OPTIMASI PENGGUNAAN ENERGI PADA SISTEM PENCAHAYAAN GEDUNG REKTORAT UNIVERSITAS LAMPUNG DALAM RANGKA KONSERVASI ENERGI
Muhammad Irfan S 1 , Herri Gusmedi 2 , Dikpride Despa 3
1,2,3 Jurusan Teknik Elektro Universitas Lampung
1 muhammadirfansantoso@gmail.com, 2 herri.gusmedi@eng.unila.ac.id, 3 despa@eng.unila.ac.id

## Abstrak
Sistem  pencahayaan  di  gedung  rektorat  Universitas  Lampung  (Unila)  memiliki  intensitas  cahaya  yang  kecil akibat  penambahan  sekat  pada  ruangan  gedung,  karenanya  perlu  dilakukan  penelitian  untuk  mendapatkan kondisi optimal pada sistem pencahayaan. Penelitian ini diawali dengan pengukuran Intensitas Konsumsi Energi (IKE),  pengukuran  intensitas  cahaya  ruang  dan  konsumsi  energi  pencahayaan  kemudian  mecari  rekomendasi pengoptimalan  penggunaan  energi  listrik  pada  sistem  pencahayaan  dengan  metoda  lumen.  Nilai  hasil pengukuran IKE, intensitas cahaya serta hasil pengoptimalan dibandingkan dan dianalisis. Dari hasil pengukuran dan perhitungan diperoleh, nilai IKE gedung rektorat unila sebesar 3,13 kWh/m² per bulan, nilai ini merupakan hasil yang sangat efisien berdasarkan PerMen ESDM No.13 tahun 2012. Untuk nilai intensitas cahaya, terdapat 93,18% ruangan yang tidak sesuai dengan dengan SNI 03-6197-2010. Keadaan ini termasuk pada kondisi tidak nyaman,  kareananya  perlu  dilakukan  optimasi  dengan  beberapa  alternatif.  Setelah  dilakukan  optimasi  dengan alternatif  tersebut,  alternatif  yang  paling  efisien  dan  memenuhi  intensitas  cahaya  ruangan  yang  sesuai  dengan SNI 03-6197-2010 dengan nilai IKE 3,299 kWh/m² per bulan adalah alternatif dengan menggunakan lampu LED T8 16.5T8/48-3500 IF 10/1.
Kata  Kunci  :  intensitas  konsumsi  energi,  sistem  pencahayaan,  gedung  rektorat,  konservasi  energi,  PerMen ESDM no.13 tahun 2012, SNI 03-6197-2010.

## Abstract
The  lighting  system  in  Gedung  Rektorat  of  Lampung  University  has  low  light  intensity  due  to  addition  of insulation  inside  the  bulding  rooms.  Therefore,  it  is  necessary  to  do  a  research  in  order  to  obtain  the  optimal condition  of  the  lighting  system.  This  research  begins  with  measuring  the  Intensity  of  Energy  Consumption (Intensitas  Konsumsi  Energi/IKE),  light  intensity  inside  the  room,  energy  consumptions  on  lightening  system and  looking  for  recommendation  of  optimization  electrical  energy  consumptions  on  the  lightening  system  by lumen method. The IKE measurement result, light intensity and optimization result are compared and analyzed. Based  on  the  result  of  measurement  and  calculation,  the  value  of  IKE  in  Gedung  Rektorat  of  Lampung University is 3.13 kWh/m² per month, based on the ministerial decree (PerMen ESDM 13 tahun 2012) this value is very efficient. For light  intensity, there are 93.18% room not in accordance  with SNI 03-6197-2010. This is influenced  by  uncomfortable  condition,  therefore  it  is  necessary  to  do  optimization  with  several  alternatives. After  optimization,  the  most  efficient  alternative  and  fulfill  the  light  intensity  corresponding  to  SNI  03-6197- 2010 with 3.299 kWh/m² per month of IKE is an alternative which used LED T8 16.5T8/48-3500 IF 10/1.
Key  Words  :  Energy  consumption  intensity,  lighting  system,  rectorate  building,  energy  conservation,  PerMen ESDM no.13 tahun 2012, SNI 03-6197-2010.

