## PENGUKURAN DAYA LISTRIK REAL TIME DENGAN MENGGUNAKAN SENSOR ARUS ACS.712

## Oleh: B G Melipurbowo
Staf Pengajar Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Semarang Jln  Prof Sudarto SH, Tembalang, Semarang 50275

## Abstrak
Energi  listrik merupakan  penggerak bagi semua komponen listrik yang dipakai pada semua  kegiatan  di  instansi  maupun  industri,  harga  energi  listrik  telah  banyak mengalami  kenaikan,,  sehingga  diperlukan  program  penghematan  energi  listrik.  Ada dua  katagori  dalam  penggunaan  energi  listrik  yaitu  kebutuhan  peralatan  dan penerangan.  Dengan  melakukan  pengukuran  daya  listrik  bertujuan  dapat  mengetahui besarnya  daya  listrik  yang  sebenarnya,    melakukan  kajian  terhadap  sistem  kelistrikan dan  penggunaannya  secara  menyeluruh  untuk  tujuan  memperoleh  penghematan listrik.Paada  tahun  sebelumnya  kami  telah  melakukan  penelitian  tentang  system  audit energy listrik yaitu seberapa jauh penggunaan energy listrik yang sebenarnya.Pengukuran    daya  listrik  pada  line    dan  atau    pengaturanjadwal  kerja beban.  Dengan  cara  melakukan  langkah  pengukuran  energi  listrik  pada    line  beban secara  real  time  dan  kemudian  data  pengukuran  disimpan  dalam  database.  Hal  ini mengarahkan  kepada  semua  pelaku  pengguna  energi  listrik  dan  mereka  memiliki keinginan  untuk  melakukan  program  penggunaan    listrik  yang  benar.DAlam  makalah ini  pengukuran  arus  listrik  dapat  menggunakan  sensor  arus  ACS-712,  sedangkan kemampuan  pengukuran  arus  tergantung  pada  spesifikasi  type/jenis  sensor.  Dengan melakukan  identifikasikan  sumber  dari  energi  pada  suatu  area,  besarnya  pasokan energi, lokasi dan penggunaan dari energi tersebut. Kemudian melakukan pengukuran dari line trafo hingga ke beban, berdasarkan langkah diatas, lalu menganalisis secara detail  tentang  penggunaan  energi,  penghemata    yang  bisa  dilaksanakan. Guna memungkinkan  adanya  penghematan,  merekomendasikan  tindakan  yang  harus dilakukan, untuk penghematan.
Kata Kunci : Daya Listrik, Pengukuran real time

