Abstrak-Menipisnya sumber energi fosil mengakibatkan diperlukannya pemanfaatan energi alternatif seperti penggunaan kolektor surya untuk memanaskan air. Salah satu cara  meningkatkan  efisiensi  kolektor  adalah  dengan menambahkan  external  helical  fins pada  pipa.  Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana performansi kolektor surya  dengan  penambahan  sirip  berbentuk  helical  serta mengetahui  pengaruh  perubahan  sudut  kemiringan  kolektor serta warna kaca penutup.Penelitian ini menggunakan variasi warna  kaca  penutup  yaitu  bening  dan  hitam  dimana  setiap warna  divariasikan  sudut  kemiringan  kolektor  surya  sebesar 10  , 20  dan 30  serta debit diatur konstan sebesar 300 lt/jam. Pengambilan data dilakukan setiap satu jam dari pukul 09.00- 15.00 WIB.Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa efisiensi kolektor  surya  dengan  penambahan  external helical fins  pada pipa  terjadi  pada  saat  kaca  penutup  bening  dengan  sudut kemiringan  kolektor  30  yaitu  sebesar  65,81%  Pada  saat radiasi  matahari  sebesar  4,177  MJ/m 2 .  Sudut  kemiringan  30  merupakan  sudut  kemiringan  paling  baik  dibanding  10  dan 20  serta  penggunaan  kaca  penutup  bening  menghasilkan efisiensi  yang  lebih  baik  dibanding  kaca  hitam.  Penambahan external  helical  fin pada  pipa  dapat  meningkatkan  efisiensi kolektor jika dibandingkan dengan tanpa penambahan fin.
Kata kunci: efisiensi kolektor, energi berguna, helical fins, kolektor surya, sudut kemiringan kolektor.

## I. PENDAHULUAN
ASIH  besarnya  tingkat  ketergantungan  pada  sumber energi  fosil mengakibatkan  terjadinya  krisis  energi. Oleh  karena  itu  perlu  memanfaatkan  energi  alternatif dimana  salah  satunya  adalah  energi  surya.Salah  satu pemanfaatan energi surya adalah penggunaan kolektor surya untuk memanaskan air
Tipe  kolektor  yang  paling  sering  digunakan  adalah kolektor  surya  pelat  datar.  Salah  satu  cara  meningkatkan efisiensi  dari  kolektor  surya  adalah  dengan  menambahkan sirip  pada  pipa-pipa  yang  mengalirkan  fluida.  Dengan penambahan  sirip  ini  maka  akan  mengakibatkan  luas permukaan  pipa  yang  menerima  panas  akan  semakin  besar dengan  demikian  maka  air  dalam  pipa  tersebut  dapat  lebih panas.  Banyak  sekali  bentuk-bentuk  sirip  yang  digunakan dan  salah  satu  bentuk  sirip  yang  dapat  digunakan  adalah sirip berbentuk helical.

## II. URAIAN PENELITIAN

## A. Penelitian Terdahulu
Berdasarkan  penelitian  Dabra  [1] yang  melakukan pengujian  kolektor  surya  untuk  mengtahui  pengaruh  sudut
kemiringan  kolektor  surya  terhadap  performansinya. Hasilnya  didapat  bahwa  sudut  kemiringan  30  memiliki efisiensi  rata-rata  sebesar  68%  sedangkan  pada  sudut kemiringan  45  memiliki  efisiensi  rata-rata  sebesar  39% artinya  sudut  kemiringan  30  lebih  baik  dibanding  45  . Berdasarkan  penelitian  Ekadewi  [2]  yang  melakukan penelitian  mengenai  pengaruh  kaca  penutup  bening  dan  es terhadap  temperatur  absorber. Hasilnya  didapat  bahwa temperatur  absorber  dengan  penggunaan  kaca  penutup bening  lebih  baik yaitu  sebesar 77  C  dibanding  kaca essebesar 69  C.

