Vol. 12 No. 3, pISSN: 2303-0577 eISSN: 2830-7062              http://dx.doi.org/10.23960/jitet.v12i3.4919

## RANCANG  BANGUN  PEMBANGKIT  LISTRIK  TENAGA BAYU UNTUK PENERANGAN GUBUK DI SAWAH
Yoga Mahendra 1 , Yunita Subarwanti 2* , Willy Artanika Rikarda 3
1,2,3 Teknik Elektro Universitas Nahdlatul Ulama Lampung, Jalan Raya Lintas Pantai Timur Sumatera Lampung Timur 34192, Telp. 0725-2202024
Received: 12 Juli 2024 Accepted: 31 Juli 2024 Published: 7 Agustus 2024

## Keywords:
PLTB; Angin; Bayu; Listrik
Corespondent Email: yunitasubarwanti15@gmail.c om
Abstrak. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memanfaatkan energi alam yaitu  tenaga  angin  untuk  penerangan  gubuk  di  sawah.  Salah  satu  daerah  di Desa Sidorejo Kec. Sekampung Udik, Lampung Timur merupakan salah satu daerah  pesawahan  yang  minim  dengan  penerangan  dan  jauh  dari  jaringan listrik. Penerangan pada daerah tersebut masih sangat minim, sehingga warga yang  menginap  di  sawah  hanya  menggunakan  penerangan  seadanya.  Pada penelitian  ini  alat  dan  bahan  yang  digunakan  yaitu  generator  AC  500  Watt lowspeed,  Rechtifier,  Accumulator  12  V  45  Ampere  Hours,  Solar  Charger Controller, Power Inverter DC to AC, Lampu LED 20 Watt, Tiang Penyangga, Pipa  PVC,  Kabel,  Watt  Meter,  MCB.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian eksperimen.  Untuk  mendapatkan  data,  peneliti  menggunakan  Metode Research  and  Development  (R&D).  Akan  tetapi  objek  penelitian  ini  lebih menekan  kepada  hasil  pengujian,  yaitu  pengujian  generator  untuk menghasilkan  energi  listrik,  pengujian  generator  dilakukan  pada  dilakukan pada pukul 10.00-16.00 WIB dengan mencatat 2 jam sekali selama 2 bulan, menghasilkan  daya  rata-rata  sebesar  3  A,  pada  pengujian  penerangan  yang dilakukan  selama  2  bulan  PLTB  dengan  baterai  penyimpanan  daya  sebesar 540 Ah mampu menghidupkan lampu dengan beban daya 40 watt selama 12 jam pada gubuk sawah.
Abstract. This  research  was  conducted  aimed  at  utilizing  natural  energy, namely wind power for lighting huts in rice fields. One of the areas in Sidorejo village, Kec. Sekampung Udik, Lampung Timur is one of the rice fields with minimal lighting and far from electricity network. Lighting in the area is still very  minimal,  so  residents  who  stay  in  the  rice  fields  only  use  makeshift lighting. In this study the tools and materials used are  a generator AC  low speed  500  watt,  Rechtifier,  Accumulator  12  V  45  Ampere  Hours,  Solar Charger Controller, Power Inverter DC to AC, LED Lamp 20 watt, Support pole, PVC pipe, Cable, Wattmeter, and MCB. This research is an experimental research. To get data, researchers use the Research and Development (R&D) method. However, the object of this research is more pressing on the results of  the  test,  that  is,  the  test  of  generators  to  produce  electrical  energy, generator testing was carried out at 10.00 – 16.00 WIB by recording every 2 hours, producing an average power of 3 Ampere, in lighting tests carried out for 2 months PLTB with a power storage battery of 540 Ah was able to turn on the lights with a power load of 40 watt for 12 hours in rice fields.

