Perencanaan Rainwater Harvesting System sebagai Implementasi Konsep Smart & Green Campus (Studi Kasus: Gedung Fakultas Ilmu Sosial Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kampus Sindangsari)
Anisa Ulfa 1 , Restu Wigati 2 , Rama Indera Kusuma 3
1 2 3 Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Jend.Sudirman KM 03 Cilegon – Banten 42435. treeicha0@gmail.com, restu.wigati@untirta.ac.id

## ABSTRAK
Mengurangi penggunaan air tanah dan mengoptimalkan penggunaan air dengan sumberdaya yang ada,  serta  meningkatkan  program  konservasi  air  dirasa  sangat  perlu  untuk  mendukung  dan mengimplementasikan  konsep smart  &  green  campus di  Untirta,  Sindangsari.  Salah  satu  cara menerapkan  konsep  bangunan  hijau  adalah  dengan  pemanenan  air  hujan  dari  atap  bangunan. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menghitung  banyaknya  air  hujan  yang  dapat  dipanen  melalui  atap bangunan  Gedung  Fakultas  Ilmu  Sosial  Politik  Universitas  Sultan  Ageng  Tirtayasa,  Sindangsari dengan  luas  cathment  area  1.161,6  m 2 .  Jumlah  pengguna  toilet  pada  Gedung  FISIP,  Untirta, Sindangsari sebanyak 2152 orang yang terdiri dari mahasiswa aktif, tenaga pengajar maupun staff, serta luas pertamanan 244,1909 m 2 . Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kuantitatif, dengan mengumpulkan data kemudian menganalisis dan menyimpulkan hasil penelitian. Data hujan yang  digunakan  merupakan  data  dari  stasiun  hujan  terdekat  yaitu  stasiun  hujan  Ragas  Hilir, Pamarayan, Pipitan, dan BMKG Serang.
Hasil  penelitian  didapatkan  Kebutuhan  air  total  sebagai non-potable  water (gelontor  toilet,  dan pertamanan) sebesar 51,746 m 3 /hari. Jumlah air hujan yang dapat ditampung sebanyak 2.735,585 m³ dengan volume PAH menggunakan keperluan air sebesar 14% menghasilkan kapasitas tanki 220 m³, dan potensi penghematan rata-rata penggunaan air tanah sebesar 15%. Tangki yang digunakan yaitu tanki panel fiberglass yang penempatannya berada diatas permukaan tanah. Tanki penampungan air hujan  dilengkapi  dengan  filtrasi  sederhana  berupa  saringan  saluran  air  hujan,  tabung  pengalih  air hujan, tabung FRP dan saringan debu halus.
Kata kunci : pemanenan air hujan, kebutuhan air, alternatif sumber air, tanki penampung

## ABSTRACT
Reducing and optimizing ground water utilization using existing resources, as well as increasing water conservation  programs  are  deemed  very  necessary  to  support  and  implement  the  smart  &  green campus concept in Untirta, Sindangsari. That is one way to apply the green building concept is by rainwater  harvesting  from  the  roof  of  the  building.  This  study  aims  to  calculate  the  amount  of rainwater  that  can  be  harvested  through  the  building  roof  of  the  Faculty  of  Social  and  Political Science, Sultan Ageng Tirtayasa University, Sindangsari with 1,161.6 m 2 cathment area. The number of toilet users in the FISIP Building, Untirta, Sindangsari is 2152 people consisting of active students, teaching staff and building staff, also the landscaping area of 244,1909 m 2 . This research is conducted by  quantitative  descriptive  method,  with  collecting  data,  analyzing  and  concluding  the  research results. Rain data used is from the nearest rain station named Ragas Hilir, Pamarayan, Pipitan, and BMKG Serang.
The  results  showed  that  the  total  water  requirement  as  non-potable  water  (toilet  flushing,  and landscaping) is 51,746 m 3 /day. The amount of rainwater that can be accommodated is 2.735,585 m 3 with the volume of PAH using water requirements of 14% resulting in a tank capacity of 220 m³ and
Diterima redaksi: 21 September 2021 | Selesai revisi: 1 November 2021 | Diterbitkan online : 4 November 2021
the potential savings on average groundwater use by 15%. The tank used is a fiberglass panel tank placed above ground lavel. Which is also equipped with simple filtration in the form of a rainwater channel filter, a rainwater diversion tube, FRP tubes and a fine dust filter.
