Abstrak—Gangguan  pada  jaringan  distribusi  primer  20  kV banyak  kali  disebabkan  karena  sentuhan  dahan  pohon  pada kabel  tiga  jalur.  Salah  satu  solusi  alternatif  yang  diterapkan adalah penggunaan PE (Polyetilene) dan Tree guard. Tugas akhir ini  dibuat  dengan  tujuan  mengetahui  pengaruh  penggunaan  PE dan  Tree  guard  pada  jaringan  distribusi  primer  20  kV.  Untuk mengetahui pengaruhnya dilakukan pengujian tegangan tembus, pengujian tahanan isolasi, analisa keandalan berdasarkan indeks keandalan  SAIDI (System  Average  Interruption  Duration Index) dan  SAIFI (System  Average  Interruption  Duration Index) pada  penyulang  SL4  Sario,  dan  perhitungan  ekonomis sebelum  dan  sesudah  penggunaannya.  Berdasarkan  hasil pengujian  dan  perhitungan,  PE  dan  Tree  guard  memiliki  nilai tegangan tembus dan tahanan isolasi yang baik karena memiliki nilai  yang  melebihi  standart.  Selain  itu,  nilai  SAIDI  dan  SAIFI penyulang SL4 Sario mengalami penurunan sesudah penggunaan  PE,  itu  artinya  keandalan  mengalami  peningkatan. Dan juga untuk hasil perhitungan ekonomis sebelum penggunaan PE dan setelah penggunaan PE pada penyulang SL4 Sario terjadi penurunan kerugian setelah penggunaan PE.
Kata Kunci:  Jaringan  Distribusi  Primer  20  kV,  PE,  Polyetilene,
Tree guard.
Abstact— Disruption at 20 kV primary distribution network many times  caused  by  tree  branches  touching  the  wires  three  channels. One  alternative  solution  that  is  applied  is  the  use  of  PE  and  Tree guard.  The  final  task  was  made  in  order  to  know  the  influence  of the  use  of  PE  and  Tree  guard  at  20  kV  primary  distribution network.  To  determine  the  effect  breakdown  voltage  testing, insulation resistance testing, reliability analysis based on reliability indices  SAIDI  and  SAIFI  in  SL4  Sario  feeders,  and  economical calculations  before  and  after  use.  Based  on  the  test  results  and calculations, PE and Tree Guard has a value of breakdown voltage and  insulation  resistance good because it has  a value that exceeds the  standard.  In  addition,  the  value  of  SAIDI  and  SAIFI  feeders SL4  Sario  decreased  after  the  use  of  PE,  it  means  increased reliability.  And  also  for  the  calculation  of  economical  use  of  PE before and after the use of PE in SL4 Sario feeder losses decreased after the use of PE.
Key  words:  20  kV  primary  distribution  network  ,  PE,  Polyetilene ,Tree guard.