## B. Analisa Radiasi Matahari Yang Diserap Absorber
Besarnya radiasi matahari yang diserap pelat absorber ( S ) dapat  dicari  dengan  menggunakan  persamaan berikut [3].
= 1,01 (1) Dimana
adalah  transmisivitas  kaca  penutup, absorbtivitas  absorber  dan adalah  radiasi  matahari  yang mengenai kolektor.

## C. Analisa Perpindahan Panas Pada Kolektor Surya
Perpindahan  panas  pada  kolektor  surya  pemanas  air dengan    penambahan eksternal  helical  fins pada  pipa  ini yaitu konveksi,  konduksi,  dan  radiasi.  Energi  radiasi matahari  yang  diserap  oleh  pelat  absorber ( S )akan dimanfaatkan  menjadi  energi  berguna  ( Qu )  dan  sebagian lagi menjadi rugi-rugi panas ( U L ).

## 1) Perpindahan Panas Pada Kaca Penutup a. Konveksi
Perpindahan  panas  konveksi  antara  kaca  penutup dengan  udara  luar  dipengaruhi  oleh  besarnya  hembusan angin  yang  terjadi  di  atas  permukaan  kolektor surya.Koefisien  perpindahan  panas  konveksi  antara  kaca penutup  dengan  udara  luar  ( ℎ ∞ , ) dapat  dihitung  dengan menggunakan persamaan [4].
ℎ ∞ , = ∞ , (2) = 0,54 / (3) Dimana adalah  bilangan Nusselt, ∞ , adalah  koefisien konduksi  udara  dalam  kolektor adalah  panjangn karakteristik  kaca  penutup  dan adalah  bilangan Rayleigh.
a. Radiasi

## Performansi Kolektor Surya Pemanas Air dengan Penambahan External Helical Fins pada Pipa dengan Variasi Sudut Kemiringan Kolektor
M
Dendi Nugraha dan Bambang Arip Dwiyantoro Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia
e-mail : bambangads@me.its.ac.id
Koefisien  perpindahan  panas  radiasi  antara  kaca penutup  dengan  udara  luar ( ℎ ¥ , ) ditentukan  dengan persamaan berikut [4].
ℎ ¥ , = + + (4) Dimana adalah  emisivitas  kaca  penutup, adalah konstanta stefan Boltzmann, T c adalah temperatur  kaca dan T sky temperatur langit.
2) Perpindahan Panas Pada Pipa a. Konveksi
Perpindahan  panas  konveksi  antara  pipa  dengan udara di dalam kolektoradalah konveksi alami.Koefisien konveksi ( ℎ ¥ , ) dicari dengan menggunakan persamaan berikut [4].
ℎ ¥ , = ¥ , (5)
= 0,6 + 0,387 ⁄ [1 + (0,559/ ) ⁄ ] ⁄ (6)
Dimana Nu D adalah  bilangan Nusselt,Ra L adalah  bilangan Rayleig dan Pr adalah bilangan Prandtl . .
b. Radiasi
Koefisien  Perpindahan  panas  radiasi  yang  terjadi antara  pipa  dengan  kaca  penutup ( ℎ ) dapat  dihitung dengan menggunakan persamaan berikut [4].
ℎ = ( + )( + ) + (7)
Dimana  Tt  adalah  temperatur  pipa,  Tc  adalah  temperatur kaca, adalah  emisivitas  pipa,  adalah  emisivitas  kaca, adalah luas permukaan pipa dan luas permukaan kaca.

## c. Efisiensi Permukaan Total
Efisiensi  permukaan  total  ( Overall  surface  efficiency ) dapat diartikan sebagai rasio perpindahan panas pada luasan efektif dengan perpindahan panas pada luasan total.Persamaan yang digunakan sebagai berikut [5].
= 1 − (1 − )(8)
Dimana A o adalahluas  permukaan  total  fin, A f adalah  luas permukaan fin dan adalahefisiensi fins.
3) Perpindahan Panas Pada Air a. Konveksi
Koefisien perpindahan panas konveksi air dengan pipa ( ℎ ) termasuk dalam internal forced convection yang  dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut [4].
ℎ = (9) = 0,0243 / , (10)
Dengan Nu D adalah  bilangan Nusselt,k f adalahkoefisien konduksi  air , adalah  bilangan Reynold dan Pr adalah bilangan Prandtll.