## 1. PENDAHULUAN
Pembangkit  Listrik  Tenaga  Bayu  (PLTB) pada  masa  sekarang  ini  sangatlah  penting  bagi masyarakat. Untuk itu PLTB yang
mengkonversi energi kinetik dari udara menjadi energi  mekanik  yang  berputar  sehingga menggerakkan generator dan menghasilkan arus Listrik [6]. Energi angin untuk memutar baling-
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
baling  sehingga  rotor  berputar,  ketika  rotor berputar  maka  secara  otomatis  generator tersebut  akan  mengalirkan  arus  Listrik. Berdasarkan penelitian tentang PLTB menggunakan  turbin  sumbu  horizontal  dengan menggunakan  metode  maximum  Power  Point Tracker belum memperoleh hasil yang maksimal,  karena  turbin  sumbu  horizontal memiliki  kelemahan  yaitu  hanya  menerima angin dari satu arah, sehingga jika ada angin dari arah  berlawanan  turbin  tersebut  hanya  dapat berputar  pelan  [1],  [13].  Sedangkan  penelitian lain  yang  menggunakan  turbin  sumbu  vertikal menyimpulkan  bahwa  turbin  sumbu  vertical sangat  cocok  pada  PLTB  karena  dapat menerima  angin  dari  arah  manapun,  sehingga dapat  digunakan  dalam  skala  kecil  seperti penerangan jalan ataupun gubuk [2].
Berdasarkan  peninjauan  lokasi  gubuk pesawahan  di  desa  Sidorejo  Kecamatan Sekampung  Udik  jauh  dari  jangkauan  listrik PLN.  Selain  itu  berdasarkan  data  dari  BMKG kecepatan  angin  di  Desa  Sidorejo  memiliki kecepatan  angin  10  km/jam  dengan  kecepatan tersebut  dapat  membangkitkan  energi  listrik untuk  penerangan  di  sawah.  PLTB  dapat berguna mencukupi kebutuhan listrik di gubuk sawah sebagai penerangan.  Pada penelitian ini turbin  yang  digunakan  adalah  turbin  sumbu vertical  axis  tipe  H,  Dimana  turbin  tersebut cocok  untuk  PLTB  skala  kecil  dengan kecepatan  angin  10  km/jam  di  desa  Sidorejo Lampung Timur.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
PLTB  merupakan  salah  satu  pembangkit tenaga  Listrik  yang  ramah  lingkungan  dan menggunakan  energi  terbarukan.  Selain  itu, PLTB  juga  memiliki  efisiensi  kerja  yang  baik dan  dapat  dimanfaatkan  dalam  skala  kecil. Kecepatan  angin  yang  dapat  digunakan  untuk PLTB tergantung pada turbin yang digunakan. Turbin  angin  skala  besar  dapat  bekerja  pada kecepatan angin 5 – 20 m/s menggunakan turbin angin  horizontal  [12].  Untuk  kecepatan  angin yang  kurang  dari  5  m/s  menggunakan  turbin angin skala kecil yaitu turbin angin vertikal [2].
Berdasarkan data BMKG Lampung, kecepatan rata – rata angin di daerah Lampung sekitar  10-15  km/jam  dan  khususnya  di
Kecamatan Sekampung Udik memiliki kecepatan angin 10 km/jam. Dari data tersebut, PLTB  yang  cocok  untuk  Desa  Sidorejo Kecamatan  Sekampung  adalah  PLTB  yang
menggunakan  turbin  vertikal.  Turbin  angin dibagi  menjadi  dua  jenis,  yaitu  turbin  angin propeller  (poros  horizontal)  dan  turbin  angin darrieus  (poros  tegak/vertikal).  Konstruksi turbin  angin  secara  umum  meliputi  sudu, gearbox , break  system ,  generator,  penyimpan energi, dan rectifier-inverter [2].
Sudu  turbin  dibagi  menjadi  dua  yaitu  sudu vertical  axis  wind turbin  dan horizontal  axis wind turbin.  Sudu vertical  axis  wind turbin mempunyai  sumbu  vertikal  dengan  bilah  sudu parallel  dengan  sumbunya  dan  turbin  dengan sudu jenis ini memiliki efisiensi yang lebih kecil dibandingkan  dengan horizontal  axis  wind turbin [2]. Pada  sudu vertical axis wind turbin terdapat dua sumbu yang biasa digunakan yaitu Savonius  dan  Darrieus  [9].  Pada  penelitian ini sudu yang akan digunakan adalah sudu vertical axis wind turbin dengan sumbu vertikal tipe H- Darrieus.  Tipe  tersebut  sangat  efektif  karena dapat  menangkap  angin  dari  berbagai  arah, sehingga tidak perlu mengatur sudu sesuai arah angin yang ada [3].
Daya  yang  diperoleh  pada  hasil  penelitian ini akan diisikan ke dalam sebuah  baterai. Hal tersebut  dilakukan  untuk  mengetahui  lama pengisian  arus  dan  lama  pengisian  daya, sehingga akan diperoleh daya keseluruhan dari PLTB  yang  telah  dibuat.  Untuk  mengetahui lama  pengisian  arus  pada  aki/baterai  dapat digunakan persamaan berikut [4]:
𝑇𝑎 = 𝐴ℎ 𝐴 (1)
Keterangan: Ta = Lama pengisian arus (jam)
Ah = Besarnya kapasitas aki (ampere hours)
A  = Besarnya arus pengisian ke aki (ampere)

