Fuad Hasan, R.H.B. Ash Siddiq, Yanyan Agustian Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan Volume 6, No 3, 15 Agustus 2020
E-ISSN : 2407 – 3911 P-ISSN : 2686 - 0333
STUDI SISTEM DRAINASE PERGUDANGAN PAJANG KOTA TANGERANG
Fuad Hasan 1 , R.H.B. Ash Siddiq 2 , Yanyan Agustian 3 Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Widyatama Jalan Cikutra no 204A, Kota Bandung hasan.fuad@widyatama.ac.id 1 , raden.herdian@widyatama.ac.id 2 , yanyan.agustian@widyatama.ac.id 3

## Abstrak
Di daerah Pajang, Kota Tangerang, sebelah selatan Bandara  Soekarno-Hatta  akan  dibangun  sentra pergudangan  dengan  luas  ±  6  Ha.  Lahan  yang  ada merupakan  lahan  kosong  yang  belum  dilengkapi sistem  drainase.  Berdasarkan  kaidah  teknis  serta kebijakan-kebijakan pemerintah setempat yang berhubungan  dengan  sistem  tata  air  perkotaan  dan pengendalian  banjir,  perlu  dicari  solusi  yang  tepat untuk meminimalisir dampak yang akan terjadi akibat adanya pembangunan sarana tersebut tanpa mengganggu sistem tata air yang ada. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian teknis berupa Kajian Drainase Rencana Kawasan Pergudangan Pajang Kota Tangerang. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, jaringan  saluran  drainase  yang  direncanakan  serta pembuatan  kolam  retensi  di  Kompleks  Pergudangan Pajang  dapat  meminimalisir  dampak  banjir  baik  di Kawasan  dalam  pergudangan  maupun  Kawasan  luar pergudangan.
Kata  kunci  :  Sistem  drainase,  pengendalian  banjir, kolam retensi

## Abstract
In  the  Pajang  area,  Tangerang  City,  south  of Soekarno-Hatta Airport, a warehousing center will be built with an area of ± 6 hectares. The existing land is empty land that is not equipped with a drainage system. Based  on  technical  principles  and  local  government policies  relating  to  urban  water  systems  and  flood control,  it  is  necessary  to  find  the  right  solution  to minimize  the  impact  that  will  occur  due  to  the construction  of  these  facilities  without  disturbing  the existing  water  system.  Therefore,  a  technical  study  is needed in the form of a Study on Drainage Plan for the Pajang Warehouse Area in Tangerang City. Based on the  analysis  that  has  been  carried  out,  the  planned
drainage  channel  network  and  the  construction  of  a retention  pool  in  the  Pajang  Warehousing  Complex can  minimize  the impact  of  flooding  both  in  the area inside  the  warehouse  and  in  the  area  outside  the warehouse.
Keywords :  Drainage system, flood  control, retention pond

## I. P ENDAHULUAN
Di daerah Pajang, Kota Tangerang, sebelah selatan Bandara  Soekarno-Hatta  akan  dibangun  sentra pergudangan  dengan  luas  ±  6  Ha.  Lahan  yang  ada merupakan  lahan  kosong  yang  belum  dilengkapi sistem drainase.
Berdasarkan  kaidah  teknis  serta  kebijakan- kebijakan  pemerintah  setempat  yang  berhubungan dengan  sistem  tata  air  perkotaan  dan  pengendalian banjir,  perlu  dicari  solusi  yang  tepat  untuk meminimalisir dampak yang akan terjadi akibat adanya pembangunan  sarana  tersebut  tanpa  mengganggu sistem  tata  air  yang  ada.  Lahan  eksisting  merupakan lahan  kosong yang belum dilengkapi  sistem drainase. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian teknis berupa Kajian  Drainase  Rencana  Kawasan  Pergudangan Pajang Kota Tangerang.

