Abstrak — Kabupaten  Ngawi  mempunyai  rencana  untuk meningkatkan  kondisi  sanitasi  di  daerahnya.  Salah  satu  caranya dengan  membangun  IPAL  komunal  di  tiga  titik.  Hal  tersebut dikarenakan  selama  ini  masih  belum  mempunyai  IPAL  komunal untuk  limbah  domestiknya.  Tiga  titik  yang  dimaksud  adalah perumahan  Karangtengah  Prandon,  perumahan  Karangsari  dan kelurahan  Karangtengah.  Lokasi  itu  dipilih  karena  termasuk kawasan  yang  ODF  ( Open  Defecation  Free ).  Sistem  penyaluran air  limbah  untuk  3  lokasi  perumahan  ini  menggunakan  sistem shallow  sewer  yaitu  air  limbah  domestik  dari  alat  saniter (jamban, wastafel , floor  drain , kitchen  sink dll)  langsung dihubungkan  menggunakan  pipa  air  limbah  dan  sistem penyaluran air limbah pada perencanaan ini menggunakan sistem gravitasi. Dimensi pipa yang digunakan adalah 100 mm untuk air limbah  dari  pipa  service  dan  150  mm  untuk  saluran  pipa  induk menuju  ke  IPAL.  IPAL  komunal  yang  digunakan  adalah  ABR ( Anaerobic Baffled Reactor ) dengan 6 kompartemen tiap ABR.
Kata Kunci — Air Limbah Domestik, IPAL Komunal, Kabupaten Ngawi, SPAL.

## I. PENDAHULUAN
ektor  penyehatan  lingkungan  permukiman  khususnya bidang  air  limbah  ( Municipal  Waste  Water )  merupakan hal  yang  menarik  perhatian  secara  global  maupun nasional.  Secara  global  Indonesia  terikat  upaya  mewujudkan pembangunan  berkelanjutan.  Hal  ini  disebutkan  pada  KTT Bumi  di  Johannesburg  2000,  dimana  salah  satu  sasarannya adalah  bidang  penyediaan  air  minum  dan  sanitasi.  Sasaran tersebut  diagendakan  dalam  Millenium  Development  Goals (MDGs) dengan menetapkan horizon pencapaian sasaran pada tahun  2015.  Sasaran  kuantitatifnya  adalah  ”Mengurangi  50% proporsi  jumlah  penduduk  yang  kesulitan  memperoleh  akses terhadap  air  minum  aman  dan  sanitasi  yang  memadai”. Indonesia yang ikut meratifikasi sasaran MDG’s 2015 tersebut harus mempersiapkan langkah pencapaian sasaran tersebut [9]
Menurut  Strategi  Sanitasi  Kabupaten  (SSK)  Kabupaten Ngawi,  permasalahan  utama  sub  sektor  air  limbah  domestik Kabupaten  Ngawi  adalah  hampir  semua  pengelolaan  air limbah  domestik, pembuangan akhir diarahkan ke sungai atau saluran  drainase  terdekat.  Permasalahan  tersebut  mencakup daerah pedesaan maupun perkotaan yang menggunakan sistem
on-site dengan  tingkat  teknologi  sederhana.  Selain  itu  juga terdapat  permasalahan  sistem  jaringan  belum  terstruktur dengan baik, di antaranya [13]
1. Pembuangan  akhir  dialirkan  ke  sungai  atau  saluran drainase terdekat.
2. Belum memiliki master plan air limbah.
3. Belum  ada  perda  yang  mengatur  tentang  air  limbah domestik
4. Masih  rendahnya  tingkat  partisipasi  masyarakat dalam  upaya  pembuangan  air  limbah  domestik  secara higienis.
Sedangkan  kepemilikan  jamban  pribadi  71,4%,  MCK 2,50%, WC helicopter 5,20% sisanya tidak memiliki WC [2].
Dari kepemilikan diatas sebagian besar tinja akan dibuang ke WC/jamban 29%, ke tempat sampah 2%, ke kebun/pekarangan  2%,  ke  Sungai  6%,  ke  lainnya  4%,  tidak tahu  57%.  Saluran  akhir  pembuangan  tinja  dengan  uraian penduduk  yang  membuang  tinjanya  ke  tangki  septik  44%,  ke pipa  sewer  3%,  ke  cubluk  atau  lubang  tanah  30%,  tidak  ada yang  membuang  limbahnya  langsung  ke  saluran  drainase,  ke sungai/danau/atau  pantai  8%,  ke  kolam  atau  sawah  3%,  ke kebun  atau  tanah  lapang  1%,  sedangkan  yang  tidak tahu 11% [2].
Dalam  rangka  pencapaian  target  MDG’s  2015  dan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16 tahun 2008  tentang  kebijakan  dan  strategi  Nasional  Pengembangan Sistem  Pengelolaan  Air  Limbah  Permukiman,  tahapan pengembangan  air  limbah  Kabupaten  Ngawi  jangka  pendek 15%, jangka menengah 25% dan jangka panjang 48% dangan sistem on-site (Komunal).
Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  pengolahan  limbah  secara komunal  agar  tidak  mencemari  lingkungan.  Solusinya  adalah dengan  membangun  Instalasi  Pengolahan  Air  Limbah  (IPAL) komunal.  Pembangunan  IPAL  komunal  tersebut  diharapkan dapat  mencegah  dan  mengurangi  terjadinya  pencemaran lingkungan.  Pembangunan  IPAL  komunal  untuk  limbah domestik yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari masyarakat Kabupaten Ngawi.
Lokasi  yang  akan  dijadikan  sebagai  pilot  project  pada perencanaan  adalah  perumahan  Karangtengah  Prandon,