## I. PENDAHULUAN
Sekarang  ini  listrik  sudah  menjadi  kebutuhan  utama  baik masyarakat  kota  maupun  yang  ada  di  desa,  kebutuhan  energi listrik  juga  terus  mengalami  peningkatan.  Listrik  yang biasanya  dibangkitkan  dari  tempat-tempat    jauh  dari  pemakai
tenaga  listrik  atau  pelanggan  tenaga  listrik  yang    tersebar  di berbagai  tempat,  sehingga  penyampaian  tenaga  listrik  dari tempat dibangkitkan sampai ke tempat pelanggan memerlukan berbagai penanganan teknis.
Energi  listrik  dapat  disalurkan  ke  pelanggan  melalui  suatu sistem  jaringan.  Sistem  jaringan  terdiri  dari  unit  pembangkit dan  unit  penyalur  berupa  perlengkapan  tenaga  listrik  yang terpasang  pada  gardu-gardu,  baik  itu  gardu  induk  maupun gardu  distribusi  yang  dioperasikan  secara  otomatis  dan manual.  Kegiatannya  mencakup  pengaturan,  pembagian, pemindahan,  dan  penyaluran  tenaga  listrik  dari  pusat pembangkit  kepada  pelanggan  dengan  efektif  serta  menjamin kelangsungan penyaluran dan pelayanannya.
Permasalahan  atau  gangguan  yang  banyak  terjadi  dalam penyaluran  adalah gangguan  yang diakibatkan oleh sentuhan dahan  pohon  di  kabel  tiga  jalur  yang  dijumpai  di  pinggir- pinggir  jalan,  pemadaman  yang    terjadi  bukan  lagi  karena kurangnya  pasokan  daya  listrik  tetapi  lebih  kepada  gangguan yang  disebabkan  oleh  pohon.    Seringnya  pemadaman  tentu sangat  berpengaruh  terhadap    mutu,  kontinuitas  dan ketersediaan pelayanan energi listrik pada pelanggan.
Untuk  menjamin  kontinuitas  dan  kualitas  pelayanan  energi listrik  terhadap  pelanggan  dan  meminimalisir  gangguan  yang sering  terjadi,  PT.  PLN  (Persero)  Cabang  Manado  mencoba menerapkan  beberapa  solusi  alternatif,  salah  satunya  adalah penggunaan  PE  dan  Tree  guard  pada  jaringan  distribusi primer 20 kV.
Pada  penelitian  ini  akan  membahas  mengenai  pengaruh penggunaan  PE  dan  Tree  guard  pada  jaringan  distribusi primer 20 kV.

## II. LANDASAN TEORI

## A. Sistem Distribusi
Sistem  distribusi  merupakan  sistem  listrik  tenaga  yang diawali  dari  sisi  tegangan  menengah  pada  GI  (  gardu  induk) sisi sekunder sampai  dengan  tiang  akhir jaringan  distribusi tegangan  rendah  yang  berfungsi  untuk  mendistribusikan tenaga  listrik  pada  pemanfaat  tenaga    listrik.  Representasinya dapat dilihat pada gambar 1.

## Tegangan Distribusi
Tegangan  distribusi    yang  digunakan  di  Indonesia  yaitu  20 KV tegangan antar fasa pada JTM, 380 V, tegangan antar fasa pada JTR, dan 220 V tegangan antar fasa ke Nol pada JTR.

## Pengaruh Penggunaan PE dan Tree guard pada Jaringan Distribusi Primer 20 kV
Halvy Kolondam (1) , Ir. Hans. Tumaliang, MT. (2) , Maickel Tuegeh, ST.,MT. (3) , Lily S. Patras, ST., MT. (4)
(1)Mahasiswa (2)Pembimbing 1 (3)Pembimbing 2 (4)Pembimbing 3
halvykolondam@gmail.com (1) hans_tumaliang@ymail.com (2) maikel.tuegeh@unsrat.ac.id (3) lily.patras@unsrat.ac.id 4)
Jurusan Teknik Elektro-FT. UNSRAT,  Manado-95115
Gambar 1. Diagram Segaris Jaringan Distribusi
Gambar 2. Jaringan Distribusi Radial

## Jaringan Distribusi
Jaringan  distribusi  berdasarkan  letak  jaringan  terhadap posisi  gardu  distribusi,  dibedakan  menjadi  2  (dua)  yaitu jaringan  distribusi  primer  (jaringan  distribusi  tegangan menengah)  dan  jaringan  distribusi  sekunder  (jaringan distribusi tegangan rendah).
Jaringan  distribusi  primer  (JDTM)  merupakan  suatu jaringan  yang  letaknya  sebelum  gardu  ditribusi  berfungsi menyalurkan tenaga listrik bertegangan menengah (misalnya  6  kV  atau  20  kV).hantaran  dapat  berupa  kabel dalam  tanah  atau  saluran/kawat  udara  yang  menghubungkan gardu  induk  (sekunder  trafo)  dengan  gardu  distribusi  atau gardu hubung (sisi primer trafo distribusi).
Jaringan  distribusi  sekunder  (JDTR)  merupakan  suatu jaringan  yang  letaknya  setelah  gardu  distribusi  berfungsi menyalurkan tenaga listrik bertegangan rendah
(misalnya 220 V/380 V). Hantaran berupa kabel tanah atau kawat udara yang menghubungkan dari  gardu  distribusi  (sisi sekunder trafo distribusi)  ke  tempat konsumen  atau  pemakai  (misalnya  industri  atau  rumah  – rumah).
Berdasarkan  konfigurasi  jaringan,  maka  sistem  jaringan distribusi  dapat  dikelompokan  menjadi  3  (tiga)  macam,  yaitu sistem jaringan distribusi radial, loop dan spindel.