## I. PENDAHULUAN
Konservasi  energi  nasional  merupakan rangkaian  kegiatan  yang  menjadi  tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, pengusaha,  dan  masyarakat  seperti  yang dijelaskan  Permen  ESDM  no.13  tahun  2012 tentang  penghematan  energi  listrik,  bahwa dalam rangka lebih meningkatkan penghematan  pemakaian  tenaga  listrik,  perlu dilakukan  pemakaian  tenaga  listrik  secara efisisen  dan  rasional  tanpa  mengurangi
keselamatan,  kenyamanan  dan  produktivitas. Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  maka  audit dan  rekomendasi  pengoptimalan  terhadap penggunaan energi pada sistem tata pencahayaan  Gedung  Rektorat  UNILA  adalah langkah  awal  yang  harus  dilakukan.  Kunci penghematan  energi  pada  gedung-gedung tinggi adalah dengan penggunaan listrik untuk AC  ( Air  Conditioner )  dan  penerangan  yang dapat ditekan serendah mungkin [2].
Penelitian  ini  akan  memberikan  laporan hasil  audit    berupa  perhitungan  nilai  IKE  dan
beban  pencahayaan  serta  mencari  peluang- peluang  untuk  penghematan  energi  serta memberikan rekomendasi tentang pengoptimalan  penggunaan  energi  dalam rangka konservasi energi.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Cahaya
Cahaya  merupakan  satu  bagian  dari berbagai  jenis  gelombang  elektromagnetis yang terbang ke angkasa. Gelombang tersebut memiliki panjang dan frekuensi  tertentu, yang nilainya  dibedakan  dari  energi  cahaya  lainnya dalam  spektrum  elektromagnetisnya.Cahaya dipancarkan dari suatu benda dengan fenomena sebagai berikut [7]:
 Pijar,  benda  padat  dan  cair  memancarkan radiasi  yang  dapat  dilihat  bila  dipanaskan sampai suhu tertentu. Intensitas meningkat dan  penampilan  menjadi  semakin  putih jika suhu naik.
 Muatan Listrik, jika arus listrik dilewatkan melalui  gas,maka  atom  dan  molekulnya akan memancarkan radiasi, dimana
spektrumnya  merupakan  karakteristik  dari elemen yang ada.
 Electro  Luminescence,  cahaya  dihasilkan jika  arus  listrik  dilewatkan  melalui padatan  tertentu  seperti  semikonduktor atau bahan yang mengandung fosfor.
 Photo luminescence, radiasi pada salahsatu  panjang  gelombang  diserap, biasanya oleh suatu padatan dan dipancarkan kembali pada berbagai panjang  gelombang.  Bila  radiasi  yang dipancarkan  kembali  tersebut  merupakan fenomena yang dapat terlihat, maka radiasi tersebut disebut fluorescence atau phosphorescence.
Cahaya  nampak,  menyatakan  gelombang yang  sempit  diantara  cahaya  ultraviolet  ( ) dan  energi  inframerah  (panas).  Gelombang cahaya  tersebut  mampu  merangsang  retina mata,  yang  menghasilkan  sensasi  penglihatan yang  disebut  pandangan.  Oleh  karena  itu, penglihatan  memerlukan  mata  yang  berfungsi dan cahaya yang nampak. Pencahayaan sendiri dapat dibagi menjadi [7]:
2.1.1. Pencahayaan alami
Pencahayaan alami adalah sumber pencahayaan yang berasal dari sinar matahari. Sinar  alami  mempunyai  banyak  keuntungan, selain  menghemat  energi  listrik  juga  dapat membunuh kuman. Untuk mendapatkan pencahayaan alami pada suatu ruang diperlukan jendela-jendela yang besar ataupun dinding kaca sekurang-kurangnya 1/6 daripada luas lantai.
Sumber  pencahayaan  alami  kadang  dirasa kurang  efektif  dibanding  dengan  penggunaan pencahayaan  buatan,  selain  karena  intensitas cahaya  yang  tidak  tetap,  sumber  alami menghasilkan  panas  terutama  saat  siang  hari. Faktor-faktor  yang  perlu  diperhatikan  agar penggunaan sinar alami mendapat keuntungan, yaitu:
 Variasi intensitas cahaya matahari.
 Distribusi dari terangnya cahaya.
 Efek dari lokasi, pemantulan cahaya, jarak antar bangunan.
 Letak  geografis  dan  kegunaan  bangunan gedung.
2.1.2. Pencahayaan buatan
Pencahayaan  buatan  adalah  pencahayaan yang  dihasilkan  oleh  sumber  cahaya  selain cahaya  alami.  Pencahayaan  buatan  sangat diperlukan apabila posisi ruangan sulit dicapai oleh pencahayaan alami atau saat pencahayaan alami tidak mencukupi. Fungsi pokok pencahayaan  buatan  baik  yang  diterapkan secara tersendiri maupun yang dikombinasikan dengan  pencahayaan  alami  adalah  sebagai berikut [4]:
 Menciptakan lingkungan yang memungkinkan  penghuni  melihat  secara detail  serta  terlaksananya  tugas  serta kegiatan visual secara mudah dan tepat.
 Memungkinkan  penghuni  berjalan  dan bergerak secara mudah dan aman.
 Tidak  menimbukan  pertambahan  suhu udara yang berlebihan pada tempat kerja.
 Memberikan pencahayaan dengan intensitas  yang  tetap  menyebar  secara merata, tidak berkedip, tidak menyilaukan, dan tidak menimbulkan bayang-bayang.
 Meningkatkan  lingkungan  visual  yang nyaman dan meningkatkan prestasi.
Disamping  hal-hal  tesebut  di  atas,  dalam perencanaan  penggunaan  pencahayaan  untuk suatu  lingkungan  kerja  maka  perlu  pula diperhatikan hal-hal berikut ini :
 Seberapa  jauh  pencahayaan  buatan  akan digunakan,  baik  untuk  menunjang  dan melengkapi pencahayaan alami.
 Tingkat  pencahayaan  yang  diinginkan, baik untuk pencahayaan tempat kerja yang memerlukan  tugas  visual  tertentu  atau hanya untuk pencahayaan umum.
 Distribusi  dan  variasi  iluminasi  yang diperlukan  dalam  keseluruhan  interior, apakah  menyebar  atau  tefokus  pada  satu arah.
 Arah  cahaya,  apakah  ada  maksud  untuk menonjolkan  bentuk  dan  kepribadian ruangan yang diterangi atau tidak.
 Warna  yang  akan  dipergunakan  dalam ruangan serta efek warna dari cahaya.
 Derajat kesilauan
obyek ataupun lingkungan  yang  ingin  diterangi,  apakah tinggi atau rendah.
Disamping  memperhatikan  kedua  aspek diatas,  hal  lain  yang  juga  perlu  diperhatikan adalah  masalah  penggunaan  energi  dalam sistem pencahayaan. Sistem pencahayaan yang baik  tidak  hanya  berusaha  mewujudkan kenyamanan  dan  keindahan  dalam  ruang, namun juga berusaha meminimalkan penggunaan energi dan biaya pemeliharaannya.