## 4) Perpindahan Panas Pada Absorber
a. Konveksi
Perpindahan  panas  konveksi  antara absorber dengan udara  dalam  kolektor  adalah  konveksi  alami.Perhitungan koefisien  perpindahan  panas  konveksi  antara absorber dengan  udara  dalam  kolektor  ( ℎ ¥ , )  dapat  dicari  dengan menggunakan persamaan berikut [4].
ℎ ¥ , = ¥ , (11)
= 1 + 1,44 1 − ( , ) , 1 − + − 1 (12) Dimana adalah  bilangan Nusselt, ∞ , adalah  koefisien konduksi  udara  dalam  kolektor adalah  jarak  antara
absorber  dengan  kaca  penutup, adalah  bilangan Rayleigh dan adalah  sudut  kemiringan  kolektor. Pangkat positif  pada  persamaan  (2.43)  berarti  hanya  harga  positif yang  diperhitungkan,  bila  berharga  negatif  maka  dianggap sama dengan nol.

## b. Radiasi
Koefisien  perpindahan  panas  radiasi  antara absorber dengan  pipa  ( ℎ )  dan  Koefisien  perpindahan  panas radiasi  antara absorber dengan  kaca  penutup  ( ℎ ) dapat dihitung dengan persamaan berikut [4]. ℎ = ( + ) + + + (13)
ℎ = ( + ) + + + (14)
Dimana T p temperatur  absorber, T t temperatur  pipa, T c temperatur  kaca, emisivitas  absorber,  emisivitas  pipa, emisivitas  kaca, view  factor absorber  ke  pipa,  dan F pt view factor absorber ke pipa

## 5) Koefisien Kerugian Panas Total
Koefisien  kerugian  panas  total  ( ) pada  kolektor surya  pemanas  air  dapat  dirumuskan  dengan  persamaan berikut [3].
= +
(15)
Dimana U T adalahkoefisien kerugian panas dari absorber ke atasdan U B adalah koefisien kerugian panas dari absorber ke bawah.

## 6) Faktor pelepasan panas
Faktor  pelepasan  panas ( F R )  didefinisikan  sebagai perbandingan  antara  perpindahan  panas  secara  aktual  pada kolektor  surya  dengan  perpindahan  panas  maksimum. Perumusan faktor pelepasan panas pada kolektor surya pelat datar adalah sebagai berikut [6].
= 2 1 + 2 exp −2 1 − + − 1 − (16)
7) Energi  yang Berguna Energi berguna pada kolektor surya ( ), pemanas air ( )dan kerugian panas ( )dapat dihitung dengan persamaan berikut [3]. = − ( − ∞ , ) (17) = ̇ ( − ) (18) = − (19)
Dimana luas kolektor,  faktor pelepasan panas, yang  diserap  absorber, koefisien  kerugian  panas, temperatur  air masuk, ∞ , temperatur udara luar kolektor,
̇ laju aliran massa,  temperatur air keluar.

## 8) Efisiensi kolektor surya
Efisiensi  kolektor  surya  dapat  dihitung  dengan menggunakan persamaan berikut [3].

## =

## III. METODOLOGI PENELITIAN

## A. Prinsip Pengujian
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  lingkungan  kampus ITS  yang  terletak    pada    posisi    7,3°LS    dan  112,8°BT Pengujian  dilakukan  dengan  memvariasikan  sudut kemiringan kolektor sebesar 10 0 , 20 0 dan 30 0 kaca penutup  bening  dan  hitam  untuk  setiap  kemiringan kolektor.  Pengambilan  data  dilakukan  dari  pukul  09.00 15.00  WIB  dengan  rantang  waktu  satu  jam.Pengambilan data dilakukan dari bulan Juli dan Agustus dengan kolektor surya  diarahkan  ke  utara. Parameter  yang penelitian  ini  adalah  temperatur  udara  luar  kolektor  ( temperatur  kaca  sisi  atas  ( T ca ),  temperatur  kaca  sisi  bawah ( T cb ) , temperatur  pipa  ( T t ),  temperatur  absorber  ( temperatur  air  masuk  ( T i ),  temperatur  air  keluar  ( kecepatan angin ( V w ) dan radiasi matahari ( I )

