## JEPCA

## Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Sistem Off-Grid di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari Jambi
Abdul Manab 1 , Iyan Torang H 2 , Andre Rabiula 3 , Hendi Matalata 4 1,2,3 Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Jambi
4 Program Studi Teknik Listrik, Fakultas Teknik, Universitas Batanghari
* Corresponding author, e-mail: am@unja.ac.id
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk merencanakan  suatu Pembangkit Listrik Tenaga Surya dengan sistem off Grid yang akan digunakan  untuk  kebutuhan  listrik  pada  Dusun  Kunangan  Jaya  2  RT.28  yang  merupakan  salah  satu  dusun  di  Desa  bungku. DesaBungku  termasuk  daerah  3T yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar.Dusun Kunangan Jaya 2 RT.28 belum  menikmati energi listrik dari PLN disebabkan akses yang sulit dan jauh dari perkotaan. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian Deskriptif . Pemilihan  jenis  metode  ini  digunakan  atas  dasar  pertimbangan  bahwa  sifat  penelitian  menggambarkan  suatu  perencanaan  yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan listrik pada fasilitas umum. Studi lapangan dilakukan untuk mengetahui kebutuhan  listrik fasilitas  umum:  Masjid,  Polides,  dan  Sekolah  Dasar,  mengetahui  jumlah  panel  dibutuhkan,  mengukur  radiasi  matahari  dan mengukur luas bangunan. Perhitungan kebutuhan listrik dilakukanguna mengetahui seberapa besar kebutuhan listrik pada fasilitas umum, melakukan desain rancangan dan perhitungan rencana anggaran biaya untuk menggambarkan instalasi yang direncanakan. Hasil pengukuran data matahari Iradiasi Global Optimal di Desa Bungku sebesar 4.549kWh/m2 per hari, besaran daya sollar cell yang  dibutuhkan  sebesar  6.000WP, Sollar  Charger  Controller 40A  sebanyak  tiga  buah,  Batterai  sebesar  2.800Ah  dan  Inverter 8000Watt. Total keseluruhan beban yang di butuhkan pada Masjid, Polides, dan Sekolah Dasar sebanyak 25.126Wh. Total RAB pembangunan PLTS secara sistem off-grid membutuhkan biaya sebesar Rp.138.647.000.
Kata Kunci: Energi; Off-Grid; Perencanaan; PLTS; Sollar Cell.
Abstract.  This  study  aims  to  plan  a  solar  power  plant  with  an  off  grid  system  that  will  be  used  for  electricity  needs  in  Hamlet Kunangan Jaya 2 RT.28 which is one of the Hamllet in Bungku Village. Bungku Village is included in the 3T area, which is left behind, foremost, and outermost.Hamle Kunangan Jaya 2 RT.28have not enjoyed electricity from PLN due to difficult access and far from urban areas.The research was conducted with a descriptive research method. The selection of this type of method is used on the basis of the consideration that the nature of the research describes a plan carried out to meet the electricity needs of public facilities. Studies field were carried out to  determine the electricity needs of public facilities: Mosques, Polides, and Elementary Schools,  find  out  the  number  of  panels  needed,  measure  solar  radiation  and  measure  the  area  of  the  building.  Calculation  of electricity  requirements  is  carried  out  in  order  to  find  out  how  much  electricity  is  needed  in  public  facilities,  carry  out  design plans and calculate a budget plan to describe the planned installation. The results of solar data measurement for Optimal Global Irradiation  in  Bungku Village are 4,549kWh/m2 per day, the required amount of solar cell power is 6,000WP, three 40A Solar Charger  Controllers,  2,800Ah  batteries  and  8000Watt  Inverters.  The  total  load  required  for  mosques,  polides,  and  elementary schools is 25,126Wh. The total RAB for PLTS development using an off-grid system requires a cost of IDR 138,647,000.
Keywords: Energy,Off-grid; Planning; PLTS.