## 1. Pendahuluan
Sumber  energi  listrik  pada  saat  ini  masih merupakan  sumber  penggerak  bagi  semua perangkat  listrik  yang  dipakai  pada  semua kegiatan,  disamping  itu  biaya  energi  listrik telah  banyak  mengalami  kenaikan,  hal  ini dapat  berakibat  terhadap  kenaikan  biaya proses produksi.
Contoh  dari  hasil  kajian  dalam  penelitian kami  lakukan  bahwa  pemakaian  energi listrik  bagi  seluruh  komponen  listrik,  yaitu kebutuhan  peralatan  mencapai  60  %  dan kebutuhan penerangan mencapai 40 %.
Kegiatan kajian kelistrikan dilakukan bertujuan  memperoleh  penghematan  listrik sehingga dapat menurunkan biaya
pembayaran  listrik.  Orientasi  kajian  dari audit  energi  listrik  ini  meliputi  :  Sistem jaringan  listrik,  pengukuran  daya  listrik pada  line  inatalasi,  iventarisasi  beban  dan evaluasi pengaturan keseimbangan beban.
Dengan mengacu standar audit  energi pada bangunan gedung, yakni SNI 03-6196-2000 tentang  Prosedur  Audit  Energi  pada Bangunan  Gedung  (PAEBG).  Kegiatan audit  energi  listrik  secara  praktis  dapat memberikan dukungan perolehan penghematan  energi  listrik.  Dengan  cara melakukan langkah pengukuran daya listrik pada  tiap  titik  line  beban  secara  real  time dan  kemudian  data  pengukuran  disimpan dalam database. Implementasi sistem
merupakan  hasil  program  aplikasi  yang dibuat  sesuai  dengan  perancangan  yang dibahas  pada  bab  sebelumnya.  Pengguna dapat  melaksanakan  pengukuran  daya listrik  dengan  menggunakan  Alat  Ukur. Rangkaian  fase  tunggal  :  Penghantar  netral suatu  rangkaian  utama  konsumen,  sirkit cabang  atau  sirkit  akhir  harus  mempunyai Kemampuan  Hantar  Arus  (KHA)  tidak kurang  dari  KHA  penghantar  fase  yang terkait,  atau  jika  terdapat  lebih  dari  satu penghantar  fase  sama  dengan  jumlah  KHA penghantar  fase    tersebut.  (PUIL-2000. Pasal.  4.2.2.2.3)  Jika  sirkit  utama,  sirkit cabang  atau  sirkit  akhir  fase  banyak menyuplai  beban  yang  bagian  terbesar daripadanya  tersambung  antara  penghantar aktif dan netral, maka KHA dari penghantar netral  tidak  boleh  kurang  dari  aturan  yang berlaku  sesuai  dengan  jenis  kabel  yang digunakan (PUIL.200.Tabel : 7.3.1)   Kabel instalasi  inti  tunggal  berisolasi  PVC  yang dimaksud dalam Tabel 7.1-3 baris 1 sampai dengan  baris  5,  tidak  diperbolehkan dibebani  arus  melebihi  (KHA)  yang tercantum pada Tabel 7.3-1, untuk  masing- masing luas penampang nominal serta jenis penghantar  tembaga.  Penghantar  sirkit utama konsumen harus mempunyai penampang  tidak  kurang  dari  4  mm  untuk penghantar  berisolasi  dan  berpenyangga (PUIL.2000,  pasal.4.5.1.).  Dari  penjelasan peraturan PUIL-2000 yang dikeluarkan oleh Perusahaan  Listrik  Negara  (PLN),  maka dalam  tesis  ini  untuk  menentukan  beban puncak  berdasarkan  Tabel.7.3.1,    dengan diameter kabel 2,5 mm. Untuk menentukan batasan  beban  puncak,  sehingga  dari  hasil pengukuran dalam merumuskan assessment sebesar  93  %    dari  beban  puncak  sesuai aturan PUIL-200 dengan penggunaan kabel yang digunakan dalam ianstalasinya (PUIL- 2000,  Tabel.7.3.1.).  Artinya  bila  beban mencapai  <  93  %  maka  keputusan    beban normal,  tetapi  bila  >  93  %  (mencapai  93,2 %)  maka  keputusan  alihkan  ke  beban rendah (beban nol).
2. Teknologi Energi Listrik.
2.1. Identifikasi Energi Listrik
Identifikasikan  sumber  energi  listrik  dan kebutuhan  penggunaannya    pada  suatu industry  atau  instansi,  diharapkan  mampu menggunakan  energi  listrik  yang  benar. Dalam kenyataannya tidak bias mempunyai jejak  rekam  daya  listrik  yang  diperlukan dalam  suatu  line  instalasi.  Pada  tahun sebelumnya  penulis  pernah  melakukan penelitian  dengan  judul “Audit  Energi Listrik  di  Gedung  Jurusan  Listrik”. Adanya  penghematan,  merekomendasikan tindakan  yang  harus  dilakukan,  dan memberikan  petunjuk.  Penghematan  energi listrik  meliputi  seluruh  line  instalasi  pada suatu  bagian,  dengan  tenaga  ahli/spesialis untuk mengatasi bagian tertentu pada suatu audit.  Laporan  data  pengukuran  dipakai menjadi acuan untuk pengambilan keputusan  manajerial.  Kendala  yang  kami hadapi adalah bagaimana cara mendapatkan data  pengukuran  yang  presisi  dan  akurasi. Untuk  itu  penulis  mencoba  menulis penggunaan  sensor  arus  yang  digunkan untuk mengukur arus listrik type ACS-712.
Metode  Distribution  Requraiment  Planning (DRP)  pada  sistem  distribusi  tenaga  listrik di  transformator,  yang  dilakukan  oleh  : Julius Sentosa
Setiadji 1 ,
Tabrani Machmudsyah 2 ,  Yanuar  Isnanto,  2003, dengan judul “Pengaruh Ketidak seimbangan  Beban  Terhadap  Arus    Netral dan Losses pada Trafo Distribusi”  Peneliti dengan menganalisa adanya ketidak seimbangan  beban  pada  suatu  sistem distribusi  tenaga  listrik  selalu  terjadi  dan penyebab ketidakseimbangan tersebut adalah  pada  beban-beban  satu  fasa  pada pelanggan jaringan tegangan rendah. Sehingga setelah diventarisasi data pengukuran  tentang  arus,  tegangan  dan rugi-rugi  daya  yang  tersimpan  dalam database.  Kemudian  diambil  langkah- langkah  berikutnya,  guna  mendapatkan efisiensi distribusi energi listrik..
Dengan teknologi informasi memungkinkan perusahaan  yang  mengadopsinya  memiliki
keunggulan kompetitif.
Teknologi
informasi memberikan peluang bagi perusahaan  global  untuk  meningkatkan koordinasi  dan  pengendalian,  atau  dapat pula  dimanfaatkan  untuk  mendapatkan keunggulan  daya  saing  di  pasar  dunia (Johnston  dan  Carrico,  1998;  Clemons  dan Kimbrough,  1991;  Mahmod  dan  Mann, 1993;  Kettinger et  al., 1994;  Mata et  al .,
1995; Ross et al ., 1995).

