Volume  13  No.1 Januari 2021 ISSN : 2085 – 1669 e-ISSN : 2460 – 0288 Website : jurnal.umj.ac.id/index.php/jurtek Email :  jurnalteknologi@umj.ac.id

## U  N  I  V  E  R  S  I  T  A  S   M  U  H  A  M  M  A  D  I  Y  A  H   J  A  K  A  R  T  A

## SISTEM PROTEKSI OVER CURRENT RELAY MOTOR FORCED DRAFT FAN PADA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP
Aulia Vici Yunitasari 1 , Subuh Pramono 2,*
1,2 Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, Jl.Ir Sutami No.36 A, Jebres, Surakarta, 57126
* Email: subuhpramono@staff.uns.ac.id
Diterima: 05 Maret 2020 Direvisi: 23 April 2020 Disetujui: 07 Juli 2020

## ABSTRAK
PLTU  mengunakan  motor  listrik  sebagai  peralatan  pengubah  energi  listrik  menjadi  mekanis,  proses  ini menggunakan  motor  3  fasa.  Didalam  PLTU  terdapat  FDFan  yang  berfungsi  menyuplai  atau  memaksa  udara diluar masuk ke ruang bakar boiler. Setiap motor memiliki sistem proteksi dengan karakteristik masing masing. Dalam  kasus  ini,  khusus  motor  FDFan  di  PLTU  memiliki  beberapa  sistem  proteksi,  antara  lain  Over  Current Relay  sebagai proteksi dari arus yang berlebihan yang mengakibatkan arus hubung singkat, kemudian Overload Relay  sebagai  proteksi  beban  yang  berlebih.  Pada  paper  ini  menganalisa  perhitungan  matematis  dan membandingkan  dengan  data  pengamatan  dilapangan  untuk  mengetahui  arus  starting  motor  dan  arus  pick  up pada relay ketika dalam kondisi normal maupun dalam keadaan trip. Motor FDFan PLTU dengan daya 1722 kW menghasilkan  arus  starting  motor  118  A  pada  nilai  pengujian  dan  nilai  pada  perhitungan  matematis  sebesar 108.86  A.  Sedangkan  pada  relay  overcurrent  dengan  nilai  pick  up  sebesar    4  A  dan  nilai  pada  perhitungan matematis sebesar 4.08 A yang mana bisa dikatakan masih tergolong normal dan dalam kondisi yang baik. Relay proteksi  overcurrent  sangat  diperlukan  pada  motor  FDFan  untuk  mencegah  arus  yang  berlebih,  perlu  adanya penyetelan arus sesuai dengan nameplate agar motor bekerja secara maksimal.
Kata kunci: Motor, Over Current Relay, sistem proteksi

## ABSTRACT
Inside  the  power  plant  uses  an  electric  motor  as  equipment  to  convert  electrical  energy  into mechanical, which uses a 3 phase motor. The Steam Power Plant has FDFan which functions as a device that supplies  or  forces  outside  air  into  the  boiler  combustion  chamber.  If  the  power  plant  operates,  there  will certainly be many disruptions which will occur due to several factors. Each motor has its own protection system. Especially on the FDfan 3A motor at the PLTU has several protection systems, including Over Current Relay as protection  from  overcurrent  resulting  in  short  circuit  current,  then  Overload  Relay  as  overload  protection.  In this report,  mathematically analyzing calculations and comparing to determine the  starting motor current and pick  up  current  in  the  relay  when  under  normal  conditions  or  in  trip  conditions.  At  the  power  plant  unit  3 FDFan  motor  with  a  power  of  1722  kW  produces  a  starting  motor  current  of  118  A  at  the  test  value  and  the value of the mathematical calculation of 108.86 A. While the overcurrent relay with a pick up value of 4 A and the value of the mathematical calculation of 4.08 A which can be said to be still relatively normal and in good condition. Overcurrent protection relay is needed on the FDFan motor to prevent overcurrent, it is necessary to adjust the current according to the nameplate so that the motor is working optimally.
Keywords : Motor, Over Current Relay, Protection system