## Perencanaan SPAL dan IPAL Komunal di Kabupaten Ngawi (Studi Kasus Perumahan Karangtengah Prandon, Perumahan Karangasri dan Kelurahan Karangtengah)
Azimah Ulya dan Bowo Djoko Marsono Teknik Lingkungan, FTSP, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia
e-mail : bowodjok@yahoo.com
S
perumahan Karangasri dan kelurahan
Karangtengah. Pembangunan IPAL komunal juga disertai dengan pembangunan  SPAL  (Sistem  Penyaluran  Air  Limbah)  di  tiga lokasi  tersebut.  Hal  tersebut  dilakukan  agar  penyaluran  air limbah  ke  IPAL  dapat  sampai  ke  IPAL  tidak  mencemari lingkungan.

## II. METODE PERENCANAAN

## A. Metode Penguumpulan Data

## Data primer
Data  primer  didapatkan  dari  observasi  lapangan  dengan melihat  langsung  kondisi  yang  ada  di  lapangan  berupa  lokasi penempatan  IPAL  komunal  serta  kondisi  jalan  untuk  SPAL dan  wawancara  kepada  masyarakat  setempat.  Wawancara berisi  mengenai  kepemilikan  WC,  jumlah  penduduk,  tipe rumah,  lebar  sungai  dan  jalan,  kondisi  sanitasi  setempat, fasilitas air buangan, dan fasilitas drainase.
Data skunder Data yang diperlukan untuk perencanaan ini adalah :
 Peta lokasi IPAL
 Karakteristik air limbah
 Jumlah Penduduk yang dilayani
 Luas lahan yang dibutuhkan
 Kontur wilayah
 Daftar  harga  bahan,  material, pipa dan aksesorisnya wilayah Jawa Timur

## B. Metode Pembahasan
Pembahasan  terdiri  dari  analisa  data  yang  telah  dianalisis kemudian  dilakukan  penentuan  dan  perencanaan  sistem penyaluran serta instalasi pengolahan.
Perencanaan  Instalasi  Pengolahan  Air  Limbah  Domestik skala komunal antara lain :
a. Perhitungan efisiensi removal unit pengolahan
b. Perhitungan Mass Balance
c. Perhitungan dimensi untuk tiap unit pengolahan
d. Perhitungan BOQ dan RAB Beberapa perhitungan diatas akan dilengkapi dengan gambar untuk memperjelas desain atau rancangan yang dimaksud.
e. Pemilihan  opsi  teknologi  sanitasi  didasarkan  pada  total skoring  dari  bobot  skala  1-4.  Setelah  itu  di  total  tiap alternatif  yang ada. Nilai total yang paling besar adalah alternatif  yang  akan  dipilih.  Kriteria  (Sasse,1998) meliputi :
1. Ketersediaan Lahan.
2. Biaya Oprasional.
3. Biaya Konstruksi.
4. Efisiensi Removal.
Perencanaan  Sistem  Penyaluran  Air  Limbah  Domestik antara lain :
a. Penentuan tahun pemakaian selama 5 Tahun.
b. Penentuan blok pelayanan
c. Perhitungan debit air limbah
d. Perhitungan pembebanan saluran
e. Perhitungan dimensi pipa
f. Perhitungan penanaman pipa
g. Perhitungan dan penentuan bangunan pelengkap
h. Perhitungan BOQ, RAB dan gambar profil hidrolis