## PENDAHULUAN
Indonesia  yang  berada  di  garis  khatulistiwa memiliki kekayaan sumber energi matahariyang mencukupi [1]. Desa Bungku memiliki intensitas radiasi matahari  rata-rata  harian  sekitar  4,8kWh/m2,  dengan menggunakan  prinsip fotovoltaik (PV),  Pembangkit Listrik  Tenaga  Surya  (PLTS)  adalah  peralatan pembangkit  listrik  yang  dapat  mengubah  sinar  matahari menjadi  energi  listrik.  Energi  listrik  dapat  dihasilkan tanpa  bantuan  uap,  gas  atau  cairan  bergerak  lainnya. Selain  itu,  panel  surya  tidak  memerlukan  gerakan mekanis seperti siklus Rankine atau Brayton [2].
Sistem  PLTS  rumah  tinggal  adalah  salah  satu contok  pemanfaatan  energi  surya. Solar  Home  System (SHS) adalah  nama  lain  untuk  sistem  ini.  Penerapan  sel surya  jenis  ini  menggunakan  sinar  matahari  untuk menghasilkan  listrik  penggunaan  sendiri.  SHS  adalah sistem PLTS mandiri yang dapat dikombinasikan dengan
sumber  cadangan  seperti  Perusahaan  Listrik  Negara (PLN)  atau  generator  menggunakan  sistem  switching yang berkisar dari yang sederhana hingga otomatis [3].

## Tinjauan Pustaka
Perencanaan  adalah  bagaimana  memikirkan  suatu tugas  sebelum  melakukannya  [4]  yang  mengacu  pada serangkaian  kegiatan  masa  depan.  Dimana  desain  juga bisa  dianggap  sebagai  perencanaan,  sebagian  orang memandang  desain  sebagai  “persiapan”.  Persiapan pengambilan  keputusan  berupa  langkah-langkah  untuk memecahkan  suatu  masalah  atau  pelaksanaan  suatu pekerjaan  yang  diarahkan  untuk  mencapai  tujuan tertentu.
Energi sinar matahari yang diubah menjadi energi listrik dikenal sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).  PLTS  menghasilkan  listrik  jenis DirectCurent (DC)  melalui  penggunaan  sinar  matahari,  yang
Abdul  Manab  et  al.,  Perencanaan  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  Sistem  Off-Grid  di  Desa  Bungku  Kecamatan  Bajubang Kabupaten Batanghari Jambi
kemudian  dapat  diubah  menjadi Alternating  Current (AC) .  PLTS  pada  hakikatnya  adalah  pembangkit  listrik yang  dapat  diatur  untuk  memenuhi  kebutuhan  listrik skala  kecil  hingga  besar  baik  secara  mandiri  maupun hybrid [5]
PLTS sistem Off - Grid biasa dikenal dengan Istilah " PLTS  Stand  Alone "  mengacu  pada  fakta  bahwa  sistem ini hanya didukung oleh energi matahari yang ditangkap oleh  panel  surya  tanpa  bantuan  generator  jenis  lain. Sebagian besar waktu, sistem PLTS Off-Grid digunakan untuk  memenuhi  kebutuhan  listrik  daerah  terpencil  atau sulit dijangkau dengan jaringan PLN [6].
Gambar 1. Skema PLTS Sistem Off-Grid ( sumber: Panji, 2021

## Perhitungan Komponen PLTS
Dalam  merencanakan  pembangunan  PLTS,  untuk menghitung  nilai  kapasitas  panel  surya  dari  total  beban yang digunakan dapat menggunakan persamaan Sebagai berikut [7].
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑟𝑦𝑎 = 𝑃𝑤𝑝 𝑃𝑚𝑝𝑝 (1)
Dalam  menghitung  kebutuhan Solar  Changer Controller(SCC) menggunakan persamaan berikut [7].
𝐶𝑠𝑠 = 𝐷𝑤 𝑥 𝑆𝑓 𝑉𝑚𝑝𝑝 (2)
Cscc  =  Kapasitas dari Solar Charge Controller Dw  =  Demand Watt (Permintaan watt) Sf = Safety Factor di tentukan sebesar 1,25.
Dalam  menentukan  nilai  baterai  pada  PLTS digunakan nilai total kebutuhan listrik. Untuk perhitungan kapasitas baterai dapat digunakan persamaan berikut [7].
𝐶 = 𝐷 𝑁 𝑋 𝐸 𝑑𝑎𝑦 𝑉𝑠 𝑥 𝐷𝑂𝐷 𝑥 𝜂𝑒𝑓 (3)
C = Kapasitas Baterai [Amper-hour] DN  = Jumlah hari otonomi [hari] di tentukan dengan 1
Hari
Eday  = Konsumsi energi harian [Wh] Vs = Tegangan sistem [V]
D0D  = Maksimum pengosongan baterai [80%] menjadi
0,8. Dalam  menentukan  nilai inverter yang  dipakai dapat dilihat pada persamaan sebagai berikut [7].

