## EVALUASI SISTEM PENERANGAN LAPANGAN BOLA BASKET DI TAMAN DHARMA WANITA PALEMBANG
Dendi Indirwan*, Irine Kartika Pebrianti**, Perawati*, Abdul Azis* *Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas PGRI Palembang, JI. Jend. A. Yani Lrg. Gotong Royong 9/10 Ulu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia **Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas PGRI Palembang, JI. Jend. A. Yani Lrg. Gotong Royong 9/10 Ulu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia *Email: dendiindirwan16@gmail.com **Email: irinekf@univpgri-palembang.ac.id (Penulis Korespondensi)

## ABSTRAK
Sistem  penerangan  buatan  merupakan  pencahayaan  yang  sengaja  dibuat  untuk  menerangi  tempat  yang gelap  pada  saat  malam  hari  maupun  siang  hari,  bila  saat  penerangan  alami  tidak  memungkinkan  untuk menerangi  tempat  tersebut.  Salah  satu  tempat  yang  memerlukan  sistem  penerangan yang  sesuai  dengan standar pencahayaan adalah lapangan bola basket. Penelitian dilaksanakan pada Lapangan Bola Basket di Taman Dharma Wanita Palembang. Hasil penelitian adalah intensitas penerangan rata-rata Lapangan Bola Basket di Taman Dharma Wanita Palembang dari hasil pengukuran sore hari adalah 130,87 Lux, malam hari  adalah  83,93  Lux,  dan  menjelang  tengah  malam  adalah  64,67  Lux.  Intensitas  penerangan  rata-rata Lapangan Bola Basket di Taman Dharma Wanita Palembang dari hasil perhitungan 55,3047 Lux. Intensitas penerangan  rata-rata  Lapangan  Bola  Basket  di  Taman  Dharma  Wanita  Palembang  baik  dari  hasil pengukuran maupun dari hasil perhitungan tersebut belum memenuhi standar yang direkomendasikan SNI 02-3647-1994  yaitu  untuk  tingkat  penerangan  horizontal  pada  lapangan  bola  basket  satu  meter  diatas permukaan lantai untuk latihan dibutuhkan minimal 200 Lux.
Kata kunci : Evaluasi, Penerangan, Lapangan Bola Basket

## 1. PENDAHULUAN
Sistem penerangan buatan merupakan pencahayaan yang sengaja dibuat untuk menerangi tempat ataupun ruangan yang gelap pada saat malam hari maupun siang hari, bila saat penerangan alami atau cahaya matahari tidak memungkinkan untuk menerangi ruangan tersebut. Penerangan alami  tidak  dapat  memenuhi  persyaratan  bagi  penerangan  ruang  ini  disebabkan  oleh:  ruangan yang luas, lubang cahaya yang tidak efektif, cuaca mendung atau hujan, waktu malam hari, dan sebagainya (Linsley, 2011). Kualitas penerangan buatan yang baik sangat mempengaruhi hasil dari  aktivitas  yang  akan  dilakukan,  maka  dari  itu  penerangan  yang  baik  harus  benar-benar direncanakan (SNI 03-6197-2000).
Salah satu tempat atau ruangan yang memerlukan sistem penerangan yang sesuai dengan standar pencahayaan adalah lapangan bola basket. Bola basket adalah olahraga bola berkelompok yang terdiri dari dua tim dengan masing-masing tim berisi lima orang. Kedua tim tersebut saling bertanding  untuk  mencetak  poin  dengan  memasukkan  bola  ke  keranjang  lawan  sebanyak- banyaknya.  Sistem  penerangan  yang  layak  pada  lapangan  bola  basket  sangat  berpengaruh terhadap kenyamanan dan keamanan  pengguna lapangan tersebut. Menurut  SNI 03-3647-1994 bahwa  tingkat  penerangan  horizontal  pada  lapangan  bola  basket  satu  meter  diatas  permukaan lantai untuk latihan dibutuhkan minimal 200 Lux, untuk pertandingan dibutuhkan minimal 300 Lux, dan untuk pengambilan video dokumentasi dibutuhkan minimal 1.000 Lux.
Lapangan bola basket terdiri dari dua jenis, yaitu indoor dan outdoor . Lapangan bola basket indoor merupakan jenis lapangan yang terletak di dalam sebuah bangunan, sedangkan lapangan bola basket outdoor merupakan jenis lapangan yang terletak di luar sebuah bangunan. Salah satu
lapangan bola basket outdoor di Kota Palembang adalah Lapangan Bola Basket di Taman Dharma Wanita.  Lapangan  bola  basket  ini  digunakan  masyarakat  Kota  Palembang  sebagai  tempat berolahraga basket, dari pagi hari sampai dengan malam hari. Lapangan bola basket ini, dari pagi hari  sampai  dengan  sore  hari  memanfaatkan  cahaya  alami  atau  matahari  sebagai  sumber penerangan. Sedangkan pada malam hari, lapangan bola basket ini memanfaatkan cahaya buatan atau lampu sebagai sumber penerangan.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  apakah  sistem  penerangan  pada  Lapangan Bola Basket di Taman Dharma Wanita Palembang sudah memenuhi standar SNI 03-3647-1994 bahwa  tingkat  penerangan  horizontal  pada  lapangan  bola  basket  satu  meter  diatas  permukaan lantai untuk latihan dibutuhkan minimal 200 Lux.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah Lapangan Bola Basket di Taman Dharma Wanita, yang beralamat di Jalan POM IX Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, peta lokasi terlihat pada Gambar 1. Pelaksanaan penelitian dimulai dari tanggal 01 November 2021 sampai dengan tanggal 06 Desember 2021.
Gambar 1. Lokasi penelitian