## Jaringan Distribusi Radial
Bentuk  jaringan  ini  merupakan  bentuk  yang  paling sederhana,  banyak  digunakan  dan  murah  seperti  yang  terlihat pada gambar 2.
Gambar 3. Jaringan Distribusi Loop

## Gambar 4. Jaringan Distribusi Spindel

## Jaringan Distribusi Loop
Jaringan ini merupakan bentuk tertutup,  disebut juga bentuk jaringan ring. Susunan rangkaian saluran membentuk  ring,  seperti  terlihat  pada  gambar  3  yang memungkinkan  titik  beban  terlayani  dari  dua  arah  saluran, sehingga  kontinuitas  pelayanan  lebih  terjamin  serta  kualitas dayanya  menjadi  lebih  baik,  karena  drop  tegangan  dan  rugi daya saluran menjadi lebih kecil.
Bentuk sistem jaringan distribusi loop ini ada 2 macam yaitu bentuk  open  loop  dan  close  loop.  Bentuk  open  loop  bila dilengkapi  dengan  normallly  open  switch  yang  terletak  pada salah
satu bagian
gardu distribusi,
dalam keadaan normal rangkaian selalu terbuka. Bentuk close loop, bila
dilengkapi dengan normally close  switch  yang  terletak  pada  salah  satu  bagian  diantara gardu  distribusi,  dalam  keadaan  normal  rangkaian  selalu tertutup.

## Jaringan Distribusi Spindel
Jaringan  distribusi  spindel  (gambar  4)  merupakan  saluran kabel  tanah  tegangan  menengah  (SKTM)  yang  penerapannya sangat cocok di kota – kota besar.

## Pengaman Distribusi
Pengaman  distribusi  terdiri  dari  pengaman  lebur,  pengaman tegangan lebih dan tengaman trafo (Gardu Induk).

## Gangguan Pada Sistem Distribusi
Gangguan yang ber sifat temporer dimana dapat hilang dengan sendirinya  atau  dengan  memutuskan  sesaat  bagian  yang terganggu dari sumber tegangannya.
Gangguan yang bersifat permanen dimana untuk membebaskannya  diperlukan  tindakan  perbaikan  dan  atau menyingkirkan  penyebab  gangguan  tersebut.  70%  sampai dengan  90%  dari  seluruh  gangguan  yang  mengenai  SUTM adalah bersifat temporer (sementara).
Ditinjau  secara  umum  jenis  gangguan  dibagi  dua  yaitu gangguan  hubung  singkat  (Short  Circuit)  meliputi  hubung singkat antar fasa dan gangguan fasa ke tanah (Ground Fault) melitputi  gangguan  satu  fasa  ke  tanah,  gangguan  dua  fasa  ke tanah dan gangguan tiga fasa ke tanah.

## Gangguan  pada SUTM
Adapun  berbagai  gangguan  yang  terjadi  pada  jaringan SUTM  diakibatkan  oleh  beberapa  faktor,  diantaranya  yaitu sambaran  petir  yang  mengenai  jaringan,  menempelnya  arku layang-layang  pada  kabel  jaringan,  dan  pohon  atau  ranting yang  menempel  pada  kabel  jaringan,  serta  hilang  atau putusnya kawat netral.

