## ANALISIS PENGATURAN POSISI TAP ON LOAD TAP CHANGER PADA TRANSFORMATOR DAYA 30 MVA 70/20 KV DI GI MAULAFA
Agusthinus S. Sampeallo 1 , Wellem F. Galla 2 , Darius Moses Kosten Jala 3
1,2,3 Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana Jl Adisucipto Penfui, Kupang, Indonesia 85000
Email: agustinus_sampealo@yahoo.com

## ABSTRACT
The Maulafa substation is a sub-system in the electrical power distribution system in the city of Kupang, has two transformers of 30 MVA 70/20 kV each equipped with OLTC. OLTC installation aims to obtain a stable secondary voltage value despite the voltage drop on the primary side, this is because the tap changer works by changing the coil ratio in a transformer.The results of calculations and analyzes performed on transformer 1 OLTC, tap position is in position 9, with a voltage range of 20.94 kV at peak load, with a primary voltage of 69.12 kV. For the lowest load, it is in position 9 with a voltage range of 20.85 kV with a primary voltage of 68.81 kV. Whereas for transformer 2 the primary voltage is 69.08 kV for peak load and 68.91 kV for lowest load, being in position 2 for peak load and position 1 for lowest load, with a range of voltage of 21.19 kV and 20 respectively. 88 kV. The OLTC tap position of transformer 1 can still be reduced to  position  6  with  a  voltage  range  of  20.21  kV  for  peak  loads  and  20.11  kV  for  the  lowest  loads.  Both transformers have the same loading, both peak load and lowest load of 26 MW for peak load and 15 MW for lowest load.
Keywords: Power transformer, On Load Tap Changer, Loading.

## ABSTRAK
Gardu  Induk  Maulafa  merupakan  sub  sitstem  dalam  sistem  penyaluran  daya  listrik  yang  ada  di  Kota Kupang,  memiliki  dua  buah  transformator  masing-masing  30  MVA  70/20  kV  yang  dilengkapi  dengan OLTC.  Pemasangan  OLTC  yang  bertujuan  untuk  mendapatkan  nilai  tegangan  sekunder  yang  stabil meskipun terjadi drop tegangan pada sisi  primer, hal ini dikarenakan tap changer bekerja dengan cara merubah perbandingan lilitan dalam sebuah transformator.Hasil perhitungan dan analisis yang dilakukan pada OLTC transformator 1, posisi tap berada pada posisi 9, dengan jangkauan tegangan 20,94 kV pada saat beban puncak, dengan tegangan primer sebesar 69,12 kV. Untuk beban terendah, berada pada posisi 9  dengan  jangkauan  tegangan  sebesar  20,85  kV  dengan  tegangan  primer  sebesar  68,81  kV.  Sedangkan untuk transformator 2 tegangan primernya  sebesar 69,08 kV untuk beban puncak dan 68,91 kV untuk beban terendah, berada  pada posisi 2 untuk beban puncak  dan posisi 1 untuk beban terendah, dengan Jangkauan tegangan masing-masing 21,19 kV dan 20,88 kV. Posisi tap OLTC transformator 1 masih bisa diturukan ke posisi 6 dengan jangkauan tegangan sebesar 20,21 kV untuk beban puncak dan 20,11 kV untuk beban terendah.  Kedua  transformator  memiliki  pembebanan  yang  sama,  baik  beban  puncak  maupun  beban terendah yakni 26 MW untuk beban puncak dan 15 MW untuk beban terendah.
Kata kunci : Transformator daya , On Load Tap Changer, Pembebanan.

