Abstrak—Kecamatan  Cerme,  Kabupaten  Gresik  merupakan salah  satu  kecamatan  yang  menjadi  penyumbang  hasil perikanan  terbesar  di  Kabupaten  Gresik.  Melalui  kegiatan perikanan tersebut, dihasilkan produk samping berupa limbah padat  maupun  cair.  Limbah  cair  yang  dihasilkan  berupa  air bekas  tambak  yang  berwarna  cokelat  hingga  kehijauan,  serta menimbulkan aroma tidak sedap diakibatkan oleh kandungan Ammonia  yang  berasal  dari  urin,  feses  ikan,  dan  sisa penguraian komponen organik dalam air. Air limbah tersebut langsung dialirkan ke saluran drainase dan tercampur dengan air hujan tanpa diolah terlebih dahulu. Pada jangka panjang, kondisi ini dapat membahayakan lingkungan. Tingginya kadar Ammonia  dalam  air  akan  memicu  terjadinya  eutrofikasi. Berdasarkan  hasil  uji  laboratorium,  didapatkan  karakteristik air  limbah  dengan  beberapa  parameter  yang  masih  melebihi baku mutu, yaitu TSS, Ammonia, dan Fosfat. Adapun teknologi pengolahan yang terpilih untuk mengolah limbah tambak ikan tradisional adalah dengan Unit Prasedimentasi dan Constructed wetland  menggunakan  tanaman  Canna  indica.  Pemilihan teknologi pengolahan tersebut berdasarkan pada karakteristik air limbah, ketersediaan dana dan sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan tambak tradisional. Kedua teknologi tersebut  dinilai  cukup  mudah  untuk  dioperasikan  dan  dapat meremove  polutan  dengan  baik  agar  effluent  yang  dihasilkan memenuhi  baku  mutu.  Melalui  kegiatan  perencanaan, didapatkan  luas  lahan  yang  dibutuhkan  untuk  membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah seluas 0,136 ha (hektar).
Kata  Kunci—Ammonia,  Instalasi  Pengolahan  Air  Limbah, Kecamatan Cerme, Senyawa Organik, Tambak Ikan Tradisional.

## I. PENDAHULUAN
ABUPATEN  Gresik,  dengan  luas  wilayah  daratan seluas 1174 km 2 yang terbagi atas wilayah Pulau Jawa seluas  977.80  km2  dan  Pulau  Bawean  seluas  196.20  km2 merupakan salah satu daerah di Jawa Timur dengan potensi industri  perikanan  cukup  besar.  Potensi  tersebut  didukung dengan Kabupaten Gresik memiliki pantai sepanjang kurang lebih  140  km  dan  area  tambak  seluas  28.653,27  Ha.  Hal tersebut  adalah  modal  dasar  bagi  Kabupaten  Gresik  untuk terus meningkatkan dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang mereka miliki [1].
Dalam bidang perikanan, Kabupaten Gresik menyumbang 40%  dari  total  luas  hamparan  tambak  di  Jawa  Timur  dan tercatat  pada  tahun  2022,  Kabupaten  Gresik  memproduksi hasil  perikanan  dari  tambak  air  tawar  sebanyak  22.856.646 kilogram. Salah satu kecamatan yang menyumbang produksi ikan  tertinggi  adalah  Kecamatan  Cerme.  Kecamatan  Cerme menghasilkan  ikan  sebanyak  5.261.610  kilogram.  Jumlah tersebut dihasilkan oleh aktivitas budidaya tambak air tawar dan perairan umum [1].
Dalam usaha tambak ikan tradisional, diperlukan beberapa
sarana  dan  pra-sarana  yang  mempengaruhi  keberhasilan budidaya ikan, salah satunya adalah media budidaya, berupa air. Air yang digunakan dalam usaha tambak ikan tradisional di  Kecamatan  Cerme,  Kabupaten  Gresik  sebagian  besar menggunakan  air  yang  bersumber  dari  Kali  Lamong.  Air sungai  dipompa  dan  dialirkan  menuju  tambak-tambak tradisional  yang  ada  di  Kecamatan  Cerme.  Hal  ini menyebabkan kualitas media air yang digunakan bergantung pada kualitas air sungai tersebut. Pada musim hujan, kualitas air sungai cenderung lebih baik apabila dibandingkan dengan air sungai di musim kemarau.
Selain  menghasilkan  hasil  berupa  produk  perikanan, aktivitas budidaya Tambak Ikan Tradisional juga menghasilkan  produk  sampingan  berupa  air  limbah.  Air limbah  bekas  aktivitas  tambak  biasanya  berwarna  cokelat kehijauan  dan  keruh.  Air  limbah  sisa  budaya  tambak  ikan tradisional  banyak  mengandung  senyawa  nitrogen  dalam bentuk  Ammonia  (NH 3 )  serta  zat  organik  [2].  Kedua  jenis senyawa tersebut diakibatkan oleh sisa-sisa pakan ikan serta