Keywords : rainwater harvesting, water needs, alternative water sources, storage tank

## 1. Pendahuluan
Air merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi kehidupan  manusia.  Tidak  ada  manusia  yang dapat  hidup  tanpa  air.  Di  daerah  perkotaan seiring pesatnya pembangunan gedung – gedung bertingkat dan perumahaan, kebutuhan air bersih akan  selalu  meningkat  sementara  air  bersih semakin  langka.  Indonesia  sebagai  negara  yang beriklim tropis, memiliki curah hujan rata-rata di atas  2  meter  per  tahun[1].  Artinya  kalau  semua air  hujan  yang  turun  tidak  mengalir  ke  mana  – mana,  tidak  meresap  dan  tidak  menguap,  maka Indonesia  terendam  setinggi  2  meter.  Jumlah yang terlalu banyak, sehingga malah menimbulkan keluhan. Dengan curah hujan yang demikian  tinggi,  seharusnya  air  hujan  bisa dimanfaatkan  sebagai  salah  satu  alternatif sumber  air  bersih  di  Indonesia.  Tetapi  ketika curah  hujan  di  Indonesia  cukup  tinggi, masyarakat masih jarang yang memanfaatkannya.  Air  hujan  yang  begitu berlimpah,  lebih  banyak  terbuang  sia  –  sia dibanding untuk dimanfaatkan.
Dibutuhkan  manajemen  air  yang  terpadu sehingga  dapat  tercipta  keseimbangan  dalam pemanfaatan  air.  Untuk  pemanfaatan  air  yang tidak  terlalu  mengutamakan  kualitas  air  yang tinggi  seperti  menyiram  tanaman,  dan  gelontor toilet,  maka  dapat  digunakan  air  hujan  sebagai alternatif  untuk  menghemat  penggunaan  air tanah.  Salah  satu  cara  dapat  dilakukan  adalah dengan menampung air hujan yang biasa disebut dengan  pemanenan  air  hujan  (Rainwater Harvesting).  Penampungan  air  hujan  yang berasal  dari  atap  biasanya  merupakan  alternatif air  terbersih  yang  dapat  digunakan  sebagai sumber  air  bersih  dan  hanya  membutuhkan pengolahan yang sederhana  sebelum air digunakan[2]
Penggunaan air di kampus merupakan salah satu indikator  penting  untuk  mengimplementasikan konsep smart  &  green  campus di  Untirta, Sindangsari Tujuannya adalah untuk mendorong kampus mengurangi penggunaan air,
meningkatkan program konservasi, dan melindungi habitat. Kriteria pada indikator ini di antaranya  meliputi  program  konservasi  air, program  daur  ulang  air,  penggunaan  peralatan hemat  air,  dan  penggunaan  air  olahan.  Maka menjadi  penting  dan  dirasa  perlu  untuk pemanenan  air  hujan  melalui  atap-atap  gedung Gedung  Fakultas  Ilmu  Sosial  Politik  Untirta, Sindangsari
Gedung Fakultas Ilmu Sosial Politik merupakan gedung  yang  letaknya  cukup  sentral  di  kampus Untirta,  Sindangsari  yang  digunakan  sebagai tempat  perkuliahan,  juga  sebagai  tempat  tenaga pengajar ataupun tenaga adminstrasi melakukan aktivitas perkuliahan, sehingga jumlah mobilitas pada Gedung Fakultas Ilmu Sosial Politik cukup tinggi. Maka perlu adanya pemanenan hujan, dan manajemen dalam penggunaan air yang baik agar kebutuhan air pada Gedung Fakultas Ilmu Sosial Politik  dan  juga  taman  disekitar  gedung tercukupi.

## Gambar 1. Lokasi Penelitian Sumber: Google Earth, 16 September 2020
Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengetahui banyaknya volume air hujan yang dapat dipanen untuk  keperluan  gelontor  toilet  dan  pertamana, mengetahui  banyaknya  volume  kebutuhan  air, mengetahui jumlah potensi penghematan pemakaian  air  tanah,  dan  merencanakan  sistem pemanenan,  penampungan  serta  distribusi  air hujan  dengan  sistem  Rainwater  Harvesting  dari atap  Gedung  Fakultas  Ilmu  Sosial  Politik, Untirta, Sindangsari.