## II. K AJIAN L ITERATUR
Lokasi  kajian  secara  administratif  berada  di Kelurahan Pajang, Kecamatan Benda, Kota Tangerang,  tepatnya  di  sebelah  selatan  Bandara Soekarno-Hatta.
Secara geografis, Lokasi kajian mempunyai batas wilayah :
• Sebelah selatan berbatasan Kecamatan Benda
Fuad Hasan, R.H.B. Ash Siddiq, Yanyan Agustian Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan Volume 6, No 3, 15 Agustus 2020
E-ISSN : 2407 – 3911 P-ISSN : 2686 - 0333
• Sebelah  utara  berbatasan  Bandara  Soekarno-
Hatta
• Sebelah  timur  berbatasan  dengan  kawasan pemukiman
• Sebelah barat berbatasan dengan perkebunan dan pemukiman
Untuk  menganalisis  kondisi  hidrologi  di  wilayah kajian  diperlukan  data  hujan  dari  stasiun  pengamatan terdekat di sekitarnya.
Kajian hidrologi di lokasi studi akan menggunakan data hujan dari Stasiun BMKG No. 26a Cengkareng.  Letak  lokasi  stasiun  hujan  ini  berada sekitar 3.37 km di arah timur lokasi kajian. Data hujan harian  maksimum  yang  tersedia  di  stasiun  hujan tersebut adalah dari tahun 1969-2014.
Kondisi  topografi  lahan  merupakan  hal  yang paling  mendasar  dalam  perencanaan  sistem  tata  air. Dari  peta  topografi  kondisi  kontur  elevasi  kawasan dapat diamati sehingga dapat ditentukan arah aliran air suatu  sistem  tata  air  yang  terencana.  Berdasarkan identifikasi  lapangan,  ada  beberapa  saluran  eksisting milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

## Gambar 1 Lokasi pekerjaan dan stasiun hujan
Site  plan  yang  direncanakan  yaitu  merupakan pergudangan  (lahan  1  sampai  12)  dan  lahan penghijauan (lahan A dan B) dengan luas keseluruhan 57.814 m 2 yang dapat dilihat pada gambar berikut.
Gambar 2 Rencana site plan pergudangan Pajang

## III. A NALISIS DAN P ERANCANGAN

## III.1 Metodologi
Metodologi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini yaitu :
1. Persiapan
2. Pengumpulan data sekunder
3. Identifikasi lapangan
a) Survey  kondisi  drainase  eksisting  dan arah aliran
b) Survey topografi 4. Analisa data a) Analisa  hidrologi : curah hujan rencana dan intensitas hujan b) Analisa hidrolika 5. Kesimpulan dan saran III.2 Keadaan Umum Lokasi Penelitian Penelitian  yang  dilakukan  berada  di  berada  di Kelurahan Pajang, Kecamatan Benda, Kota
Tangerang,  tepatnya  di  sebelah  selatan  Bandara Soekarno-Hatta  dengan  luas  keseluruhan  catchment sebesar  ±  58  ha  dengan  elevasi  tanah  rata-rata  +8.37 mdpl,  tanah  tertinggi  pada  elevasi  +9.607  mdpl  dan tanah terendah pada elevasi +6.827 mdpl. Rencana tata guna  lahan  pada  lokasi  penelitian  didominasi  oleh pergudangan.

## III.3 Analisa Curah Hujan Rencana
Analisis  dilakukan  dengan  menggunakan  data curah hujan harian dari tahun 1969 hingga 2018  yang diperoleh dari pencatatan BMKG No. 26a Cengkareng. Curah hujan rencana  dihitung berdasarkan data curah hujan  harian  maksimum  selama  10  tahun  yang  dapat dilihat pada Tabel 1.
Fuad Hasan, R.H.B. Ash Siddiq, Yanyan Agustian Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan Volume 6, No 3, 15 Agustus 2020