## 𝐶𝑖𝑣 = 𝐷𝑤 𝑥 𝑆𝑓          (4)
Civ  = Kapasitas inverter Dw  = beban watt Sf = Safty Factor ditentukan sebesar 1,25 watt.

## Perhitungan PV Area
Dalam  menentukan  nilai  perhitungan  PV  area yang dipakai menggunakan persamaan berikut [7].
Psaat t naik  = 0,5% x Pmpp x Kenaikan suhu  (5) Pmpp oc = Pmpp – P 0c (6)
𝑇𝐶𝐹 = 𝑃𝑚𝑝𝑝 𝑡 ℃ 𝑃𝑚𝑝𝑝 (7) PV Area = 𝐸 𝐿 𝐺𝑠𝑟 𝑥 𝑇𝐶𝐹 𝑥 𝜂𝑃𝑉 𝑥 𝜂𝑒𝑓 (8) Pmpp = Daya keluaran maksimal dari panel surya P oc = Daya pada saat naik dari suhu standar TCF = Temperature Correction Faktor
EL = Energi yang dibangkitkan [kWh/hari]
PV Area  = Luas permukaan panel surya [m2]
Gsr = Intensitas matahari harian [kW/m2/hari] 𝜂 pv = Efisiensi panel surya [%] 𝜂 ef = Efisiensi keluaran [%]
Perhitungan Daya yang di Bangkitkan (Watt Peak)
Dalam mencari daya (wattpeak) yang dibangkitkan  PLTS  untuk  memenuhi  kebutuhan  energi, dapat dicari dengan persamaan sebagai berikut [7].
Pwp = PV Area x PSI x 𝜂 pv (9)
Pwp   = Daya yang dibangkitkan panel PSI   = Peak solar insolation adalah 1.000 W/m2 𝜂 pv   = Efisiensi panel surya [%]

## Perhitungan Pencahayaan Lampu Ruangan
Dalam  menentukan  pencahayaan  lampu  pada ruangan  dibutuhkan  dapat  dihitung  menggunakan persamaan berikut [8].
𝑁 = 𝐸 𝑥 𝐿 𝑥 𝑊 ∅ 𝑥 𝐿𝐿𝐹 𝑥 𝐶𝑢 𝑥 𝑛 (10) N = Jumlah titik lampu
E = Kuat penerangan [lux]
Ø = Total lumen lampu/Lamp Lominos Flux. LLF  = Light Loss Factor /Faktor cahaya rugi, standar ruangan.
CU   =  Coeffesien  of  Utilization/Faktor  pemanfaatan, standar
Abdul  Manab  et  al.,  Perencanaan  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  Sistem  Off-Grid  di  Desa  Bungku  Kecamatan  Bajubang Kabupaten Batanghari Jambi
ruangan.
n = Jumlah lampu dalam 1 titik lampu
L = Panjang Ruangan
W = Lebar ruangan

## METODE
Metode  yang  digunakan  padapenelitianini  adalah metode deskriptif .  Pemilihan  teknik  semacam  ini digunakan  berdasarkan  pemikiran  bahwa  ide  penelitian menggambarkan suatu perencanaan yang akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan listrik pada Masjid, Sekolah Dasar, dan Polindes di Desa Bungku .
Studi Literatur Mulai Studi Lapangan Perhitun gan Kebutuhan Listrik Desain Rancangan Perhitun gan Panel Kebutuhan Perhitun gan RAB Apakah Rancangan Desain Sesuai? YA Tidak