## 1. PENDAHULUAN
Kebutuhan tenaga listrik dengan kontinuitas, mutu dan  keandalan  yang  tinggi  merupakan,  salah  satu bagian yang harus menjadi prioritas bagi pihak
penyedia  layanan  listrik  dalam  memenuhi  kualitas layanan  kepada  konsumen.  Tegangan  yang  stabil merupakan  suatu  indikasi  bahwa  sebuah  sistem tenaga listrik memiliki mutu yang baik. Ada banyak
hal yang dapat mempengaruhi kestabilan tegangan dalam  sebuah  sistem  tenaga  listrik,  diantaranya: fluktuasi beban, faktor daya beban yang jelek serta drop tegangan pada saluran.
Kestabilan  tegangan  dalam  hal  fluktuasi  naik turunnya  tegangan,  sangat  berpengaruh  pada  area- area  beban  yang menggunakan  peralatan-peralatan listrik  yang  membutuhkan  daya  yang  cukup  besar atau  mengkonsumsi  banyak  daya  listrik,  untuk menunjang  kegiatan  perekonomiannya  atau  biasa disebut  dengan  area  beban  tinggi.  Jika  terjadi gangguan berupa terganggunya kestabilan tegangan yang berakibat pada rusaknya peralatan-peralatan di area perindustrian, pasokan daya di area bisnis ikut terganggu sehingga menyebabkan kegiatan perekonomian  terganggu  atau  yang  terburuk berhenti total. Gardu
Induk adalah sub sistem dari sistem transmisi daya listrik, Sebagai  sub  sistem  dari  penyulang,  Gardu  Induk mempunyai  peran  yang  sangat  penting  dalam pengoperasiannya, dan tidak dapat dipisahkan dari sistem penyaluran secara keseluruhan.[1]. Tegangan terima dari pembangkit adalah tegangan primer yang dikirim oleh pembangkit dan diterima oleh  Gardu  Induk.  Tegangan  listrik  yang dibangkitkan  oleh  sebuah  pembangkit  skala  besar pada umumnya berkisar antara 11 kV sampai 24 kV yang  kemudian,  tegangan  tersebut  dinaikkan  atau ditransformasi  oleh  transformator  step  up  menjadi tegangang  nominal  transmisi  daya  listrik  yang bernilai 70 kV, 154 kV, 220 kV atau 500 kV untuk ditransmisikan menuju konsumen . Dalam proses transmisi bisa saja tegangan tersebut mengalami  losses  yang  disebabkan  oleh  berbagai macam  faktor  [2].  Seperti  tegangan  terima  dari pembangkit,  tegangan  kirim  disisi  20  kV  juga ditranformasikan  kembali  atau  diturunkan  oleh teransformartor step  down dari  tegangan  transmisi menjadi  tegangan  ideal  distribusi  yakni  20  kV. Akan tetapi, dalam proses pendistribusiannya sering sekali  mengalami  losses  atau  kehilangan  daya sehingga  menyebabkan  drop  tegangan,  yang berakibat pada terganggunya jaringan distribusi dan proses  distribusi  pada  sisi  20  kV  [3,4].  Salah  satu cara  untuk  menanggulangi  hal  tersebut  adalah dengan  melakukan  pengaturan Tap  changer ,  yang merupakan  sebuah  alat  yang  bekerja  dengan  cara merubah  perbandingan  lilitan  dalam  sebuah transformator  untuk  mendapat  tegangan  keluaran yang  normal.  Dalam  sebuah tap  changer, terdapat posisi-posisi tap untuk mendapatkan tegangan
keluaran  yang  optimal  sesuai  dengan  tegangan primer.  Semakin  kecil  tegangan  primer  yang diterima maka semakin besar posisi yang disetting pada  sebeuah tap  changer .  Penelitian  dan  analisis tentang seting  tap telah  dilakukan  sebelumya  oleh para  peneliti  diantaranya:  Analisis  mengenai Perubahan OLTC Terhadap Setting  Tap [5], Optimasi Tap changer OLTC Untuk Meningkatkan Stablitas  Tegangan Tansformator [6].  Penelitian kali  ini  penulis  akan  mencoba  melakukan  analisis terhadap  pengaturan  posisi  tap  pada  transformator 2 GI Maulafa.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
Studi  pustaka:  untuk  mempelajari  teori  yang berhubungan  dengan  pengoperasian  OLTC  di  GI Maulafa.  Studi  lapangan:  untuk  mempelajari operasi OLTC di GI Maulafa dan pengumpulan data yang  dilakukan  sebagai  bahan  analisis.  Analisis: Menganalisis pengoperasian OLTC yang ada di GI Maulafa.
Gambar 3.1 Diagram alir
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Data  Spesifikasi  Transformator  &  Tap
changer
A. Transformator 1 Merk : Unindo Serial Number : P030HE680-02 Year Of Manufactured 2012 Power : 30  MVA Rated Voltage : 66/20 Cooling : ONAN/ONAF Frequency : 50 HZ Phases 3 Position Of OLTC : 17 Tap Positions Gambar 4.1 Transformator 1 B. Transformator 2 Merk : Bambang & Djaya Serial Number :PX16-0009 Year Of Manufactured : 2016 Standard : IEC 60076 Power : 30 MVA Rated Voltage : 66/22 Cooling : ONAN/ONAF Frequency : 50 HZ Phases 3 Connection SymboL  : YNyn0 Insulation Levels : HV/N LI325 AC140 LV/N LI125 AC50
C. Position Of OLTC : 17 Tap Positions Gambar 4.2 Transformator 2 Data Tap Changer A. Tap Changer Transformator 1 Merk : MR Type : VVIII400Y - 76 – 10193G Mekanisme : Motor Driver Year Of Manufactured: 2011 UI : 476 V Iu : 292 A Standard : IEC60214-1:2003 B. Tap Changer Transformator 2 Merk : MR Type : VVIII400Y - 76 – 10193G Mekanisme :MotorDriver Year Of Manufactured: 2011 UI : 476 V Iu : 292 A Standard : IEC60214-1:2003