## 2. Tinjauan Pustaka
Siti  Qomariyah  (2016)  “Analisis  Pemanfaatan Air  Hujan  Dengan  Metode  Penampungan  Air Hujan Untuk Kebutuhan Pertamanan Dan Toilet Gedung IV Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret  ,  Surakarta  (Studi  Kasus:  Gedung  IV Fakultas  Teknik  Universitas  Sebelas  Maret, Surakarta)”  Pada  penelitian  ini  didapatkan jumlah  air  hujan  yang  dapat  ditampung  pada Gedung IV Fakultas Teknik sebesar 1988,140 m³ dengan  kapasitas  tangki  360  m³  dan  1667,275 dengan  kapasitas  tangki  290  m³  yang  dapat memenuhi  kebutuhan  total  sebesar  70%  tiap bulannya,  dengan  Tangki  air  hujan  sebesar  360 m³.  Penempatan  tangki  PAH  dibawah  tanah dengan sistem ground water dan dengan bantuan pompa,  air  dapat  disalurkan  diatas  dan dimanfaatkan  untuk  kebutuhan  Gedung  IV. Rancangan  anggaran  biaya  untuk  PAH  tersebut sebesar Rp. 113.500.000,00 (Seratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
Ilham  Ali,  dkk  (2017)  “Pemanfaatan  Sistem Pemanenan  Air  Hujan  (Rainwater  Harvesting System) Di Perumahan Bone Biru Indah Permai
Kota Watampone Dalam Rangka PenerapanSistem Drainase Berkelanjutan”
Penelitian  ini  mengkaji  penerapan  sistem drainase berkelanjutan dengan teknik pemanenan air  hujan  (PAH),  Potensi  air  hujan  yang  dapat sebesar  147.009.856,03  liter  (147.009,86  m³) dalam  setahun.  Jumlah  air  bersih  yang dibutuhkan  oleh  penduduk  perumahan  untuk keperluan  domestik  selama  setahunnya  (dengan kebutuhan  air  bersih  harian  sebesar  100 liter/hari/orang),  yakni  sebesar  121.180.000,00 liter  (121.180,00  m³)  (82,43%).  Sehingga,  sisa volume  hujan  sebesar  25.829.856,03  liter (25.829,86  m³,  17,57%)  dan  harus  diakomodir oleh  sistem  drainase  perumahan  (ditambah dengan  limpasan  yang  berasal  dari  jalan  dan lahan yang ada di di perumahan). Total kapasitas sarana PAH yang dibutuhkan sebesar 4.743.200,00 liter (4.743,20 m³). Total kapasitas sarana PAH yang dibutuhkan sebesar 4.743.200,00  liter  (4.743,20  m³),  dengan  sarana PAH  yang  ter-install  di  masing-masing  rumah yang ada di setiap sub-bloknya (individu).
Supli  Effendi  Rahim,  dkk  (2019)  “Perencanaan Panen  Air  Hujan  Sebagai  Sumber  Air  Bersih
Alternatif  Di  Kampus  STIK  Bina  Husada Palembang” Studi ini ditujukan hasil perhitungan kebutuhan  air  pada  kampus  STIK  Bina  Husada khususnya gedung Grand dan gedung Graha pada tahun 2018 adalah 315 m³/bulan untuk kebutuhan rata-rata,  8,2  m³  untuk  kebutuhan  maksimal harian dan 2,5 m³/jam untuk kebutuhan air pada jam  puncak.  Untuk  saat  ini  air  hujan  yang  bisa ditampung adalah 6,8 m³ per hari hujan, dengan persentase  air  yang  bisa  ditampung  oleh  sistem panen  hujan  adalah  25%  dari  total  potensi  air hujan  yang  ada.  Pemanenan  air  hujan  secara seksama  akan  mampu  menyebabkan  terjadinya penghematan tarif air hujan hingga 50%.
Elly Marni (2019) “Analisis Potensi Pemanenan Air  Hujan  Sebagai  Salah  Satu  Alternatif Penghematan  Pemakaian  Air  Tanah  Pada Kawasan  Universitas  Ekasakti”  Total  air  yang dapat  dipanen  dari  curah  hujan  selama  setahun sebesar  10.941.191  liter  atau  setara  dengan 10.941,2 m3 Total kebutuhan air selama setahun sebesar  10.427.664  liter  atau  setara  dengan 10.427,6 m3, atau lebih kecil dari pada total air yang  dapat  dipanen.  Sehingga  Kampus  I  sisi Utara masih bisa menyimpan air untuk cadangan sebanyak 513.527 liter atau setara dengan 513,5 m3.
Tiago  Diehl  de  Souza  &  Enedir  Ghisi  (2020) “Harvesting rainwater from scaffolding platforms  and  walls  to  reduce  potable  water consumption  at  buildings  construction  sites” Sistem  penggunaan  air  hujan  yang  diambil  dari dinding  dan  platform  perancah  menawarkan potensi  untuk  digunakan  pada  konstruksi bangunan Hasil yang diperoleh menyoroti bahwa penginstalan Algoritme memungkinkan terjadinya hujan miring di dinding dan di atasnya platform perancah yang akan diperkirakan, yang berguna  untuk  berbagai  jenis  studi.  Hasil  yang diperoleh dengan menggunakan program Netuno hanya  ditunjukkan  perubahan  minimal  dalam potensi penghematan air minum selama membangun  lantai,  tetapi  dengan  panen  dari perancah  Platform  potensi  penghematan  air minum  menunjukkan  bahwa  Permintaan  air hujan  hampir  sepenuhnya  tersedia.  Analisis ekonomi  untuk  bangunan  model  menunjukkan bahwa  sistem  air  hujan  tidak  layak  secara ekonomi, terutama karena karakteristik
konstruksi  hanya  satu  blok  5350  m 2 selama  18 bulan.