## B. Perancangan Alat
Kolektor surya terdiri dari Cover dari kaca  setebal 5 mm, pipa tembaga berdiameter 0,5 in, fin terbuat  dari pelat tembaga  setebal  0,5  mm, absorber terbuat  dari  pelat  seng setebal  1  mm  yang  dicat  warna  hitam, Glass  wool tebal  5  cm  dan  kayu  dengan  tebal  5  mm.  Dimensi kolektor  surya  dengan  penambahan external  helical  fins pada  pipa  ditunjukkan  oleh  gambar  1  serta  instalasi pengujian  kolektor  surya  dengan  penambahan helical fins pada pipa ditunjukkan oleh gambar 2.
Gambar  1.  Dimensi-dimensi kolektor  surya  dengan  penambahan helical fins
JURNAL TEKNIK ITS Vol. 4, No. 1, (2015) ISSN: 2337-3539 (2301-9271 Print)
faktor pelepasan panas,  panas koefisien  kerugian  panas, temperatur udara luar  kolektor,
Efisiensi  kolektor  surya  dapat  dihitung  dengan

## (20)

## PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  lingkungan  kampus ITS  yang  terletak    pada    posisi    7,3°LS    dan  112,8°BT. Pengujian  dilakukan  dengan  memvariasikan  sudut 0 dengan variasi penutup  bening  dan  hitam  untuk  setiap  kemiringan kolektor.  Pengambilan  data  dilakukan  dari  pukul  09.00- 15.00  WIB  dengan  rantang  waktu  satu  jam.Pengambilan data dilakukan dari bulan Juli dan Agustus dengan kolektor Parameter  yang  diukur  dalam penelitian  ini  adalah  temperatur  udara  luar  kolektor  ( T ∞,o ), ),  temperatur  kaca  sisi  bawah ),  temperatur  absorber  ( T p ), ),  temperatur  air  keluar  ( T o ),
dari kaca setebal 5 mm, pipa tembaga berdiameter 0,5 in, fin terbuat dari pelat terbuat  dari  pelat  seng Glass  wool dengan .  Dimensi-dimensi external  helical  fins pada  pipa  ditunjukkan  oleh  gambar  1  serta  instalasi pengujian  kolektor  surya  dengan  penambahan external pipa ditunjukkan oleh gambar 2.
penambahan external
Gambar  2. Instalasi  Pengujian  Kolektor  Surya  Dengan External Helical Fins

## IV. ANALISA DAN PEMBAHASAN

## A. Pembahasan Grafik Temperatur Air Keluar (T
Waktu Pemanasan
Gambar  3. Grafik  temperatur  air  keluar  ( t o )  fungsi  waktu  untuk  sudut kemiringan kolektor ( β ) 10 
Gambar  4. Grafik  temperatur air  keluar  ( t o )  fungsi  waktu  untuk  sudut kemiringan kolektor ( β ) 20 
Gambar  5.  Grafik  temperatur  air  keluar  ( t o )  fungsi  waktu  untuk  sudut kemiringan kolektor ( β ) 30 
Instalasi  Pengujian  Kolektor  Surya  Dengan  Penambahan