## Tabel 1 Data Curah Hujan Harian Maksimum 10
tahun
Perkiraan  hujan  rancangan  didapatkan  dari analisis frekuensi dengan kemungkinan tertinggi pada periode  tertentu.  Hasil  analisis  frekuensi  berfungsi sebagai dasar perhitungan untuk mengantisipasi setiap kemungkinan yang akan terjadi. Menurut Widodo dan Ningrum (2015), data hidrologi yang diperlukan dalam perancangan  drainase  adalah  data  curah  hujan  dari stasiun
pencatat curah hujan di sekitar atau terdekat lokasi studi.  Analisis  frekuensi  dapat  dilakukan  dengan metoda probability  distribution antara  lain  Distribusi Normal, Distribusi Log Normal, Distribusi Log-Person III,  dan  Distribusi  Gumbel  (Triatmodjo  2010).  Kala ulang  yang  digunakan  untuk  menghitung  nilai  hujan rencana yaitu 2, 5, 10, 25, dan 50 tahun. Hasil analisis frekuensi curah hujan rencana dapat dilihat pada Tabel 2.

## Tabel 2 Hasil Analisis Curah Hujan Rencana
Periode Ulang (tahun) Curah Hujan Distribusi (mm) Normal Gumbel Log Pearson III 2 103.6 96.2 96.3 5 141.6 136.1 134.6 10 161.5 162.6 159.8 20 177.9 182.6 183.6 50 196.4 187.9 220.8 100 207.6 243.3 230.7 1000 241.3 322.6 296.1
Hasil  perhitungan  nilai  curah  hujan  rencana  dari setiap  metode  memiliki  nilai  yang  berbeda  sehingga harus diuji kesesuaiannya dengan sifat masing-masing jenis distribusi. Hal ini   dilakukan dengan  melakukan tinjauan  terhadap  syarat  batas  parameter  statistik tiap distribusi.  Penentuan  tipe  distribusi  dapat  dilihat  dari parameter-parameter statistik data pengamatan lapangan,  yaitu  nilai  Cs  dan  Ck.  Perbandingan parameter  distribusi  probabilitas  dapat  dilihat  pada Tabel 3.
Tabel 3 Resume Uji Distribusi

## Tabel 4 Resume Uji Chi Square

## Tabel 5 Resume Uji Smirnov Kolmogorov
Dari hasil perhitungan maka diperoleh kesimpulan bahwa tidak ada distribusi probabilitas yang memenuhi semua  syarat  uji  distribusi.  Namun  demikian, pemilihan  distribusi  didasarkan  pada  distribusi  yang paling  banyak  memenuhi  syarat,  sehingga  dipilih distribusi  Gumbel  sebagai  metode  perhitungan  curah hujan  rencana.  Dalam  menentukan  curah  hujan rencana, digunakan curah hujan dengan periode ulang 10 tahun, sehingga besarnya curah hujan rencana pada Kajian Drainase Kawasan Pergudangan Pajang adalah 163 mm.