## 3.2. Data Pembebanan Transformator
Data  pembebanan  merupakan  data  primer.  Yang diambil  adalah  data  beban  terendah  dan  data beban puncak pada tanggal 13 Mei 2018.

## A. Data Pembebanan Transformator 1
Tabel 4.1 Data pembebanan transformator 1 pada
tanggal 13 Mei 2018 Jam Posisi OLTC Tegangan Beban Vp Vs MW  MVAR 01:00 8 69,49  20,66  18,2 1,3 02:00 8 69,88  20,79  17,6 1,4 03:00 8 69,88  20,83  17,2 1,5 04:00 8 69,55  20,74  16,7 1,7 05:00 8 69,49  20,75  16,8 1,5
21:00 2 69,32  20,88  24,6 0,3 22:00 1 69,32  20,70  22,2 0,3 23:00 1 69,54  20,79  20,1 0,8 24:00 1 69,49  20,88  18,4 1,3

## B. Data Pembebanan Transformator 2
Tabel 4.2 Data pembebanan transformator 2 pada tanggal 13 Mei 2018
3.3. Analisis Data
3.3.1 Perhitungan  Rasio  Transformasi
Berikut adalah  hasil perhitungan  rasio transformasi transformator  1  dan  2  pada  tabel  3.5 dan tabel 3.6

## A. OLTC Transformator 1
Tabel 4.3 Hasil perhitungan rasio transformasi transformator 1 Posisi OLTC Rasio Trafo= α = 𝑽𝑷 𝑽𝑺 (Vp) (kV) (Vs) (kV) α 1 72,600 20 3,63 2 71,775 20 3,58 3 71,950 20 3,54 4 70,125 20 3,50 5 69,300 20 3,46 6 68,475 20 3,42 7 67,650 20 3,38 8 66,825 20 3,34 9 66,000 20 3,3 10 65,175 20 3,25 11 64,350 20 3,21 12 63,525 20 3,17 13 62,700 20 3,13 14 61,875 20 3,09 15 61,050 20 3,05 16 60,225 20 3,01 17 59,400 20 2,97

## B. OLTC Transformator 2
Tabel 4.4 Hasil perhitungan rasio tranformasi pada transformator 2 Posisi OLTC Rasio Trafo= α = 𝑽𝑷 𝑽𝑺 (Vp)(kV) (Vs) (kV) α 1 72,600 22 3,3 2 71,775 22 3,26 3 71,950 22 3,22 4 70,125 22 3,18 5 69,300 22 3,15 6 68,475 22 3,11 7 67,650 22 3,07
06:00 8 69,32  20,66  16,7 1,4 07:00 8 69,10  20,59  16,1 0,7 08:00 8 69,38  20,66  15,8 0,1 09:00 8 69,32  20,61  15,5 0,3 10:00 8 69,21  20,77  16,1 0,5 11:00 9 68,82  20,72  15,5 1,0 12:00 9 68,82  20,68  16,3 0,9 13:00 9 68,76  20,70  15,2 0,9 14:00 9 68,81  20,71  15,0 1,0 15:00 9 69,21  20,82  15,7 1,1 16:00 9 69,04  20,79  16,2 1,0 17:00 9 69.10  20,81  17,3 0,8 18:00 9 69,32  20,81  23,9 1,0 18:30 9 69,12  20,79  26,3 1,2 19:00 9 69,16  20,79  26,2 1,0 19:30 9 69,21  20,79  25,4 0,6 20:00 9 69,15  20,79  25,5 0,6 21:00 9 69,32  20,83  24,4 0,3 22:00 8 69,32  20,64  22,3 0,3 23:00 8 69,39  20,67  20,3 0,8 24:00 8 69,49  20,70  18,5 1,3 Jam Posisi OLTC Tegangan Beban Vp Vs MW  MVAR 01:00 1 69,27  20,79  18,1 1,3 02:00 1 69,77  20,94  17,5 1,3 03:00 1 69,83  20,97  17,0 1,4 04:00 1 69,66  20,87  16,6 1,6 05:00 1 69,43  20,76  16,6 1,5 06:00 1 69,32  20,82  16,6 1,3 07:00 1 69,26  20,76  15,9 0,5 08:00 1 69,49  20,82  15,7 0,1 09:00 1 69,21  20,71  15,3 0,3 10:00 1 69,16  20,61  15,9 0,5 11:00 1 68,87  20,50  15,4 1,1 12:00 1 68,87  20,48  16,1 1,0 13:00 1 68,82  20,49  15,1 0,9 14:00 1 68,91  20,49  15,0 1,0 15:00 2 69,10  20,83  15,5 1,1 16:00 2 69,10  20,83  16,1 1,0 17:00 2 69.10  20,82  17,2 0,8 18:00 2 69,27  20,80  23,7 1,0 18:30 2 69,08  20,78  26,1 1,2 19:00 2 69,16  20,82  25,9 1,0 19:30 2 69,10  20,79  25,2 0,6 20:00 2 69,15  20,77  25,3 0,6

