## JE-UNISLA
Electronic Control, Telecomunication, Computer Information and Power Systems
Volume 6 No 2 September 2021
ISSN : 25020986 | E-ISSN : 26860635
Pengujian Tahanan Kontak Pemutus Tenaga 70 KV Di Gardu Induk Rengas Dengklok Karawang
Muhammad Mursal Fikri 1 , Insani Abdi Bangsa 2 , Ulul Ilmi 3
1,2 Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Singaperbangsa Karawang Jl. HS.Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Kec. Telukjambe Tim., Kabupaten Karawang, Jawa Barat Telp. (0267) 641177
3 Prodi Teknik Elektro Universitas Islam Lamongan E-mail: muhammadmursalf@gmail.com 1 , iabdi.bangsa@ft.unsika.ac.id 2

## ABSTRAK
Bertambahnya  kebutuhan  akan  tenaga  listrik  setiap  tahunnya  yang  menuntut  untuk menyediakan  tenaga  listrik  yang  andal.  Salah  satu  bagian  penting  untuk  menunjang keandalan  sistem  tenaga  listrik  adalah  Gardu  Induk.  Gardu  Induk  merupakan subsistem dari sistem penyaluran tenaga listrik. Salah satu material dari Gardu Induk yaitu  Pemutus  Tenaga  (PMT)  yang  merupakan  saklar  yang  digunakan  untuk membuka atau menutup suatu rangkaian listrik dalam kondisi berbeban, serta mampu menghubung  atau  memutus  rangkaian  listrik  saat  keadaan  normal  maupun  dalam keadaan  terjadinya  arus  gangguan.  PMT  perlu  dilakukan  pemeliharaan  untuk  tetap menjaga  keandalan  PMT.  Penilitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  nilai  tahanan kontak  pada  PMT.  Pada  penilitian  ini  mengambill  data  dari  2  periode  terakhir pemeliharaan yang  dilakukan di Gardu Induk Rengas Dengklok PT. PLN  (Persero) Karawang.  Secara  keseluruhan  dengan  adanya  pemeliharaan  dan  pengujian  tahanan kontak PMT, keandalan pada PMT tetap terjaga dan dapat bekerja dengan normal.

## Kata Kunci: gardu induk, pemutus tenaga, tahanan kontak

## ABSTRACT
The  increasing  demand  for  electric  power  every  year  demands  to  provide  reliable electric  power.  One  of  the  important  parts  to  support  the  reliability  of  the  electric power  system  is  the  substation.  Substation  is  a  subsystem  of  the  electric  power distribution  system.  One  of  the  materials  from  the  substation  is  a  Circuit  Breaker (CB) which is a switch that is used to open or close an electrical circuit under load conditions,  and  is  able  to  connect  or  disconnect  electrical  circuits  during  normal conditions or when a fault current occurs. The CB needs to be maintained to maintain the reliability of CB. This research aims to determine the value of contact resistance in CB. In this research, data were collected from the last 2 periods of maintenance carried  out  at  the  Rengas  Dengklok  Substation,  PT.  PLN  (Persero)  Karawang. Overall with the maintenance and testing of CB contact resistance, the reliability of the CB is maintained and can work normally.
Keywords : substation, circuit breaker, contact resistance.
1. PENDAHULUAN
Bertambahnya kebutuhan akan tenaga listrik setiap tahunnya yang seiring dengan berkembangnya  teknologi  menuntut  agar manusia  berusaha  menyediakan  tenaga  listrik yang  andal.  Kementrian  Energi  dan  Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Kementrian ESDM  RI)  melaporkan  bahwa  di  tahun  2019 lalu,  konsumsi  akan  tenaga  listrik  nasional tercatat  hingga  1.084  kWh  per  kapita.  Maka
dari itu  PT.  PLN  (Persero)  sebagai  perusahaan listrik negara berusaha untuk mensuplay energi listrik  yang  ada  dengan  seoptimal  mungkin, agar  tetap  dapat  menjaga  kualitas  penyaluran sistem tenaga listrik.
Salah satu bagian penting dalam menunjang keandalan  sistem  tenaga  listrik  adalah  Gardu Induk.  Gardu  Induk  merupakan  subsistem  dari sistem  penyaluran  tenaga  listrik.  Gardu  Induk sebagai  salah  satu  komponen  pada  sistem
Recieved :  21-6-2021 Accepted : 15 -8-2021 Published : 20-9-2021
penyaluran  tenaga  listrik  memegang  peranan yang  sangat  penting  karena  merupakan penghubung  pelayanan  tenaga  listrik  ke konsumen  [1].  Keandalan  suatu  Gardu  Induk didukung  dengan  kondisi  dari  material  yang dapat beroperasi dengan baik.
Salah  Satu  material  transmisi  utama  pada Gardu  Induk  adalah  Pemutus  Tenaga  (PMT). Dalam  pengoperasiannya  PMT  akan  bekerja saat terjadi manuver konfigurasi sub sistem dan saat  terjadinya  gangguan  hubung  singkat  pada sistem  transmisi  di  Gardu  Induk  (Yudi  Ali, 2020).  Apabila  PMT  tidak  dapat  bekerja  saat adanya  gangguan  maka  akan  menyebabkan kerusakan  pada  peralatan  lain  [2].  Dengan adanya  kerusakan  pada  PMT  tentunya  dapat mengganggu  keandalan  subsitem  transmisi, maka dari itu dilakukan pemeliharaan PMT.
Pemeliharaan  dilakukan  karena  pentingnya peralatan tersebut untuk bekerja secara optimal guna  memutus  dan  mengalirkan  tenaga  listrik serta  untuk  perlindungan  terhadap  peralatan lainnya  saat  terjadi  gangguan.  Maka  dari  itu untuk  memastikan  PMT  dapat  sempurna membuka  dan  menutup  saat  terjadinya gangguan,  dilakukannya  pengujian  tahanan kontak  PMT  agar  dapat  bekerja  lebih  baik dengan performa yang maksimal.