Penampungan air  hujan dijelaskan oleh Balitbang  Kementrian  Pekerjaan  Umum  pada tahun  2014  bahwa  Sistem  Penyediaan  Air Minum  perlu  disediakan  mengingat  kondisi geografis, topografis, geologis, dan sumber daya manusia di setiap wilayah berbeda. Menampung air hujan dari atap rumah adalah cara lain untuk memperoleh air.
Penyusunan Modul Penampungan  Air  Hujan  bertujuan  untuk memberikan petunjuk bagi para pengguna dalam penyelenggaraan modul PAH
agar menghasilkan  air  minum  yang  sesuai  dengan standar  yang  berlaku  dan  agar  prasarana  dan sarana  air  minum  terpelihara  dengan  baik sehingga  dapat  melayani  kebutuhan  air  minum kepada  masyarakat  secara  berkesinambungan. pada  modul  ini  dijelaskan  kriteria,  ketentuan teknis,  perhitungan,  data,  dan  tahapan  yang diperlukan  dalam  perencanaan,  pelaksanaan konstruksi,  pengelolaan  (temasuk  didalamnya pengoperasian,  kelembagaan  dan  administrasi), pemeliharaan, dan rehabilitasi modul penampungan air hujan (PAH).

## 3. Metode Penelitian

## Gambar 2 Bagan Diagram Alir
Sumber : Analisis Penulis, 2021 4. Analisis dan Pembahasan
4.1 Kualitas air hujan
Parameter  Kualitas  air  hujan  dibandingkan dengan  acuan  standar  kualitas  air  dari Permenkes No.492/MEN.KES/PER/IV/2010 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air untuk keperluan air bersih.
Mulai Studi Literatur Smart & Green campus, Konservasi Air , Rain Water Harvesting beserta peraturan-peraturan terkait.
Pengumpulan data-data
1. Data Proyek Gedung Fakultas Ilmu Sosial Politik (Luas atap, jumlah toilet, luas lahan taman) 2. Data Curah Hujan 3. Data jumlah tenaga kerja dan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Politik
Tidak Ya A Perhitungan Perencanaan : 1. Analisis potensi suplai air yang dapat ditampung 2. Analisis kebutuhan air pada gedung 3. Neraca  air  (didapatkan  persentase  penghematan air) 4. Perhitungan desain & dimensi tangka PAH Selesai Hasil Analisis Sesuai Perencanaan Kesimpulan
Tabel 1. Hasil uji kualitas air hujan Gedung Fakultas Ilmu Sosial Politik
PARAMETER FISIK No Sampel Parameter Satuan Standar Baku Mutu Nilai Keterangan 1 Sampel 1 Rasa Tidak berasa Tidak berasa Memenuhi Bau Tidak berbau Tidak berbau Memenuhi 2 Sampel 2 Rasa Tidak berasa Tidak berasa Memenuhi Bau Tidak berbau Tidak berbau Memenuhi PARAMETER KIMIA 3 Sampel 1 Ph mg/l 6,5-8,5 7,73 Memenuhi TDS mg/l 500 8 Memenuhi 4 Sampel 2 Ph mg/l 6,5-8,5 7,56 Memenuhi TDS mg/l 500 8 Memenuhi Sumber : Analisis Penulis, 2021 4.2 Perhitungan Kebutuhan Air Baku Taman dan Toilet FISIP
Berdasarkan  SNI  03-7065-2005  jumlah pemakaian  air  dingin  minimum  sesuai penggunaan gedung perkuliahan sebesar
80 liter/orang/hari [3], dan kebutuhan air
pada  tanaman  daerah  tropis  adalah  4,1-
5,6  mm/hari,  setara  dengan  0,3-0,4
Liter/hari[4] Untuk perhitungan kebutuhan dimasukkan pada tabel sebagai berikut:
Tabel 2. Perhitungan kebutuhan jumlah air pada Gedung FISIP Untirta, Sindangsari
No Keterangan Jumlah Jiwa Jumlah Jiwa Luas Taman Luas Atap Keb. air Rata-rata Keb. Air total Keb. Air 30% (m2) (m2) (l/org/hr) (l/hr) (m3/hr) 1 Mahasiswa + Tenaga Kerja 2152 646 - 1161,6 80 51648 51,648 2 Taman - - 244,191 1161,6 0,4 97,676 0,098 Total 51745,676 51,746 Sumber: Analisis Penulis, 2021 4.3 Data curah hujan Data  curah  hujan  yang  tersedia  pada wilayah studi yaitu menggunakan perbandingan  4  stasiun  hujan  yang terdekat  dengan  wilayah  studi  yaitu stasiun  hujan  Ragas  Hilir,  Pamarayan, Pipitan, dan BMKG Serang dengan data hujan  masing  –  masing  dimulai  pada tahun 2010 – 2019. Langkah perhitungan dimulai dari pemilihan data curah hujan [7].