## Gambar 5 Kabel NYA
Gambar 6 kabel NYM

## Dampak yang terjadi akibat gangguan pada SUTM
Dengan  adanya  sambaran  petir  yang  mengenai  jaringan, ranting pohon yang menempel pada kabel jaringan dan benang layang-layang  yang  menempel  atau  melilit  kabel  jaringan maka  akan  berdampak  terjadinya  arus  lebih  (over  current) yang  disebabkan  hubung  singkat  fasa-fasa.  Terjadinya  over current  akan  membuat  sistem  relai  proteksi  atau  pengaman jaringan  bekerja.  Apabila  sering  terjadi  arus  berlebih  atau hubung  singkat  maka  semakin  sering  pula  relai  proteksi bekerja  dengan  demikian  akan  sesering  itu  pula  trafo  daya menerima hubung singkat, dimana akan memperpendek umur trafo daya tersebut.

## B. Jenis Kabel

## Adapun jenis-jenis kabel adalah sebagai berikut :

## Kabel NYA
Biasanya  digunakan  untuk  instalasi  rumah  dan  sistem tenaga. Dalam instalasi rumah digunakan ukuran 1,5 mm2 dan 2,5  mm2.  Berinti  tunggal,  berlapis  bahan  isolasi  PVC,  dan seringnya untuk instalasi kabel udara. Kode warna isolasi ada warna  merah,  kuning,  biru  dan  hitam.  Kabel  tipe  ini  umum dipergunakan  di  perumahan  karena  harganya  yang  relatif murah.  Lapisan  isolasinya  hanya  1  lapis  sehingga  mudah cacat,  tidak  tahan  air  dan  mudah  digigit  tikus.  Agar  aman memakai  kabel  tipe  ini,  kabel  harus  dipasang  dalam pipa/conduit  jenis  PVC  atau  saluran  tertutup.  Sehingga  tidak mudah  menjadi  sasaran  gigitan  tikus,  dan  apabila  ada  isolasi yang terkelupas tidak tersentuh langsung oleh orang.
Gambar 7 Kabel NYY
Gambar 9 Kabel NYFGbY Gambar 10 Kabel BC

## Gambar 11 Kabel ACSR

## Kabel NYM
Digunakan  untuk  kabel  instalasi  listrik  rumah  atau  gedung dan  sistem tenaga.  Kabel  NYM  berinti  lebih  dari  1,  memiliki lapisan isolasi PVC (biasanya warna  putih atau abu-abu),  ada yang berinti 2, 3 atau 4. Kabel NYM memiliki lapisan isolasi dua lapis, sehingga tingkat keamanannya lebih baik dari kabel NYA  (harganya  lebih  mahal  dari  NYA).  Kabel  ini  dapat dipergunakan  dilingkungan  yang  kering  dan  basah,  namun tidak boleh ditanam.

## Kabel NYY
Memiliki  lapisan  isolasi  PVC  (biasanya  warna  hitam),  ada yang  berinti  2,  3  atau  4.  Kabel  NYY  dieprgunakan  untuk instalasi  tertanam  (kabel  tanah),  dan  memiliki  lapisan  isolasi yang  lebih  kuat  dari  kabel  NYM  (harganya  lebih  mahal  dari NYM).  Kabel  NYY  memiliki  isolasi  yang  terbuat  dari  bahan yang tidak disukai tikus.

## Kabel NYAF
Kabel  NYAF  merupakan  jenis  kabel  fleksibel  dengan penghantar tembaga serabut berisolasi PVC. Digunakan untuk instalasi  panel-panel  yang  memerlukan  fleksibelitas  yang tinggi.

## Gambar 12 Kabel AAAC

## Gambar 13 Kabel ACAR

## Kabel NYFGbY
Kabel NYFGbY ini digunakan untuk instalasi bawah tanah, di  dalam  ruangan  di  dalam  saluran-saluran  dan  pada  tempat- tempat  yang  terbuka dimana perlindungan terhadap gangguan mekanis dibutuhkan, atau untuk tekanan rentangan yang tinggi selama dipasang dan dioperasikan.

## Kabel BC
Kabel  ini  dipilin/stranded,  disatukan.  Ukuran  /  tegangan mak  =  6  –  500  mm2  /  500  V.  Pemakaian  kabel  jenis  ini  di saluran  diatas  tanah  dan  penghantar  pentanahan  /  penangkal petir.