## 3. METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  ini  metode  yang digunakan  adalah Research  and  Development (R&D).  Metode  ini  digunakan  karena  pada metode  ini  menghasilkan  teknologi  baru  atau teknologi lama dengan inovasi yang lebih baik. Pada penelitian ini, tipe R&D yang digunakan adalah riset mendasar, dan desain & pengembangan.  Berikut  alur  penelitian  yang telah dilakukan:
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062

## Gambar 1. Alur Penelitian [5].

## 3.1. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Siderejo Kecamatan  Sekampung  Udik  Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan survei data yang telah  dilakukan,  kecepatan  angin  di  daerah sawah desa tersebut sebesar 20 m/s. Kecepatan tersebut  sudah  mampu  menggerakkan  turbin vertikal  tipe  H  pada  PLTB.  Penelitian  ini dilaksanakan  pada  bulan  Mei  –  Juni  setelah dilakukan  survei  terkait  kecepatan  angin  di beberapa desa kecamatan Sekampung Udik.

## 3.2. Desain Pengembangan PLTB
Desain  rangkaian  pada  penelitian  PLTB untuk  penerangan  gubuk  di  sawah  sebagai berikut:

## Gambar 2. Desain Rangkaian PLTB
Penerangan Gubuk Sawah.
3.3. Alat dan Bahan
3.3.1. Turbin Angin
Turbin  angin  yang  digunakan  pada penelitian  ini  adalah  jenis  turbin  dengan sumbu vertikal dan terbuat dari bahan pipa
PVC  dengan  jumlah  sudu  sebanyak  4 ukuran  40  x  10  cm.  Desain  turbin  yang digunakan pada penelitian sebagai berikut:
Gambar 3. Turbin Sumbu Vertikal Axis Tipe H 3.3.2. Generator Generator pada penelitian ini berjenis low speed [8], menggunakan rotor magnet permanen output AC 300 Watt 100 Volt dengan rpm 3500.
3.3.3. Rectifier Rectifier merupakan komponen yang  berfungsi  menyearahkan  arus  dari generator  atau  merubah  arus  AC output dari  generator  menjadi  arus  DC  dengan arus sebesar 30 A dan tegangan 12 V yang nantinya  diteruskan  ke  aki/ accumulator [7].

## 3.3.4. Aki/Accumulator
Aki/ Accumulator pada penelitian ini menggunakan  aki  mobil  dengan tegangan DC 12 V dan arus 45 A.

## 3.3.5. Power Inverter DC ke AC
Power  inverter  ini  berfungsi  untuk merubah  arus  DC  pada  baterai  menjadi arus  AC  [7].  Pada  penelitian  ini  power inverter  yang  digunakan  memiliki  daya sebesar 500 watt.

## 3.3.6. Lampu
Lampu yang digunakan pada penelitian ini adalah Light Emitting Diode (LED) ukuran 20 watt sebanyak 2 lampu.

