1) (1)
Keterangan:  Tahanan  Pentanahan  Batang  Tunggal  (Ohm, R ),  Tahanan  Jenis  Tanah  (Ohm-Meter, ρ ), Panjang Elektroda (Meter, L ), dan Diameter Elektroda (Meter, α ).
Berdasakan persamaan rumus (1) diatas, nilai dari sebuah tahanan pentanahan  berpengaruh terhadap sebuah  tahanan  jenis  tanah  (ρ).  Dimana  setiap  wilayah  memiliki  tahan  jenis  tanah  yang  berbeda-beda. Menurut PUIL tahun 2011 bahwa tahanan jenis tanah dapat dikelompokan menjadi beberapa sesuai dengan tabel 2 berikut [11], [18]:
Tabel 2. Nilai Tahanan Jenis Tanah No Jenis Tanah Tahanan Jenis Tanah (Ohm-Meter) 1 Tanah Rawa 10-30 2 Tanah Liat dan Tanah Ladang 100 3 Pasir Basah 200 4 Kerikil Basah 500 5 Pasir/Kerikil Kering 1000 6 Tanah Berbatu 3000 III. H ASIL DAN P EMBAHASAN
Universitas Peradaban lembaga pendidikan yang memiliki gedung A dan gedung D dengan konsumsi listrik yang besar. Observasi yang dari tempat pentanahan (grounding) gedung A dan gedung D dipasang disamping gedung sesuai gambar 4. Pengukuran ini dilakukan secara langsung di gedung A dan gedung D kampus Universitas Peradaban.
Gambar 4. Observasi Pengambilan Data Grounding
Dengan  pengukuran  titik  pengukuran  grounding  panel  gedung  (kabel  BC)  dan  dengan  bantuan  dua elektroda bantu dengan jarak masing-masing 5 meter. Berikut ini hasil pengukuran nilai tahanan grounding gedung A dan D Universitas Peradaban pada gambar 5 dan tabel 3.
Gambar 5 Pengukuran: Gedung A (kiri) dan Gedung D (kanan)
Tabel 3. Hasil Pengukuran Tahanan Grounding Gedung A dan D
No Percobaan Nilai Tahanan (Ohm) Gedung A Gedung D 1 1 0.45 0.88 2 2 0.5 0.85 3 3 0.54 0.80 4 4 0.56 0.80 5 5 0.52 0.76 6 6 0.47 0.75 7 7 0.55 0.7 8 8 0.53 0.86 9 9 0.56 0.80 10 10 0.5 0.84 Rata- rata 0.518 0.804
Tabel 3 menunjukan nilai tahanan grounding di gedung A dan gedung D yang mempunyai nilai rata- rata  pada  masing  –  masing  gedung  yaitu  0.518  Ω  dan  0.804  Ω.  Nilai  resistansi  tahanan  gedung  sudah memenuhi persyaratan PUIL 2011 yaitu nilai instalasi listrik < 5 Ω atau ( R ≤ 1 ) [11]. Akan tetapi pada hasil pengukuran antara gedung A dan D terdapat selisih hasil yaitu 0.286 Ω. Dimana pada saat pengukuran digedung D kontur tanah yang berbatu kecil. Hal ini yang menyebabkan nilai hasil  pengukuran tahanan grounding di gedung D memiliki perbedaan dengan gedung A. Untuk lebih mengetahui hasil nilai tahanan pentanahan,  dilakukan  analisis  perhitungan  dengan  rumus  persamaan  (1)  ,  dengan  jenis  tanah  rawa  dan diameter 5/8 inchi atau 0,0158 meter.