## Pengolahan Air Limbah Tambak Ikan Tradisional di Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik Menggunakan Constructed Wetland
Sciencenia Marin Kurnia dan Ipung Fitri Purwanti Depatemen Teknik Lingkungan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
E-mail : purwanti@enviro.its.ac.id
K
Gambar 1. Lokasi Titik Sampling Tambak 1 dan 2.
Gambar 2. Lokasi Titik Sampling Tambak 3.
Gambar 3. Tambak yang direncanakan IPAL nya (a) tambak 1, (b) tambak 2, dan (c) tambak 3.
hasil  metabolisme  ikan  dalam  air.  Kedua  jenis  senyawa  ini berpotensi  menurunkan  kualitas  air  serta  menimbulkan  bau busuk yang menyengat [3].
Air  limbah  tersebut  dibuang  ke  saluran  air tanpa melalui pengolahan  terlebih  dahulu,  sehingga  membuat  saluran  air menjadi keruh dan mengandung banyak kotoran yang berasal dari tambak. Saat musim hujan terjadi, air yang ada di saluran drainase  meluap  ke  jalanan  membawa  padatan-padatan lumpur  air  limbah  yang  sebelumnya  mengendap  di  dasar saluran.  Akibatnya,  jalanan  menjadi  kotor,  berlumpur,  dan tak  jarang  menyebabkan  aroma  tidak  sedap.  Apabila pelimpahan air limbah terus dilakukan maka tidak menutup kemungkinan  akan  terjadi  pencemaran  air,  terutama  air sungai [2]. Selain itu, jumlah unsur hara nitrogen yang cukup banyak  pada  air  limbah  dapat  menyebabkan  terjadinya eutrofikasi.  Salah  satu  ciri  terjadinya  eutrofikasi  adalah tingginya pertumbuhan alga dan Cyanobacteria.

## II. METODE PERENCANAAN
A. Kerangka Perencanaan
Kegiatan perencanaan diawali dengan survey kondisi awal untuk mengetahui kondisi lapangan dan sistem pembuangan air  limbah  eksisting.  Kemudian,  dilaksanakan  wawancara kepada  pemilik  tambak  untuk  mendapatkan  data  kuantitas debit air limbah yang dihasilkan. Data debit air limbah yang dihasilkan  setiap  panen  digunakan  untuk  merencanakan sistem penyaluran air limbah (SPAL).
Setelah  dilakukan  perencanaan  SPAL,  kemudian  diambil
sample air limbah tambak di tiga titik tambak yang berbeda. Pengambilan sampel air  dilakukan sebanyak dua kali  untuk setiap tambak. Pengambilan sample dilakukan selama 2 hari berturut-turut di titik dan jam yang sama, yaitu pukul 12 siang Lokasi titik sampling terdapat pada Gambar 1, 2, dan 3.
Air sample diuji di laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten  Gresik  yang  sudah  tersertifikasi  KAN  LP-811- IDN.  Hasil  uji  laboratorium  kemudian  dianalisis  dan dibandingkan  dengan  standar  baku  mutu  air  limbah  yang tercantum  pada  Keputusan  Mentri  Kelautan  dan  Perikanan no.28 tahun 2004 tentang Pedoman Umum Budidaya Udang di tentang Pedoman Umum Budidaya Udang di Tambak [4]. Parameter  yang  digunakan  untuk  perencanaan  tertera  pada Tabel  1.  Parameter  yang  melebihi  baku  mutu  digunakan sebagai  dasar  dari  perencanaan  Instalasi  Pengolahan  Air Limbah Tambak Ikan Tradisional.