## 2.2. Metode yang Digunakan
Metode  yang  digunakan  untuk  mengevaluasi  sistem  penerangan  Lapangan  Bola  Basket Taman Dharma Wanita Palembang adalah dengan menentukan intensitas penerangan pada suatu titik  bidang  kerja  yang  terdapat  sumber  penerangan  yang  menerangi  titik  tersebut  melalui pengukuran  dan  perhitungan  intensitas  penerangan  (Harten,  1995).  Pengukuran  intensitas penerangan dilaksanakan antara pukul 18.00 sampai 22 WIB dengan 3 (tiga) kali pengukuran, yaitu pada pukul 18.00 WIB (sore hari), pukul 20.00 WIB (malam hari) dan pukul 22.00 WIB (menjelang tengah malam). Pengukuran intensitas penerangan dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari, kemudian dari hasil pengukuran tersebut didapatkan intensitas penerangan rata-rata.
Setelah  pengukuran  intensitas  penerangan  dilaksanakan,  selanjutnya  melakukan perhitungan intensitas penerangan dengan menggunakan data penelitian, yaitu data primer dan dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi pada objek penelitian, yang terdiri dari: data panjang dan lebar lapangan bola basket, jenis lampu dan fluks cahaya, tinggi tiang lampu, jarak  lapangan  ke  tiang  lampu.  Sedangkan  data  sekunder  adalah  gambar  dan  kondisi  lokasi lapangan  bola  basket,  jumlah  lampu,  jumlah  armatur,  dan  jumlah  tiang  lampu.  Selanjutnya membandingkan  dan  menganalisis  hasil  pengukuran  dan  perhitungan  intensitas  penerangan dengan standar yang berlaku.

## 2.2.1. Pengukuran Intensitas Penerangan

## A. Titik Pengukuran
Pengukuran  intensitas  penerangan  atau  iluminansi  terbagi  menjadi  penerangan  setempat dan penerangan umum. Sistem penerangan lapangan bola basket merupakan penerangan umum, maka  pengukuran  intensitas  penerangan  pada  titik  potong  garis  horizontal  panjang  dan  lebar ruangan pada setiap jarak tertentu setinggi satu meter dari lantai. Jarak tertentu tersebut dibedakan berdasarkan luas ruangan sebagai berikut (SNI 16-7062-2004):
1. Luas  ruangan  kurang  dari  10  m 2 :  titik  potong  garis  horizontal  panjang  dan  lebar  ruangan adalah  pada  jarak  setiap  1  (satu)  meter.  Contoh  denah  pengukuran  intensitas  penerangan umum untuk luas ruangan kurang dari 10 m 2 seperti Gambar 2.
1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m
Gambar 2. Penentuan Titik Pengukuran Penerangan Umum dengan Luas Kurang d ari 10 m 2
2. Luas ruangan antara 10 m 2 sampai 100 m 2 : titik potong garis horizontal panjang dan lebar ruangan  adalah  pada  jarak  setiap  3  (tiga)  meter.  Contoh  denah  pengukuran  intensitas penerangan umum untuk luas ruangan antara 10 m 2 sampai 100 m 2 seperti Gambar 3.
3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m
Gambar 3. Penentuan Titik Pengukuran Penerangan Umum dengan Luas Antara 10 m 2 -100 m 2
3. Luas ruangan lebih dari 100 m 2 : titik potong horizontal panjang dan lebar ruangan adalah pada jarak 6 meter. Contoh denah pengukuran intensitas penerangan umum untuk ruangan dengan luas lebih dari 100 m 2 seperti Gambar 4.
6 m 6 m 6 m 6 m 6 m 6 m
Gambar 4. Penentuan Titik Pengukuran Penerangan Umum dengan Luas Lebih dari 100 m 2
Tingkat  penerangan  horizontal  pada  lapangan  bola  basket  satu  meter  diatas  permukaan lantai untuk latihan dibutuhkan minimal 200 Lux, untuk pertandingan dibutuhkan minimal 300 Lux, dan untuk pengambilan video dokumentasi dibutuhkan minimal 1.000 Lux (SNI 03-3647- 1994).