## SELESAI

## Gambar 2. Diagram Alir Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN Data Radiasi Matari
Dalam penelitian untuk mengetahui tingkat radiasi mataharimenggunakan  aplikasi Global  Solar  Atlas , sedangkan  untuk  mengetahui  temperaturesinar  matahari menggunakan  aplikasi weather .  Data  radiasi  matahari serta  data  temperature  dapat  dilihat  pada  Tabel  1  dan  2 berikut.
Tabel 1. Data Radiasi Matahari Desa Bungku
berdasarkan Aplikasi Global Solar Atlas
Iradiasi Normal Langsung DNI 2.345 kWh/m2 per hari Iradiasi Horizontal Global GHI 4.534 kWh/m2 per hari Iradiasi Horizontal Menyebar DIF 2.691 kWh/m2 per hari Iradiasi Miring Global pada Sudut Optimal GTI opta 4.549 kWh/m2 per hari Kemiringan Modul PV yang Optimal OPTA 6 0 Suhu Udara TEMP 26.9 0 C Ketinggian Medan ELE 66 m Tabel 2. Data Temperature Dusun Kunangan Jaya 2 RT.28 No Hari Temperature Minimum [ 0 C] Temperature Maksimum [ 0 C] 1 Senin 23 31 2 Selasa 23 32 3 Rabu 23 31 4 Kamis 23 28 5 Jumat 22 31 6 Sabtu 23 30 Minimum 22 28 Maksimum 23 32 Rata-rata 22,8 30,5

## Kebutuhan Energi Listrik Desa Bungku
Pada  penelitian  ini  perhitungan  kebutuhan  energi listrik  untuk  Masjid  sebesar  4.699  Wh,  Polides  4.829 Wh,  dan  Sekolah  Dasar  5.340  Wh.  sedangkan  untuk mengantisipasi  penurunan  penduduk  dan  kinerja komponen  PLTS,  energi  dicadangkan  sebesar  30%  dari total  energi  yang  dibangkitkan.  Demikian  pula  untuk mengantisipasi  rugi-rugi  sistem  dan  jaringan  distribusi, rugi-rugi sistem dan JTR di asumsikan sebesar 30% dari energi total dan energi cadangan. Sehingga total estimasi kebutuhan  energi  listrik  Dusun  Kunangan  Jaya  2  RT.28 sebesar 25.126 Wh yang ditunjukkan pada Tabel 3.
Tabel 3. Total Kebutuhan Beban No  Kebutuhan Beban Total daya beban (Wh) 1. Masjid 4.699 2. Polides 4.829 3. Sekolah 5.340 Total A 14.868 Cadangan energi = 30% x total A 4.460 Total B = Total A + Cadangan Energi 19.328 Rugi-Rugi  sistem  +  JTR  = 30% x Total B 5.798 Jumlah  Total  =  Total  B  + Rugi-Rugi sistem 25.126
Abdul  Manab  et  al.,  Perencanaan  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  Sistem  Off-Grid  di  Desa  Bungku  Kecamatan  Bajubang Kabupaten Batanghari Jambi
Berdasarkan  hasil  penjumlahan  total  kebutuhan beban  PLTS  sebesar  25.126  Wh  dengan  mencakup kebutuhan  beban  Masjid,  Polides  dan  Sekolah  Dasar. Dalam  melakukan  perhitungan  kebutuhan  komponen- komponen yang akan digunakan diperlukan data iradiasi miring  global  pada  sudut  optimal  panel  surya  di  Dusun Kunangan  Jaya  2  RT.28  dilakukan  pengambilan  data menggunakan  aplikasi Global  Sollar  Atlas didapatkan nilai sebesar 4,549 kW/m2 per hari.