Hujan  adalan  yang  digunakan  sebesar 90% sesuai dengan persyaratan keandalan  air  baku.  Perhitungan  hujan andalan  diperoleh  dengan  pengolahan data  curah  bulanan  disetiap  tahunnya yang ada dengan mengurutkan peringkat
data curah hujan berdasarkan besar curah hujan bulanan
Perhitungan  peluang  dapat  diketahui dengan rumus :
P (%) = ( m n ) 100%
Setelah  menentukkan  peluang,  maka diambil  peluang  yang  mendekati  90%. Sehingga  data  yang  dianggap  dapat mewakili pada Stasiun hujan Pamarayan, Pipitan,  Ragas  Hilir,  BMKG  Serang adalah  data  hujan  pada  tahun  2019 dengan Curah Hujan andalan 90,9%.
Dari  data  yang  sudah  diambil  tersebut maka  didapatkan  hasil  dari  curah  hujan
rerata  disetiap  bulannya.  Dari  data tersebut dapat digunakan untuk menghitung volume penampungan dengan menggunakan perhitungan keseimbangan  antara  ketersediaan  air hujan  dengan  permintaan  kebutuhan  air pada Gedung FISIP, Untirta, Sindangsari.
Tabel 3 . Rekapitulasi curah hujan rerata Stasiun Hujan Ragas Hilir, Pamarayan, Pipitan, dan BMKG Serang

## Sumber: Analisis Penulis, 2021
4.4 Perhitungan  Ketersediaan  Air dan Kapasitas PAH Volume
Catchment  area pada  Fakultas  Ilmu Sosial Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kampus Sindangsari merupakan flat cement roof, dimana flat cement  roof memiliki  koefisien run  off
0,6-0,7[5].  Dikarena  kemungkinan  tidak semua  air  hujan  jatuh  tepat  pada
catchment  area maka  diambil  nilai terkecil  yaitu  0,6  sebagai  koefisien run off .  Semakin  kecil  nilai  koefisien  maka semakin  sedikit  air  yang  menjadi  aliran permukaan . Perhitungan ketersediaan air hujan  dan  kapasitas  penampungan  air hujan dapat diketahui berdasarkan berdasarkan Balitbang PU, 2014 [6]
Tabel 4. Perhitungan kapasitas PAH

## Sumber: Analisis Penulis, 2021
Perhitungan kapasitas PAH berdasarkan kebutuhan  total  air  tanaman  dan  toilet menghasilkan  kapasitas  tangki  sebesar 220  m³  dan  didapatkan  kebutuhan  air baku pada Gedung Fakultas Ilmu Sosial
Politik,  Universitas  Sultan  Ageng Tirtayasa yang dapat terpenuhi sebanyak 14 %, dimana pemanfaatan air hujan ini dapat mengurangi biaya dan penggunaan  air  tanah,  walaupun  belum
Stasiun Bulan Total Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Pamarayan 577 378,5 208 250,5 434 281,2 361 121 323 364 306,8 300,8 3905,8 Pipitan 430 382 322 315 191 177 352 239 281 296 453 567 4005 Ragas Hilir 696 751 683 513 367 219 304 115 264 362 369 504 5147 BMKG Serang 424 351,1 229 184 261 197 243,6 123 328 185,9 155 245,2 2926,8 CH Rerata 531,75 465,65 360,5 315,63 313,25 218,55 315,15 149,5 299 301,98 320,95 404,25 3996,15
Bulan Jumlah Rata- rata hujan Luas Atap Kebutuhan air baku total Koefisien Run off Banyak air hujan yang ditadah Banyaknya keperluan air total 100% Banyaknya keperluan air 14% Kekura ngan air Kelebihan Air Keterangan hari (mm) (m2) (m3/hr) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (a) (b) © (d) ( e ) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) Januari 31 531,75 1161,6 51,746 0,6 370,608 1604,116 224,576 146,032 ( e ) : Didapat dari perhitungan tabel 4.1 Februari 28 465,65 1161,6 51,746 0,6 324,539 1448,879 202,843 121,696 Maret 31 360,5 1161,6 51,746 0,6 251,254 1604,116 224,576 26,678 April 30 315,625 1161,6 51,746 0,6 219,978 1552,370 217,332 2,646 Mei 31 313,25 1161,6 51,746 0,6 218,323 1604,116 224,576 -6,254 (g) : c x d x f Juni 30 218,55 1161,6 51,746 0,6 152,321 1552,370 217,332 -65,011 (h) : b x e Juli 31 315,15 1161,6 51,746 0,6 219,647 1604,116 224,576 -4,929 (i) : apabila h > g Agustus 31 149,5 1161,6 51,746 0,6 104,196 1604,116 224,576 - 120,381 (k) : apabila g > h September 30 299 1161,6 51,746 0,6 208,391 1552,370 217,332 -8,941 Oktober 31 301,975 1161,6 51,746 0,6 210,464 1604,116 224,576 -14,112 November 30 320,95 1161,6 51,746 0,6 223,689 1552,370 217,332 6,357 Desember 31 404,25 1161,6 51,746 0,6 281,746 1604,116 224,576 57,170 Total 304 3270,95 2785,157 18887,172 2644,204 - 219,627 297,053
sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan air  total  100  %  untuk  penggunaan penyiraman  taman  dan  pemakaian  air toilet. Perbandingan  kebutuhan  air  lebih  kecil dari ketersediaan air pada bulan
November  sampai  April,  sedangkan bulan Mei sampai September kebutuhan air  lebih  kecil  dari  ketersediaan  air. Disajikan  grafik  untuk  mengetahui gambaran ketersediaan air dengan kebutuhan air 14%.