## 3.3.7. Tiang Penyangga
Tiang  penyangga  ini  berfungsi sebagai  enyangga  generator  dan  turbin, terbuat dari besi dengan panjang 6 meter.
40 Cm 10 Cm Jari-jari 8 cm
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  pembuatan  PLTB  berdasarkan  desain pada  pembahasan  sebelumnya  dapat  dilihat pada gambar berikut:
Gambar 4. Hasil Perancangan PLTB Pengamatan dilakukan mulai bulan Mei sampai dengan  bulan  Juni.  Setiap  hari  dilakukan pengamatan  dengan  mencatat  tegangan,  kuat arus  dan  daya  yang  dihasilkan  pada  generator turbin setiap 2 jam sekali dimulai dari jam 10.00 –  16.00  WIB.  Rentang  waktu  tersebut ditetapkan berdasarkan hasil observasi sebelumnya  dan  di  daerah  pesawahan  Desa Sidorejo  angin  mulai  bertiup  kencang  pada pukul 10.00 – 16.00 WIB.
Berdasarkan  pengamatan  tersebut,  data yang  diperoleh  sangat  bervariasi  karena kecepatan  angin  setiap  harinya  ada  perbedaan meskipun  tidak  siginifikan.  Dari  banyaknya data  yang  diperoleh,  diambil  nilai  rata  –  rata tertinggi dengan jumlah hari sebanyak 10 hari. Meskipun nilai tertinggi hanya ada pada 10 hari, tetapi  pada  hari  lainnya,  PLTB  tersebut  tetap menghasilkan  arus  listrik.  Arus  Listrik  yang dihasilkan  pada  hari  lainnya  relatif  lebih  kecil dibandingkan dengan arus Listrik pada 10 hari tertinggi.  Meskipun  arus  yang  diperoleh  kecil, tetapi  mampu  untuk  menerangi  gubuk  sawah dengan  1  LED  20  watt.  Data  tertinggi  yang diperoleh  dari  10  hari  dapat  dilihat  pada  tabel berikut ini:

## Tabel 1. Data Tertinggi Hasil Pengujian PLTB
No Pengujian Hari Waktu (WIB) V (Volt) I (A) Daya (W) 1 Pertama 10.00-12.00 14,16 1,02  27,60 12.00-14.00 15,25 1,08  28,20 14.00-16.00 16,10 2,03  28,75 2 Kedua 10.00-12.00 13,03 0,80  26,02 12.00-14.00 14,00 1,00  27,00 14.00-16.00 15,34 1,10  28,20 3 Ketiga 10.00-12.00 14,00 1,00  27,00 12.00-14.00 14,54 1,60  27,34 14.00-16.00 15,60 2,20  28,60 4 Keempat 10.00-12.00 13,02 0,90  26,03 12.00-14.00 14,00 1,00  27,00 14.00-16.00 16,24 2,60  29,34 5 Kelima 10.00-12.00 14,00 1,02  27,03 12.00-14.00 14,80 1,50  27,35 14.00-16.00 15,20 2,30  28,54 6 Keenam 10.00-12.00 14,00 1,02  27,03 12.00-14.00 15,68 2,80  27,85 14.00-16.00 16,00 3,00  29,00 7 Ketujuh 10.00-12.00 14,00 1,02  27,03 12.00-14.00 16,68 2,80  29,85 14.00-16.00 16,00 3,00  28,00 8 Kedelapan 10.00-12.00 13,45 0,90  26,53 12.00-14.00 14,68 2,80  26,90 14.00-16.00 15,60 3,04  27,00 9 Kesembilan 10.00-12.00 14,00 2,00  26,00 12.00-14.00 14,48 2,67  26,67 14.00-16.00 15,00 3,00  28,00 10 Kesepuluh 10.00-12.00 15,21 3,23  28,50 12.00-14.00 14,67 2,17  26,17 14.00-16.00 15,00 3,00  28,00
Berdasarkan  tabel  1,  dapat  dilihat  bahwa arus,  tegangan  dan  daya  terbesar  dihasilkan pada  setiap  pukul  14.00  –  16.00  WIB.  Hal tersebut sesuai dengan potensi angin yang ada, pada waktu tersebut, kecepatan angin di sawah Desa  Sidorejo memiliki  kecepatan  yang tinggi dibandingkan  dengan  kondisi  pada  pagi  – tengah hari. Dari data 10 hari tersebut, tidak ada daya yang dihasilkan jauh lebih tinggi dari yang lain.  Tetapi  arus,  tegangan  dan  daya  yang dihasilkan memiliki perbedaan nilai yang tidak signifikan.  Daya  yang  dihasilkan  memiliki rentang nilai 26,02 – 29,85 watt. Sehingga dapat disimpulkan  bahwa  kecepatan  angin  di  sawah Desa Sidorejo relatif konstan.
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
Berdasarkan  data  pada  Tabel  1,  dapat  kita lihat masing - masing nilai tegangan, arus dan daya yang diperoleh pada Gambar 5 berikut:
Gambar 5. Grafik Nilai Tegangan. Pada  Gambar  5,  dapat  dilihat  bahwa  tegangan yang  dihasilkan  pada  pukul  10.00  –  12.00 memiliki nilai terendah dari hari 1 sampai hari 10. Sedangkan nilai tegangan tertinggi terdapat pada pukul 14.00 – 16.00 WIB. Tetapi pada hari 7, puncak tegangan tertinggi pada pukul 12.00 – 14.00. Hal ini dikarenakan pada hari tersebut angin lebih  kencang  dibandingkan  pada  hari  – hari sebelumnya.
Sedangkan  nilai  arus  yang  diperoleh  dapat dilihat pada Gambar 6 berikut ini:
Gambar 6. Grafik Nilai Arus Pada  Gambar  6,  nilai  arus  saat  naik  dan turun sesuai dengan nilai tegangan karena nilai tegangan  dan  arus  saling  berbanding  lurus. Nilai  rata  –  rata  arus  yang  tertinggi  diperoleh pada  pukul  14.00  –  16.00  WIB.  Sedangkan untuk  nilai  daya  yang  diperoleh  dapat  dilihat pada Gambar 7 berikut:
Gambar 7. Grafik Nilai Daya