## 2.2. Daya Listrik
Daya    listrik    didefinisikan    sebagai    laju hantaran    energi    listrik    dalam    sirkuit listrik.  Satuan  SI  daya  listrik  adalah  watt yang  menyatakan  banyaknya  tenaga  listrik yang mengalir per satuan waktu (joule/detik).  Arus  listrik  yang  mengalir dalam  rangkaian  dengan  hambatan  listrik menimbulkan kerja.  Peranti  mengkonversi kerja  ini  ke  dalam  berbagai  bentuk  yang berguna,  seperti    panas    (seperti    pada pemanas    listrik),    cahaya    (seperti    pada bola  lampu), energi kinetik (motor listrik), dan  suara  (loudspeaker).  Listrik  dapat diperoleh  dari  pembangkit    listrik    atau penyimpan    energi    seperti    baterai Perkalian    arus    dan  tegangan    efektif dalam    rangkaian    AC    dinyatakan    dalam voltampere    (VA)    atau  kilovoltampere (KVA).    Satu    KVA    sama    dengan    1.000 VA.  Daya  yang  berguna atau  daya  nyata diukur    dalam    watt    dan    diperoleh    jika voltampere    dari    rangkaian  dikalikan dengan  faktor   yang disebut dengan faktor daya.  Maka  dalam    rangkaian  AC  satu phase adalah :
P (dalam watt) = V x I x faktor daya Faktor daya     =  P (watt) /  V x I