## III. HASIL PERENCANAAN

## A. Kuantitas Air Limbah
Pada  kegiatan  budidaya  tambak  ikan  tradisional,  proses penggantian air atau pembuangan air limbah hanya dilakukan saat  masa  panen.  Selama  masa  perawatan,  tidak  terjadi pembuangan air limbah tambak. Oleh karena itu, penentuan debit air limbah yang dihasilkan oleh setiap tambak di masa panen  dilakukan  dengan  membagi  besarnya  volume  setiap tambak dengan waktu pengurasan. Sebagai contoh, tambak 1 memiliki panjang 154 meter, lebar 69 meter, dan kedalaman 1  meter,  sehingga  volumenya  adalah 10.626 𝑚 3 .  Setelah
Gambar 4. Jaringan Pipa Primer.
Tabel 3. Kualitas Air Limbah Hasil Uji Laboratorium Parameter Satuan Hasil Analisis Baku Mutu pH - 9 9 TSS mg/L 185 25 COD mg/L 37 40 BOD mg/L 13 25 Amonia Total mg/L 0,36 0,1 Fosfat Terlarut mg/L 1,9 0,5
Gambar 6. Potongan A-A’ Bak Ekualisasi.
Tabel 1. Baku Mutu Effluent Air Limbah Tambak Ikan No Parameter Satuan Besaran 1 TSS ( Total Suspended Solid ) mg/l ≤ 25 2 pH 6-9 3 BOD 5 mg/l < 25 4 COD mg/l <40 5 PO 4 -3 mg/l < 0,5 6 NH 3 mg/l < 0,1
Tabel 2. . Kuantitas Air Limbah Tambak Ikan Tradisional Parameter Satuan Volume Debit (m 3 /detik) Tambak 1 m 3 10.626 0,123 Tambak 2 m 3 8134 0,094 Tambak 3 m 3 7182 0,083
Gambar 5. Denah Bak Ekualisasi.
Tabel 4. Dimensi Pipa Air Limbah Jalur Pipa A.6-A.4 A.4-A.2 A.2-B.1 Panjang Pipa (m) 10,00 230,00 180,00 Diameter pipa (mm) 400,00 450,00 450,00
didapatkan  volume  tambak,  maka  kemudian  ditentukan besarnya  debit  air  yang  keluar  saat  musim  panen.  Debit  air dihitung  dengan  membagi  volume  dengan  lamanya  waktu pengurasan  (24  jam).  Didapatkan  debit  air  limbah  adalah 0,123 𝑚 3 /𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘.
Menggunakan  metode  perhitungan  yang  sama  untuk menghitung  debit air limbah tambak 1, berikut adalah debit air  limbah  tambak  2  dan  3  saat  masa  panen  tiba,  seperti tercantum  pada  Tabel  2.Pada  perencanaan  ini,  saluran  pipa primer yang digunakan terdiri dari 3 ruas pipa, dengan debit total yang dialirkan adalah 0,094 m 3 /detik dan 0,123 m 3 /detik.

## B. Kualitas Air Limbah
Pada perencanaan ini, karakteristik air limbah didapatkan melalui  data  primer.  Pengujian  hasil  sampling  dilakukan  di laboratorium.  Berdasarkan  hasil  uji  laboratorium  tiga  titik sampling selama  dua  hari  dipilih  satu  data  dengan bebanpencemar tertinggi. Hal ini bertujuan agar perencanaan unit  IPAL  dapat  mengakomodasi  usaha  penurunan kandungan  polutan  dalam  air  limbah  dengan  kualitas terburuk. Hasil uji laboratorium dapat dilihat pada Tabel 3.
Berdasarkan  Tabel  3,  terlihat  bahwa  terdapat  beberapa parameter  yang  melebihi  batas  baku  mutu,  yaitu  parameter Total  Suspended  Solid (TSS),  Amonia  Total,  dan  Fosfat terlarut.