## Gambar 3 Grafik perbandingan ketersediaan dan kebutuhan air
Sumber: Analisis Penulis, 2021
4.5 Perhitungan  Neraca  Air  Gedung FISIP Untirta, Sindangsari Berdasarkan perhitungan volume penampungan air hujan dan perbandingan  kebutuhan  air  dengan ketersediaan  air  diatas,  dapat  dihitung neraca air bulanan menggunakan volume penampungan  air  hujan  220  m 3 untuk mengetahui volume air hujan yang dapat digunakan setiap bulannya.
Neraca  air  pada  tahun  pertama  bulan Januari  dilakukan  pengisian  tangki dengan  volume  awal  bulan  sebesar  0.0 m 3 .  Kemudian  pada  akhir  bulan  Januari volume tangki telah terisi sesuai dengan kapasitas tangki dikurangi kebutuhan air baku gedung selama satu bulan Tabel 5 Neraca air kapasitas 220 m³
Bulan Supply air hujan
Vol. Reservoir Tahun pertama
Tahun Kedua (m3) Awal Kebutuhan Akhir Awal Kebuthan Akhir Januari 370,608 220 0 224,576 146,032 140,953 224,576 286,985 Februari 324,539 220 146,032 202,843 267,729 286,985 202,843 408,681 Maret 251,254 220 267,729 224,576 294,406 408,681 224,576 435,359 April 219,978 220 294,406 217,332 297,053 435,359 217,332 438,005 Mei 218,323 220 297,053 224,576 290,799 438,005 224,576 431,752 Juni 152,321 220 290,799 217,332 225,788 431,752 217,332 366,741 Juli 219,647 220 225,788 224,576 220,859 366,741 224,576 361,811 Agustus 104,196 220 220,859 224,576 100,478 361,811 224,576 241,431 September 208,391 220 100,478 217,332 91,537 241,431 217,332 232,490 Oktober 210,464 220 91,537 224,576 77,425 232,490 224,576 218,378 November 223,689 220 77,425 217,332 83,783 218,378 217,332 224,735 Desember 281,746 220 83,783 224,576 140,953 224,735 224,576 281,905 6
Sumber: Analisis Penulis, 2021
Gambar 4. Neraca air penampungan air hujan kapasitas 220 m 3 Sumber: Analisis Penulis, 2021
Perhitungan diatas didapatkan volume air pada  tangki  terpenuhi  dengan  kapasitas tangki  220  m³  dan  pada  bulan  –  bulan penghujan  didapatkan  suplai  air  hujan yang melebihi kapasitas tangki pada tiap bulannya.  Untuk  suplai  air  hujan  yang melebihi  kapasitas  dialirkan  pada  pipa pelimpah  dan  kemudian  dialirkan atau diresapkan dibawah tanah.
4.6 Perhitungan Dimensi Talang Perhitungan Perencanaan jaringan pipa direncanakan dengan  menyambungkan  pipa  tegak eksisting  berukuran  4”  dengan  jaringan
pipa  datar  rencana,  karena  pipa  tegak eksisting masih dalam kondisi berfungsi secara normal. Pipa datar yang direncanakan  ditaruh  diatas  permukaan tanah, agar tidak membongkar bangunan dan jalan yang sudah ada sebelumnya. Perhitungan dimensi jaringan pipa sistem pemanenan  air  hujan  di  di  Gedung
Fakultas Ilmu Sosial Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dilakukan dengan perhitungan
berdasarkan Balitbang PU, 2014 [6]
Pada  sistem  perencanaan  jaringan  pipa didapatkan  diameter  pipa  sebesar  1 1 2 ". Ukuran  pipa  rencana  yang  terhitung terlalu kecil, hal tersebut dapat mempengaruhi jumlah kapasitas air yang ditampung,  terlebih  jika  hujan  deras datang maka debit air semakin kencang. Untuk  mengatasi  hal  tersebut  maka diameter  pipa  yang  direncanakan  dapat digunakan  pipa  yang  dipasang  dengan diameter 2” dan 4”.