## III.4 Analisa Debit Banjir
Pada  daerah  kajian  Pergudangan  Pajang  tidak tersedia data debit aliran ekstrim. Untuk itu selanjutnya perhitungan  debit  banjir  dihitung  dengan  bantuan perhitungan hujan limpasan dan software Storm Water Management Model (SWMM) untuk analisa hidrolika. Untuk  menentukan  debit  banjir  rencana  dilakukan analisa  debit  puncak  banjir  dengan  menggunakan metode Rasional.
Q = 0,00278 x C x I x A ...[1] Dimana  : Q = Debit Banjir (m 3 /dtk) C = Koefisien Pengaliran I = Intensitas Hujan Rata-rata (mm/jam) A = Luas Daerah (ha)
1 1969 53 14 1982 60 27 1995 125 40 2008 317 2 1970 56 15 1983 112 28 1996 107 41 2009 84 3 1971 41 16 1984 93 29 1997 69 42 2010 106 4 1972 40 17 1985 88 30 1998 90 43 2011 110 5 1973 152 18 1986 139 31 1999 130 44 2012 101 6 1974 130 19 1987 71 32 2000 103 45 2013 135 7 1975 88 20 1988 74.1 33 2001 104 46 2014 104 8 1976 151 21 1989 100 34 2002 88 47 2015 128 9 1977 142 22 1990 110 35 2003 39 48 2016 148 10 1978 60 23 1991 98 36 2004 114 49 2017 126 11 1979 123 24 1992 110 37 2005 158.1 50 2018 85.4 12 1980 86 25 1993 136 38 2006 60 13 1981 70 26 1994 85 39 2007 153 Tahun CH Maksimal (mm/hari) CH Maksimal (mm/hari) No Tahun CH Maksimal (mm/hari) No No Tahun No Tahun CH Maksimal (mm/hari) Metode Syarat Perhitungan Keterangan Normal Cs = 0 Cs   = 2.268849 Tidak memenuhi Ck = 0.570947 Ck   = 13.01201 Tidak memenuhi Cv   = 0.436252 Log Pearson tipe III Cs ≠ 0 Cs ≠ 0.199 Memenuhi Gumbel Cs = 1.1396 Cs = 0.841 Tidak memenuhi Ck ≤ 5.4002 Ck ≤ 3.43 Memenuhi Metode χ2 terhitung χ2 cr Keterangan Normal 6.6522 14.86  Diterima .Log Pearson III 3.0000 14.86  Diterima Gumbel 2.0870 14.86  Diterima Metode Dk terhitung Dk cr Keterangan Normal 0.00016641 0.198  Diterima Log Pearson III 0.499363955 0.198  Tidak Diterima Gumbel 0.046423919 0.198  Diterima
Fuad Hasan, R.H.B. Ash Siddiq, Yanyan Agustian Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan Volume 6, No 3, 15 Agustus 2020
E-ISSN : 2407 – 3911 P-ISSN : 2686 - 0333
Tabel 6 Data Hidrologi

## Tabel 7 Perhitungan Debit Banjir Metode Rasional
Dari data-data yang ada disebutkan diatas, dengan luasan  CA  sebesar  ±  6.0  Ha  (0.06  km 2 ),  panjang saluran  utama  dalam  gudang  ±  0.6  km,  serta  dengan menggunakan  nilai  koefisien  limpasan  (run  off) sebesar  0.9  (mengingat  perkembangan  peruntukan lahan  didaerah  layanan  sebagai  pergudangan),  maka besarnya  debit  banjir  dengan  metode  rasional  untuk periode ulang 10 tahun adalah sebesar 1.90 m 3 /detik.

## III.5 Optimasi Potensi Kolam Retensi
Kolam retensi yang merupakan bagian dari Sistem Penampungan  Air  Hujan  (SPAH)  adalah  salah  satu faktor utama dalam pengendalian banjir. Ketika suatu wilayah  dikembangkan  maka  proporsi  permukaan yang kedap air seperti atap dan perkerasan beton akan bertambah, sedangkan permukaan yang dapat menyerap  air  dan  memungkinkan  adanya  infiltrasi seperti lapangan rumpur dan kebun menjadi berkurang.
Pengembangan  suatu  daerah  harus  menyerahkan rencana  konsep  drainase  air  hujan.  Rencana  tersebut harus  menunjukkan  dengan  jelas  kelayakan  sistem drainase  yang  diusulkan  dan  hubungannya  dengan sistem sub makro yang ada, sehingga tidak akan terjadi hambatan.  Trase  aliran  air  (baik  aliran  bawah  tanah maupun  aliran  permukaan),  ukuran  dan  lokasi  dari SPAH  harus  masuk  dalam  rencana  tersebut. Perhitungan  kolam  retensi  rencana  adalah  sebagai berikut.
Volume  air  limpasan  drainase  dapat  dihitung dengan menggunakan persamaan:
𝑉 = 𝑄𝑚𝑎𝑘𝑠
2 (2𝑇𝑐 + 𝑇𝑡) …[2]
Dimana :
V  = volume limpasan banjir (m 3 )
Qmaks =  debit  limpasan  banjir  maksimum
(m 3 /s) Tc  = waktu konsentrasi banjir (jam) Tc  = 0.0138 * L * i -0.6
L = Panjang sungai (km) i  =  kemiringan rerata sungai Tt  = waktu aliran dalam saluran (jam) Tt  = V / (60 * L)
V = kecepatan aliran (m/s) asumsi 1.5 m/s
L = Panjang sungai (m)
Dengan  demikian,  perhitungan  volume  air limpasan  drainase  untuk  periode  ulang  10  tahun  di pergudangan Pajang adalah sebagai berikut.
Qmaks
= 1.90 (m 3 /s)
Tc  = 0.0138 * 0.6 * 0.0028 -0.6 = 0.28 jam Tt  = 600 / (60 * 1.5) = 6.67 menit = 0.11 jam
𝑉 = 1.90 2 (2(0.28) + (0.11))
V = 2,301.58 m 3
Sehingga  dapat  ditentukan  jika  memiliki  luasan tanah sebesar 1,200 m 2 maka kedalaman kolam adalah 2 m.