## C. Perencanaan Sistem Penyaluran Air Limbah

## 1) Dimensi Pipa Air Limbah
Pada  perencanaan  ini,  saluran  pipa  primer  Perencanaan pipa  primer  dilakukan  untuk  3  ruas  pipa  primer, yaitu  pipa A.6-A.4,  A.4-A.2,  dan  A.2-B.1  (IPAL).  Kecepatan  pipa direncanakan tidak kurandari 0,6 m/detik dan tidak lebih dari 3  m/detik.  Debit  yang  mengalir  pada  pipa  A.6-A.4  adalah sebesar 0,094 m 3 /detik, sedangkan debit yang mengalir pada pipa  A.4-A.2  dan  A.2-B.1  adalah  sebesar  0,123  m 3 /detik, dikarenakan  kedua  ruas  pipa  tersebut  menerima  influen  air limbah  dari  tambak  1  yang  memiliki  debit  paling  besar dibandingkan  dengan  tambak  lainnya.  Jaringan  pipa  primer dapat dilihat pada Gambar 4.
Jenis  pipa  yang  digunakan  adalah  pipa  HDPE  dengan kekuatan PE-100 tipe PN 10 dikarenakan sifatnya yang tahan di  segala cuaca  dan lentur. Cocok untuk dipasang di daerah yang memiliki kontur rawa. Berdasarkan perhitungan teknis, didapatkan dimensi  pipa air limbah tambak ikan tradisional di  Kecamatan  Cerme,  Kabupaten  Gresik  seperti  yang tercantum pada Tabel 4.

## 2) Penanaman Pipa Air Limbah
Penanaman  pipa  harus  memperhatikan  perubahan diameter,  dikarenakan  perbesaran  dan  pengecilan  pipa mempegaruhi  cara  perhitungan.  Berdasarkan  perhitungan teknis,  kedalaman  penanaman  pipa  minimum  yaitu  0,85 meter  dan  maksimum  3,3  meter  dengan  elevasi  pipa  paling bawah adalah 1,2 meter di bawah permukaan laut.
Gambar 9. Denah Constructed Wetland.
Gambar 10. Potongan A-A’ Constructed Wetland.
Gambar 7. Denah Unit Prasedimentasi.
Gambar 8. Potongan A-A’ Bak Prasedimentasi.

## D. Perencanaan Instalasi Pengolahan Air Limbah
Berdasarkan  kualitas  influen  air  limbah  tambak  ikan tradisional  di  Kecamatan  Cerme,  Kabupaten  Gresik direncanakan  menggunakan  unit  pengolahan  berupa  Bak Ekualisasi,  Prasedimentasi, Constructed  Wetland ,  Bak Penampung,  dan Sludge  Drying  Bed .  Adapun  dimensi masing-masing unit pengolahan adalah sebagai berikut:

## 1) Unit Bak Ekualisasi
Air limbah tambak ikan tradisional yang diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah memiliki debit yang besar, sehingga dirasa  perlu  dilakukan  penyesuaian  debit  kembali  di  Bak Ekualisasi,  agar  efisiensi  pengolahan  air  limbah  di  unit selanjutnya dapat terjaga. Dalam bak ekualisasi tidak terjadi penurunan  konsentrasi  polutan  air  limbah  dan  tidak direncanakan terjadi pengendapan partikel. Oleh karena itu, agar  suspensi  dalam  air  limbah  tidak  mengendap,  waktu detensi air dalam bak ekualisasi tidak boleh terlalu lama. Bak Ekualisasi direncanakan tertutup dan lahan di atas digunakan sebagai tempat parkir kendaraan.
Berdasarkan debit perencanaan influen sebesar 0,123 m 3 /s dan  debit effluent sebesar  0,12  m 3 /detik  yang  dialirkan melalui  4  buah  pipa effluent dan  pompa submersible , didapatkan  dimensi  bak  ekualisasi  yang  memiliki  rasio  1:1. Panjang bak ekualisasi adalah 10 meter, lebar 10 meter, dan kedalaman  3  meter  sehingga  volumenya  adalah  300  m 3 . Berdasarkan volume tersebut, waktu detensi air limbah dalam bak ekualisasi adalah selama 1 jam. Hal ini dapat mencegah terjadinya pengendapan lumpur dalam bak ekualisasi. Denah bak  ekualisasi  dapat  diamati  pada  Gambar  5,  sedangkan Potongan A-A’ terdapat pada Gambar 6.