Gambar 5 . Perencanaan saluran perpipaan Rainwater Harvesting System Sumber: Rancangan Penulis, 2021
4.7 Sistem Filtrasi PAH
Dikarenakan air hujan hanya manfaatkan untuk  siram  kotoran  (flushing),  dan penyiraman  tanaman  saja,  maka  tidak diperlukan  persyaratan  higienis  dan kandungan bakteri Coliform dapat
diabaikan.  Dalam  sistem  pemanenan  air hujan  ini  maka  dapat  dilakukan  proses filtrasi sederhana.
1. Air  hujan  yang  mengalir  terlebih dahulu melewati saringan saluran air hujan  menuju  talang  tegak,  hal  ini berfungsi untuk menghambat partikel-partikel  seperti  dedaunan, ranting, dahan ikut terbawa.
2. Untuk Air hujan pertama selama 10- 15 menit pertama ( first flush diverter ) harus  dibuang.  Air  hujan  yang membawa kotoran masuk dan ditampung  melalui  tabung  pengalih air  hujan  (saringan  debu  kasar) hingga  bola  katup  menutup  ruang tabung  pengalih  yang  memisahkan air  hujan  pertama  (kotoran)  dengan air  layak  pakai  ,  dan selanjutnya  air tersebut dapat dibuang
dan diresapkan ke dalam tanah
3. Alat pemanenan air hujan dikombinasikan  dengan  filter  air hujan  FRP  (Fiberglass  Reinforced Plastic).  Tabung  FRP  atau  tabung fiber  terbuat  dengan  bahan  fiber berserat  yang  memgunakan  sistem cor  atau  cetak  pada  pembuatannya sehingga  tahan  lama  dan  kuat. Tabung filter jenis ini sangat mudah dalam  pengaplikasiannya  karena sudah  dilengkapi  dengan  system  3 way  head  valve.  Filter  ini  berisi Karbon aktif, pasir silika, dan kerikil. Media  filter  ini  berfungsi  sebagai penyaring dari pengotor yang tersuspensi  dalam  air,  sehingga  air yang keluar dari model filtrasi sudah terbebas dari pengotor.
4. Sebelum air masuk ke tanki penampungan,  terlebih  dahulu  air melewati saringan halus yang terbuat dari  kain  kasa  aquarium  yang  dapat dengan mudah diganti. Penyaring ini berfungsi  apabila  ada  pengendapan debu yang terbawa dari atap maupun talang  maka  akan  terlebih  dahulu tersaring, sehingga air
5. yang  masuk  ke  dalam  tangki  akan bebas dari partikel debu dan lain lain.
Gambar 6 Konsep rancangan alat filtrasi system

## RWH
4.8 Volume dan Desain Penampungan Air Hujan
Reservoir yang digunakan berupa Tangki panel fiberglass dengan volume 220 m 3 . Tangki  panel  fiberglass  dengan  model panel  ini  merupakan  gabungan  dari lempengan-lempengan fiber dengan ukuran  1  m 2 yang  dirakit  dengan  baut menjadi satu kesatuan hingga membentuk sebuah tangki dengan ukuran  yang  dapat  disesuaikan  dengan kebutuhan  dan  lebih  fleksibel,  serta memiliki sifat tidak mudah pecah, selain itu  lebih  tahan  terhadap  perbahan  suhu yang  ekstrim  seperti  udara  yang  terlalu panas atau terlalu dingin.
Tabel 6. Ukuran Tanki Panel Fiber PAH
Sumber : Rancangan Penulis, 2021
Bahan bak penampung Volume Panjang Lebar Tinggi (m 3 ) (m) (m) ( m) Tanki Fiber 220 11 5 4 8 Saringan debu halus Filter FRP Filter FRP Tabung pengalih
Gambar 7 . Perspektif tanki PAH Sumber: Rancangan Penulis, 2021
5. Kesimpulan dan Saran
5.1 Kesimpulan
Dari  Analisis  data  dan  pembahasan  dapat disimpulkan,  potensi  air  hujan  yang  ada pada Gedung Fakultas Ilmu Sosial Politik,
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai berikut: 1. Jumlah air hujan yang dapat ditampung  pada  Gedung  Fakultas Ilmu Sosial Politik, Universitas Sultan Ageng  Tirtayasa  sebanyak  2735,585 m³ dengan volume PAH menggunakan  keperluan  air  sebesar 14%  menghasilkan  kapasitas  tanki
220 m³.