## PEMBAHASAN
Air Keluar (T o ) Fungsi
)  fungsi  waktu  untuk  sudut
)  fungsi  waktu  untuk  sudut
)  fungsi  waktu  untuk  sudut
Berdasarkan  gambar  1,  gambar  2 dan  gambar  3 mengenai  grafik  temperatur  air  keluar  ( T o )  fungsi  waktu untuk  sudut  kemiringan  kolektor  dapat  diketahui  bahwa semakin lama waktu pemanasan maka temperatur air keluar yang  dihasilkan  akan semakin tinggi. Dari kedua pengujian kaca  bening  dan  kaca  hitam  dapat  diketahui  bahwa temperatur  air  keluar  yang  dihasilkan  oleh  kolektor  surya dengan  kaca  bening  menghasilkan  temperatur  yang  lebih tinggi  dibanding  dengan  menggunakan  kaca  hitam.  Setelah enam  jam  pemanasan,  peningkatan  temperatur  air  keluar untuk  kolektor  surya  kaca  bening  dan  kaca  hitam  untuk β =10  berturut-turut  sebesar  10,65  C  dan  7,1  C.  Sedangkan pada  kolektor  surya  kaca  bening  dan  kaca  hitam  untuk β =20  berturut-turut sebesar 11,8  C dan 7,55 0 C serta untuk β = 30  berturut-turut sebesar 13,25  C dan 8,05  C.
Semakin  lama  pemanasan  maka  temperatur  air  keluar juga  akan  semakin  besar  hal  ini  menunjukkan  terjadinya proses pemanasan air. Trendline grafik temperatur air keluar untuk  kaca  bening  lebih  curam  dibanding  kaca  hitam dimana  hal  ini  menunjukkan  bahwa  kaca  bening  membuat pemanasan lebih baik sehingga peningkatan termperaturnya lebih besar. Kolektor surya  kaca bening dengan helical fins menghasilkan  temperatur  air  keluar  yang  lebih  tinggi disebabkan  karena  kaca  bening  memiliki  transmisivitas tinggi  dan  absorbtivitas  rendah  sehingga  ketika  radiasi matahari  mengenai  kaca  maka  radiasi  tersebut  akan  lebih banyak  diteruskan  menuju  absorber  untuk  kemudian digunakan  dalam  proses  pemanasan  air.  Sedangkan    kaca hitam  memiliki  transmisivitas  rendah  dan  absorbtivitas tinggi  sehingga  radiasi  matahari  yang mengenai  kolektor surya  akan  lebih  banyak  diserap  oleh  kaca  sehingga  kaca akan  lebih  panas  dibanding  kaca  bening  dan  radiasi  yang diteruskan  ke  absorber  juga  lebih  sedikit  sehingga pemanasan airnya juga akan semakin kecil.