## Perhitungan Komponen PLTS
1. Menghitung area (pv area)
Untuk  mengetahui  nilai  dari  perhitungan  PV  area peneliti menggunakan persamaan 5.
P saat t naik 5,5 oc = 0,5% x P MPP x Kenaikan temperatur ( o C) = 0,5% x 200 W x 5,5 O C = 5,5 W
Daya  keluaran  maksimum  panel  surya  pada  saat temperature  naik  menjadi  30,5°C,  dihitung  dengan persamaan 6.
P MPP saat naik oc = 200W- 5,5 W = 194,5W
Selanjutnya menghitung TCF ( Temperature
Correction Factor) mengggunakan persamaan 7.
𝑇𝐶𝐹 = 194,5𝑊 200 = 0,97
Efisiensi  keluara  ( 𝜂 out )  ditentukan  berdasarkan efisiensi  komponen-komponen  yang  melengkapi  PLTS. Nilai EL Sebesar 25.126 Wh, di ubah menjadi 25,1 kWh per  hari,  nilai  Gav  sebesar  4,549  Kw/m2  per  hari,  nilai TCF  sebesar  0,97,  nilai 𝜂 PV  sebesar  0,16,  nilai 𝜂 out sebesar 0,95. Di hitung mengunakan persamaan 8.
𝑃𝑉 𝐴𝑟𝑒𝑎 = 25,1 4,549 𝑥 0,97 𝑥 0,16 𝑥 0,95 = 37,423 𝑚 2

## 2. Menghitung Daya Yang Di Bangkitkan PLTS (WattPeak)
Dengan  area  arry  adalah  37,423  m2,  nilai  PSI sebesar  1000  W/m2,  untuk  mencari  besar  daya  yang dibangkitkan  PLTS (WattPeak) maka  digunakan persamaan 9.
P wattpeak = 37,423 x 1.000 x 0,16 = 5.987
Berdasarkan  perhitungan  tersebut,  di  dapat  hasil estimasi  total  kebutuhan  energi  harian  Desa  Bungku pada  Dusun  Kunangan  Jaya  2  RT.28  sebesar  25,1  kWh perhari  dengan  daya  yang  dibangkitkan  sebesar  5.987 Wattpeak .

## 3. Menghitung Jumlah Panel Surya
Panel surya yang digunakan sebagai acuan adalah panel  surya  yang  terpasang  pada  PLTS.  Panel  surya memiliki  spesifikasi  PMPP  sebesar  200  Wp  per  panel, untuk  menghitung  jumlah  panel  surya  menggunakan persamaan 1.
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑟𝑦𝑎 = 5.987 200 = 29,9 unit
Dari hasil perhitungan jumlah panel surya didapat 29,9  unit  panel  yang  dibutuhkan,  dan  jumlah  tersebut dibulatkan  menjadi  30  unit  karena  ketersedian  unit  di pasaran.  Panel  surya  yang  digunakan  yaitu  jenis monocrystalline dengan  spesifikasi  VMPP  =  35,9V, IMPP  =  5,57  A,  dan  PMPP  =  200  Wp.  Panel  surya dihubungkan  secara  seri  2  buah  dan  secra  parallel  15 buah dengan di peroleh hasil akhir  V total = 71,8 V, I total = 83,55A dan P total = 6000 W.
4. Menghitung  Kapasitas  Solar  Charge  Controller
(SCC)
Untuk  melakukan  perhitungan  dalam  menentukan kapasitas  SCCdigunakan  persamaan  2  dengan  hasil perhitungan sebagai berikut.
𝐶𝑠𝑐𝑐 = 6.000 𝑥 1,25

## 71,8
= 104,45 A
Dari  hasil  perhitungan  diatas  didapat  nilai  SCC sebesar  104,45A.  Karena  ketersedian  unit  dipasaran sehingga nilai SCC dibulatkan menjadi 120A.

## 5. Perhitungan Kapasitas Baterai
Pada  penelitan  ini  menggunakan  kapasitas  dan jenis baterai yang memiliki tegangan kerja sebesar 12 V, 100  Ah,  maksimum  pengosongan  baterai  yang digunakan  sebesar  80%,  dan  nilai  efisiensi  baterai 95%.Dalam  menentukan  tegangan  sistem  pada  baterai ditentukan  dengan  spesifikasi  ada  pada  inverter (Panduan  ESDM,  2014).  Untuk  menghitung  kapasitas baterai  menggunakan  persamaan  3  dengan  hasil perhitungan sebagai berikut.
𝐶  = 1 𝑋 25.126 48 𝑥 0,8 𝑥 0,95 = 25.126 36,48
= 688 Ah
Maka  jumlah  baterai  yang  dibutuhkan  adalah jumlah  baterai  yang  dihubungkan  secara  seri  =  48/12 menjadi  4  buah,  jumlah  baterai  yang  di  hubungkan secara  paralel  =  688/100  menjadi  6,88  buah  (dibulatkan 7  buah).  Sehingga  total  jumlah  baterai  yang  dibutuhkan
Abdul  Manab  et  al.,  Perencanaan  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  Sistem  Off-Grid  di  Desa  Bungku  Kecamatan  Bajubang Kabupaten Batanghari Jambi
= jumlah seri dikali jumlah paralel = 28 buah.