## 3.3.2 Analisis Posisi OLTC
Pada  analisis  ini  beban  diasumsikan  bahwa  beban seimbang,  maka  nilai  beban  terbesar  dipakai sebagai  nilai  referensi  nilai  arus  beban  nominal. Perhitungan menggunakan persamaan.
𝑉𝑃 = 𝑁𝑃 = 𝐼𝑆 = 𝑎 𝑉𝑆 𝑁𝑆 𝐼𝑃
Dimana: VP = Tegangan Primer VS = Tegangan Sekunder NP = Belitan Primer NS = Belitan Sekunder IP = Arus Primer IS = Arus Sekunder α = Rasio Transformasi

## A. Analisis Posisi OLTC Pada Transformator 1
1. Pada Saat Beban Puncak Berdasarkan  data  tegangan  primer  dan  hasil analisa OLTC berada  pada  posisi  9  dengan jangkauan tegangan sekunder sebesar 20,94 kV. Untuk  hasil  perhitungan  rasio OLTC dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 4.5 Hasil perhitungan rasio OLTC pada transformator 1 pada saat beban puncak
Posisi OLTC Vp (kV) Rasio Trafo= α = 𝑽𝑷 𝑽𝑺 s = 𝑽𝑷 𝜶 (kV) Vp)(kV)  s)(kV) α 1 69,12 72,600  20 3,63  19,04 2 69,12 71,775  20 3,58  19,30 3 69,12 71,950  20 3,54  19,52 4 69,12 70,125  20 3,50  19,74 5 69,12 69,300  20 3,46  19,97

## 2. Pada Saat Beban Terendah
Dari data pembebanan terendah dan analisa dari transformator 1 dapat dilihat bahwa tegangan primer adalah 68,81 kV, OLTC berada pada posisi 9 dengan jangkauan tegangan sebesar 20,85 kV. Untuk hasil perhitungan dan analisis ratio OLTC dapat dilihata pada tabel dibawah ini:
Tabel  4.6  Hasil  perhitungan  rasio  OLTC  pada transformator 1 pada saat beban terendah
Posisi OLTC Vp (kV)
Rasio Trafo= α = 𝑽𝑷 𝑽𝑺 Vs = 𝑽𝑷 𝜶 (kV) (Vp)(kV)  Vs)(kV) α 1 68,81 72,600  20 3,63 18,95 2 68,81 71,775  20 3,58 19,22 3 68,81 71,950  20 3,54 19,43 4 68,81 70,125  20 3,50 19,66 5 68,81 69,300  20 3,46 19,88 6 68,81 68,475  20 3,42 20,11 7 68,81 67,650  20 3,38 20,35 8 68,81 66,825  20 3,34 20,60 9 68,81 66,000  20 3,3 20,85 10 68,81 65,175  20 3,25 21,17 11 68,81 64,350  20 3,21 21,43 12 68,81 63,525  20 3,17 21,70 13 68,81 62,700  20 3,13 21,98 14 68,81 61,875  20 3,09 22,26 15 68,81 61,050  20 3,05 22,56 16 68,81 60,225  20 3,01 22,86 17 68,81 59,400  20 2,97 23,16 B. Analisis posisi OLTC pada Transformator 2