## 2. METODE PENELITIAN
2.1 Rancangan Penelitian
Dalam rancangan penelitian, penulis membuat  3  tahapan  untuk  menyelesaikan penilitian  yaitu  terdapat  study  literatur, pengumpulan data, serta analisis dan memproses perhitungan data.

## 2.2 Study Literatur
Study  Literatur  yaitu  sebuah  kegiatan pengumpulan  teori  berupa  artikel,  jurnal  – jurnal,  serta  penilitian  sebelum  –  sebelumnya yang berhubungan dengan penilitian yang akan dibahas  sebagai  pendukung  teori  untuk menyelesaikan penilitian yang akan dilakukan.

## 2.3 Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  dalam  penilitian  kali  ini harus  mengambil  data  dari  perusahaan  maka dari itu penulis harus mengikuti prosedur yang ditetapkan  oleh  PT.  PLN  (Persero)  UPT Karawang  yaitu  dengan  mengirimkan  proposal serta  surat  izin  pengambilan  dari  universitas. Setelah  disetujukan  oleh  pihak  perusahaan maka  dilanjutkan  dengan  pengambilan  data. Selain  pengambilan  data,  penulis  juga
mengumpulkan  informasi  tentang  PMT  serta melakukan  analisa  terhadap  PMT.  Pada pengambilan  data  penelitian,  penulis  dibantu dengan  para  pegawai  yang  berada  di  gardu induk Rengasdengklok. Data yang dikumpulkan pada  penilitian  kali  ini  yaitu  data  tahanan kontak  PMT  pada  pemeliharaan  2  periode terakhir yaitu pada tahun 2019 dan 2020.

## 2.4 Analisis Data
Analisis  data  pada  penilitian  ini  dilakukan setelah  terkumpulnya  semua  data  yang dibutuhkan.  Lalu  data  tersebut  di  analisis dengan  pemahaman  teori  yang  sudah  di  kaji sebelumnya.

## 2.5 Flowchart Penelitian
Berikut  diagram  alir  dari  penelitian  yang dilakukan :
Gambar 1. Tahapan Penelitian
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Tujuan Pengujian
Tujuan pengujian tahanan kontak pada PMT dilakukan  yaitu  untuk  mencari  nilai  resistansi (R)  dengan  range  milli  ohm  sampai  dengan micro  ohm,  selain  itu  pengujian  juga  dapat mengetahui  timbulnya  rugi  –  rugi  daya dikarenakan  adanya  titik  sambungan  nilai  R yang ada pada PMT. Untuk  mendapatkan nilai yang  paling kecil dari R dibutuhkan voltmeter yang  sensitivitas  tegangannya  sangat  kecil  dan nilai  R  yang  dihasilkan  tidak  melebihi  nilai
yang  ditetapkan,  karena  akan  semakin  besar rugi daya yang ditimbulkan.

## 3.2 Hasil Pengujian
Berikut  dibawah  ini  adalah  tabel  dari  hasil pengujian  tahanan  kontak  pada  2  periode pemeliharaan yaitu tahun 2019 dan 2020 :
Tabel  1.  Hasil  Pengujian  Tahanan  Kontak PMT  Pada  Periode  1  Pemeliharaan  Tahun 2019
Tahanan Kontak (µΩ) No. Fasa Titik Ukur Standard  Hasil Ukur 1. Fasa R  Atas  – Bawah < 50 µΩ  40 µΩ 2. Fasa S  Atas  – Bawah < 50 µΩ  40 µΩ 3. Fasa T  Atas  – Bawah < 50 µΩ  40 µΩ
Tabel  2.  Hasil  Pengujian  Tahanan  Kontak PMT  Pada  Periode  1  Pemeliharaan  Tahun
2020
Tahanan Kontak (µΩ) No. Fasa Titik Ukur Standard  Hasil Ukur 1. Fasa R  Atas  – Bawah < 50 µΩ  36 µΩ 2. Fasa S  Atas  – Bawah < 50 µΩ  36 µΩ 3. Fasa T  Atas  – Bawah < 50 µΩ  37 µΩ