## B. Alat Ukur
Pengukuran  intensitas  penerangan  lapangan  bola  basket  menggunakan  alat luxmeter . Luxmeter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur intensitas penerangan dalam satuan lux,  dan  hasil  pengukuran  dapat  langsung  dibaca  (SNI  16-7062-2004).  Tata  cara  dalam melaksanakan pengukuran intensitas penerangan adalah:
1. Hidupkan luxmeter yang telah dikalibrasi dengan membuka penutup sensor
2. Luxmeter diletakkan pada titik pengukuran yang telah ditentukan
3. Hasil pengukuran akan tampil pada layar monitor luxmeter
4. Mencatat hasil pengukuran
5. Matikan luxmeter setelah selesai melakukan pengukuran

## C. Meteran
Meteran merupakan alat ukur yang bisa digulung, dengan panjang 25-50 meter (Hiromi, Mulyadi, & Tamping,  2018). Pada penelitian ini, meteran digunakan untuk mengukur panjang dan lebar lapangan bola basket, serta letak titik pengukuran intensitas penerangan lapangan bola basket.

## 2.2.2. Perhitungan Intensitas Penerangan

## A. Flux Cahaya
Flux  cahaya  merupakan  banyak  cahaya  yang  dipancarkan  ke  segala  arah  oleh  sebuah sumber  cahaya  persatuan  waktu.  Flux  cahaya  untuk  keadaan  dipakai  dapat  ditentukan  dengan persamaan sebagai berikut (IESNA, 2000):
𝛷 = 𝛷 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑡𝑢𝑟 𝑑 ........... pers. 1
Keterangan: 𝛷 =   Flux cahaya (Lumen) 𝛷 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑡𝑢𝑟 =   Flux cahaya armatur (Lumen) 𝑑 =  Faktor depresiasi
Faktor  depresiasi  adalah  faktor  penyusutan  yang  diakibatkan  oleh  pengotoran  akibat  debu, lamanya  sumber  cahaya  dipergunakan,  cara  pemasangan  dan  lain  sebagainya.  Berdasarkan tingkat  pengotoran  yang  terjadi,  faktor  depresiasi  dibagi  menjadi  3  (tiga)  kelompok,  yaitu: pengotoran ringan, pengotoran sedang, pengotoran berat (Harten, 1995).

## Tabel 1

## Faktor Depresiasi Armatur Penerangan Langsung
Armatur Penerangan Langsung Faktor Depresiasi untuk Masa Pemeliharaan 1 tahun 2 tahun 3 tahun Pengotoran ringan 0,85 0,80 0,70 Pengotoran sedang 0,80 0,70 0,65 Pengotoran berat × × ×
Pengotoran ringan terhadap lampu dan armatur biasanya terjadi pada tempat yang hampir tidak berdebu,  seperti ruang  kelas,  laboratorium  dan  sejenisnya.  Pengotoran  sedang  biasanya  terjadi pada tempat yang berada dipinggir jalan, seperti toko, supermarket dan sejenisnya. Pengotoran
berat biasanya terjadi pada tempat yang menghasilkan debu, seperti pabrik kapur, keramik, tekstil dan sejenisnya (Muhaimin. 2001).

## B. Intensitas Cahaya
Intensitas cahaya adalah flux cahaya per satuan sudut ruang yang dipancarkan ke suatu arah tertentu. Intensitas cahaya dapat ditentukan dengan persamaan (Sukma, Azis, & Pebrianti, 2021):
𝐼 = 𝛷 𝜔
........... pers. 2
Keterangan: 𝐼 =   Intensitas cahaya (Candela) 𝜔 =   Sudut ruang = 4  (steradian)

## C. Intensitas Penerangan
Intensitas penerangan atau iluminansi di suatu bidang adalah flux cahaya yang jatuh pada 1 m 2 dari bidang tersebut. Intensitas penerangan dapat ditentukan dengan persamaan (IES, 2011):
𝐸 𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 = 𝛷 𝐴 ........... pers. 3
Keterangan:
𝐸 𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 =   Intensitas penerangan rata-rata (Lux) 𝐴 =   Luas permukaan bidang (m 2 )
Apabila terdapat suatu sumber penerangan menerangi suatu titik P (Gambar 5), maka intensitas penerangan pada titik P tersebut adalah (Harten, 1995):
𝐸 = 𝐼 𝑟 2 ........... pers. 4 L P a b b  a  α E  E r I h α x
Gambar 5. Intensitas penerangan pada titik P
Dari Gambar 5 terlihat bahwa intensitas penerangan E  di bidang a  – b  tegak lurus pada arah I, maka intensitas penerangan menjadi (Harten, 1995):
𝐸′ = 𝐼 𝑟 2 ........... pers. 5
Intensitas penerangan E di bidang horizontal a – b adalah proyeksi dari E  pada garis tegak lurus bidang a – b di titik P, maka (Harten, 1995):
𝐸 = 𝐸 ′ 𝑐𝑜𝑠 𝛼 ........... pers. 6
Dengan mensubstitusikan persamaan (5) ke dalam persamaan (6), maka (Harten, 1995):
𝐸 = 𝐼 𝑟 2 𝑐𝑜𝑠 𝛼 ........... pers. 7 Keterangan: 𝐸 =   Intensitas penerangan di titik P (lux) ℎ =   Jarak vertikal sumber cahaya ke titik P (m) 𝑥 =   Jarak horizontal sumber cahaya ke titik P (m) 𝑟 =   Jarak sumber cahaya ke titik P (m) = √𝑥 2 + ℎ 2 𝑐𝑜𝑠 𝛼 = ℎ 𝑟 ⁄