## 2.3. Pengukuran  arus  dengan  dasar fluksi
Induktor    terbuat    dari    sebuah    inti    besi dengan    bahan    ferritmagnetik    berbentuk lingkaran.  Inti    besi    tersebut    dililitkan kawat    secara    berulang-ulang    kali.    Di dalam  lingkaran  yang  telah  dililit  kawat tersebut  dilewati  kabel  yang  akan  diukur besarannya,    karena    pada    kabel    tersebut dialiri    arus    listrik    AC,    maka    timbul
perubahan  fluks  medan  magnet  pada  inti besi.  Sehingga  pada  kawat  tersebut  timbul perbedaan  tegangan.  Hal  ini  sesuai  dengan hukum  faraday  yang  mengatakan  bahwa perubahan    fluks    magnet    dalam    sebuah kumparan    akan  menimbulkan    arus    yang mengalir  pada  kumparan (Cutnell,  2001). Apabila  jumlah    lilitan    semakin    banyak, maka  semakin  besar  pula  arus  yang  dapat terukur di kedua ujung kumparan itu.
Gambar 1. : Dasar pengukuran arus listrik dengan fluksi
3. Pengukuran Daya Listrik
3.1. Sensor Arus ACS.712
Teknologi  efek  ruang  ( hall  effect) yang diterapkan oleh perusahaan Allegro menggantikan resistor pelangsir dan transformator  arus  menjadi  sebuah  sensor yang  mampu  mengukur  arus.    Istilah Hall Effect dikenal setelah Edwin H. Hall (1855- 1938)  menemukan  bahwa  jika  arus  listrik mengalir melalui penghantar yang ditempatkan  pada  garis  lintang medan magnet yang kuat, akan menghasilkan beda potensial  yang  melewati  penghantar  pada kedua  sudut  penghantar  itu.  Sensor  Efek Ruang  ( Hall  Effect  Sensor) adalah  suatu transduser  yang  dapat  mengubah  besaran medan magnet menjadi besaran listrik yaitu berupa  tegangan.  Jenis  sensor  ini dalam pengoperasiaannya untuk mendeteksi kedekatan,  keberadaan  atau  ketiadaan medan magnet dari objek..
Gambar 2 : Sensor arus  type ACS- 712.ELC-20A
Tabel : Deskripsi fungsi
kaki
ACS712ELC-20A Pin Nama  Keterangan 1,2 IP+ Masukan arus 3,4 IP- Keluaran arus 5 GND Ground 6 N.C. Terminal untuk kapasitor di luar, untuk menentu kan luas bidang. 7 Vout Keluaran tegangan analog 8 Vcc Catu daya 5V
Gambar 3 : Karakteristik tegangan keluaran terhadap arus.
Energi  listrik  yang  diukur  dari  sumber dalam  hal  ini  sumber  tegangan  dari  line trafo, yang menuju ke beban kita pasangkan Alat Ukur power meter diskrite yang sudah dilengkapi dengan interface data menuju ke komputer sebagai database, lihat  gambar 1. Data  pengukuran  melalui  clamp  meter, kemudian  diubah  menjadi  data  diskrite melalui  micrikontroller  ATMega  16,  lalu dikirim  ke  Netbook,  melalui  interface RS.232 yang bersifat data konektor USB.
Pada proses penelitian ini dengan melakukan :
a. Pengukuran  energy  listrik  yaitu  arus listrik  pada  panel  obyek  penelitian dengan menggunakan Alat Ukur Clamp meter,  berdasarkan  alur  blok  diagram dan flow chart.
b. Data  pengukuran  arus  listrik  tercatat pada lembar data berupa data pengukuran  model  exel.  (lihat  samling pengukuran dilampiran).
c. Data pengukuran dimasukan ke database.
d. Evaluasi data pengukuran.
Pada penelitian ada beberapa tahapan dalam langkah kegiatan yaitu :
a. Menyiapkan  line  jaringan  listrik  dari trafo.
b. Menyiapkan perangkat alat ukur seperti : clamp meter dan database yang ada di komputer .
c. Melakukan pengukuran.
d. Data  dari  clam  meter  tercatat  langsung pada  database  (computer),  berdasarkan pengukuran energy listrik dapat dilakukan  diawali  konsumsi  enenrgi listrik  yang  standart.  Perlu  dilakukan dengan  mengetahui  profil  penggunaan energi  listrik  pada  beban,  sehingga dapat  diketahui  peralatan  penggunaan energi  apa  saja  yang  pemakaian energinya cukup besar.
e. Membuat  profil  penggunaan  energy listrik  yang  merupakan  hasil  penelitian yang dilakukan.