Pada  Gambar  7,  terlihat  bahwa  daya  yang dihasilkan sebanding dengan arus dan tegangan yang  diperoleh.  Daya  tertinggi  diperoleh  pada hari  ketujuh  pukul  12.00  –  14.00 WIB.  Tetapi rata – rata nilai daya tinggi diperoleh pada pukul 14.00 – 16.00 WIB. Dari keseluruhan data yang diperoleh,  pada  pengisian  aki  selama  6  jam memiliki arus tertinggi sebesar 3 A pada pukul 14.00 – 16.00 WIB, karena pada waktu tersebut kecepatan  angin  sangat  tinggi  sehingga memutarkan turbin dengan cepat dan menghasilkan  arus  paling  tinggi.  Sedangkan pada  pukul  10.00  –  12.00  WIB  arus  yang diperoleh  adalah  1  –  2  A,  karena  kecepatan angin  rendah  meskipun  putaran  turbin  kurang begitu  cepat  tetapi  mampu  membangkitkan listrik.  Hal  tersebut  dapat  terjadi  karena generator  yang  digunakan  berjenis lowspeed [8].  Pada  pukul  12.00  –  14.00  WIB  arus  yang diperoleh 2,80 A, kecepatan angin sudah mulai tinggi  sehingga  dapat  menggerakkan  turbin lebih  cepat  dan  menghasilkan  arus  lebih  besar dari sebelumnya.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  di  atas, dapat  dinyatakan  bahwa  besarnya  arus  yang dihasilkan  dipengaruhi  oleh  kecepatan  turbin bergerak.  Karena  semakin  cepat  turbin berputar,  maka  arus  yang  dibangkitkan  oleh generator  semakin  besar.  Pada  penelitian  ini, factor yang paling mempengaruhi besarnya arus listrik  yang  diperoleh  adalah  kecepatan  angin. Pada  PLTB  yang  dibuat  ini,  memiliki cut  off daya,  jadi  ketika  daya  pada  aki  sudah  penuh maka meskipun turbin berputar  tidak akan ada daya yang masuk ke aki. Sedangkan saat daya pada  aki  mulai  menurun,  maka  saat  turbin berputar  dan  menghasilkan  arus  akan  mengisi daya  pada  aki  tersebut.  Jadi  saat  malam  hari terdapat  angin  yang  dapat  menggerakkan turbin, maka aki akan terisi kembali.
Arus  dan  tegangan  yang  sudah  diperoleh pada  pengujian  yang  telah  dilakukan  sesuai Tabel  1,  maka  dapat  diperoleh  beban  yang dibutuhkan dan total daya yang dihasilkan. Dua buah  LED  dengan  masing  –  masing  memiliki daya  20  watt  dan  digunakan  selama  12  jam (18.00 – 06.00) membutuhkan daya sebesar 480 watthours.  Sedangkan  kapasitas  aki  yang digunakan  sebesar  540  Ah.  Sesuai  dengan persamaan  (1)  dapat  dihitung  perkiraan  lama waktu  pengisian  aki  pada  PLTB,  yaitu  15 jam [10],  [11].  Tetapi  saat  dilakukan  pengamatan, pengisian aki mencapai kapasitas penuh selama
10 12 14 16 18 20 H ar i 1 H ar i 2 H ar i 3 H ar i 4 H ar i 5 H ar i 6 H ar i 7 H ar i 8 H ar i 9 H ar i 10 10.00-12.00 WIB 12.00-14.00 WIB 14.00-16.00 WIB 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 H ar i 1 H ar i 2 H ar i 3 H ar i 4 H ar i 5 H ar i 6 H ar i 7 H ar i 8 H ar i 9 H ar i 10 10.00-12.00 WIB 12.00-14.00 WIB 14.00-16.00 WIB 22 24 26 28 30 32 H ar i 1 H ar i 2
H ar i 3
H ar i 4
H ar i 5
H ar i 6
H ar i 7
H ar i 8
H ar i 9 H ar i 10 10.00-12.00 WIB 12.00-14.00 WIB 14.00-16.00 WIB
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
 16  jam  pada  hari  pertama.  Sedangkan  pada hari  selanjutnya  membutuhkan  waktu  lebih cepat  dari  perhitungan  yaitu  11,25  jam  karena angin  yang  berhembus  cukup  konstan  pada setiap  waktu  siang  dan  malam  hari.  Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Nurdiyanto  dan  Haryudo  (2020),  PLTB menggunakan  turbin  vertikal  model  savonius pengisian aki dengan kapasitas 12 V dan 3,5 Ah membutuhkan waktu sebesar 29 jam. Sehingga hasil  pada  penelitian  ini,  memiliki  proses pengisian  daya  aki  lebih  cepat  dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.