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Denah  Lapangan  Bola  Basket  Taman  Dharma  Wanita  Palembang  dapat  dilihat  pada Gambar 6.
6 ,5 m 1 3 m 6 ,5 m 12,55 m 12,55 m 25,5 m L 1 L 2 3,7 m 8,85 m 3,7 m 8,85 m
2 m 2 m
Gambar 6. Denah Lapangan Bola Basket Taman Dharma Wanita Palembang

## 3.1. Data Penelitian

## Tabel 2

## Data Lapangan Bola Basket Taman Dharma Wanita Palembang
Lapangan Bola Basket Ukuran (m) Panjang 25,5 Lebar 13 Jarak lapangan ke tiang lampu (L1, L2) 2

## Tabel 3

## Data Sistem Penerangan Lapangan Bola Basket Taman Dharma Wanita Palembang
Sistem Penerangan Uraian Gambar Jenis lampu Fluks cahaya lampu Philips HPI-T Plus 400 W/645 E40 32.000 Lumen Jumlah lampu Jumlah armatur Fluks cahaya armatur
6 lampu 2 armatur (L 1 , L 2 ) 96.000 Lumen
Tinggi tiang lampu Jumlah tiang lampu 6 m 2 tiang lampu (L 1 , L 2 )

## 3.2. Pengukuran Intensitas Penerangan

## 3.2.1. Titik Pengukuran
Lapangan  Bola  Basket  Taman  Dharma  Wanita  Palembang  mempunyai  luas  331,5  m 2 . Berdasarkan SNI 16-7062-2004 pengukuran intensitas penerangan untuk luas ruangan lebih dari 100  m 2 :  titik  potong  horizontal  panjang  dan  lebar  ruangan  adalah  pada  jarak  6  m.  Maka  titik pengukuran  intensitas  penerangan  Lapangan  Bola  Basket  Taman  Dharma  Wanita  Palembang di bagi melalui titik potong horizontal panjang dan lebar lapangan bola basket pada jarak 6 m, dan terdapat 15 Titik Pengukuran, yaitu: T 1 s.d T 15 .
6 m 1 7 m 6 m 24 m L 1 L 2 T 14 T 13 T 6 T 12 T 7 T 8 T 9 T 2 T 3 T 4 T 5 T 10 T 15 T 1 6 m 6 m 6 m
6 m
T 11 12 m 12 m 2 ,5 m 2 ,5 m
Gambar 7. Titik Pengukuran Lapangan Bola Basket Taman Dharma Wanita Palembang

## 3.2.2. Alat Ukur
Alat ukur yang digunakan untuk pengukuran intensitas penerangan Lapangan Bola Basket Taman Dharma Wanita Palembang adalah luxmeter . Spesifikasi dari luxmeter sebagai berikut:

## Tabel 4
Data Alat Ukur Deskripsi Ukuran Gambar Merk Krisbow Digital KW06-288 Measurement range  0-50.000 Lux/Fc Lux 3 range ×1 , ×10, ×100 Resolution 0,1 Lux/Fc Accuracy ±5% rdg, ±10% rdg (10.000 Lux/Fc) Dimention 155 × 60 × 27 mm Weight 160 gr Power suply 12 battery, A23

## 3.2.3. Meteran
Meteran  digunakan  untuk  mengukur  panjang  dan  lebar  lapangan  bola  basket,  serta mengukur letak titik pengukuran intensitas penerangan  Lapangan Bola Basket Taman Dharma Wanita Palembang. Spesifikasi dari meteran sebagai berikut:

## Tabel 5
Data Meteran
Deskripsi Ukuran Gambar Merk Bison Material Fiber Glass Features Grip Hand Grip Dimensions Tape Length  100 m/330 ft Tape Width 20 m

## 3.2.4. Hasil Pengukuran Intensitas Penerangan
Pengukuran  intensitas  penerangan  Lapangan  Bola  Basket  Taman  Dharma  Wanita Palembang dilaksanakan pada titik potong garis horizontal panjang dan lebar lapangan pada jarak 6 m setinggi 1 meter dari lantai. Berdasarkan Gambar 7 terdapat 15 Titik Pengukuran, yaitu: T 1 s.d T 15 , dan setiap titik pengukuran dipengaruhi oleh intensitas penerangan dari L 1 dan L 2 . Hasil pengukuran intensitas penerangan dapat dilihat pada Tabel 6.