## 3.2. Energi Listrik.
Energi  Listrik  yang  dibutuhkan  bagi peralatan listrik untuk menggerakkan motor,  lampu  penerangan,  memanaskan, mendinginkan ataupun untuk menggerakkan  kembali  suatu  peralatan mekanik untuk menghasilkan bentuk energy yang lain.
Satuan  daya  sama  dengan  1  joule/sekon sering  disebut  sebagai  watt  dan  satuan energy  dinyatakan  dalam  watt,  yaitu  watt- jam atau Wh.
1 Wh = 1 J/s x 3600 s = 3600 J 1 KWh = 1000 Wh = 3600 kJ
Pengertian energi listrik adalah kemampuan untuk  melakukan  atau  menghasilkan  usaha listrik  (kemampuan  yang  diperlukan  untuk memindahkan muatan dari satu titik ke titik yang lain), dilambangkan dengan W.
Salah  satu  alat  ukur  daya  listrik  adalah APP  merupakan  alat  ukur  yang  merupakan bagian  dari  pekerjaan  dan  tanggung  jawab pengusaha  ketenagalistrikan  (PLN),  berupa alat  ukur  kwh  meter  dan  sebagai  pembatas arus.  Adapun  jenisnya  diantaranya    :  450
VA sampai dengan 4.400 VA untuk  sistem satu  fasa  dan  4,9  kVA  sampai  dengan  630 kVA untuk sistem tiga fasa

## 3.3. MCB (Miniatur Circuit Breaker)
MCB  adalah  pengaman  rangkaian  yang dilengkapi dengan pengaman thermis (bimetal)  sebagai  pengaman  beban  lebih dan  juga  dilengkapi  relai  elektromagnetik untuk pengaman hubung singkat.
Keuntungan  menggunakan  MCB  sebagai berikut : Dapat memutuskan rangkaian tiga phasa  walaupun  terjadi  hubung  singkat pada salah satu phasanya, Dapat digunakan kembali setelah rangkaian diperbaiki akibat hubung  singkat  atau  beban  lebih  dan Mempunyai  tanggapan  yang  baik  apabila terjadi hubung singkat atau beban lebih.
Pada  MCB  terdapat  dua  jenis  pengaman yaitu  secara  thermis  dan  elektromagnetis, pengaman termis berfungsi untuk mengamankan  arus  beban  lebih  sedangkan pengaman  elektromagnetis  berfungsi  untuk mengamankan  jika  terjadi  hubung  singkat. Pengaman  thermis  pada  MCB  memiliki prinsip yang sama dengan thermal overload yaitu  menggunakan  dua  buah  logam  yang digabungkan  (bimetal),  pengamanan  secara thermis memiliki kelambatan, ini bergantung  pada  besarnya  arus  yang  harus diamankan, sedangkan pengaman elektromagnetik menggunakan sebuah kumparan  yang  dapat  menarik  sebuah angker dari besi lunak.

## 4. Hasil dan Pembahasan
4.1. Hasil Pengukuran
Data  pengukuran  konsumsi  energi  listrik adalah :
a. Data  hasil  pengukuraaan  daya  listrik tersimpan  dalam  format  berupa  data excel.
b. Data pengukuran meliputi data tegangan  jala-jala  (Volt  ac)  dan  arus listrik.
c. Interval  waktu  pengukuran  daya  listrik dapat diatur sesuai keperluan evaluasi.
d. Hasil penelitian informasi data pengukuran energi dibuat profil penggunaan  energi  listrik  pada  suatu bangunan.
Data dan informasi akan saling berkesinambungan  sehingga  membentuk suatu siklus yang disebut information cycle (siklus  informasi).  Data  ditangkap  oleh indera  kemudian  menjadi  inputan  dalam sebuah  model  untuk  diubah  menjadi informasi  bagi  penerimanya  yang  nantinya akan  membantu  pengambilan  keputusan dan menjadi sebuah hasil tindakan.