## III. GAMBARAN UMUM WILAYAH

## A. Perumahan Karangtengah Prandon
Luas wilayah perumahan Karangtengah Prandon  2,5 Ha. Pada  perumahan  ini  tidak  semua  rumah  dilayani  sambungan pipa  air  limbah,  hanya  140  unit  rumah  yang  akan  di  layani. Keliling  perumahan  terdapat  saluran  dengan  lebar  1  meter. Lebar jalan yang ada 430 cm dan 350 cm. Setiap rumah sudah memiliki  septick  tank  untuk  pembuangan  akhir  tinja  serta  air berkas  cuci  dan  mandi  langsung  dibuang  ke  selokan  depan atau  belakang  rumah.  Merupakan  wilayah  ODF  ( Open Defecation Free ). Tipe rumah yang di layani adalah tipe 36.
B. Perumahan Karangasri
Luas  wilayah  perumahan  Karangasri  4  Ha.    Pada perumahan  ini  melayani  202  unit  rumah.  Keliling  perumahan terdapat  saluran  dengan  lebar  1  meter.  Lebar  jalan  yang  ada 350  cm.  Setiap  rumah  sudah  memiliki  septick  tank  untuk pembuangan  akhir  tinja  serta  air  berkas  cuci  dan  mandi langsung  dibuang  ke  selokan  depan  atau  belakang  rumah. Merupakan  wilayah  ODF  ( Open  Defecation  Free ).  Saluran drainase  memiliki  ukuran  lebar  20  cm  dan  kedalaman  30  cm. Tipe rumah yang di layani adalah tipe 36.
C. Perumahan Karangtengah
Luas  wilayah  perumahan  Karangasri  3  Ha.    Pada perumahan  ini  hanya  melayani  2  gang  yaitu  gang  Dahlia  dan Nusa Indah jumlah rumah yang dilayani 78 unit rumah. Lebar jalan  yang  ada  250  cm  dan  350  cm.  Setiap  rumah  sudah memiliki  septick  tank  untuk  pembuangan  akhir  tinja  serta  air berkas  cuci  dan  mandi  langsung  dibuang  ke  selokan  depan atau  belakang  rumah.  Merupakan  wilayah  ODF  ( Open Defecation  Free ).  Saluran  drainase  memiliki  ukuran  lebar  20 cm. Tipe rumah yang di layani adalah tipe 21 dan 36.