## Tabel 6
Hasil Pengukuran Intensitas Penerangan Lapangan Bola Basket Taman Dharma Wanita
Palembang Titik Pengukuran Hasil Pengukuran (Lux) Jam 18.00 Jam 20.00 Jam 22.00 T 1 126 78 57 T 2 162 121 97 T 3 150 103 81 T 4 121 71 53 T 5 110 60 44 T 6 118 69 50 T 7 128 82 62 T 8 135 89 71 T 9 129 83 63 T 10 115 68 52 T 11 113 65 48 T 12 122 73 54 T 13 149 101 80 T 14 160 120 99 T 15 125 76 59 Rata-rata 130,87 83,93 64,67

## 3.3. Perhitungan Intensitas Penerangan

## 3.3.1. Flux Cahaya
Pengotoran  lampu  pada  Lapangan  Bola  Basket  Taman  Dharma  Wanita  Palembang termasuk pengotoran sedang untuk masa pemeliharaan, maka faktor depresiasi (d)  adalah 0,80. Maka flux cahaya untuk keadaan dipakai adalah:
𝛷 𝐿1 =   𝛷 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑡𝑢𝑟 𝐿1 𝑑 = 96.000 × 0,8 = 76.800 𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛
𝛷 𝐿2 =   𝛷 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑡𝑢𝑟 𝐿2 𝑑 = 96.000 × 0,8 = 76.800 𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛

## 3.3.2. Intensitas Cahaya
Intensitas cahaya pada Lapangan Bola Basket Taman Dharma Wanita Palembang adalah:
𝐼 𝐿1 = 𝛷 𝐿1 𝜔 = 76.800 4 × 3,14 = 6.114,65 𝐶𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑎
𝐼 𝐿2 = 𝛷 𝐿2 𝜔 = 76.800 4 × 3,14 = 6.114,65 𝐶𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑎

## 3.3.3. Intensitas Penerangan
Perhitungan  intensitas  penerangan  Lapangan  Bola  Basket  Taman  Dharma  Wanita Palembang dilaksanakan pada titik potong garis horizontal panjang dan lebar lapangan pada jarak 6 m setinggi 1 meter dari lantai. Berdasarkan Gambar 7 terdapat 15 Titik Perhitungan, yaitu: T 1 sampai dengan T 15 , dan setiap titik perhitungan dipengaruhi oleh intensitas penerangan dari L 1 dan L 2 .
(a) (b)
Gambar 8. Intensitas penerangan pada titik T, a) dipengaruhi L 1 , b) dipengaruhi L 2
Hasil  perhitungan  intensitas  Penerangan Lapangan  Bola  Basket  Taman  Dharma  Wanita Palembang dapat dilihat pada Tabel 7.

## Tabel 7
Hasil  Perhitungan  Intensitas  Penerangan Lapangan  Bola  Basket  Taman  Dharma  Wanita Palembang
Titik Perhitungan Hasil Perhitungan (Lux) L 1 L 2 L 1 dan L 2 T 1 30,5092 2,8915 33,4007 T 2 138,4168 5,1153 143,5321 T 3 101,4827 7,7839 109,2666 T 4 21,7875 8,1952 29,9827 T 5 6,6052 5,7641 12,3693 T 6 14,2768 4,7973 19,0741 T 7 29,4443 11,5514 40,9957 T 8 26,1643 26,1643 52,3286 T 9 11,5514 29,4443 40,9957 T 10 4,7973 14,2768 19,0741 T 11 5,7641 6,6052 12,3693 T 12 8,1952 21,7875 29,9827 T 13 7,7839 101,4827 109,2666 T 14 5,1153 138,4168 143,5321 T 15 2,8915 30,5092 33,4007 Rata-rata 27,6524 27,6524 55,3047