## PENDAHULUAN
Di  Indonesia  pemakaian    listrik  cukup besar  sehingga  dibutuhkan  banyak  sumber pembangkit untuk memenuhi kebutuhan listrik. Terdapat  banyak  macam  pembangkit  listrik yang  ada  di  Indonesia  seperti  :  PLTU,  PLTA, PLTG,  PLTGU  dan  banyak  lagi  macam- macam  pembangkit  listrik  lainnya.  Sedangkan yang  paling  banyak  menghasilkan  listrik  di Indonesia yaitu PLTU(Istianto,2017).
Pembangkit  Listrik  Tenaga  Uap  (PLTU) adalah  pembangkit  listrik  yang  memanfaatkan energi potensial dari uap kering untuk memutar turbin dan generator sehingga dapat membangkitkan  energi  listrik.  Uap  kering dihasilkan  dari  perubahan  fasa  air  yang memanfaatkan    panas  dari  hasil  pembakaran bahan  bakar. Motor  adalah  salah  satu komponeen  utama  dalam  PLTU  yang  mana berfungsi  sebagai  pengubah  energi  menjadi mekanis.  Salah  satu  motor  listrik  yang  paling banyak  digunakan  sebagai  penggerak  adalah motor 3 fasa atau motor induksi 3 fasa.
Motor  3  fasa  sendiri  merupakan  motor penggerak  utama  dalam  sebuah  sistme  yang mana harus ada proteksi didalam motor 3 fasa tersebut  (Maulana,  2015).  Karena  akan meminimalisir  terjadi  gangguan  yang  akan menyebabkan  kerusakan  pada  motor  tersebut. Gangguan  yang  mungkin  terjadi  saat  motor beroperasi  salah  satunya  disebabkan  oleh  arus berlebih  atau  kipas  pada  mesin Forced  Draft Fan  (FDFan) yang  terhalang  karena  terdapat beberapa  kotoran  yang  mengakibatkan  beban berlebih.
Dari  gangguan  tersebut  maka  diperlukan pemilihan  peralatan  proteksi  yang  tepat. Proteksi  digunakan  untuk  mencegah  arus berlebih  dengan  menggunakan Over  Current Relay , terjadinya beban berlebih bisa menggunakan Thermal  Overload  Relay dan mencegah arus bocor ketanah dengan menggunakan Earth Leakage Relay
(Valyakala, 2013).

## Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
Pembangkit  Listrik  Tenaga  Uap  (PLTU) bekerja  berdasarkan  prinsip  Siklus  Rankine. Siklus  Rankine  ialah  siklus  termodinamika yang  mengubah  kalor  menjadi  kerja.  Siklus Rankine  menggunakan  kerja  dua  fase  fluida, yaitu  cair  ( liquid )  dan  uap  ( vapor ).  PLTU memanfaatkan  air  yang  dipanaskan  menjadi
uap panas untuk digunakan sebagai penggerak turbin gas.
Siklus  Rankine  merupakan  penurunan  dari Siklus  Carnot.  Secara  garis  besar  terdapat beberapa  proses  reversible  yang  terjadi  pada Siklus Rankine berdasarkan gambar 1 dibawah, yaitu:
Gambar 1. Siklus Rankine (Dzulqarnain,2015)
Proses  1-2 :  Fluida  kerja  (berupa  air) memasuki  pompa,  kemudian  dipompa  untuk meningkatkan  tekanan  fluida  kerja.  Proses  ini tidak  terjadi  perubahan  entropi  jika  terjadi secara ideal.
Proses  2-3  : Fluida  yang  telah  dipompa kemudian mengalir memasuki boiler. Di dalam boiler,  fluida  tersebut  dipanaskan  dengan proses  pembakaran  dari  luar.  Pembakaran menggunakan  bahan  bakar  gas.  Pada  proses ini,  fluida  berubah  fase  dari  fase  cair  menjadi saturated  vapor hingga  akhirnya  menjadi superheated  vapor .  Proses  ini  terjadi  secara isobaris.
Proses  3-4  : Superheated  vapor yang  keluar dari  boiler  kemudian  mengalir  menuju  turbin uap.  Terjadi  proses  ekspansi  secara  isentropik yang  akibat  pergerakan  turbin.  Hal  ini mengakibatkan penurunan tekanan pada fluida karena  energi  pada  uap  telah  dikonversi menjadi energi gerak turbin.
Proses  4-1  : Setelah  keluar  dari  turbin,  fluida bertekanan  rendah  kemudian  mengalir  menuju kondensor. Di dalam kondensor fluida tersebut mengalami  proses  kondensasi  hingga  menjadi fase  cair.  Proses  ini  terjadi  secara  isobaris. Kemudian  fluida  cair  ini  kemudian  mengalir menuju pompa.
Aulia Vici Yunitasari, Subuh Pramono: Sistem Proteksi Over Current Relay Motor Forced Draft Fan Pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap
Jurnal Teknologi 13 (1) pp 55- 62 © 2021
Gambar 2. Siklus PLTU (Indonesia Power,
2020)
PLTU  menggunakan close  loop  system (Indonesia  Power,  2020) , yaitu  air  yang  telah menjadi  uap  akan  dikondensasikan  untuk digunakan  kembali  sebagai  bahan  baku  uap. Hal  ini  bertujuan  untuk  mengurangi  biaya operasi karena air yang dipakai merupakan air yang  sama.  Namun,  dalam  prosesnya  tetap memerlukan  air  penambah  ( make-up  water ) dengan  jumlah  yang  sesuai  dengan water losses yang terjadi (Indonesia Power, 2020).