## 5. KESIMPULAN
a. PLTB  yang  telah  dirancang  dan dibuat  di  daerah  sawah  Desa Sidorejo menggunakan sudu sumbu vertikal  tipe  H  sangat efektif  untuk penerangan di gubuk sawah. Karena kelebihan sudu sumbu vertikal dapat bergerak  meskipun  arah  angin berubah – ubah.
b. Daya yang dihasilkan dapat mengisi penuh kapasitas aki sebesar 540 Ah dan  memenuhi  kebutuhan  beban untuk  penerangan  menggunakan  2 LED  masing  –  masing  20  watt selama 12 jam.
c. Lama  pengisian  aki  sampai  dengan kapasitas penuh membutuhkan
waktu  16 jam untuk awal pengisian, untuk selanjutnya kurang dari  12  jam  karena  terdapat  sistem cut off pada pengisian aki.
d. Arus  yang  dihasilkan  dipengaruhi oleh  kecepatan  angin.  Semakin besar  kecepatan  angin,  maka  arus yang dihasilkan oleh generator juga semakin besar.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada pihak-pihak  terkait  yang  telah  memberi dukungan terhadap penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] A. Prasetyo, D. Notosudjono, and H. Soebagja, “Studi  Potensi  Penerapan  dan  Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Angin di
Indonesia,” Fakultas Teknik Universitas Pakuan, Bogor, 2020.
[2]  R.  S.  Lubis  and  M.  Gapy,  “Pemanfaatan Alternator  Sebagai  Pembangkit  Listrik  Tenaga Bayu  (PLTB),” Jurnal  Karya  Ilmiah  Teknik Elektro , vol. 4, no. 4, pp. 19 – 24, 2019.
[3]  Y.  D.  Herlambang,  D.  Hendrawati,  A.  D. Agustin, K. A. Kusuma, S. Wahyuningsih, and Wigiantoro,  “Model  Turbin  Angin  Savonius untuk  Meningkatkan  Kinerja  PLTB,” Jurnal Teknik Energi , vol. 16, no. 1, pp. 35 – 39, 2020.
[4]  A.  Nurdiyanto,  and  S.  I.  Haryudo,  “Rancang Bangun  Prototype  Pembangkit  Listrik  Tenaga Angin Menggunakan Turbin Angin Savonius,” Jurnal Teknik Elektro , vol. 09, no. 01, pp. 711 – 717, 2020.
[5] W. S. Alfira, A. R. Ashar, and Y. Nantan, “Studi Kestabilan Tegangan dengan Masuknya PLTB Pada  Sistem  Interkoneksi  Sulselbar,” Jurnal Teknologi Elekterika , vol. 17, no. 2, pp. 75 – 80. 2020.
[6]  S.  Lubis,  F.  Lubis,  and  P.  Harahap,  “PLTB Sebagai  Alternatif  Energi  Baru  Terbarukan,” Seminar  Nasional  Teknik  Industri ,  Universitas Malikussaleh, Aceh, vol. 4, no. 1, 2019.
[7]  D.  N.  Anwar,  S.  D.  Ramdani,  M.  Fawaid,  H. Abdillah,  and  M.  Nurtanto,  “Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Tipe HAWT 3 Propeler Sebagai Media Pembelajaran: Konseptual  Konversi  Energi,” Jurnal  of Science, Technology, Education, and Mechanical Engineering , vol. 2, no. 2, pp. 65 – 72, 2021.
[8]  M.  F.  Nur,  I.  C.  Gunadin,  and  Z.  Muslimin,  “ Studi  Optimalisasi  Kinerja  PLTB  Melalui Pemilihan Type Generator  Terhadap  Stabilitas Sistem Tenaga Listrik (Stabilitas Frekuensi dan Tegangan)  Sulbagsel,” Jurnal  Eksitasi ,  vol.  1, no. 1, pp. 7 – 13, 2022.
[9] S. Anggraini and Hermawati, “Analisis Kinerja Putaran  Turbin  Angin  Vertikal  Savonius  Pada Prototipe  PLTB  Dengan  Variasi  Sudut  Pitch Terhadap Nilai Tegangan dan Arus Keluaran,” Universitas Sriwijaya, Palembang, 2020.
[10] N. Wananda, “ Analisa Perbandingan Optimasi Pengisian Daya Baterai (Accu) Pada PLTB dan PLTS  Menggunakan  Solar  Charger  Controller Tipe PWM dan MPPT,” Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2019.
[11] I. A. Medina, I. Giriantari, and W. Sukerayasa, “  Kajian  dan  Evaluasi  Sistem  Suplai  Energi Listrik  PLTS  dan  PLTB  di  Kampus  Teknik Elektro  Universitas  Udayana  Bukit  Jimbaran Bali, Majalah Ilmiah Teknologi Elektro, vol 17, no. 3, pp. 311, 2020.
[12]  Y.  D.  Herlambang,  Wahyono,  and  Sahid, “Rancang  Bangun  Turbin  Angin  Poros Horizontal  9  Sudu  Flat  Dengan  Variasi  Rasio Lebar Sudu Top dan Bottom Untuk
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
Meningkatkan  Kinerja  PLTB,” Jurnal  Teknik Energi , vol. 14, no. 2, 2018.
[13] Mulyono, T. H. Mulud, N. H. Daffa, L. Konita, and R. Nanda, “Rancang Bangun Turbin Angin Tipe  Horizontal  Doble  Multiflat  Blade  PLTB Skala Mikro,” Jurnal Teknik Energi , vol. 16, no. 3, pp. 128 – 135, 2020.