## 3.4. Evaluasi Sistem Penerangan Lapangan Bola Basket di Taman Dharma Wanita Palembang
Tabel  6  menunjukkan  bahwa  dari  pengukuran  intensitas  penerangan  yang  dilaksanakan pada:
1. Pukul  18.00  WIB  (sore  hari),  intensitas  penerangan  paling  besar  terletak  pada  T 2 yaitu E L 1 T 2 = 162 Lux, dan T 14 yaitu E L 1 T 14 = 160 Lux. Besarnya intensitas penerangan pada T 2 dipengaruhi oleh dekatnya jarak T 2 dengan L 1 yaitu L 1 T 2 = 6,04 m. Kemudian besarnya intensitas penerangan pada T 14 dipengaruhi oleh dekatnya jarak T 14 dengan L 2 yaitu L 1 T 14 = 6,04 m. Intensitas penerangan paling kecil terletak pada T 5 yaitu E L 1 T 5 = 110 Lux, dan T 11 yaitu  E L 1 T 11 =  113  Lux.  Kecilnya  intensitas  penerangan  pada  T 5 dipengaruhi  oleh jauhnya jarak T 5 dengan L 1 yaitu L 1 T 5 = 16,67 m, dan jauhnya jarak T 5 dengan L 2 yaitu
2. L 2 T 5 =  17,44  m.  Kemudian  kecilnya  intensitas  penerangan  pada  T 11 dipengaruhi  oleh jauhnya jarak T 11 dengan L 1 yaitu L 1 T 11 = 17,44 m, dan jauhnya jarak T 11 dengan L 2 yaitu L 2 T 11 = 16,67 m.
3. Pukul 20.00 WIB (malam hari), intensitas penerangan paling besar terletak pada T 2 yaitu
E L 1 T 2 = 121 Lux, dan T 14 yaitu E L 1 T 14 = 120 Lux. Besarnya intensitas penerangan pada T 2 dipengaruhi oleh dekatnya jarak T 2 dengan L 1 yaitu L 1 T 2 = 6,04 m. Kemudian besarnya intensitas penerangan pada T 14 dipengaruhi oleh dekatnya jarak T 14 dengan L 2 yaitu L 1 T 14 = 6,04 m. Intensitas penerangan paling kecil terletak pada T 5 yaitu E L 1 T 5 = 60 Lux, dan T 11 yaitu E L 1 T 11 = 65 Lux. Kecilnya intensitas penerangan pada T 5 dipengaruhi oleh jauhnya jarak  T 5 dengan  L 1 yaitu  L 1 T 5 =  16,67 m,  dan  jauhnya  jarak  T 5 dengan  L 2 yaitu  L 2 T 5 = 17,44  m.  Kemudian  kecilnya  intensitas  penerangan  pada  T 11 dipengaruhi  oleh  jauhnya jarak T 11 dengan L 1 yaitu L 1 T 11 = 17,44 m, dan jauhnya jarak T 11 dengan L 2 yaitu L 2 T 11 = 16,67 m.
4. Pukul 22.00 WIB (menjelang tengah malam), intensitas penerangan paling besar terletak pada  T 2 yaitu  E L 1 T 2 =  97  Lux,  dan  T 14 yaitu  E L 1 T 14 =  99  Lux.  Besarnya  intensitas penerangan pada T 2 dipengaruhi oleh dekatnya jarak T 2 dengan L 1 yaitu L 1 T 2 = 6,04 m. Kemudian besarnya  intensitas penerangan  pada  T 14 dipengaruhi  oleh  dekatnya  jarak  T 14 dengan L 2 yaitu L 1 T 14 = 6,04 m. Intensitas penerangan paling kecil terletak pada T 5 yaitu E L 1 T 5 = 44 Lux, dan T 11 yaitu E L 1 T 11 = 48 Lux. Kecilnya intensitas penerangan pada T 5 dipengaruhi oleh jauhnya jarak T 5 dengan L 1 yaitu L 1 T 5 = 16,67 m, dan jauhnya jarak T 5 dengan  L 2 yaitu  L 2 T 5 =  17,44  m.  Kemudian  kecilnya  intensitas  penerangan  pada  T 11 dipengaruhi oleh jauhnya jarak T 11 dengan L 1 yaitu L 1 T 11 = 17,44 m, dan jauhnya jarak T 11 dengan L 2 yaitu L 2 T 11 = 16,67 m.
Dari hasil pengukuran intensitas penerangan pada pukul 18.00 WIB (sore hari) diperoleh intensitas penerangan rata-rata, yaitu: E rata-rata sore hari = 130,87 Lux, pada pukul 20.00 WIB (malam hari) diperoleh intensitas penerangan rata-rata, yaitu: E rata-rata malam hari = 83,93 Lux, dan pada pukul 22.00  WIB  (menjelang  tengah malam)  diperoleh  intensitas penerangan rata-rata,  yaitu:  E rata-rata menjelang tengah malam = 64,67 Lux.
Intensitas penerangan rata-rata lapangan bola basket dari hasil pengukuran sore hari yaitu 130,87 Lux, malam hari yaitu 83,93 Lux, dan menjelang tengah malam yaitu 64,67 Lux, belum memenuhi standar yang direkomendasikan SNI 02-3647-1994. Dimana dalam SNI 02-3647-1994 telah ditetapkan untuk tingkat penerangan horizontal pada lapangan bola basket satu meter diatas permukaan  lantai  untuk  latihan  dibutuhkan  minimal  200  Lux,  untuk  pertandingan  dibutuhkan minimal 300 Lux, dan untuk pengambilan video dokumentasi dibutuhkan minimal 1.000 Lux.
Hasil  pengukuran  intensitas  penerangan  pada  pukul  18.00  WIB  (sore  hari)  lebih  besar apabila  dibandingkan  dengan  hasil  pengukuran  intensitas  penerangan  pada  pukul  20.00  WIB (malam hari) dan pukul 22.00 WIB (menjelang tengah malam). Dikarenakan pencahayaan pada sore hari selain berasal dari sumber cahaya buatan L 1 dan L 2 , juga berasal dari sumber cahaya alami atau cahaya matahari sore hari. Hasil pengukuran intensitas penerangan pada pukul 20.00 WIB  (malam  hari)  lebih  besar  apabila  dibandingkan  dengan  hasil  pengukuran  intensitas penerangan pada pukul 22.00 WIB (menjelang tengah malam). Dikarenakan pencahayaan pada malam hari selain berasal dari sumber cahaya buatan L 1 dan L 2 , juga berasal dari sumber cahaya lampu taman yang ada di sekitar lapangan basket, dan cahaya kendaraan bermotor yang lewat di sekitar  lapangan  basket.  Hasil  pengukuran  intensitas  penerangan  pada  pukul  22.00  WIB (menjelang  tengah  malam)  paling  kecil.  Dikarenakan  pencahayaan  menjelang  tengah  malam hanya berasal dari sumber cahaya buatan L 1 dan L 2 , dan cahaya lampu taman yang ada di sekitar lapangan basket.