## 2.2. Intensitas Konsumsi Energi
Intensitas  Konsumsi  Energi  (IKE)  listrik merupakan  istilah  yang  digunakan  untuk mengetahui  besarnya  pemakaian  energi  pada suatu  sistem  (bangunan).  Namun  energi  yang dimaksudkan  dalam  hal  ini  adalah  energi listrik.  Pada  hakekatnya  Intensitas  Konsumsi Energi  ini  adalah  hasil  bagi  antara  konsumsi energi  total  selama  periode  tertentu  (satu bulan)  dengan  luasan  bangunan.  Satuan  IKE adalah  kWH/m 2 per  bulan.  Standar  IKE (Intensitas Konsumsi Energi)  yang ditetapkan Permen  ESDM  no.13  tahun  2012  tentang kriteria penggunaan energi di gedung perkatoran ber-AC, dinyatakan dalam tabel 2.1 [5]:
Tabel 2.1. Per Men ESDM no.13 tahun 2012 Kriteria Konsumsi Energi Spesifik (kWH/m 2 /bulan) Sangat Efisien x < 8.5 Efisien 8.5 ≤ x < 14 Cukup Efisien 14 ≤ x <18.5 Boros x ≥ 18.5 Rumus menghitung nilai Intensitas Konsumsi Energi (IKE) :
......  (2.1)
Nilai  IKE  ini  sangat  dipengaruhi  oleh besar pemakaian energi pada gedung tersebut, jika tidak ada upaya dalam penghematan maka akan berujung pada pemborosan energi.