## 3.3 PEMBAHASAN
Dari  hasil  pengujian  tahanan  kontak  PMT dalam  2  periode  pemeliharaan  dapat  diamati bahwa  hasil  dari  pengukuran  tahanan  kontak, nilai  yang  didapatkan  yaitu  masih  dibawah batas maksimum standar yang telah ditentukan. Dikarenakan  nilai  tahanan  kontak  yang didapatkan  masih  dibawah  nilai  standar  maka kontak  PMT  masih  berfungsi  dengan  baik  dan tidak perlu adanya perbaikan. Pada periode ke 2 nilai  tahanan  kontak  PMT  mengalami penurunan,  dikarenakan  sebelum  dilakukannya pengujian  tahanan  kontak  PMT,  PMT  sudah dibersihkan  terlebih  dahulu  agar  PMT  dapat berjalan dengan baik saat dilakukan pengujian. Hasil  yang  didapatkan    dari  pengujian  tersebut yaitu  nilai  yang  dihasilkan  lebih  kecil  dari
periode  sebelumnya.  Dengan  nilai  tahanan kontak  yang  lebih  kecil,  rugi  daya  yang ditimbulkan akan lebih kecil juga.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Kesimpulan
Dari  analisis  dari  data  yang  diperoleh  pada penelitian  tersebut  dapat  disimpulkan  sebagai berikut :
1. Pengujian  tahanan  kontak  dilakukan untuk  mencari  nilai  resistansi  (R) dengan  range  milli  ohm  sampai  dengan micro  ohm,  selain  itu  pengujian  juga dapat mengetahui timbulnya rugi  – rugi daya dikarenakan adanya titik sambungan nilai R yang ada pada PMT.
2. Dari  data  yang  didapatkan  pada  2 periode  pemeliharaan  dapat  diamati bahwa terjadinya kenaikan di periode ke 2,  walaupun  nilainya  tetap  dibawah standar  batas  maksimum  akan  tetapi harus  tetap  di  perhatikan  agar  nilai tahanan  kontak  tidak  melewati  batas maksimumnya.  Nilai  yang  didapatkan pada periode tahun 2019 yaitu Fasa R = 40 µΩ, Fasa S = 40 µΩ, dan Fasa T = 41 µΩ sedangkan pada periode tahun 2020 Fasa  R  =  36  µΩ,  Fasa  S  =  36  µΩ,  dan Fasa T = 37 µΩ.
3. Pengujian  tahanan  kontak  dilakukan dalam  setiap  periode  untuk  dapat mengetahui  nilai  tahanan  kontaknya, sehingga  ketika  pengukuran  dilakukan dan  nilainya  melebihi  standar  batas maksimum maka bisa dilakukan perbaikan terhadap kontak PMT.

## 4.2 Saran
Saat  pelaksanaan  pengujian  tahanan  kontak PMT, diusahakan nilai tahanan kontaknya harus kecil agar rugi daya yang didapatkan juga lebih kecil. Untuk mendapatkan nilai tahanan kontak PMT  yang  lebih  kecil  sebaiknya  PMT  perlu dilakukan  pembersihan  terminal  klem  dari debu,  korosif,  atau  cat  sebelum  pengujian dilakukan.

## PUSTAKA
[1]  S.  M.  Gunawan  dan  J.  Sentosa.  2013.
"Analisa  Perancangan  Gardu  Induk  Sistem Outdoor  150  kV  di  Tallasa,  Kabupaten Takalar", Sulawesi Selatan. Dimensi Teknik Elektro, 1.
[2]  Pranomo,  I.  2019.  Analisis  Pengujian Pemutus Tenaga Bay Gondangrejo 2 Dalam Pemeliharaan  Dua  Tahunan  Gardu  Induk
Palur, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
[3]  Yusmartato,  Parinduri,  L.,  &  Sudaryanto. 2017. Pembangunan Gardu Induk 150 kV di Desa  Parbaba  Dolok  Kecamatan  Panguruan Kabupaten  Samosir”,  Fakultas  Teknik Universitas Islam Sumatera Utara.
[4] Keputusan  Direksi  PT.  PLN  (Persero)  No.: 0520-2.K/DIR/2014. 2014. Himpunan Buku Pedoman  Pemliharaan  Peralatan  Primer Gardu Induk, Jakarta, PT. PLN (Persero).
[5]  Riyadi,  M.  2019,    “Analisis  Pengujian Pemutus Tenaga (PMT) Bay Pedan 2 Dalam Pemeliharaan Dua Tahunan Di Gardu Induk Klaten”.  Fakultas  Teknik,  Universitas Widya Dharma Klaten.
[6] SKDIR  114.K/DIR/2010. 2010. Himpunan Buku  Petunjuk  Batasan  Operasi  Dan Pemeliharaan  Penyaluran  Tenaga  Listrik  – Buku  Pedoman  Pemeliharaan  Pemutus
Tenaga  No  dokumen  :  7-22/HARLUR- PST/2009,  PT.  PLN  (Persero),  Jakarta,  PT. PLN(Persero).
[7]  PLN  PUSDIKLAT.2011.  B.1.1.2.08.3. 2011.  Penggunaan  Perlatan  Kerja  Dan  Alat Ukur Listrik, Jakarta, PLN PUSDIKLAT.