## 4.2. Pembahasan
Jika  tegangan  sistem  terlalu  tinggi/rendah dapat melawati batas-batas toleransi, sehingga  dapat  mengganggu  dan  atau merusak beban dalam hal ini peralatan yang ada di konsumen. Kondisi beban mempunyai  variasi  dan  besarnya  berubah- ubah,  bila beban meningkat maka tegangan diujung penerimaan menurun dan sebaliknya  bila  beban  berkurang  maka tegangan di ujung penerimaan naik.
Faktor  lain  yang  ikut  mempengaruhi perubahan tegangan sistem (tegangan jatuh) adalah  rugi  daya  yang  disebabkan  oleh adanya  impedansi  seri  penghantar  saluran. Perubahan tegangan pada dasarnya disebabkan  oleh  adanya  hubungan  antara tegangan  dan  daya  reaktif.  Jatuh  tegangan dalam  penghantar  sebanding  dengan  daya reaktif  yang  mengalir  dalam  penghantar tersebut.  Berdasarkan  hubungan  ini  maka tegangan dapat diperbaiki dengan mengatur aliran daya reaktif.
Pada  line  jaringan  ada  3  macam  beban Listrik :
a. Beban Resistif, misalnya lampu pijar,
b. Beban induktif, misalnya transformator, motor listrik,
c. Beban kapasitif, misalnya kapasitor.
Perbandingan  antara  besar  daya  aktif dengan daya semu disebut faktor daya (cos  ),  sedangkan  besarnya  adalah  sudut
yang  dibentuk  antara  daya  aktif  dan  daya semu. Faktor daya ini terjadi karena adanya pergeseran  fasa  yang  disebabkan  oleh adanya  beban  induktif/kumparan  dan  atau beban  kapasitif.  Dalam  teori  listrik  arus bolak-balik  penjumlahan  daya  dilakukan secara  vektoris,  yang  dibentuk  vektornya merupakan segitiga siku-siku,  yang dikenal dengan  segitiga  daya.  Sudut  merupakan sudut  pergeseran  fasa,  semakin  besar sudutnya, semakin besar.
Gambar  4.  Segi tiga daya. (cos  )
Bila  daya  listrik  mempunyai  kondisi  pada daya  semu  (S),  dan  daya  reaktif  (Q) semakin  besar,  sehingga  faktor  dayanya (cos θ) semakin kecil.
Daya  reaktif  adalah  daya  yang  hilang,  atau daya  rugi-rugi  sehingga  semakin  besar sudutnya atau semakin kecil faktor dayanya maka rugi-ruginya semakin besar.

## 4.3. Rekomendasi hasil Pengukuran
Setelah  melakukan  penelitian  penghematan energi  listrik,  maka  perlu  adanya  langkah kedepan  untuk  melaksanakan  pengukuran daya  listrik yaitu :
a. Sebagai bahan pertimbangan penghematan  energi  listrik  setelah dilakukan  pengukuran  daya  listrik dapat  menggunakan  ,  misal  sensor penerangan  pada  ruang,  penggunaan ballast elektronik pada lampu TL.
b. Melakukan pencatatan berkala besaran- besaran  listrik  pada  peralatan  produksi dan  utilitas  untuk  kepentingan  data historis dan  evaluasi  performansi peralatan  dan  sistem  kelistrikan  secara keseluruhan.
c. Klasifikasikan  sesuai  fungsi  dan  area kerja,  guna    penetapan    pendekatan besaran penggunaan energi pada peralatan-peralatan utama dan pendukung.
d. Pembenahan  dalam  bidang  pekerjaan troubleshooting,  pengukuran  besaran- besaran listrik dan perawatan perbaikan.