## III. METODE PENELITIAN

## 3.1. Bagan Alir Penelitian
Untuk  melakukan  penelitian  ini,  tahapan- tahapan  penelitian  digambarkan  pada  gambar 3.1.  Pada  diagram  alir  tersebut  hal  yang pertama  kali  dilakukan  pada  penelitian  ini adalah  pengumpulan  dan  penyusunan  data yang  berupa  data  historis gedung,  diantaranya adalah  denah  gedung,  rekening  pembayaran listrik  satu  tahun  terakhir  serta  intensitas pencahayaan ruangan dan beban pencahayaan. Setelah mendapatkan data, selanjutnya menentukan  tingkat  pencahayaan  minimum setiap  ruangan.  Kemudian  dilanjutkan  dengan menghitung beban pencahayaan dan nilai IKE gedung.  Nilai  IKE  dibandingkan  dengan  Per Men  ESDM  no.13  tahun  2012  dan  nilai intensitas serta beban pencahayaan dibandingkan  dengan  SNI  03-6197-2010.  Jika salah-satu  nilai  dari  kedua  parameter  tersebut tidak  sesuai  dengan  target,  maka  dilakukan pengkondisian dan pengoptimalan pada sistem pencahayaan serta penghitungan ulang. Apabila  nilai  IKE  dan  sistem  pencahayaan sesuai  target,  penelitian  dilanjutkan  dengan mencari  sistem  pengkondisian  pencahayaan paling  baik,  dengan  melihat  nilai  parameter IKE serta intensitas pencahayaan.
Mulai Pengumpulan Data Hitung Beban Pencahayaan dan IKE Pencahayaan Sesuai SNI Pengkondisian Sistem Pencahayaan Optimasi Pencahayaan Analisi Data Stop Ya Tidak Tentukan Tingkat Pencahayaan Minimum
Gambar 3.1. Diagram Alir

## 3.2. Rancangan Penelitian
Sebagai  gambaran  tentang  bagaimana proses penelitian dilakukan  dapat dilihat pada tahapan kegiatan berikut :
 Pengumpulan data Data yang diperlukan meliputi :
- Denah seluruh lantai.
- Rekening  listrik  (konsumsi  energi,  biaya penggunaan energi dengan basis bulanan).
- Parameter  pencahayaan  berupa  intensitas pencahayaan dan beban pencahayaan.
 Analisis data Dalam  analisis  data  kegiatan  yang dilakukan antara lain membuat :
- Tabulasi  data  operasi  berdasarkan  area pemanfaatan, yaitu :
 Rincian  luas  bangunan  dan  luas  total bangunan (m 2 ).
 Daya listrik total yang dibutuhkan
 Daya  listrik  terpasang  per  m 2 luas lantai untuk keseluruhan bangunan.
 Intesitas Konsumsi Energi bangunan.
 Biaya pemakaian energi bangunan.
- Neraca energi
- Perhitungan intensitas pencahayaan dengan metode lumen :
1. Intensitas pencahayaan.
.................................... (3.1)
Dimana : E  : Intensitas penerangan (lux) F  : Fluks cahaya (luman) A  : Luas bidang kerja (m 2 ) 2. Indeks ruang
...........................  (3.2) k  : Indeks ruang p  : Panjang ruangan (m)
l : lebar ruangan (m)
tb  :  tinggi  sumber  cahaya  diatas  bidang kerja (m)
3. Efisiensi penerangan.
Nilai k hasil perhitungan indeks ruang digunakan untuk menentukan nilai efisiensi penerangan lampu (k p ). Bila nilai k  angkanya  tidak  ada  (tidak  tepat)  pada tabel,  maka  untuk  menghitung  efisiensi (kp) dengan interpolasi berikut :
..  (3.3)
 Evaluasi Potensi Penghematan Energi.
Saat  peluang  penghematan  energi sudah diidentifikasi maka evaluasi kelayakan  ekonomis  perlu  dilakukan khususnya  tentang    rekomendasi  untuk penghematan energi.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Intensitas Konsumsi Energi (IKE)
Berdasarkan  rumus  (2.1)  didapatkan  nilai IKE  (Intensitas  Konsumsi  Energi)  sebagai berikut :
IKE =
IKE =  3,13 kWh/m² per bulan
Dari  perhitungan  diperoleh  besarnya  IKE (Intensitas  Konsumsi  Energi)  adalah  3,13 kWh/m²  per  bulan,  jika  merujuk  dengan standar  IKE  (Intensitas  Konsumsi  Energi) yang  ditetapkan  Per  Men  ESDM  no.13  tahun 2012  tentang  kriteria  penggunaan  energi  di gedung  perkatoran  ber-AC,  dapat  dikatakan sangat  efisien.  Namun  pada  kenyataannya walaupun  dikatakan  sangat  efisien  tingkat
kenyamanan  pada  gedung  tersebut  belum tercapai.