## B. Pembahasan  Grafik  Energi  Berguna (Qu)  Fungsi
Intensitas
Gambar  6. Grafik  energi  berguna  ( qu )  fungsi  radiasi  matahari  ( i t )  dengan β =10 0 untuk kaca bening
Gambar 7. Grafik energi berguna ( qu ) fungsi radiasi matahari ( i t ) dengan β = 20  untuk kaca bening
Gambar  8. Grafik  energi  berguna  ( qu )  fungsi  radiasi  matahari  ( i t )  dengan β =30  untuk kaca bening
Gambar  9. Grafik  energi  berguna  ( qu )  fungsi  radiasi  matahari  ( i t )  dengan β =10  untuk kaca hitam
Gambar 10. Grafik energi berguna ( qu ) fungsi radiasi matahari ( i t ) dengan β =20 0 untuk kaca hitam
Gambar 11. Grafik energi berguna ( qu ) fungsi radiasi matahari ( i t ) dengan β =30  untuk kaca hitam
Berdasarkan  gambar 6 sampai gambar 8 mengenai grafik energi berguna ( Qu ) fungsi radiasi matahari ( I T ) untuk variasi sudut kemiringan kolektor dengan kaca bening dapat diketahui  bahwa  energi  berguna  semakin  naik  seiring dengan meningkatnya radiasi matahari. hal ini berlaku untuk energi berguna kolektor surya maupun energi berguna untuk pemanasan  air.  Energi  berguna  tertinggi  untuk  kolektor surya dan pemanasan air pada β = 10  berturut-turut sebesar 1,547  MJ  dan  1,307  MJ  sedangkan  pada β =  20  berturut- turut  sebesar  1,754  MJ  dan  1,483  MJ  serta  pada β =  30  berturut-turut sebesar 1,986 MJ dan 1,679 MJ. Sama halnya dengan  kaca  bening,  untuk  kolektor  surya  dengan  kaca hitam  sebagaimana  ditunjukan  oleh  gambar  9 sampai gambar 11 bahwa energi berguna semakin bertambah seiring kenaikan  radiasi  matahari.  Energi  berguna  tertinggi  untuk kolektor surya dan pemanasan air pada β = 10  berturut-turut sebesar  1,233  MJ  dan  0,934  MJ  sedangkan  pada β =  20  berturut-turut sebesar 1,411 MJ dan 0,997 MJ serta pada β = 30  berturut-turut sebesar 1,528 MJ dan 1,059 MJ. Energi  berguna  kolektor  surya  kaca  bening  blebih besar  dibanding  kaca  hitam  disebabkan  berdasarkan persamaan
= [ − ( − )] dapat dilihat  bahwa  energi  berguna  kolektor  surya  berbanding lurus dengan radiasi matahari yang diserap oleh absorber ( S ) dimana = 1,01 .  Dari  persamaan  tersebut  dapat diketahui bahwa transmisivitas kaca bening yang lebih besar dibanding  kaca  hitam  mengakibatkan  panas  yang  diserap oleh absorber  lebih  besar  pula.  Selain  itu  kaca  bening juga memiliki  absorbtivitas  yang  lebih  kecil  dibanding  kaca hitam sehingga rugi-rugi panas ke bagian atas juga semakin kecil  yang  mengakibatkan  koefisien  kerugian  panas  total ( U L )  juga  semakin  kecil. Adanya  perbedaan  nilai  energi berguna  untuk  kolektor  surya  dengan  pemanas  air disebabkan  adanya  kerugian  panas  dimana  perbedaan  ini semakin  mengecil  ketika  sudut  kemiringan  bertambah. Selain itu  peningkatan energi berguna untuk  pemanasan air semakin  besar ketika  sudut  kemiringan  bertambah  hal  ini ditunjukkan  oleh  trendline  grafiknya  yang  semakin  curam seiring  meningkatnya  radiasi  matahari.hal  ini  menunjukkan bahwa  sudut  kemiringan  30  merupakan  sudut  kemiringan paling  baik  untuk  menerima  radiasi  matahari  ( I T )  sehingga panas  yang  akan  diserap  oleh  absorber  akan  semakin besar dan kemudian akan memanaskan air lebih baik.
C. Pembahasan  Grafik  Efisiensi  (η)  Fungsi  Radiasi
Matahari (I T )
Gambar  12. Grafik  efisiensi  ( η )  fungsi  radiasi  matahari  ( i t )  untuk  sudut kemiringan kolektor ( β ) 10 
Gambar  13. Grafik  efisiensi  ( η )  fungsi  radiasi  matahari  ( i t )  untuk  sudut kemiringan kolektor ( β ) 20 
Gambar  14. Grafik  efisiensi  ( η )  fungsi  radiasi  matahari  ( i t )  untuk  sudut kemiringan kolektor ( β ) 30 
Berdasarkan gambar 12 sampai gambar 14 mengenai grafik  efisiensi  ( η )  fungsi  radiasi  matahari  ( I T )  untuk  sudut kemiringan  kolektor  ( β )  10  ,  20  dan  30  dapat  diketahui bahwa efisiensi kolektor memiliki trendline yang cenderung naik seiring dengan bertambahnya radiasi  matahari. Hal  ini terjadi  untuk  ketiga  variasi  sudut  kemiringan  kolektor dimana efisiensi kolektor untuk kaca bening dan kaca hitam saat β =10  berturut-turut  sebesar  61,98%    dan  50,47% Sedangkan  efisiensi  kolektor  untuk  kaca  bening  dan  kaca hitam saat β =20  berturut-turut sebesar 63,61% dan 51,46% serta saat β =30  berturut-turut sebesar 65,81%  dan 52,97%. Trendline  efisiensi  kolektor  yang  semakin  tinggi menunjukan    bahwa  kenaikan  energi  berguna  lebih  besar dibanding energi masukannya yang berupa radiasi matahari. Efisiensi kolektor dengan kaca bening lebih besar dibanding kaca  hitam  disebabkan  karena  energi  berguna  kolektor dengan  kaca  bening  lebih  besar  dibanding  kaca  hitam.
Efisiensi  kaca  hitam  yang  lebih  rendah  dapat  disebabkan karena  banyak  terjadi  kehilangan  panas  yang  disebabkan perbedaan temperatur dengan lingkungan  yang lebih tinggi. Sudut  kemiringan  30  merupakan  sudut  kemiringan  yang paling  optimal  untuk  menerima  radiasi  matahari  dibanding dengan  10  dan  20  sehingga  panas  yang  diserap  absorber ( S ) lebih tinggi sebagaimana persamaan = 1,01 .