## METODE PENELITIAN

## Force Draft Fan (FDFan)
Kipas tekan paksa ( Force Draft Fan ) adalah suatu  alat  yang  digunakan  untuk  menyuplai atau  memaksa  udara  diluar  masuk  ke  dalam ruang  bakar  boiler.  FDFan  digerakkan  oleh motor  listrik  dan  Fan  ini  terletak  pada  bagian ujung saluran air intake boiler. Fan ini bekerja pada tekanan tinggi dan berfungsi menghasilkan  udara  sekunder  ( secondary  air ) yang  akan  dialirkan  ke  dalam  boiler  untuk mencampur  udara  dan  bahan  bakar  dan kemudian digunakan sebagai udara pembakaran  pada  furnace  boiler.  Udara  yang diproduksi  oleh Force  Draft  Fan diambil  dari udara luar.
Komponen Forced Draft Fan
Komponen-komponen force draft fan yaitu sebagai berikut (Arief, 2018):
1) Fan : menghisap udara dari luar masuk ke dalam ruang pembakaran
Gambar 3. Kipas atau Fan pada FDFan PLTU
2) Motor  :  mengubah  energi  listrik  menjadi mekanik.  Energi  mekanik  ini  digunakan untuk memutar impeller.
Gambar 4. Rotor dan Stator pada FDFan PLTU
3) Damper  :  mengarahkan  udara  masuk  ke dalam furnace boiler
4) Bearing : elemen mesin seperti bantalan yang menumpu poros yang mempunyai beban, sehingga putaran atau gerakan blak baliknya dapat berlangsung secara halus,
dan aman.
Gambar 5. Bearing pada FDFan PLTU
Cara Kerja Force Draft Fan Cara  kerja Force  Draft  Fan menghisap udara  dari  lingkungan,  yang  disaring  di  filter udara, lalu melalui duckting. Keluar dari Force Draft Fan udara masuk ke steam coil air heater lalu ke secondary air heater untuk dipanaskan.
Fungsi  dipanaskan  adalah  menjaga  udara masuk  ke  secondary  air  heater  bersuhu  lebih dari  titik  embun  Sulfur  tidak  mengembun  dan menempel  dielemen  air  heater  yang  dapat menyebabkan  elemen  air  heater  menglami korosi (Valyakala,2013).
Udara  yang  keluar  dari force  draft  fan lalu dimasukkan  ke  burner  windbox.  Windbox berfungsi sebagai burner housing, dan mendistribusikan  udara.  Aliran  udara  melalui force draft fan diatur oleh variable inlet vanes yang  terletak  pada  inlet force  draft  fan (Stevoelectric,1993).

## Relay Arus Lebih (OCR)
Relay arus lebih adalah relay yang bekerja saat    ada  kenaikan  arus  yang  melebihi  suatu nilai  pengaman  tertentu  dan  dalam  jangka waktu tertentu, sehingga relay ini dapat dipakai sebagai pola pengaman arus lebih (Budi,2017), (Sung,2019).
Keuntungan dan fungsi Relay arus lebih:
- Simpel dan murah
- Mudah penyetelannya
- Menjadi  relay  pengaman  utama  dan cadangan
- Mengamankan  gangguan  hubung  singkat antar  fasa  maupun  hubung  singkat  satu fasa ke tanah dan dalam beberapa hal dapat dignakan sebagai pengaman beban lebih - Pengamanan utama pada jaringan distribusi dan sub transmisi radial
Gambar 6. Relay OCR FDFan PLTU