## 4.2. Pengukuran Intensitas Cahaya
Hasil  pengukuran  intensitas  pencahayaan pada gedung rektorat Unila yang dibandingkan dengan  SNI  (Standar  Nasional  Indonesia)  03- 6197-2010 adalah sebagai berikut :
Lantai 1 :
Lantai  1  terdapat  26  ruangan,  untuk  hasil pengukuran  intesitas  cahaya  terdapat  25 ruangan  yang  belum  memenuhi  standar minimum yang digunakan.
Lantai 2 :
Lantai  2  terdapat  36  ruangan,  untuk  hasil pengukuran  intesitas  cahaya  terdapat  33 ruangan  yang  belum  memenuhi  standar minimum yang digunakan.
Lantai 3 :
Lantai  3  terdapat  35  ruangan,  untuk  hasil pengukuran  intesitas  cahaya  terdapat  32 ruangan  yang  belum  memenuhi  standar minimum yang digunakan.
Lantai 4 :
Lantai  4  terdapat  14  ruangan,  untuk  hasil pengukuran  intesitas  cahaya  keseluruhan ruangan  yang  ada  belum  memenuhi  standar minimum yang digunakan.
Lantai 5 :
Lantai  5  terdapat  21  ruangan,  untuk  hasil pengukuran  intesitas  cahaya  terdapat  19 ruangan  yang  belum  memenuhi  standar minimum yang digunakan.
Dari  hasil  pengukuran  terdapat  123 ruangan  dari  132  ruangan  di  gedung  rektorat Unila  yang  intensitas  penerangannya  belum mencapai  standar  SNI  03-6197-2010.  Hal  ini akan berpengaruh terhadap tingkat kenyamanan gedung tersebut.

## 4.3. Beban Pencahayaan
Dari  hasil  perhitungan  didapatkan  total beban  pencahayaan  seperti  yang  diperlihatkan pada tabel 4.1 berikut :
Tabel 4.1. Total beban pendinginan maksimum Lantai Total Beban Pencahayaan Terpasang (watt) 1 2464 2 5792 3 3442 4 2454 5 2042 Total Beban 16194
Total  beban  pencahayaan  terpasang  di gedung  rektorat  Unila  adalah  12,194  kW. Untuk kontribusi pencahayaan pada pemakaian  energi  gedung  rektorat  dapat dihitung dari total beban pencahayaan terpasang  12,194  kW  x  8  jam  pemakaian (asumsi  pemakaian  pada  Gedung  Rektorat)  = 129,544  kWh  per  hari  dengan  perbandingan total  pemakaian  energi  gedung  sebesar 1006.62  kWh  per  hari,  sehingga  didapatkan persentase  pemakaian  energi  listrik  untuk sistem pencahayaan adalah :
= 12,90%

## 4.4. Optimasi Sistem Pencahayaan
Optimasi  penggunaan  energi  pada  sistem pencahayaan gedung rektorat dilakukan dengan :
Alternatif 1 :
Pada  kondisi  ini,  dimana  penggunaan lampu  pada  seluruh  ruangan  diganti  dengan jenis  lampu  dengan  efikasi  yang  tinggi  yaitu lampu LED T8 16.5T8/48-3500 IF 10/1. Akan tetapi  intensitas  penerangan  rata-rata  pada bidang kerja yang dihitung disesuaikan dengan kondisi  eksisting  hasil  pengukuran.  Dari  hasil perhitungan  dengan  menggunakan  metode lumen  didapatkan,  penggunaan  energi  untuk optimasi  pertama  sebesar  12,8865  kW  jika diasumsikan  bahwa  penggunaan  energi  listrik pada  pencahayaan  selama  8  jam  per  harinya, maka  didapatkan  energi  yang  diperlukan pencahayaan  sebesar  103,092  kWh  per  hari. Dengan  menggunakan  2.1  maka  didapatkan nilai  IKE untuk optimasi pertama sebesar 3,05 kWh/m² per bulan.
Alternatif 2 :
Pada  kondisi  ini,  penggunaan  jenis  lampu menggunakan  lampu  TL-D  36W/830  1SL, dimana lampu tersebut merupakan jenis lampu yang  paling  banyak  digunakan  pada  gedung rektorat,  yaitu  sebanyak  354  lampu  dari  total 506  lampu  yang  terpasang  serta  intensitas penerangan  rata-rata  pada  bidang  kerja  di setiap ruangan yang dihitung berdasarkan SNI 03-6197-2010.  Dari  hasil  perhitungan  dengan menggunakan  metode  lumen  didapatkan, penggunaan  energi  untuk  optimasi  kedua sebesar  33,048  kW  jika  diasumsikan  bahwa penggunaan  energi  listrik  pada  pencahayaan selama  8  jam  per  harinya,  maka  didapatkan energi  yang  diperlukan  pencahayaan  sebesar 264,384  kWh  per  hari.  Dengan  menggunakan 2.1 maka didapatkan nilai  IKE untuk optimasi kedua sebesar 3,55 kWh/m² per bulan.
Alternatif 3 :
Pada  kondisi  ini,  penggantian jenis  lampu menggunakan lampu LED T8 16.5T8/48-3500 IF  10/1,  dimana  lampu  ini  merupakan  lampu dengan  nilai  efikasi  cahaya  yang  tinggi  yaitu sebesar  120  lumen/watt,  serta  intensitas penerangan  rata-rata  pada  bidang  kerja  di setiap ruangan yang dihitung berdasarkan SNI 03-6197-2010.  Dari  hasil  perhitungan  dengan menggunakan  metode  lumen  didapatkan, penggunaan  energi  untuk  optimasi  ketiga sebesar  22,8855  kW  jika  diasumsikan  bahwa penggunaan  energi  listrik  pada  pencahayaan selama  8  jam  per  harinya,  maka  didapatkan energi  yang  diperlukan  pencahayaan  sebesar 183,084  kWh  per  hari.  Dengan  menggunakan 2.1 maka didapatkan nilai  IKE untuk optimasi ketiga sebesar 3,299 kWh/m² per bulan.
Secara  keseluruhan,  jika  melihat  dari tingkat pencahayaan minimum serta penggunaan  energi  yang  sesuai  dengan  SNI
03-6197-2010 maka alternatif kedua merupakan  kondisi  yang  paling  ideal  untuk direkomendasikan  pada  sistem  pencahayaan gedung rektorat Unila.