## 3.4.1. Hasil Perhitungan Intensitas Penerangan
Tabel 7 menunjukkan bahwa dari perhitungan intensitas penerangan yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa:
1. Intensitas penerangan paling besar yang dipengaruhi oleh L 1 terletak pada T 2 yaitu E L 1 T 2 = 138,4168 Lux. Besarnya intensitas penerangan pada T 2 dipengaruhi oleh dekatnya jarak T 2 dengan  L 1 yaitu  L 1 T 2 =  6,04  m.  Kemudian  intensitas  penerangan  paling  kecil  yang dipengaruhi  oleh  L 1 terletak  pada  T 15 yaitu  E L 1 T 15 =  2,8915  Lux.  Kecilnya  intensitas penerangan pada T 15 dipengaruhi oleh jauhnya jarak T 15 dengan L 1 yaitu L 1 T 15 = 21,95 m. 2. Intensitas penerangan paling besar yang dipengaruhi oleh L 2 terletak pada T 14 yaitu E L 1 T 14 = 138,4168 Lux. Besarnya intensitas penerangan pada T 14 dipengaruhi oleh dekatnya jarak T 14 dengan  L 1 yaitu  L 1 T 14 =  6,04 m.  Kemudian  intensitas  penerangan  paling  kecil yang dipengaruhi  oleh  L 1 terletak  pada  T 1 yaitu  E L 1 T 1 =  2,8915  Lux.  Kecilnya  intensitas penerangan pada T 1 dipengaruhi oleh jauhnya jarak T 1 dengan L 1 yaitu L 1 T 1 = 21,95 m. 3. Intensitas penerangan paling besar yang dipengaruhi oleh L 1 dan L 2 terletak pada T 2 yaitu E L 1 T 2 =  143,5321  Lux,  dan  T 14 yaitu  E L 1 T 14 =  143,5321  Lux.  Besarnya  intensitas penerangan pada T 2 dipengaruhi oleh dekatnya jarak T 2 dengan L 1 yaitu L 1 T 2 = 6,04 m. Kemudian besarnya  intensitas penerangan  pada  T 14 dipengaruhi  oleh  dekatnya  jarak  T 14 dengan L 2 yaitu L 1 T 14 = 6,04 m. Intensitas penerangan paling kecil terletak pada T 5 yaitu E L 1 T 5 = 12,3693 Lux, dan T 11 yaitu E L 1 T 11 = 12,3693 Lux. Kecilnya intensitas penerangan pada T 5 dipengaruhi oleh jauhnya jarak T 5 dengan L 1 yaitu L 1 T 5 = 16,67 m, dan jauhnya jarak T 5 dengan L 2 yaitu L 2 T 5 = 17,44 m. Kemudian kecilnya intensitas penerangan pada T 11 dipengaruhi oleh jauhnya jarak T 11 dengan L 1 yaitu L 1 T 11 = 17,44 m, dan jauhnya jarak T 11 dengan L 2 yaitu L 2 T 11 = 16,67 m.
Dari hasil perhitungan intensitas penerangan yang dipengaruhi oleh L 1 diperoleh intensitas penerangan rata-rata, yaitu: E rata-rata L1 = 27,6524 Lux, intensitas penerangan yang dipengaruhi oleh L 1 diperoleh  intensitas  penerangan  rata-rata,  yaitu:  E rata-rata  L2 =  27,6524  Lux,  dan  intensitas penerangan yang dipengaruhi oleh L 1 dan L 2 diperoleh intensitas penerangan rata-rata, yaitu: E rata- rata L1 dan L2 = 55,3047 Lux.
Intensitas penerangan rata-rata lapangan bola basket dari hasil perhitungan, yaitu 55,3047 Lux, belum memenuhi standar yang direkomendasikan SNI 02-3647-1994. Dimana dalam SNI 02-3647-1994 telah ditetapkan untuk tingkat penerangan horizontal pada lapangan bola basket satu  meter  diatas  permukaan  lantai  untuk  latihan  dibutuhkan  minimal  200  Lux,  untuk pertandingan  dibutuhkan  minimal  300  Lux,  dan  untuk  pengambilan  video  dokumentasi dibutuhkan minimal 1.000 Lux.
Hasil  perhitungan  intensitas  penerangan  lebih  kecil  apabila  dibandingkan  dengan  hasil pengukuran intensitas penerangan pada pukul 18.00 WIB (sore hari), pukul 20.00 WIB (malam hari) dan pukul 22.00 WIB (menjelang tengah malam). Dikarenakan intensitas penerangan dari hasil perhitungan hanya berdasarkan besarnya intensitas cahaya L 1 dan L 2 , yang dipengaruhi oleh jarak sumber cahaya ke titik pengukuran. Sedangkan intensitas penerangan dari hasil pengukuran pada pukul 18.00 WIB (sore hari) selain berasal dari sumber cahaya buatan L 1 dan L 2 , juga berasal dari sumber cahaya alami atau cahaya matahari sore hari. Kemudian intensitas penerangan dari hasil pengukuran pada pukul 20.00 WIB (malam hari) selain berasal dari sumber cahaya buatan L 1 dan L 2 , juga berasal dari sumber cahaya lampu taman yang ada di sekitar lapangan basket, dan cahaya kendaraan bermotor yang lewat di sekitar lapangan basket. Dan intensitas penerangan dari hasil pengukuran pada pukul 22.00 WIB (menjelang tengah malam) selain berasal dari sumber cahaya  buatan  L 1 dan  L 2 ,  juga  berasal  dari  sumber  cahaya  lampu  taman  yang  ada  di  sekitar lapangan basket.