## III.6 Analisa Kapasitas Saluran
Untuk menganalisa kapasitas saluran di Komplek Pergudangan  Pajang,  daerah  tangkapan  air  dibagi menjadi  beberapa  sub-daerah  tangkapan  air  agar permodelan  menjadi  lebih  akurat.  Wilayah  rencana Kawasan  Pergudangan  Pajang  dilalui  oleh  sungai sehingga  dalam  kajian  luasan  daerah  tangkapan  air diasumsikan mencakup lokasi rencana dan sekitarnya. Melalui  pembagian  sub-daerah  tangkapan  air  juga dapat ditentukan pengaruh masing-masing sub-daerah tangkapan  air  terhadap  saluran  yang  menjadi  bahan kajian.  Skema  pemodelan  Komplek  Pergudangan Pajang  yang  daerah  tangkapan  airnya  dibagi  menjadi 22 sub-daerah dapat dilihat pada gambar 3. Garis yang tercetak tebal merupakan saluran.
Gambar 3 Skema pemodelan komplek pergudangan Pajang
Luas DTA Panjang Sungai Utama Koefisien
Pengaliran H 1 H 2 D H Kemiringan
Rerata Sungai (Km 2 ) (Km) (C) (m) (m) (m) (I) 1 CA Gudang 6 Ha 0.06 0.60 0.900 9.61 8.09 1.51 0.00280
hulu hilir Nama DPS CA Gudang 6 Ha 2561017.401 m2
H 1 = Elevasi Hulu (m) 9.61 H 2 = Elevasi Hilir (m) 8.09 No Nama DTA n R V t r A Q n
( Tahun ) ( mm ) ( km/jam ) ( jam ) ( mm/jam ) ( km 2 ) (m 3 /det)
2 96.20 1.99 0.28 77.66 0.90 0.06 1.12 5 136.10 1.99 0.28 109.87 0.90 0.06 1.59
10 162.60 1.99 0.28 131.26 0.90 0.06 1.90 20 182.60 1.99 0.28 147.40 0.90 0.06 2.13 50 187.90 1.99 0.28 151.68 0.90 0.06 2.19 a
Fuad Hasan, R.H.B. Ash Siddiq, Yanyan Agustian Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan Volume 6, No 3, 15 Agustus 2020
E-ISSN : 2407 – 3911 P-ISSN : 2686 - 0333