## 1. Pada Saat Beban Puncak
Dari  hasil  analisis  dapat  diketahui  bahwa OLTC berada pada posisi 2 dengan jangkauan tegangan sebesar 19,29 kV. Untuk hasil
6 69,12 68,475  20 3,42  20,21 7 69,12 67,650  20 3,38  20,44 8 69,12 66,825  20 3,34  20,69 9 69,12 66,000  20 3,3  20,94 10 69,12 65,175  20 3,25  21,26 11 69,12 64,350  20 3,21  21,53 12 69,12 63,525  20 3,17  21,80 13 69,12 62,700  20 3,13  22,08 14 69,12 61,875  20 3,09  22,36 15 69,12 61,050  20 3,05  22,66 16 69,12 60,225  20 3,01  22,96 17 69,12 59,400  20 2,97  23,27 8 66,825 22 3,03 9a 66,000 22 3 9b 66,000 22 3 9c 66,000 22 3 10 65,175 22 2,96 11 64,350 22 2,92 12 63,525 22 2,88 13 62,700 22 2,85 14 61,875 22 2,81 15 61,050 22 2,77 16 60,225 22 2,73 17 59,400 22 2,49
perhitungan  rasio OLTC pada  beban  puncak dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.6 Hasil perhitungan rasio OLTC pada transformator 2 pada saat beban puncak