## Prinsip Kerja Relay Arus Lebih
Pada dasarnya relay arus lebih adalah suatu alat  yang  mendeteksi  besaran  arus  yang melalui  suatu  jaringan  dengan  bantuan  trafo arus.  Relay  arus  lebih  bekerja  dengan membaca  input  berupa  besaran arus  kemudian membandingankan dengan nilai setting/ambang  batas,  apabila  nilai  arus  yang terbaca oleh relay melebihi nilai setting, maka relay  akan  mengirim  perintah  trip  (lepas) kepada  Pemutus  Tenaga  (PMT)  atau Circuit Breaker (CB)  setelah  tunda  waktu  yang diterapkan pada setting(Majid,2019), (Voloshin,2018).
Relay  arus  lebih  –  OCR    digunakan  untuk memproteksi instalasi listrik terhadap gangguan  antar  fasa,  yang  biasanya  memiliki lebih  dari  2  sensor  arus.  Sedangkan  untuk memproteksi  terhadap  gangguan  fasa  tanah digunakan  Relay  Arus  Gangguan  tanah  atau Ground Fault Relay (GFR). Prinsip kerja GFR sama  dengan  OCR,  hanya  yang  membedakan pada fungsi dan elemen sensor arus. Dan GFR hanya  memiliki  hanya  satu  sensor  arus  (satu fasa)(Arum, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Parameter dan Perhitungan OCR Relay CO-5
Relay  over  current  merupakan  salah  satu relay  proteksi  penting  dalam  motor  FDFan,
Aulia Vici Yunitasari, Subuh Pramono: Sistem Proteksi Over Current Relay Motor Forced Draft Fan Pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap
Jurnal Teknologi 13 (1) pp 55- 62 © 2021
karena relay mencegah dari arus yang berlebih pada  motor.  Over  current  memiliki  spesifikasi pada nameplate seperti gambar 7 dibawah ini.
Gambar 7. Spesifikasi Overcurrent Relay pada motor FDFan

## Berikut ini tabel spesifikasi pada OCR
Tabel 1. Spesifikasi Overcurrent Relay CO-5 pada Motor FDFan Pabrik FIR Induction Element 2-6 A 50 ÷ 60 Hz Indicator 0,2 – 2 Ac.c Instantaneous 20-80 A Inverse Time 4-8

## Perhitungan Arus Setting Over current
Relay pada Motor FDFan
Arus  setting  over  current  relay  dapat dihitung menggunakan rumus secara matematis  seperti  dibawah  ini  (Lesita,2013), (Devipriya.2018).
Dimana :
(1)
P = daya pada motor FDFan
V = setting tegangan pada motor FDFan
Ф = power factor OCR pada FDFan
Jika : P = 1722 kW  = 1722000 W
V = 4kV = 4000 V Power Factor OCR Co – 5 = 62 Maka :
Jadi  didapatkan  arus  setting  pada  OCR relay  tersebut  adalah  4.08  A,  hasil  ini  sesuai dengan  data  pick  up  di  data  hasil  pada pengujian OCR pada motor FDFan yaitu 4 A.

## Parameter dan Perhitungan Motor FDFan
Data  FDFan  yang  diambil  adalah  FDFan tipe  3A.  Didalam  PLTU  memiliki  2  FDFan, Yaitu  FDFan  3A  dan  FDFan  3B.  DI  PLTU sendiri  FDFan  memiliki  kapasitas  50%  yang berarti  hanya  memiliki  2  buah  FDFan  sebagai penyalur udara dari luar(Goodall,1956), (Kang,2004).
Gambar 8. Spesifikasi Motor FDFan
Tabel 2. Spesifikasi Pada Motor FDFan
Spesifikasi FDFan Type MRA 2635B Output 1722 KW Hz 50 Volt 4000 Amp 280 Rpm 1480