## Tabel 4. Hasil Perhitungan Tahanan
No Kedalaman ( L ) (Meter) Nilai R ( Ω ) 1 1 8.80 2 2 4.95 3 4 2.75 4 8 1.51 5 12 0.93
Berdasarkan  hasil  perhitungan  dengan  rumus  persamaan  (1),  dimana  untuk  jenis  nilai  tahanan  tanah rawa 10 (Ω-m) dan diamater (a)=5/8 inchi atau 0,0158 meter. Dari hasil perhitungan yang memenuhi syarat dari sebuah PUIL 2011 yaitu di kedalaman 2 meter dengan nilai 4.95 Ω. Sedangkan untuk sistem kelistrikan jaringan elektronik (R ≤ 1Ω) yaitu di kedalaman 12 meter dengan nilai perhitungan 0.93 Ω.

## Gambar 4. Grafik Nilai Perhitungan Grounding
Gambar 4. diatas menunjukan apabila semakin pendek elektroda yang ditanamkan maka nilai tahanan akan semakin besar sedangkan semakin dalam sebuah elektroda yang ditanamkan maka akan semakin kecil nilai tahanannya. Selain itu hal ini dipengaruhi oleh beberapa variabel diantaranya jenis tahanan tanah dan diameter elektroda.

## IV. K ESIMPULAN
Berdasarkan penelitian diatas menunjukkan bahwa gedung A dan gedung D Universitas Peradaban dari hasil  pengukuran  nilai  tahanan  sudah  layak,  sesuai  dengan  PUIL  2011  ≤  5  Ω.  Dimana  nilai  rata-  rata pengukuran tahanan gedung A yaitu 0.518 Ω, sedangkan untuk gedung D yaitu 0.804 Ω. Kemudian untuk mendapatkan nilai tahanan yang sesuai persyaratan PUIL ≤ 5 Ω didapat nilai pengukuran dikedalaman 2 meter  yaitu  4.95  Ω  dan  untuk  memenuhi  syarat  sistem  pentanahan  jaringan  elektronika  R  ≤  1  yaitu  di kedalaman 12 meter dengan nilai pengukuran tahanan yaitu 0.93 Ω.

## R EFERENCES
[1] A. E. Sodilesmana, Nasrulloh, and R. N. Prasetyono, “Analisis Pembebanan dan Ketidakseimbangan Beban pada Penentuan Susut Umur Transformator Distribusi,” J. Electron. Electr. Power Appl. , vol. 1, no. 1, pp. 1–7, 2021.
[2] S.  Anwar,  “Sistem  Proteksi  Tegangan  Sentuh  Pada  Instalasi Listrik  Berbasis  Earth  Leagage  Circuit  Breaker  (ELCB),” AL ULUM J. SAINS DAN Teknol. , vol. 6, no. 2, 2021, doi: 10.31602/ajst.v6i2.5230.
[3] K. rudi A.  Setyawan, I.  G. N. Janardana, and N. P. S. Utama, “Analisis Sistem Pembumian untuk Mengamankan Instalasi Listrik di Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Udayana Jimbaran Bali,” Maj. Ilm. Teknol. Elektro , vol. 17, no. 2, 2018, doi: 10.24843/mite.2018.v17i02.p05.
[4] M.  Verta  Asi,  S.  Bonar,  and  Purwoharjono,  “Analisis  Sistem  Pembumian  Netral  Generator  Pada  Pembangkit  Mahasiswa Program Studi Tekni Elektr Fakultas Teknik UNTAN Pontianak Dosen Program Studi Tekni Elektr Fakultas Teknik UNTAN Pontianak Abstrak,” J. Tek. Elektro Univ. Tanjungpura , vol. 1, no. 1, 2018.
[5] A. F. Alwini and S. Abduh, “Analisis Sistem Pentanahan Turbin Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Sidrap Sulawesi Selatan,” Jetri J. Ilm. Tek. Elektro , vol. 16, no. 2, pp. 121–134, 2019.
[6] H. Kurniawan and L. W. Johar, “Studi Pentanahan Kaki Menara Transmisi 500Kv Sumatera Turun Peranap New Aurduri,” J. Electr. Power Control Autom. , vol. 1, no. 2, p. 45, 2018, doi: 10.33087/jepca.v1i2.10.