## 4. KESIMPULAN
Dari hasil dan pembahasan dapat disimpulkan, bahwa:
▪ Intensitas  penerangan  rata-rata  Lapangan  Bola  Basket  di  Taman  Dharma  Wanita Palembang dari hasil pengukuran sore hari adalah 130,87 Lux, malam hari adalah
▪ 83,93  Lux,  dan  menjelang  tengah  malam  adalah  64,67  Lux.  Intensitas  penerangan rata-rata  tersebut  belum  memenuhi  standar  yang  direkomendasikan  SNI  02-3647- 1994 yaitu untuk tingkat penerangan horizontal pada lapangan bola basket satu meter diatas permukaan lantai untuk latihan dibutuhkan minimal 200 Lux.
▪ Intensitas  penerangan  rata-rata  Lapangan  Bola  Basket  di  Taman  Dharma  Wanita Palembang  dari  hasil  perhitungan  55,3047  Lux.  Intensitas  penerangan  rata-rata tersebut  belum  memenuhi standar  yang  direkomendasikan  SNI  02-3647-1994  yaitu untuk  tingkat  penerangan  horizontal  pada  lapangan  bola  basket  satu  meter  diatas permukaan lantai untuk latihan dibutuhkan minimal 200 Lux.
▪ Lapangan Bola Basket di Taman Dharma Wanita Palembang belum layak digunakan pada  malam  hari,  dikarenakan  intensitas  penerangan  rata-rata  belum  memenuhi standar SNI 02-3647-1994.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Standarisasi  Nasional.  (2021).  SNI  03-6575-2001.  TATA  CARA  PERANCANGAN SISTEM  PENCAHAYAAN  BUATAN  PADA  BANGUNAN  GEDUNG.  Badan Standardisasi Nasional, Jakarta.
Badan  Standarisasi  Nasional.  (2004).  SNI  16-7062-2004.  PENGUKURAN  INTENSITAS PENERANGAN DI TEMPAT KERJA. Badan Standardisasi Nasional, Jakarta.
Departemen  Pekerjaan  Umum.  (1994).  SNI  03-3647-1994.  TATA  CARA  PERENCANAAN TEKNIK BANGUNAN GEDUNG OLAHRAGA . Yayasan LPMB, Bandung.
Harten, P. V. (1995). INSTALASI LISTRIK ARUS KUAT 2. Binacipta, Bandung.
Hiromi,  Rahma,.  Mulyadi,  R.,  &  Tamping,  L.  S.E.  (2018).  DISTRIBUSI  PENCAHAYAAN ALAMI  GEDUNG  OLAHRAGA  BASKET  (STUDI  KASUS:  GOR  ASPOL PANAIKANG, MAKASSAR). Prosiding Seminar Ilmiah Nasional Sains dan Teknologi,
4 , 35-45,
https://cot.unhas.ac.id/seminar/sinastek2018/wp-
content/uploads/2019/01/TA1804-Rahma-Hiromi-Ramli-dkk-OK.pdf
IES. (2011). IES LIGHTING HANDBOOK, 10 th Edition, Illuminating Engineering Society, New York.
IESNA. (2000). THE IESNA LIGHTING HANDBOOK, 9 th Edition, Illuminating Engineering Society of North America, New York.
Linsley,  Trevor.  (2011).  ADVANCED  ELECTRICAL  INSTALLATION  WORK, 6 th Edition, Elsevier Ltd. Burlington,
Muhaimin. (2001). TEKNOLOGI PENCAHAYAAN. Refika Aditama, Bandung.
Philips. (2021). DATASHEET MASTER HPI-T PLUS 400W/645 E40 1SL/12 . Philips Lighting, Jakarta.
Sukma, I. B., Azis, A., & Pebrianti, I. K. (2021). PERENCANAAN LAMPU PENERANGAN JALAN  UMUM  MENGGUNAKAN  TENAGA  SURYA  (SOLAR  CELL)  UNTUK ALTERNATIF PENERANGAN JALAN TALANG PETE PLAJU DARAT. TEKNIKA: Jurnal Teknik, 8 (2), 140-146, DOI:  http://dx.doi.org/10.35449/teknika.v8i2.184