## 4.4. Analisa Energi Listrik :
Data  hasil  penelitian  kami  dilakukan dengan  cara  melakukan  pengukuran  arus dan  tegangan  listrik  dari  panel  (dalam penelitian  ini)  untuk  tiap  line  (ada  3  line) dengan menggunakan clamp meter.
Konsumsi  Energi  Listrik  (KEL)  dan penyusunan profil penggunaan ballas listrik.  Besarnya  KEL  merupakan  hasil perhitungan dibandingkan dengan konsumsi standar.  Apabila  hasilnya  ternyata  sama atau  kurang  dari  target  KE,  maka  kegiatan selanjutnya menindak lanjuti hasil perhitungan  tersebut.  Apabila  peluang hemat ballas ini telah dikenali sebelumnya, maka  perlu  ditindak  lanjuti  dengan  analisis peluang  hemat  ballas,  yaitu  dengan  cara membandingkan  potensi  perolehan  hemat ballas  dengan  biaya  yang  harus  dibayar untuk  pelaksanaan  rencana  penghematan ballas yang direkomendasikan. Penghematan ballas pada bangunan gedung tidak  dapat  diperoleh  begitu  saja  dengan cara  mengurangi  kenyamanan  penghuni ataupun produktivitas di lingkungan kerja.

## 4.5. Manfaat Pengukuran Daya.
Manfaat    pengukuran  daya  listrik  dengan sensor  ACS-712  dapat    diterapkan    pada dunia    industri    kecil    untuk    memantau atau    monitoring    naik/turunnya    tegangan dan faktor daya dan dengan adanya alat ini industri  kecil  dapat  mengetahui  dan mengurangi kerugian daya yang dikeluarkan dan dapat menghemat pemakaian  energi.  Tujuan  lain  adalah pengukuran    dapat    dilakukan    dirumah- rumah    dan    di    industri    kecil        yang berdaya  450  Watt  sampai  2200  Watt  atau bertegangan  1  fasa  secara  berkala  dengan merancang    sistem    pengkabelan    yang fleksibel  agar  pengukuran dapat dilakukan dimana saja dan praktis. Dan memonitoring kebutuhan  energi  dan  faktor  daya  pada
suatu  industri    kecil  dan    rumah-rumah agar    dapat  mengetahui    hasil    pengukuran yang berkesinambungan.
5. Kesimpulan dan Saran.

## 5.1. Kesimpulan
Dari  penulisan  naskah  ini  dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut :
a. Sensor  arus  ACS-712  lebih  mudah pemasangannya  dan  membuat  dalam rangkaiannya, terhubung dengan mikrokontroller.
b. Pengukuran  arus  pada  line  instalasi dapat  dilaksanakan  dengan  mudah, menghasilkan data pengukuran presisi.
c. Sebagai tampilan di monitor dan server dari  database  menggunakan  program visual basic.
d. Pengukuran  arus,  tegangan  dan  daya mempunyai  variable  perubahan  yang kecil  karena  sebagai  sampling  data beban.
e. Perubahan arus   dapat disebabkan oleh beban induktif maupun kapasitif.

## 5.2. Saran
Setelah  selesai  penulisan  naaskah  ini  ada beberapa saran sebagai berikut :
a. Sebagai  kelengpan  pengukuran  daya listrik  dapat  diperhatikan  faktor  beban, seperti  beban  daya  reaktif  dan  daya aktif,  sehingga  dapat  mengevaluasi perubahan arus beban.
b. Dapat ditindak lanjuti penelitian
tentang  rancang  bangun  alat  ukur  arus listrik  dengan  menggunakan  sensor arus.

## DAFTAR PUSTAKA

## Benard  M  Oliver,  John M  Cage  ;  1971  ;  “
Electronics Measurement and Instrumentation” Mc  Graw  –  Hill
Kogakusha , Tokyo James W Delly, William Friley ; 1993 ; “ Instrumentations  for  Engennering Measurement” ,    John  Wilay  &  Sons Inc, New York
Manuel  Mora,  Guisseppi  A  Forgionne, Jatinder N D Gupta, 2003, “Dicision Making Support Systems :
Achievements, Trends and Challenges for  the  New  Decade  ” Edea  Group Publishing, London.
Marius-Constantin  Popescu  and  Nikos  E.
Mastorakis,
2009,
“Monitoring System  for  Electrical  Measurements, of  Energy  Distribution  Stations”,
International  Journal  of  Systems Appliction, Engeering & Development, Issue 4, Volume 3,