2. Jika  rain  water  harvesting system  ini diterapkan,  maka  dapat  berpotensi menghemat  penggunaan  air  tanah dengan  penghematan  rata-rata  15% untuk  kebutuhan  non-potable  water pada  Gedung  Fakultas  Ilmu  Sosial Politik,  Universitas  Sultan  Ageng Tirtayasa, Kampus Sindangsari.
3. Kebutuhan  air  total  sebagai  non- potable  water  (Gelontor  toilet,  dan pertamanan)  pada  Gedung  Fakultas Ilmu Sosial Politik, Universitas Sultan Ageng  Tirtayasa  sebesar  51,746 m 3 /hari.
4. Tangki  air  hujan  sebesar  220  m³  di desain  dengan  menggunakan  Tangki panel fiberglass dengan panjang = 11 m, lebar = 5 m, tinggi = 4 m, yang juga dilengkapi  dengan  filtrasi  sederhana berupa  saringan  saluran  air  hujan, tabung  pengalih  air  hujan,  dan saringan debu halus dengan
penempatan tangki PAH diatas permukaan tanah
dan dapat
dimanfaatkan untuk kebutuhan Gedung Fakultas Ilmu Sosial Politik,
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

## 5.2 Saran
Dari  penelitian  yang  telah  dilakukan penulis  menyarankan  masih  diperlukan beberapa perbaikan  pada penelitian  untuk masa yang akan datang guna memperoleh hasil yang lebih baik, antara lain :
1. Hasil  dari  analisis  bisa  dijadikan sebagai  referensi  terhadap  contoh perhitungan yang sejenis.
2. Dibuat  desain  lebih  rinci  beserta perhitungan  rencana  anggaran  biaya (RAB)  untuk  penerapan  Rainwater Harvesting  di  Gedung  Fakultas  Ilmu Sosial  Politik,  Universitas  Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Dibuat perencanaan instalasi jaringan distribusi air bersih dari penampungan air  hujan  hingga  penggunaan  air bersih  pada  Gedung  Fakultas  Ilmu Sosial  Politik,  Universitas  Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Agar  hasil  lebih  akurat,  dibutuhkan data  curah  hujan  yang  lebih  banyak dari pos-pos hujan yang tersebar dan melengkapi  data  hujan  terbaru  yang mendekati wilayah studi agar sebaran curah  hujan  harian  yang  digunakan lebih  akurat  sehingga  mampu  lebih mewakili  keadaan  kondisi  hujan untuk perencanaan penelitian selanjutnya.
5. Untuk  pemanfaatan  lebih  lanjut  dari air  hujan  yang  dipanen  kiranya diperlukan  penelitian  yang  lebih mendalam  lagi  tentang  kualitas  air hujan.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] S.  Qomariyah,  Solichin,  and  A.  P.  R,
“Analisis  Pemanfaatan  Air  Hujan Dengan  Metode  Penampungan  Air Hujan  Untuk  Kebutuhan  Pertamanan Dan  Toilet  Gedung  IV  Fakultas Teknik  Universitas  Sebelas  Maret  , Surakarta  (  Studi  Kasus :  Gedung  IV Fakultas  Teknik  Universitas  Sebelas Maret  ,  Surakarta  ),” Greywater ,  pp. 434–441, 2016.
[2] I. A. Beza, Y. Lilis, and I. Suprayogi, “Kajian  Pemanfaatan  Air  Hujan Sebagai  Pemenuhan  Kebutuhan  Air Bersih  Di  Pulau  Kecil,” Jom
FTEKNIK  Vol. ,  vol.  3,  no.  1,  p.  2, 2016. [3] B.  S.  Nasional,  “SNI-03-7065-2005 Tata cara perencanaan sistem
plambing,” (BSN),  Badan  Standar
Nas. ,  no.  SNI  03-7065-2005,  p.  23,
2005.
[4] S.  Qomariyah,  Solichin,  and  A.  P.  R,
“Analisis  Pemanfaatan  Air  Hujan Dengan  Metode  Penampungan  Air Hujan  Untuk  Kebutuhan  Pertamanan Dan  Toilet  Gedung  IV  Fakultas Teknik  Universitas  Sebelas  Maret  , Surakarta  (Studi  Kasus:  Gedung  IV Fakultas  Teknik  Universitas  Sebelas Maret, Surakarta),” skripsi , vol. bab 4, pp. 41–68, 2016.
[5] T.  van  H.  Janette  Worm, Rainwater Harvesting for Domestic Use ,
Agrodok-Se. 2006.
[6] Balitbang  PU,  “Penampungan  Air Hujan,” pp. 1–30, 2014
[7] Wigati, R., Fathonah, W., & Haryono, A.  T.  (2019).  Studi  analisis  banjir Sungai Cilemer berdasarkan SNI 2415: 2016 tinjauan data curah hujan dengan kala  ulang  50  tahun. Fondasi:  Jurnal Teknik Sipil , 8 (2).