## 2) Unit Prasedimentasi
Bak  pengendap  1  atau  Prasedimentasi  merupakan  unit pengolahan  air  limbah  dimana  terjadi  proses  penurunan partikel  diskrit  yang  mudah  mengendap  dan  terapung (minyak  atau scum ).  Unit  pengolahan  ini  mengurangi kandungan suspended  solid dalam  air.  Partikel  diskrit merupakan  suatu  partikel  yang  tidak  mengalami  perubahan bentuk,  ukuran,  dan  berat  saat  mengendap.  Efisiensi pengendapan  dipengaruhi  oleh  karakteristik  aliran  air, dimana  aliran  air  harus  laminar  dengan  nilai  bilangan Reynolds kurang dari 2400 dan bilangan Froude lebih dari 10 - 5 [5].
Bentuk  unit  bak  prasedimentasi  yang  umum  digunakan adalah segi empat atau lingkaran, dengan empat zona, yaitu
Gambar 11. Denah Bak Penampung.
Gambar 12. Potongan A-A’ Bak Penampung.
Gambar 13. Denah Sludge Drying Bed.
Gambar 14. Potongan A-A’ Sludge Drying Bed.
Tabel 7.
Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) SPAL Kebutuhan Biaya Pipa Rp     138.847.479 Penggalian dan Penanaman Pipa Rp        51.776.288 Manhole Rp        13.484.453 Total Rp     204.108.220 PPN 11% Rp       22.451.904 Total Biaya+PPN 11% Rp     226.560.124 Pembulatan Rp     226.561.000 Tabel 8. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) IPAL Unit Biaya Bak Ekualisasi Rp                      191.477.706 Prasedimentasi Rp                      535.875.978 Constructed Wetland Rp                      317.114.244 Bak Penampung Rp                      177.771.035 Sludge Drying Bed Rp                        85.901.465 Pipa dan Aksesoris IPAL Rp                        79.182.814 Total Rp                  1.387.323.241 PPN 11% Rp                     152.605.557 Total + PPN Rp                  1.539.928.798 Pembulatan Rp                  1.539.929.000
zona inlet , zona outlet , zona lumpur, dan zona pengendapan. Dalam  perencanaan  ini  digunakan  empat  buah  bak prasedimentasi  yang  masing-masing  memiliki  dimensi panjang  15  meter,  lebar  5  meter,  dan  kedalaman  3  meter. Dengan waktu detensi 1,5 jam, diperoleh nilai OFR sebesar 34,56 m 3 /m 2 /jam . Denah unit prasedimentasi dapat dilihat pada  Gambar  7,  dan  Potongan  A-A’  unit  prasedimentasi terdapat  pada  Gambar  8.  Waktu  detensi  air  limbah direncanakan  selama  1,5  jam  dan  mengalami  proses penurunan  polutan  untuk  parameter  TSS,  BOD,  COD, Amonia, dan Fosfat terlarut.

## 3) Constructed Wetland
Constructed  wetland atau  lahan  basah  buatan  merupakan sistem  pengolahan  air  limbah  yang  terkontrol  dan  didesain menggunakan  proses  alami.  Proses  degradasi  polutan  di dalamnya  melibatkan  vegetasi,  media  dan  mikroorganisme untuk  mengolah  air  limbah  [6].  Sistem  pengolahan direncanakan sedemikian rupa mempertimbangkan debit air limbah, beban organik, kedalaman media, dan jenis tanaman yang  digunakan  sehingga  air  limbah  hasil  pengolahan  yang keluar  dari Constructed  wetland sesuai  dengan  yang dikehendaki.
Pada  perencanaan  ini, Constructed  wetland direncanakan menggunakan  sistem  SSFW  ( Sub  Surface  Flow  Wetland ), dikarenakan  pada  sistem  SSFW, Constructed  wetland menggunakan media tanah, pasir, atau kerikil yang ditanami dengan  vegetasi  tumbuhan.  Air  limbah  dialirkan  di  bawah permukaan  media  tanam,  sehingga  dapat  meminimalkan
resiko  terkena  paparan  manusia  atau  mikroorganisme  lain yang  mengganggu.  Selain  itu,  sistem  ini  baik  untuk  proses nitrifikasi,  akibat  tingginya  kemampuan  transfer  oksigen. Selain itu juga tingkat penyisihan BOD dan COD yang tinggi [7].
Jumlah Constructed  wetland yang  direncanakan  adalah sebanyak  16  unit.  Masing-masing  unit  mengolah  air  hasil effluent unit  prasedimentasi  dengan  debit  sebesar  0,0075 m 3 /detik. Dengan perhitungan teknis, didapatkan dimensi Constructed wetland dengan panjang 21 meter, lebar 2 meter, dan  kedalaman  media  0,6  meter.  Media  yang  digunakan adalah medium  gravel dengan  vegetasi  tanaman Canna indica .  Adapun  jumlah  tanaman Canna  indica untuk  setiap unit adalah sebanyak 84 buah tanaman yang ditanam dengan kerapatan  2  buah  tanaman  per  meter  persegi.  Desain  denah dan  potongan  unit Constructed  wetland dapat  dilihat  pada Gambar 9 dan 10.