## IV. PEMBAHASAN
Karakteristik air limbah yang digunakan adalah tipikal dari air  limbah  domestik  perumahan  Surabaya  yaitu  BOD  =  269 mg/l, COD = 526 mg/l, TSS = 237 mg/l [1]. Luaran setelah di olah  harus  sesuai  dengan  baku  mutu  air  limbah  domestik sesuai  dengan  peraturan  Gubernur  Jatim  no  72  tahun  2013 yaitu BOD = 30 mg/l, COD = 50 mg/l, TSS = 50 mg/l [10]. Perencanaan Sistem Penyaluran Air Limbah (SPAL)
Perencanaan debit air limbah dihitung dengan cara sebagai berikut [6].
Jumlah penduduk = 104 orang Pemakaian air bersih = 100 l/org.hari Pemakaian air limbah = 80% × pemakaian air bersih Faktor puncak (fp) = 3,34 Luas daerah = 0,586 Ha
Faktor  infiltrasi = 14 m 3 /Ha.hari
orang hari org l bersih
Qair 104 . / 100 .   (1) det / 12 , 0 / 10400 l hari l   det / 12 , 0 % 80 lim . l bah Qair   (2) det /
0000963 , 0 det / 096 , 0 3 m l   fp Qave
Qpeak   (3) det / 000322 , 0 34 , 3 det / 0000963 , 0 3 3 m m    hari Ha m Ha Q
. / 14 586 , 0 inf 3   (4) det / 000095 , 0 / 204 , 8 3 3 m hari m   iltrasi Q Qpeak total Qpeak inf .   (5)
det / 000095 , 0 det / 000322 , 0 3 3 m m   det / 00042 , 0 3 m  Qaverage penduduk Jmlh
Q          2 , 0
1000 . 5 1 min (6) det / 0000122 , 0 0000963 , 0 1000 104 5 1 3 2 , 0 m          
Perhitungan  dimensi  pipa  langsung  menggunakan  standar Pekerjaan  umum  yaitu  untuk  pipa  dari  pipa  servis menggunakan dimensi 100 mm sedangkan pipa utama menuju ke  IPAL  menggunakan  dimensi  150  mm.  Sehingga  agar  bisa
memenuhi kecepatan pengaliran saat di dalam pipa yang akan di  hitung  adalah  slope.  Kecepatan  minimum  air  limbah  0,6 m/det dan maksimum 2,5 m/det.
Slope  dihitung  dengan  metode  trial  n  error,  karena berhubungan  langsung  dengan  kecepatan  pengaliran.  Dari rumus :
n = Kekasaran pipa R = diameter / 4 (m) S = Slope A = Luas (m 2 ) n = 0,013 S = 0,009
R = D/4  = 0,1/4 = 0,025 m
A = 0,25 x 3,14 x (0,1 2 ) = 0,00785 m 2 A
S R n Qfull     2 1 3 2 1 (7) 2 00785 , 0 009 , 0 025 , 0 013 , 0 1 2 1 3 2 m     det 0049 , 0 3 m  d/D = 0,8
Qpeak / Qfull = 0,975 Vpeak/Vfull = 1,15
Qfull Qfull Qpeak Qpeak   (8)
det 0048 , 0 det 0049 , 0 975 , 0 3 3 m m    397 , 0 1 2 1 3 2     S D n
Vfull (9)
s m 624 , 0 397 , 0 009 , 0 1 , 0 013 , 0 1 2 1 3 2      Vfull
Vfull Vpeak Vpeak   (10) det 718 , 0 det 624 , 0 15 , 1 m m    L S H    (11) S = Slope L = panjang pipa
m H 4 , 146 009 , 0   
Gambar.  1.  Gambar  Jaringan  air  limbah  serta  diameter  yang  digunakan menuju IPAL di perumahan Karangasri
Gambar.  2.  Gambar  Jaringan  air  limbah  serta  diameter  yang  digunakan menuju IPAL di perumahan Karangtengah
Gambar.  3.  Gambar  Jaringan  air  limbah  serta  diameter  yang  digunakan menuju IPAL di perumahan Karangtengah Prandon
m
H 32 , 1  
Persamaan  (11)  dapat  menghasilkan  slope  dengan kecepatan sesuai standar, dengan  H untuk penanaman pipa. Perhitungan penanaman pipa menggunakan rumus :
 Elevasi  atas  pipa  =  Elevasi  tanah  awal  –  (1  meter  + diameter pipa)                               (12)
 Elevasi akhir pipa = elevasi tanah akhir – (  H + diameter pipa)                                      (13)  Kedalaman pipa awal = elevasi tanah awal – elevasi atas pipa                                       (14)
 Kedalaman  pipa  akhir  =  elevasi  tanah  awal  –  elevasi akhir pipa                                  (15) Penyaluran air limbah memanfaatkan gaya gravitasi, yakni mengarahkan  aliran  air  limbah  dari  tempat  yang  tinggi ketempat  yang  lebih  rendah.  Sedangkan  sistem  pengaliran menggunakan  sistem Shallow  sewer yaitu  sistem  pengaliran dari alat saniter langsung menuju pipa. [8]
Pengadaan manhole setiap 50 m untuk manhole lurus. Jika ada  belokan,  pertigaan  atau  perempatan  juga  dibangun manhole [12].
Perencanaan  Instalasi  Pengolahan  Air  Limbah  (IPAL) komunal
Pada  perencanaan  ini,  akan  direncanakan  instalasi Pengolahan  Air  Limbah  (IPAL)  komunal  dengan    3  macam alternatif.    Alternatif  yang  akan  digunakan  diantaranya menggunakan bangunan AUF (Anaerobic Upflow Filter), ABR ( Anaerobic  Baffled  Reactor) , Biofilter  Anaerobic dan Aerobic. Ketiga  alternatif  tersebut  dibandingkan  pemilihanya berdasarkan  kriteria  :  Ketersediaan  lahan,  biaya  konstruksi, biaya operasional, dan efesiensi removal [11]

## Karangtengah Prandon
Hasil  analisa  tiap  alternatif  kemudian  di  total,  nilai  tiap alternatif  di  pilih  total  yang  paling  tinggi.  Dapat  di lihat pada Tabel  1. Total nilai yang paling tinggi adalah ABR. Sehingga IPAL  yang  digunakan  untuk  perumahan  Karangtengah Prandon menggunakan teknologi ABR.
Tabel 1.
Pemilihan IPAL Prandon KRITERIA NILAI (SKALA 1-4) AUF ABR Biofilter AnAerob- Aerob Ketersediaan Lahan 4 4 4 Biaya Konstruksi 3 2 1 Biaya Operasional 3 4 1 Efisiensi Removal 2 3 4 TOTAL 12 13 10