## 2. Pada Saat Beban Terendah
OLTC  berada  pada  posisi  1  dengan  jangkauan tegangan sebesar 18,98 kV. Hasil perhitungan dari rasio OLTC pada saat beban terendah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.7  Hasil perhitungan rasio OLTC pada transformator 2 beban terendah
Berdasarkan hasil perhitungan dan hasil analisis di atas maka dapat dilihat bahwa, pada transformator 1 OLTC berada  pada  posisi  9,  dengan  jangkauan tegangan  20,94  kV  pada  saat  beban  puncak, dengan  tegangan  primer  sebesar  69,12  kV. Untuk beban  terendah,  OLTC  berada  pada  posisi  9 dengan  jangkauan  tegangan  sebesar  20,85  kV dengan  tegangan  primer  sebesar  68,81  kV. Sedangkan  untuk  transformator  2  tegangan primernya  sebesar  69,08  kV  untuk  beban  puncak dan 68,91 kV untuk beban terendah, OLTC berada pada  posisi  2  untuk  beban  puncak  dan  posisi  1 untuk beban terendah, dengan Jangkauan tegangan masing-masing  21,19 kV dan 20,88 kV.
Pada  tranformator  1,  saat  pembebanan  puncak maupun pembebanan terendah, OLTC berada pada posisi  yang  sama.  Namun,  meskipun  berada  pada posisi  yang  sama,  tegangan  keluaran  dari  kedua jenis pembebanan memiliki nilai yang berbeda. Hal ini  dipengaruhi  oleh  besar  tegangan  di  sisi  primer pada  kedua  jenis  pembebanan  yang memiliki  nilai yang berbeda. Tegangan kerja transformator 1 pada saat  beban  puncak  dan  beban  terendah  dengan posisi OLTC berada pada posisi 9 untuk kedua jenis pembebanan,  masih  dalam  standar  yang  telah ditetapkan oleh SPLN 72 : 1987 Yakni 20,5 kV – 21 kV  pada  saat  beban  puncak  dan  18  kV  pada  saat beban  nol  [7].  Sedangkan  pada  transformator  2 tegangan  kerjanya  juga  telah  memenuhi  yang ditetapkan oleh SPLN 72 : 1987. Pada transformator 1,  posisi  OLTC  masih  bisa  diturukan  ke  posisi  6 dengan jangkauan tegangan sebesar 20,21 kV untuk beban puncak dan 20,11 kV untuk beban terendah. Berdasarkan nilai tegangan primer pada pembebanan puncak maupun pembebanan terendah untuk  masing-masing  transformator,  posisi  ideal untuk  memperoleh  tegangan  keluaran  distribusi adalah  posisi  6  sampai  9  pada  transformator  1 dengan range tegangan antara 20,21 kV – 20,94 kV untuk beban puncak dan 20,11 kV - 20,85 kV untuk
9c 68,91 66,000 22 3 22,97 10 68,91 65,175 22  2,96 23,28 11 68,91 64,350 22  2,92 23,59 12 68,91 63,525 22  2,88 23,92 13 68,91 62,700 22  2,85 24,17 14 68,91 61,875 22  2,81 24,52 15 68,91 61,050 22  2,77 24,87 16 68,91 60,225 22  2,73 25,24 17 68,91 59,400 22  2,49 27,67 Posisi OLTC Vp(kV) Rasio Trafo= α = 𝑽𝑷 𝑽𝑺 Vs = 𝑽𝑷 𝜶 (kV) Vp)(kV)  Vs)(kV) Α 1 69,08 72,600 22  3,3  20,93 2 69,08 71,775 22  3,26  21,19 3 69,08 71,950 22  3,22  21,45 4 69,08 70,125 22  3,18  21,72 5 69,08 69,300 22  3,15  21,93 6 69,08 68,475 22  3,11  22,21 7 69,08 67,650 22  3,07  22,50 8 69,08 66,825 22  3,03  22,79 9a 69,08 66,000 22 3 23,02 9b 69,08 66,000 22 3 23,02 9c 69,08 66,000 22 3 23,02 10 69,08 65,175 22  2,96  23,33 11 69,08 64,350 22  2,92  23,65 12 69,08 63,525 22  2,88  23,98 13 69,08 62,700 22  2,85  24,23 14 69,08 61,875 22  2,81  24,58 15 69,08 61,050 22  2,77  24,93 16 69,08 60,225 22  2,73  25,30 17 69,08 59,400 22  2,49  27,74
Posisi OLTC Vp (kV) Rasio Trafo= α = 𝑽𝑷 𝑽𝑺 Vs = 𝑽𝑷 𝜶 (kV) (Vp)(kV)  (Vs)(kV) α 1 68,91 72,600 22 3,3 20,88 2 68,91 71,775 22  3,26 21,13 3 68,91 71,950 22  3,22 21,40 4 68,91 70,125 22  3,18 21,66 5 68,91 69,300 22  3,15 21,87 6 68,91 68,475 22  3,11 22,15 7 68,91 67,650 22  3,07 22,44 8 68,91 66,825 22  3,03 22,74 9a 68,91 66,000 22 3 22,97 9b 68,91 66,000 22 3 22,97
beban  terendah.  Sedangkan  pada  transformator  2 posisi ideal  untuk  mendapatkan  tegangan keluaran distribusi  adalah  posisi  1  dengan  jangkauan tegangan 20,93 kV untuk beban puncak dan 20,88 kV untuk beban terendah.
Pada  perhitungan  lainnya  berdasarkan  data  pada tanggal 4 desember 2018, OLTC berada pada 5  posisi  dengan  besar  tegangan  primer  yang berbeda-beda  yakni,  pada  transformator  1  posisi  9 sebagai pembebanan terendah, 10 sebagai pembebanan  puncak,  11,  12,  13  dengan  tegangan primer serta jangkauan tegangan sekunder masing- masing sebesar 68,15 kV dan 20,65 Kv, 68,26  kV dan  21,00  kV,  67,47  kV  dan  21,01  kV,  66,95  kV dan  21,12  kV,  66,41  kV  dan  21,21  kV.  Pada transformator  2  posisi  1  sebagai  pembebanan terendah,  2,  3  sebagai  pembebanan  puncak,  4,  5 dengan  tegangan  primer  dan  jangkauan  tegangan sekunder  masing-masing  sebesar  69,10  kV  dan 20,93  kV,  69,4  kV  dan  21,17  kV,  68,20  kV  dan 21,18  kV,  67,64  kV  dan  21,27  kV,  66,30  kV  dan 21,04 kV.
Perbedaan posisi OLTC pada masing transformator dipengaruhi  oleh  besar  tegangan  primer  dimana, semakin  kecil  tegangan  primer  maka  semakin besar  pula  posisi  OLTC  yang  di setting .  Besar tegangan  primer  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor salah  satunya  ialah  pembebanan  dimana,  semakin besar  pembebanan  maka,  tegangan  primer  akan semakin kecil.
Kedua  transformator  memiliki  pembebanan  yang sama,  baik  beban  puncak  maupun  beban  terendah yakni  26  MW  untuk  beban  puncak  dan  15 MW untuk beban terendah. Perbedaan posisi OLTC pada kedua transformator ini dipengaruhi oleh beberapa faktor  diantaranya:  Impedansi, drop tegangan  di ujung penerima. Selain itu perbedaan posisi OLTC pada kedua transformator juga dipenpengaruhi oleh tegangan  keluaran  yang  tertera  dispesifikasi transformator  yakni  pada transformator  1  sebesar 20  kV  dan  transformator  2  sebesar  22  kV. Berdasarkan  data logsheet transformator,  tidak terlalu  terjadi  perubahan  posisi  OLTC  yang signifikan  pada  kedua  transformator,  yakni  posisi 8  dan  9  pada  transformator  1  serta posisi 1 dan 2 pada transformator 2.