## 4) Bak Penampung
Unit Bak Penampung dipergunakan untuk menampung air hasil  olahan  dari Constructed  wetland .  Air  tersebut digunakan  kembali  untuk  mengisi  tambak  ikan  yang sebelumnya sudah dibersihkan dari sisa-sisa sampah atau sisa makanan. Dalam proses budidaya ikan di tambak tradisional, air yang digunakan untuk mengairi petak tambak berasal dari air sungai  yang tidak diolah terlebih dahulu, sehingga tidak dapat  dipastikan  kualitas  air  bakunya.  Air  hasil  olahan  ini diharapkan dapat membantu memelihara kualitas air tambak
A) Bak Ekualisasi
B) Unit Prasedimentasi C) Constructed Wetland
D) Bak Penampung E) Sludge Drying Bed
Gambar 15. Layout IPAL.
Tabel 5. Kebutuhan Luas Lahan IPAL No Unit Jumlah (unit) Panjang (m) Lebar (m) Kedalaman (m) Luas total (m 2 ) 1 Bak Ekualisasi 1 10 10 3 100 2 Pra Sedimentasi 4 15 5 3 300 3 Constructed wetland 16 21 2 0,6 674 4 Bak Penampung 1 22 11 2 242 5 Sludge Drying Bed 16 2,4 1,2 1,3 47 Total 1363 Tabel 6. Efisiensi Penurunan Unit Pengolahan Parameter Satuan Influen Prasedimentasi Constructed Wetland Baku Mutu %penurunan Effluent %penurunan Effluent TSS mg/L 185 52,63% 87,63 89% 9,36 25 COD mg/L 37 31,25% 25,44 37% 15,96 40 BOD mg/L 13 31,25% 8,94 37% 5,61 25 Amonia mg/L 0,36 20% 0,29 85% 0,06 0,1 Fosfat mg/L 1,9 20% 1,52 80% 0,3 0,5
sehingga pertumbuhan ikan menjadi lebih maksimal.
Agar  kualitas  air effluent tetap  terjaga,  unit  Bak Penampung  dilengkapi  dengan  penutup  sederhana  seperti kain jaring atau asbes, agar tidak ada kotoran yang masuk ke dalam  unit  Bak  Penampung.  Kemudian,  dalam  unit  Bak Penampung  tidak  dipasang  saluran  pipa  atau  pompa, dikarenakan  untuk  mengalirkan  air  menuju  petak  tambak digunakan  pompa portable dan  pipa  plastik  yang  bisa dipasang atau lepas sesuai kebutuhan pemakaian.
Melalui  perhitungan  teknis,  didapatkan  dimensi  satu  unit Bak  Penampung  yang  menampung  air  limbah  dengan  debit 0,12 m 3 /s sepanjang 22 meter dan lebar 11 meter. Kedalaman bak penampung adalah 2 meter.
Denah  dan  potongan  bak  penampung  dapat  dilihat  pada Gambar 11 dan 12.
5) Sludge Drying Bed
Secara  umum, Sludge  Drying  Bed (SDB)  dipakai  untuk menghilangkan  kadar  air  dari  lumpur  yang  dihasilkan  unit pengolahan.  Melalui  unit  SDB,  lumpur  diolah  secara sederhana menggunakan tenaga sinar matahari. Selanjutnya, lumpur  yang  sudah  kering  dimanfaatkan  sebagai  kompos. Sludge Drying Bed terdiri dari beberapa media yang disusun bertingkat,  dengan  lumpur  berada  di  susunan  paling  atas media.  Pada  umumnya, Sludge  Drying  Bed berbentuk persegi.  Jumlah  bak  yang  perlu  disediakan  akan menyesuaikan periode pengisian.
Perencanaan  IPAL  ini  dilengkapi  dengan  unit Sludge Drying  Bed untuk  mengolah  lumpur  yang  dihasilkan  pada unit prasedimentasi. Jumlah bak SDB direncanakan sebanyak 16 buah dengan asumsi masa pengeringan satu bak selama 14 hari dan 2 buah bak digunakan sebagai cadangan.
Setelah  dilakukan  perhitungan  teknis  didapatkan  dimensi Sludge drying bed yang memiliki panjang 2,4 meter, lebar 1,2 meter,  dan  kedalaman Sludge  drying  bed yaitu  1,3  meter. Denah dan potongan A-A’ Sludge drying  bed terdapat  pada Gambar 13 dan 14.
E. Layout IPAL
Berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan, didapatkan  kebutuhan  luas  lahan  secara  keseluruhan  setiap unit  seperti  tercantum  pada  Tabel  5.Gambar layout IPAL dapat dilihat pada Gambar 15.