## Sumber : Hasil Perhitungan
Mass  Balance  dihitung  dari  bak  Septick  tank  kemudian masuk  ke  ABR  dan  didaptkan  nilai  effluent  setelah  proses ABR. Perhitungan menggunakan sumber dari BORDA, Sasse, L. 1998 [11].
Tabel 2. Mass Balance Septick Tank - ABR Parameter Inf ST ABR BOD 269 28% 194.1 93% 14.10 COD 526 26% 387.8 87% 50.11
Sumber : Hasil Perhitungan

## Dimensi Septick Tank dan ABR Prandon : Direncankan Dimensi Septick Tank
 Lebar (L)   = 4,5 m
 Panjang (P) = 4,2 m
 Kedalaman  = 2 m Direncanakan Dimensi ABR
 Vup flow           = 1,8 m/jam
 Jumlah kompartemen  = 6 buah
 Kedalaman outlet     = 2 m
 Td                = 24 jam
 Panjang down flow    = 0,8 m
Hasil perhitungan :
 Panjang perkompartemen  = 1m
 Lebar perkompartemen    = 4,5 m
 Volume                = 97,20 m 3
 HRT total               = 12,03 jam
 Organic loading           = 0,37 kg/m 3 .hari
 Biogas                 = 21,96 m 3 /hari

## Karangtengah
Hasil  analisa  tiap  alternatif  kemudian  di  total,  nilai  tiap alternatif  di  pilih  total  yang  paling  tinggi.  Dapat  di lihat pada Tabel 3. Total nilai yang paling tinggi adalah ABR. Sehingga IPAL  yang  digunakan  untuk  perumahan  Karangtengah menggunakan teknologi ABR.
Tabel 3.
Pemilihan IPAL Karangtengah KRITERIA NILAI (SKALA 1-4) AUF ABR Biofilter AnAerob- Aerob Ketersediaan Lahan 3 3 3 Biaya Konstruksi 1 1 1 Biaya Operasional 2 4 1 Efisiensi Removal 2 3 4 TOTAL 8 11 9 Sumber : Hasil Perhitungan
Dimensi Septick Tank dan ABR Karangtengah : Direncankan Dimensi Septick Tank  Lebar (L)   = 3 m
 Panjang (P) = 4,1 m
 Kedalaman  = 2 m
Direncanakan Dimensi ABR
 Vup flow           = 1,8 m/jam
 Jumlah kompartemen  = 6 buah
 Kedalaman outlet    = 2 m
 Td                = 24 jam
 Panjang down flow  = 0,8 m
Hasil perhitungan :
 Panjang perkompartemen   = 1m
 Lebar perkompartemen    = 3 m
 Volume                 = 64,80 m 3
 HRT total               = 12,28 jam
 Organic loading           = 0,36 kg/m 3 .hari
 Biogas                 = 14,35 m 3 /hari

## Karangasri
Hasil  analisa  tiap  alternatif  kemudian  di  total,  nilai  tiap alternatif  di  pilih  total  yang  paling  tinggi.  Dapat  di lihat pada Tabel 4. Total nilai yang paling tinggi adalah ABR. Sehingga
IPAL yang digunakan untuk perumahan Karangasri menggunakan teknologi ABR.
Tabel 4. Pemilihan IPAL Karangasri KRITERIA NILAI (SKALA 1-4) AUF ABR Biofilter AnAerob- Aerob Ketersediaan Lahan 3 3 3 Biaya Konstruksi 3 4 1 Biaya Operasional 3 4 2 Efisiensi Removal 2 3 4 TOTAL 11 14 10 Sumber : Hasil Perhitungan
Dimensi Septick Tank dan ABR Karangasri : Direncankan Dimensi Septick Tank
 Lebar (L)   = 6,3 m
 Panjang (P) = 4,3 m
 Kedalaman  = 2 m
Direncanakan Dimensi ABR
 Vup flow           = 1,8 m/jam
 Jumlah kompartemen  = 6 buah
 Kedalaman outlet     = 2 m
 Td                = 24 jam
 Panjang down flow    = 0,8 m
Hasil perhitungan :
 Panjang perkompartemen   = 1m
 Lebar perkompartemen    = 6,3 m
 Volume                 = 136,08 m 3  HRT total               = 11,53 jam
 Organic loading           = 0,38 kg/m 3 .hari
 Biogas                 = 32,09 m 3 /hari
Sebelum  masuk  ke  ABR,  ditambahkan  bangunan  awal  yaitu sumur  pengumpul  untuk  agar  bisa  dipompakan  ke  bangunan ABR.  Gambar  desain  ABR  yang  digunakan  adalah  gabungan
antara septick tank dan ABR. Fungsi septick tank disini adalah untuk bak penampung awal zat padat yang ada agar kadar zat padat  yang  masuk  ke  ABR  berkurang,  dapat  dilihat  pada Gambar 1.