## Tabel 8 Perhitungan Debit Banjir Metode Rasional
Kode Sub DTA Luas (Ha) Lebar DTA (m) %impervious 6 0.1656 95 90 7 0.1656 95 90 8 0.1656 95 90 9 0.1656 95 90 10 0.2484 131 90 11 0.2484 131 90 12 0.2484 131 90 13 0.2484 131 90 14 0.1008 66 90 15 0.1008 66 90 16 0.1008 66 90 17 0.1008 66 90 23 0.3662 100 90 33 0.2212 100 90 35 0.0611 20 90 36 0.033 23 90 37 0.1020 23 90 38 0.1825 15 90 39 0.033 20 90 40 0.1440 78 90 41 0.0675 60 90 44 (luar Gudang) 3.93 500 80 Total Luas 7.2 Ha
Dalam pemodelan ini, geometri saluran merupakan geometri saluran rencana, karena sebelumnya  saluran  eksisting  hanya  sedikit.  Saluran direncanakan  berbentuk  segiempat  terbuka  dengan lebar yang bermacam-macam sesuai dengan kebutuhannya.

## Tabel 9 Data Geometri Saluran
Berdasarkan  running  pemodelan,  didapat  waktu puncak  adalah  pada  jam  ke  02:00.  Kapasitas  saluran pada masing-masing saluran saat waktu puncak dapat dilihat pada gambar 4. Debit maksimum pada saluran dapat dilihat pada tabel 10.
Gambar 4 Kapasitas saluran pada waktu puncak
Kode
Saluran Max. Depth (m) Lebar Saluran (m) Inlet Node Outlet Node Panjang Saluran (m) Slope Keterangan 1 1.00 1.00 2 3 39.50 0.0076 Rencana, Main drain 2 1.00 1.00 3 4 97.74 0.0157 Rencana, Main drain 3 0.50 0.50 4 5 66.65 0.0025 Eksisting 4 0.50 0.50 22 21 24.00 0.0042 Rencana 5 0.50 0.50 21 20 24.00 0.0013 Rencana 6 0.50 0.50 20 18 24.00 0.0021 Rencana 7 0.50 0.50 18 24 42.00 0.0003 Rencana 8 0.50 0.50 24 25 23.00 0.0104 Rencana 9 0.50 0.50 25 29 23.00 0.0087 Rencana 10 0.60 0.60 26 27 25.00 0.004 Rencana 11 0.60 0.60 27 31 23.00 0.0039 Rencana 12 0.60 0.60 28 2 23.00 0.013 Rencana 13 0.5 0.5 29 30 23.00 0.0009 Rencana 14 0.6 0.6 30 26 23.00 0.01 Rencana 15 0.6 0.6 31 28 23.00 0.0113 Rencana 16 0.6 0.6 32 34 184.00 0.0056 Rencana 17 0.6 0.6 34 2 72.00 0.0042 Rencana 18 0.5 0.5 47 1 100.00 0.0013 Eksisting 19 0.5 0.5 46 19 100.00 0.0013 Eksisting 20 0.5 0.5 49 48 46.00 0.0004 Rencana 21 0.5 0.5 50 49 23.00 0.0013 Rencana 22 0.5 0.5 50 51 42.00 0.0388 Rencana 23 0.5 0.5 51 45 23.00 0.062 Rencana 24 0.3 0.3 45 47 73.50 0.0008 Rencana 25 0.3 0.3 42 43 30.00 0.0403 Rencana 26 0.3 0.3 43 46 61.00 0.017 Rencana 27 0.5 0.5 48 52 23.00 0.0065 Rencana 28 1.00 1.00 52 53 25.00 0.002 Rencana 29 1.00 1.00 53 3 94.00 0.0133 Eksisting
Fuad Hasan, R.H.B. Ash Siddiq, Yanyan Agustian Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan Volume 6, No 3, 15 Agustus 2020
E-ISSN : 2407 – 3911 P-ISSN : 2686 - 0333
Berikut  merupakan  hidrograf  yang  masuk  ke kolam retensi serta perubahan muka airnya.
Gambar 5 Hidrograf inflow kolam retensi