## V. SIMPULAN DAN SARAN

## 5.1. Simpulan
Nilai  IKE  gedung  rektorat  Unila  sebesar 3,13  kWh/m²  per  bulan,  nilai  ini  merupakan hasil  yang  sangat  efisien  berdasarkan  PerMen ESDM No.13 tahun 2012. Akan tetapi tingkat
pencahayaan  belum  sesuai  dengan  SNI  03- 6197-2010.  Oleh  karena  itu  perlu  dilakukan optimasi dengan alternatif, pertama penggunaan  lampu    LED  T8  16.5T8/48-3500 IF 10/1 dimana intensitas penerangan rata-rata pada  bidang  kerja  disesuaikan  dengan  kondisi eksisting hasil pengukuran, kedua penggunaan jenis  lampu  menggunakan  lampu  TL-D 36W/830  1SL  diamana  intensitas  penerangan rata-rata  pada  bidang  kerja  berdasarkan  SNI 03-6197-2010, ketiga penggunaan jenis lampu LED  T8  16.5T8/48-3500  IF  10/1  dimana intensitas  penerangan  rata-rata  pada  bidang kerja  berdasarkan  SNI  03-6197-2010.  Dari alternatif tersebut, alternatif ketiga merupakan alternatif yang paling optimal dimana penggunaan  lampu  LED  T8  16.5T8/48-3500 IF  10/1  dapat  memenuhi  nilai  standar intensitas  cahaya  ruangan  yang  sesuai  dengan SNI  03-6197-2010  dan  nilai  IKE  gedung rektorat  Unila  untuk  alternatif  ini  sebesar 3,299 kWh/m² per bulan.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Arismunandar,  A.  dan  Kuahara,  S.  1973. Teknik  Tegangan  Tinggi.Jakarta  (Jilid III) .PT Dainippon Gitakarya Printing.
[2]  Despa,  Dikpride.  Dr.  2013. Rancang Bangun  Sistem  Pemantauan  Konsumsi Energi  Listrik  Unila  untuk  mendukung upaya Konservasi Energi .
[3]  Dugan,  R.C,  McGranaghan  M.F,  Beaty H.W.  ,  1996, Electrical  Power  System Quality , McGraw -Hill  Book  Company, New York.
[4]  EECCHI.  2010. Efisiensi  dan  Konservasi Energi di Indonesia. Jakarta : Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral.
[5]  PerMen  ESDM  No.  13  Tahun  2012. Kriteria  penggunaan  Energi  di  Gedung Perkatoran ber-AC .
[6]  SNI  03-6197-2010.. Konservasi  Energi Pada Sistem Pencahayaan. BSN : Jakarta.
[7]  UNEP. Pedoman  Efisiensi  Energi  untuk Industri di Asia, Chapter-Peralatan
Energi Listrik : Pencahayaan .