## 6. Perhitungan Kapasitas Inverter
Pada  penelitian  ini  untuk  mengetahui  nilai kebutuhan  inverter  menggunakan  persamaan  4  dengan hasil perhitungan sebagai berikut.
Capacity of inverter = 6.000 x 1,25 = 7.500 Watt
Berdasarkan perhitungan diatas, kapasitas inverter sebesar  dibutuhkan  7.500  Watt  (8000  Watt).  Setelah melakukan  beberapa  perhitung  komponen  PLTS  yang meliputi  panel  surya,  SCC,  inverter,  dan  baterai.  Maka didapatkN beberapa komponen PLTS dengan spesifikasi seperti terlihat pada tabel 4 berikut.
Tabel 4. Spesifikasi Komponen PLTS di Dusun
Kunangan Jaya 2. RT.28 No  Nama Komponen Spesifikasi Jumlah 1 Panel surya Type : monocrystalline
Pmax : 220 watt Vpm : 35,9 Volt Isc : 5,57 Ampere Powertolerance ± 5%
Efficiency : 16% Maximumsystemvoltage : 1,000 v 14 2 Solat  MPPT Control Type : powmr MPPT Maxchargingcurrent :  70 A MPPT Volt : 72-160 Vdc 1 3 Inverter Type : inverter puresinewave Inputvoltage : 48 Vdc
Outputvoltage : 220 Vac Frequency : 50 Hz 1 4 Baterai Type : lifepo4
Capacity : 100 Ah Voltage : 12 volt 18

## Anggaran Biaya Pembangunan PLTS
Setelah melakukan perhitungan kebutuhan komponen  yang  akan  digunakan  dalam  pembangunan PLTS  baik  komponen  utama  seperti  Panel  Surya, Controller, Inverter, Baterai maupun komponen penunjang  seperti  baut,  box  panel  dan  lainnya,maka selanjutnya  yaitu  melakukan  perhitungan  Rancangan Anggaran  Biaya  (RAB)  untuk  menunjang  dalam  proses pembangunan PLTS. Data lengkap dari komponen yang akan  digunakan  pada  pembangunan  PLTS  dapat  dilihat pada Tabel 5 berikut.
Tabel 5 . Rancanggan Anggaran Biaya PLTS No . Nama Komponen Jumla h Harga (Rp) Total Harga (Rp) 1. Panel Surya monocrytallin e 200 Wp 30 2.400.000 72.000.000 2. Baterai 12 Volt 100 Ah 28 1.900.000 53.200.000 3. Inverter 8000 Watt 1 13.400.00 0 13.400.000 4 Mppt 40 A 3 1.950.000 5.850.000 6. Kabel Nya 1,5 ml 2 335.000 670.000 7. Kabel Nya 2,5 ml 20 197.000 3.940.000 8. Kabel NyAf 4 mm 2 6 312.000 1.872.000 9. Miniature Circuit Breaker DC 30 A panel ke scc 3 165.000 495.000 10 Mcb ac inveter ke distribusi 40 a 1 70.000 70.000 11.  Isolasi 20 10.000 200.000 12.  Baut 100 500 50.000 13.  Box Panel 40x50x20 1 300.000 300.000 Total Harga 138.647.00 0