## Perhitungan Arus starting pada motor FDFan
Arus setting motor FDFan menurut rumus matematis
Is = 280 A (arus setting motor)
I = 230 A
Tap Setting OCR= 4
Dengan menggunakan rumus matematis seperti dibawah (Supersedes, 1997):
(2)
Jadi  didapatkan  arus  nominal  pada  motor  ini adalah  4.86  A.  Setelah  kita  mendapatkan  nilai arus nominalnya, maka kita dapat menentukan arus  starting  motor  dengan  rumus  seperti  di bawah (Supersedes, 1997).
Ik = k x Inr
(3)
Dimana :
K = konstanta dari motor
Inr = Arus nominal
Ik = Arus kerja
Jika :
K = 11.2
In = 4,86 A
Maka :
Ik = 11.2 x 4.86
= 54,432 A
Jadi didapatkan arus kerja pada motor adalah 54.432  A.  Setelah  kita  mendapatkan  arus kerja pada motor, maka kita dapar menentukan  arus  starting  motor  yang  mana (Supersedes, 1997):
Arus starting motor = 2 x arus kerja (4)
Jika :
Ik = 54.432 A
Maka :
Is = 2 x Ik
= 2 x 54.432 A = 108,864 A
Didapatkan  arus  setting  pada  OCR  relay tersebut  adalah  108,864  A,  Hasil  ini  sedikit berbeda  dengan  data  hasil  arus  starting  motor saat uji di lapangan yaitu 118 A.
Tabel 3. Data pengujian dan perhitungan Hasil Data Pengujian lapangan Hasil Data Perhitungan Arus Pick up OCR 4 A 4,08 A Arus Starting motor 118 A 108,864 A
Gambar 9. Grafik perbandingan data lapangan dan perhitungan
Dari  data  pengujuan  lapangan  dan  data perhitungan  hanya  terjadi  prosentase  selisih
Aulia Vici Yunitasari, Subuh Pramono: Sistem Proteksi Over Current Relay Motor Forced Draft Fan Pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap
Jurnal Teknologi 13 (1) pp 55- 62 © 2021
yang  kecil.  Perbandingan  arus  pick  up  hanya terjadi  prosentase  selisih  sebesar  2  % sedangkan  pada  arus  starting  terdapat  selisih sebesar 7,7 %.
Berikut  tabel  4  merupakan  perbandingan besaran  arus  pick  up  penelitian  ini  dengan beberapa paper sebelumnya. Besaran arus pick up  setiap  motor  akan  berbeda  sesuai  dengan spesifikasinya ,namun rumusan untuk penentuan  arus  pick  up  hampir  sama  satu motor dengan motor lainnya.
Tabel 4. Perbandingan besaran arus pick up Paper Arus pick up Aulia,2020 (paper saat ini) 4 A (Yoyok,2013) British Standard Pick Up = 1.05 s/d 1.3 I set (Suwanda,2015) 11 x I n

## KESIMPULAN
Dari  hasil  pembahasan  sistem  proteksi over  current  relay pada  motor  FDFan  dapat ditarik kesimpulan :
1. Penggunaan  proteksi  pada  motor  FDFan sangatlah penting, karena dapat menghindari terjadinya kerusakan
sehingga  dapat  mengurangi  perbaikan  dari motor FDFan.
2. Penyetelan arus starting pada motor FDFan harus  berdasarkan  arus  setting  motor sebesar  280  A  (pada  nameplate),  karena apabila  setting  tidak  sesuai  dengan nameplate  maka  kerja  motor  tidak  akan maksimal  dan  waktu  pemutusan  tidak seimbang.
3. Pada  perhitungan,  untuk  menentukan  arus pick  up  over  current dapat  dibuktikan dengan  rumus,  maka  didapatkan  arus  pick up  =  4,08  A  ,  yang  mana  sudah  sesuai dengan arus setting over current relay pada hasil data pengujian yaitu 4 A.
4. Hasil  perhitungan  arus  setting  pada  OCR relay  sebesar  108.864  A,  Hasil  ini  sedikit
berbeda  dengan  data  hasil  arus  starting motor saat uji di lapangan yaitu 118 A.