## V. KESIMPULAN DAN RINGKASAN
Kesimpulan  yang  dapat  diambil  setelah  melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Penggunaan  kaca  penutup  hitam membuat  efisiensi kolektor  lebih  kecil  sebesar  11,51% dibandingkan dengan kaca bening.
2. Energi berguna kolektor surya ( Qu solar  collector ) tertinggi dengan  kaca  bening  setelah  pemanasan  dari  pukul 09.00-15.00 WIB untuk sudut kemiringan 10  , 20  dan 30  berturut-turutsebesar 1.547 MJ,1.754 MJ dan 1.986 MJ.  Sedangkan  pada  kaca  penutup  hitam  untuk  sudut kemiringan  10  ,  20  dan  30  berturut-turutsebesar 1.233MJ,1.411 MJ dan 1.528 MJ.
3. Penggunaan  sudut  kemiringan  30  merupakan  sudut yang  paling  baik  dibanding  10  dan  20  dimana efisiensi  kolektor  surya  ( η solar  collector )  tertinggi  saat sudut  kemiringan  30  dengan  penggunaan  kaca penutup bening yaitu sebesar 65,81% pada saat radiasi sebesar 4,177MJ/m 2 .

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  Dendi  Nugraha  mengucapkan  terima  kasih kepada  Bapak  Dr.  Bambang  Arip  Dwiyantoro,  ST., M.Engselaku  dosen  pembimbing  tugas  akhir  yang  telah memberikan bimbingan dan dukungan sehingga tugas akhir ini  dapat  diselesaikan.  Ucapan  terima  kasih  juga  penulis sampai kepada seluruh dosen di Jurusan Teknik Mesin ITS serta  kepada  teman-teman  seperjuangan  yang  telah memberikan  motivasi  dan  kenangan  yang  tidak  akan terlupakan.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]   Dabra, V., Yadav, L., and  Yadav, A. 2013. “ The effect of tilt angle on  the  performance  of  evacuated  tube  solar  air  collector: experimental  analysis “.  International  Journal  of  Engineering, Science and Technology 5, 4:100-110.
[2] Anggraini, Ekadewi. 2001. “ Pengaruh Jarak Kaca Ke Plat Terhadap Panas Yang Diterima Suatu Kolektor Surya Plat Datar ”. Universitas Kristen Petra. Surabaya.
[3] Duffie, J.A., and Beckman W.A. 1991. Solar Engineering Of Thermal Processes. Second Edition . John Willey and Sons inc, New York.
[4] Incropera,  F.P., and  Dewitt,  D.P.  1996. Fundamentals  of  Heat  and Mass Transfer.Fourth Edition . John Willey and Sons inc, New York.
[5]  Pongso,  P.,  Pikulkajorn,  S.,  and  Wongsises,  S.  2012.“ Effect  of  fin pitches on the optimum heat transfer performance of crimped spiral fin-and-tube  heat  exchangers ”.  International  Journal  of  Heat  and Mass Transfer 55:6555–6566.
[6] Zang, H Fei and Lavan, Zalman. 1984. “ Thermal Perpormance of A Serpentine Absorber Plate ”. Solar Energy 34:175-177