## V. KESIMPULAN/RINGKASAN
Kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari  perencanaan  ini diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Tiga  wilayah  perumahan    Karangtengah  Prandon, Karangtengah,  Karangasri  penyaluran  air  limbah menggunakan sistem gravitasi.
2. Diameter  pipa  yang  digunakan  pada  perencanaan  ini adalah  100  mm  dan  150  mm  dengan  jenis  pipa  PVC,
diameter 100 mm untuk pipa service yang menerima air limbah  dari  sambungan  rumah.  Sedangkan  diameter 150  mm  digunakan  pada  saluran  pipa  induk  yang menuju ke IPAL.
3. Slope yang digunakan merupakan slope rancang, bukan menggunakan  slope  medan,  karena  slope  medan kecepatan  aliran  tidak  memenuhi.  Slope  yang digunakan  dengan  slope  rencana  0,009  –  0,01  untuk perumahan Prandon, 0,006 untuk perumahan Karangtengah, dan 0,01-0,04 untuk perumahan Karangasri .
4. Teknologi  IPAL  yang  digunakan  adalah  ABR  dengan septick  tank  dan  6  kompartemen  karena  lebih  murah dalam  hal  konstruksi  dan  oprasional,  efesiensi pengolahan  tinggi,  lahan  yang  dibutuhkan  sedikit karena dibangun dibawah tanah.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Aulia F. N. Perencanaan Sistem Penyaluran Air Buangan dan Instalasi Pengolahan Air Buangan di Perumahan Puri Mas, Surabaya . Surabaya : Jurusan Teknik Lingkungan – FTSP ITS. 2006
[2] Draft  Memorandum  Program  Sanitasi  (MPS)  Kabupaten  Ngawi.  Pokja Sanitasi dan Air Minum Kabupaten Ngawi. 2012.
[3] Kementerian Pekerjaan Umum. Pedoman Sanitasi Berbasis Masyarakat. Jakarta. 2012a.
[4] Kementerian Pekerjaan Umum. Pedoman Pengelolaan (Program Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi) . Jakarta. 2012b.
[5] Kementerian  Pekerjaan  Umum.  Kisah  Sukses  SANIMAS  di  Indonesia. Jakarta. 2009.
[6] Metcalf dan Eddy. Wastewater Enggineering : Collection and Pumping of Wastewater . New York : McGraw Hill. 1981.
[7] Metcalf  dan  Eddy. Wastewater  Enggineering  :  Treatment  and  Reuse . New York : 4 th Edition McGraw Hill. 2004.
[8] Noerbambang,  S.  M.  dan  Takeo,  M. Perancangan  dan  Pemeliharaan Sistem Plambing. Jakarta : PT. Pradnya Paramita. 2005.
[9] Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  No  16  Tahun  2008  Tentang Kebijakan  dan  Strategi  Nasional  Pengembangan  Sistem  Pengelolaan Air Limbah Permukiman.
[10] Peraturan  Gubernur  Jatim  No  72  tahun  2013  Tentang Baku  Mutu  Air Limbah Industri dan / atau Kegiatan Usaha Lainnya.
[11] Sasse,  L. Decentralized  Wastewater  Treatment  In  Developing Countries . Germany : BORDA. 1998.
[12] Sugiharto. Dasar-dasar Pengelolaan Air Limbah . Jakarta : Penerbit UI Press. 1987.
[13] Strategi  Sanitasi  Kabupaten  (SSK)  Kabupaten  Ngawi,  Pokja  Sanitasi dan Air Minum Kabupaten Ngawi. 2012.
Gambar. 1.  Tipikal gambar gabungan Septick tank dan ABR. Kompartemen 1 adalah septick tank dan 6 kompartemen selanjutnya adalah ABR