## 4. KESIMPULAN
1. Berdasarkan nilai tegangan primer pada beban puncak  maupun beban terendah untuk masing-
masing  transformator  di  GI  Maulafa,  posisi ideal  untuk  memperoleh  tegangan  keluaran distribusi  adalah  posisi  6  sampai  9  pada transformator  1  dengan range tegangan  antara 20,21  kV  –  20,94  kV  untuk  beban  puncak  dan 20,11  kV  -  20,85  kV  untuk  beban  terendah. Sedangkan  pada  transformator  2  posisi  ideal untuk mendapatkan tegangan  keluaran distribusi adalah  posisi  1  dengan  jangkauan  tegangan 20,93  kV  untuk  beban  puncak  dan  20,88  kV untuk beban terendah.
2. Berdasarkan hasil perhitungan ratio transformator  1  di  GI  Maulafa,  posisi OLTC untuk  pembebanan  puncak  bisa  juga  di tempatkan  pada  posisi  6 sebagai posisi terendah  dengan  jangkauan  tegangan  sebesar 20,21  kV  dan  untuk  pembebanan  terendah posisi OLTC dapat  di setting pada  posisi  6 sebagai  posisi  terendah  dengan  jangkaun tegangan  sebesar  20,11  kV.  Sedangkan  pada transformator  2  di  GI  Maulafa  posisi  OLTC  di tempatkan  pada  posisi  1,  baik  pada  beban puncak  maupun  beban  terendah,  dengan jangkauan  tegangan  masing-masing  20,93  kV dan 20,88 kV.
3. Tegangan  keluaran  transformator  1  dan transformator 2 di GI Maulafa pada saat beban puncak  maupun  beban  terendah  dengan  posisi OLTC berada pada posisi 9 untuk transformator  1  serta,  posisi  2  dan  1  untuk transformator  2.  Kedua  jenis  pembebanan, masih  dalam  standar  yang  telah  ditetapkan oleh  SPLN  72  :  1987  Yakni  20,5  kV  –  21  kV pada  saat  beban  puncak  dan  18  kV  pada  saat beban nol.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Agustina  Welli, Optimaasi  Pengaturan  Tap OLTC Untuk Meningkatakan Stabilitas Tegangan  Transformator  Daya  500  kV  Unit  6 PT. YTL Jawa Timur Berbasis Artificial Neural Network :  Jurusan  Teknik  Elektro,  Fakultas Teknik, Universitas Jember, Jember, 2017.
[2] Ahmad  Alvian,  Perbaikan  Tegangan  Sisi Sekunder  Trasformator  Daya  150/20  kV  Di Gardu Induk Ungaran: Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2010.
[3] Dohnal  Dieter,  (2013),  On  Load  Tap-
Changers For Power Transformers: Maschinen  Fabrik  Reinhausen,  Regensburg,
Germany.
[4] SPLN  72  :  1987,  Sipesifikasi  Desain  Untuk Jaringan  Tegangan  Menengah  (JTM)  dan Jaringan  Tegangan  Rendah(JTR):  Jakarta, PT.PLN (Persero).
[5] Kristiasmoko Azis, (2016), Analisis Perubahan OLTC Terhadap Setting Tap Pada
Truansformator Distribusi Feeder Srondol 4: Universitas Semarang, Semarang.
[6] Rasyidin  Awan,  (2018),  Gardu  Induk (Konsep  Dasar  ),  Jurusan  Teknik  Elektro, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah yogyakarta, Jogja.
[7] Safala  Maula  Firdha,  (2016),  Penstabil Tegangan  Sekunder  Pada  Transformator Daya  150/20  kV  Akibat  Jatuh  Tegangan: Jurusan  Teknik  Elektro,  Fakultas  Teknik,
Universitas  Negri  Semarang,  Semarang