## F. Mass Balance
Perencanaan  Instalasi  Pengolahan  Air  Limbah  disusun berdasarkan pada kebutuhan degradasi polutan yang terdapat pada air limbah tambak ikan  tradisional dengan mempertimbangkan  biaya,  luas  lahan  yang  tersedia,  dan ketersediaan  sumber  daya  manusia.  Adapun  nilai  efisiensi penurunan polutan dan kualitas effluent IPAL yang dihasilkan dipengaruhi oleh lamanya waktu detensi, kualitas influen, dan
suhu.  Efisiensi  penurunan  masing-masing  unit  pengolahan dapat dilihat pada Tabel 6.

## G. Rencana Anggaran Biaya
Berdasarkan  perencanaan  SPAL  dan  IPAL  di  atas, Rencana anggaran biaya (RAB) mengacu pada Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Kabupaten Gresik tahun 2022 yang sudah ditambahkan dengan PPN sebesar 11%  terdapat  pada Tabel 7 dan 8.

## IV. KESIMPULAN

## A. Kesimpulan
Berdasarkan perencanaan yang telah dilakukan, diperoleh beberapa  kesimpulan  sebagai  berikut:(1)Karakteristik  air limbah budidaya tambak ikan tradisional yang diperoleh dari tiga titik tambak tradisional masih melebihi baku mutu, yaitu parameter TSS, Ammonia, dan Fosfat;(2)Teknologi pengolahan  yang  digunakan  untuk  pengolahan  air  limbah tambak  ikan  tradisional  adalah  Bak  Ekualisasi,  Unit Prasedimentasi, Constructed wetland dengan media medium gravel  dan  tanaman  Canna  indica,  Bak  Penampung,  dan Sludge Drying Bed;(3)Rencana Anggaran biaya pembangunan  SPAL  adalah  sebesar  Rp.  226.561.000  (Dua ratur  dua  puluh  enam  juta  lima  ratus  enam  puluh  satu  ribu rupiah).  Sedangkan  Rencana  Anggaran  Biaya  (RAB) pembangunan IPAL adalah sebesar Rp 1.539.929.000 (Satu milyar lima ratus tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Gresik, Kabupaten  Gresik  Dalam Angka 2022 . Gresik: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, 2022.
[2] H.  Widyantoro,  M.  Wijayanti,  and  S.  Heza  Dwinanti,  “Modifikasi media  spirulina  plantesis  sebagai  usaha  pemanfaatan  air  limbah budidaya ikan lele,” Jurnal Akuakultur Rawa Indonesia , vol. 6, no. 2, pp. 153–164, 2018.
[3] M. Tamyiz, “Perbandingan rasio bod/cod pada area tambak di hulu dan hilir terhadap biodegradabilitas bahan organik,” Journal  of  Research and Technology , vol. 1, no. 1, 2015.
[4] Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Republik  Indonesia, Keputusan Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Republik  Indonesia  Nomor: KEP.28/MEN/2004  tentang  Pedoman  Umum  Budidaya  Udang  di Tambak .  Jakarta,  Jakarta:  Kementrian  Kelautan  dan  Perikanan Republik Indonesia, 2004.
[5] Metcalf and Eddy, Wastewater Engineering Treatment And Resource Recovery.  5th  edition .  New  York:  Mc  Graw  Hill,  2014.ISBN  : 9780073401188
[6] D. Hidayat, R. Suprianto, and P. S. Dewi, “Penentuan kandungan zat padat (total dissolve solid dan total suspended solid) di perairan Teluk Lampung,” Analit:  Analytical  and  Environmental  Chemistry ,  vol.  1, no. 1, 2016.
[7] J. Vymazal, “Constructed wetlands for wastewater treatment,” Water (Switzerland) ,  vol.  2,  no.  3,  pp.  530–549,  Sep.  2010,  doi: 10.3390/w2030530.