## Gambar 6 Perubahan muka air di Kolam terhadap waktu
Berdasarkan hasil pemodelan diatas, dapat dilihat bahwa  saluran  area  pergudangan  masih  mampu mengkapasitasi  debit  banjir  yang  terjadi  akibat  curah hujan  periode  ulang  10  tahun  dengan  besar  debit maksimal  yang  masuk  ke  kolam  retensi  sebesar  2.18 m 3 /s.  Adapun  ketinggian  air  maksimal  di  kolam berdasarkan  hasil  pemodelan  adalah  2  meter,  dan setelah  mencapai  waktu  puncak  ketinggian  air menurun secara perlahan hingga mencapai ketinggian 1.7 meter.
Profil  memanjang  saluran  dari  kolam  sampai dengan  outlet  gorong-gorong  ke  bandara  Soekarno- Hatta  serta  Debit  yang  mengalir  pada  masing-masing saluran dapat dilihat sebagai berikut.
Gambar 7 Profil memanjang saluran dari kolam sampai outlet gorong – gorong

## Tabel 10 Debit maksimum pada saluran
Dari  hasil  pemodelan  diatas  dapat  disimpulkan bahwa  saluran  outlet  pergudangan  masih  dapat mengkapasitasi debit banjir yang terjadi.

## IV. K ESIMPULAN DAN S ARAN
Berdasarkan  pemodelan  yang  sudah  dilakukan dapat disimpulkan beberapa hal, di antaranya:
1. Jaringan saluran drainase yang dapat dibangun  di  Kompleks  Pergudangan  Pajang mengikuti skema permodelan pada Gambar 3.
2. Dimensi  serta  kemiringan  saluran  dapat mengikuti  data  pada  tabel  9.  (atau  untuk dimensi saluran dapat diseragamkan).
3. Solusi yang dipilih untuk mengurangi dampak banjir adalah membuat kolam retensi dengan volume 2,400 m 3
4. Agar  kinerja  kolam  retensi  optimal,  maka kolam retensi harus dikosongkan oleh pompa, segera  setelah  puncak  hujan  terlewati  atau badan  air  penerima  pada  level  normal.  Agar kinerja  sistem  pompa  berfungsi  maksimal, maka perlu dilaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan  yang  benar.  Secara  sederhana pompa  dinyalakan  pada  saat  kolam  penuh (kondisi  badan  air  penerima  pada  level  air normal)  dan  dimatikan  pada  saat  kolam kosong.
5. Sungai  Cibelendung  (outlet)  dan  gorong- gorong  menuju  ke  bandara  Soekarno-Hatta masih  dapat  menampung  debit  banjir  yang terjadi.
Saluran Debit (m3/s) Saluran Debit (m3/s) Saluran Debit (m3/s) 1 0.556 12 0.559 23 0.016 2 0.336 13 0.28 24 0.052 3 0.337 14 0.341 25 0.059 4 0.025 15 0.462 26 0.059 5 0.049 16 0 27 1.531 6 0.074 17 0.006 28 0.141 7 0.098 18 0.066 29 0.052 8 0.159 19 0.091 30 0.336 9 0.219 20 0.135 31 0.336 10 0.381 21 0.166 11 0.421 22 0.142
Fuad Hasan, R.H.B. Ash Siddiq, Yanyan Agustian Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan Volume 6, No 3, 15 Agustus 2020
E-ISSN : 2407 – 3911 P-ISSN : 2686 - 0333

## V. R EFERENSI
Triatmodjo  B.  2010.  Hidraulika  II.  Yogyakarta
(ID): Beta Offset
Widodo  E,  Ningrum  D.  2015.  Evaluasi  Sistem Jaringan Drainase Permukiman Soekarno Hatta  Kota  Malang  dan  Penanganannya. Jurnal Ilmu-Ilmu Teknik. 11(3):6-8
Hasan,  Fuad,  Bambang  Eko  Widyanto,  Raden Herdian  Bayu  Ash  Siddiq.  2020.  Studi Respon  Daerah  Aliran  Sungai  Cimanyar Terhadap Berbagai Kejadian Hujan