## SIMPULAN
Konsep  dari  perencanaan  yang  dilakukan  yaitu: melakukan  studi  literatur  digunakan  sebagai  acuan dalam  melakukan  penelitian,  studi  lapangan  untuk mengetahui  lokasi  penelitian,  kemudian  dilanjutkan dengan  menghitung  kebutuhan  fasilitas  umum,  serta menghitung  rencana  anggaran  biaya  yang  akan digunakan  dengan  total  biaya  Rp.138.647.000  dari  total kebutuhan  energi  listrik  pada  fasilitas  umum  sebesar 25.126Wh, inverter yang dibutuhkan sebesar 8000Watt,bateraisebesar  2.800Ah,  jumlah  panel  yang dibutuhkan sebesar 6.000Watt dan SCC 40A sebanyak 3 unit.
Berdasarkan  hasil  dari  penelitian  yang  dilakukan di  Desa  Bungku,  Dusun  Kunangan  Jaya  2  RT.28 dikatakan  layak  dibangun  PLTS Off  Grid ,  karena  data dari  survei  memiliki  intensitas  cahaya  matahari  yang cukup  baik  dan  Dusun  Kunangan  Jaya  2  RT.28  belum terjangkau oleh aliran listrik dari PLN.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Hartawan,  Ganda  Sihotang.  2019.  Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Rooftop Di Hotel Kini Pontianak. Tanjung Pura.
Abdul  Manab  et  al.,  Perencanaan  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  Sistem  Off-Grid  di  Desa  Bungku  Kecamatan  Bajubang Kabupaten Batanghari Jambi
[2] Jaharap  Situmorang  Dan  Linus  Ampang  Pasasa, "Pemanfaatan  Karakteristik  Sel  Surya  Sebagai Media  Pembelajaran  Fisika  Listrik  Dinamis",
Dipresentasikan  Pada  Prosiding  SNIPS,  Bandung, 2011.
[3] Putra,  R.  N.  G.,  Nugraha,  A.  E.,    Herwanto,  D. (2021).  Analisis  Pengaruh  Intensitas  Pencahayaan Terhadap  Kelelahan  Mata  Pekerja.  TEKNIKA, 15(1), 81-97.
[4] Ahmad  Rohani,  2004.  Pengelolaan  Kelas.  Jakarta: Rineka Cipta.
[5] Sandro  Putra,  Ch.Rangkuti,  2016.  Perencanaan Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  Secara  Mandiri Untuk Rumah Tinggal. Universitas Trisakti.
[6] Wijasa, Panji Gautama. 2021. Perencanaan
Pembangkit  Listrik Tenaga Surya (Plts) Sistem Off Grid  Dengan  Kapasitas  2  Kwp  Pada  Instalasi
Menara Suar Bulukumba. Jakarta: Institut
Teknologi Pln.
[7] Kossi,  Vember  Restu.  2018.  Perencanaan  PLTS Terpusat  (off-grid)  di  Dusun  Tikalong  Kabupaten
Mempawah.  Jurnal  Teknik  Elektro  Universitas
Tanjungpura
[8] Panduan  Penyusunan  Studi  Kelayakan  Pembangkit Listrik  Tenaga  Surya  (PLTS)  Terpusat,  2014,
Direktorat  Aneka  Energi  Baru  dan  Energi
Terbarukan, Kementerian ESDM.

## Biodata Penulis
Abdul  Manab lahir  di  Lubuk  Resam,  Jambi,  08 Desember  1988.  Menyelesaikan  pendidikan  diploma DIII  tahun  2009  di  Politeknik  Negeri  Universitas Andalas  Jurusan  Teknik  Elektro  Program  Studi  Teknik Elektronika.  Sarjana(S1)  di  Universitas  Palembang, Sumatera  Selatan  Jurusan  Teknik  Elektro  tahun  2014. Magister (S2) di Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas  Andalas,  Sumatera  Barat.Bidang    teknik tegangan tinggi tahun 2018. Profesi Insinyur Universitas Muslim Indonesia tahun 2022.
Iyan Torang H lahir Semaran, 30 Januari 2000. Saat ini sedang menempuh pendidikan studi S1 di Program Studi Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi.
Andre  Rabiula lahir  di  Jambi  12  Oktober  1992, menyelesaikan  pendidikan  sarjana  (S1)  di  Universitas Muslim  Indonesia  Program  Studi  Teknik  Informatika tahun  2016.  Pendidikan  Magister  (S2)  di  Universitas Gajah  Mada  Program  Studi  Magister  Teknologi Informasi.