[7] M. S. Kalosa, S. Setiawidayat, and M. Mukhsim, “Pengaruh Sistem Pentanahan Terhadap Arus Gangguan Tanah Pada Sistem Distribusi 20 Kv,” CIRCUIT J. Ilm. Pendidik. Tek. Elektro , vol. 4, no. 2, p. 138, 2020, doi: 10.22373/crc.v4i2.7067.
[8] M. Mungkin, H. Satria, Z. Bahri, and A. Ridwan, “Testing the Reliability of the Current Transformer System in Tackling the Illegal Use of Electrical Energy,” J. Ecotipe (Electronic, Control. Telecommun. Information, Power Eng. , vol. 7, no. 2, 2020, doi: 10.33019/jurnalecotipe.v7i2.1891.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 4 8 1 2 N IL A I PE N T A N A H A N (Ω ) KEDALAMAN  (METER) Nilai Perhitungan Grounding
R IZKY M UBAROK , DKK: JTECE. V OL . 4, N O . 2, PP. 100-107, J ULY 2022
[9] Riyanto, “Analisis Perancangan Sistem Pentanahan Grid Secara Optimal Pada Sistem Tenaga Listrik,” J. Tek. … , vol. 10, no. 01, 2021.
[10]  A. Santoso, A. Herawati, and Y. S. Handayani, “Analisis Sistem Pentanahan Instalasi Listrik Gedung Lembaga Pemasyarakatan Kelas  IIa  Bengkulu,” J.  Amplif.    J.  Ilm.  Bid.  Tek.  ELEKTRO  DAN  Komput. ,  vol.  10,  no.  2,  2020,  doi: 10.33369/jamplifier.v10i2.15320.
[11]  Panitia Teknis Instalasi dan Keandalan Ketenagalistrikan, Standar Nasional Indonesia PUIL 2011 . Jakarta: Badan Standarisasi Nasional Indonesia (BSNI), 2011.
[12]  I.  G.  Kumara  and  R.  N.  Prasetyono,  “Analisis  Kelayakan  Nilai  Tahanan  Pentanahan  Jaringan  Distribusi  di  PT  .  PLN  ( PERSERO ) ULP Bumiayu,” J. Electron. Electr. Power Appl. , pp. 16–21, 2021.
[13]  T. Ta’ali, A. B. Pulungan, H. Hambali, and S. Shalvadila, “Analisis Sistem Grounding di Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang,” J. Tek. Elektro dan Vokasional , vol. 7, no. 2, pp. 320–327, 2021.
[14]  P. A. Harahap, “Analisa Perbandingan Sistem Pentanahan ( Grounding ) Pada Power House dan Gedung Perkantoran ( Studi Kasus PLTA SEI WAMPU I ),” Kumpul. Karya Ilm. Mhs. Fak. sains dan Tekhnologi , vol. 1, no. 1, 2019, [Online]. Available: https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/fastek/article/view/1664.
[15]  A.  Budiman,  “Analisa  Perbandingan  Tahanan  Pembumian  Peralatan  Elektroda  Pasak  pada  Gedung  Laboratorium  Teknik Universitas Borneo Tarakan,” J. Nas. Tek. Elektro , vol. 6, no. 3, p. 152, 2017, doi: 10.25077/jnte.v6n3.454.2017.
[16]  J.  Jamaaluddin  and  S.  Sumarno,  “Perencanaan  Sistem  Pentanahan  Tenaga  Listrik  Terintegrasi  Pada  Bangunan,” JEEE-U (Journal Electr. Electron. Eng. , vol. 1, no. 1, pp. 29–33, 2017, doi: 10.21070/jeee-u.v1i1.375.
[17]  A. Candra and S. Nurmutia, Teknik Tenaga Listrik , no. 1. 2020.
[18]  B. P. Wahyono, “Analisa Pengaruh Jarak dan Kedalaman terhadap Nilai Tahanan,” Pros. SNST ke-4 , pp. 28–32, 2013.