## DAFTAR PUSTAKA
Arief,  S.,  Rahmadino,  Y.  2019. Analisa  Kapasitas Force  Draft  Fan  Dengan  Bahan  Bakar Batubara  Kualitas  Rendah .  Power  Plant, 4(1):6-11 Arum, S. 2018. Analisis Sistem Proteksi .
Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Budi,  Y.H.,    Habibul,  I.  2017. Analisa  Pengasutan
Motor  Induksi  3  Fasa  2500  KW  Sebagai Penggerak  Fan  Pada  Bag  Filter .  SINERGI, 21(3): 173-178
Devipriya,  P.,  Sneha,  T.,  Shanmugapriya,  P.  2018.
Design of Numerical Relay for Over Flux and Over  Current  Protection  in  Transformers .
Proceeding  :  International  Conference  on Computation  of  Power,  Energy,  Information and Communication. India. 28-29 Maret 2018.
Dzulqarnain, F. 2015. Prinsip Kerja Siklus Rankine . insinyoer.com.  diakses  pada  tanggal  1  Maret 2020.
Goodall,  J.S.H.,  Chapman,  G.S.  1956. An Electronic  Over  Current  Relay  for  Electrical Machines .  Proceedings  of  the  IEE  -  Part  A:
Power Engineering, 103(10) : 375-378 Indonesia  Power.  2020. Siklus  kerja  Pembangkit Listrik Tenaga Uap . www. indonesiapower.co.id/id/. diakses pada tanggal
3 Maret 2020.
Istianto,  B.  R.,  Wibowo,  P.  2017.  Analisa  dan Optimasi  Sistem  PLTGU  Biomassa  Gas Metan  dengan  Daya  20  MW.  Jurnal Teknologi,  9(2): 65-76
Kang,  Y.C.,  Jin,  E.S.,  Kang  S.H.,  Crossley,  P.A. 2004. Compensated-current  differential  relay for protection of transformers . IEE Proceedings  -  Generation,  Transmission  and Distribution, 151(3): 281 – 289
Lesita,  D.,  Dedet,  C.,  Dimas,  A.  2013. Proteksi Motor  Menggunakan  Rele  Thermal  dengan Mempertimbangkan  Metode  Starting .  Jurnal Teknik Pomits, 1(1) : 1-6
Maulana.  2015. Proteksi  Motor  Induksi  3  Fasa . Palembang: Politeknik Negeri Sriwijaya.
Majid,  E.,  Hamidreza,  Z.,  Hossein,  K.  K.  2019.
Design  and  Implementation  of  an  Over- Current Relay for the Power Electronic-based Converters Protection. Proceeding:
International  Conference  on  Protection  and Automation  of  Power  System  (IPAPS).  Iran. 8-9 Januari 2019.
Stevoelectric.  1993. FREJA300  Relay  Test  System . Sydney: Megger.com. Diakses 1 maret 2020. Valyakala,  A.  M.,  Dileeplal,  J.,  &  Paul,  B.  2013. Root  Cause  Analysis  for  the  Failure  of  a Forced  Draft  Fan .  International  Journal  of
Engineering  Research  and  Development,  6(5)
: 84-90 Sung,  H.  L.,  Seung,  T.L.  2019. Analysis  on Coordination  of  Over-Current  Relay  Using Voltage  Component  in  a  Power  Distribution System  With  a  SFCL .  IEEE  Transactions  on Applied Superconductivity, 29 (5).
Supersedes,  I.L.  1997. Type  CO-5  Step  Time Overcurrent Relay . Florida: library.e.abb.com. Diakses 1 maret 2020.
Suwanda, Teguh  F. 2015. Overcurrent Relay Pada Motor  GA-4101C-M  Cooling  Water  Pump  di PT.  Chandra  Asri  Petrochemical,  Tbk .
Jurusan  Teknik  Elektro,Universitas  Ageng Tirtayasa.
Valyakala,  A.  M.,  Dileeplal,  J.,  &  Paul,  B.  2013. Root  Cause  Analysis  for  the  Failure  of  a Forced  Draft  Fan .  International  Journal  of
Engineering Research and Development, 6(5):
84-90
Voloshin,  E.A.,  Voloshin,  A.  A.,  Usachev,  S.  S., Ententeev,  A.R.,  Maksudov,  B.T.,  Livshits, S.A.  2018. Increase  of  Efficiency  of  Relay Protection  Reliability  in  Modes  with  Deep Saturation of Current Transformers Using The Methodology  Based  on  The  Application  of Artificial Neural Networks . Proceeding: International  Youth  Scientific  and  Technical Conference Relay Protection and Automation. Russia. 27-28 September 2018.
Yoyok,  T.,  Ontoseno,  P.,  Sjamsjul  A.  2013. Analisis  Studi  Rele  Pengaman  (Over  Current Relay  Dan  Ground  Fault  Relay)  pada Pemakaian  Distribusi  Daya  Sendiri  dari PLTU Rembang . JURNAL TEKNIK POMITS, 2(2) : 159-164