## Kabel ACSR
Kabel ACSR merupakan kawat penghantar yang terdiri dari aluminium berinti kawat baja.Kabel ini digunakan untuk saluran-saluran transmisi tegangan tinggi, dimana jarak antara menara/tiang berjauhan, mencapai ratusan meter , maka dibutuhkan kuat tarik yang lebih tinggi, untuk itu digunakan kawat penghantar ACSR.

## Kabel AAAC
Kabel  ini  terbuat  dari  aluminium-magnesium-silicon campuran  logam,  keterhantaran  elektris  tinggi  yang  berisi magnesium  silicide,  untuk  memberi  sifat  yang  lebih  baik. Kabel  ini  biasanya  dibuat  dari  paduan  aluminium  6201. AAAC  mempunyai  suatu  anti  karat  dan  kekuatan  yang  baik, sehingga daya hantarnya lebih baik.

## Kabel ACAR
Kabel ACAR yaitu kawat penghantar aluminium yang diperkuat dengan logam campuran , sehingga kabel ini lebih kuat daripada kabel ACSR.

## Bagian Konstruksi Kabel
Bagian  Utama  terdiri  dari  hantaran  (Conductor),  Isolasi (Insulation), Tabir (Screem), Selubung (sheath).
Bagian  Pelengkap  terdiri  dari  bantalan  (bedding),  Perisai  ( Armoor), bahan Pengisi (Filler), Sarung kabel (serving).

## C. Hantaran (Konductor)
Bahan  hantaran  yang  banyak  dipakai  untuk  kabel  tenaga listrik berupa tembaga dan alluminium.
Ada beberapa bentuk hantaran yang digunakan yaitu hantaran bulat  tanpa  rongga,  hantaran  bentuk  sektoral  dan  hantaran bulat berongga.

## D. Isolasi (Insulation)

## Isolasi Karet
Dalam Keadaan murni  tidak dapat digunakan sebagai bahan isolasi karena tidak tahan temperatur tinggi dan terlalu lunak, keras / kasar.
Karet  dicampur  bahan  lain  seperti  oksida  zinc,  Timbal  atau belerang yang kemudian divulkanisasi sehingga menjadi lebih elastis,  ketahanannya  lebih  lama  /  umur  kabel,  lebih  kuat  / lebih tahan dan dapat bekerja pada temperatur tinggi. Kekurangannya  yaitu  dapat  merusak  tembaga  (hantaran) karena itu harus dilapisi timah putih, karena munculnya bahan isolasi  sintesis  seperti  Butyl,  Polyethylene,  Crosslinked polyethylene,dan lain-lain.

## Isolasi kertas
Sifat-sifat  kertas  sebagai  bahan  isolator  yaitu  faktor  rugi dielektrik  (dielectric  loss  factor)  antara  0,009  sampai  0,004, temperatur  kerja  65 o C,  ketahanan  dielektrik  80  kV/mm  dan menyerap uap air/cairan.
Untuk memperbaiki sifat-sifat isolasinya,kertas`harus diresapi (impregnated)  dengan  minyak  isolasi,  minyak  isolasi  harus bebas  asam,  kekentalan  rendah    dan  fungsi  minyak  mampu menggantikan udara yang terdapat pada pori-pori kertas.

## Isolator Sintetis
Isolator  sintesis  mempunyai  sifat  listrik,  mekanis,  termis yang baik untuk isolator kabel.    Isolator sintesis dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu Elastomer, Thermoplastik, Thermosetting.
Hal-hal  yang  menyebabkan  terdapat  partikel  yaitu  adanya kotoran/debu  didalam  isolasi,  bentuk  titik/bintik  pada  lapisan semikonductingnya  atau  lapisan  isolasinya,  dan  serat-serat isolasinya.

## E. Sifat-sifat listrik dielektrik
Sifat  elektrik  yang  dibutuhkan  untuk  suatu  bahan  isolasi yaitu  mempunyai  kekuatan  dielektrik  (KD)  yang  tinggi,  agar dimensi  sistem  isolasi  menjadi  kecil  dan  penggunaan  bahan semakin sedikit, sehingga harganya semakin murah, Rugi-rugi dielektriknya  rendah,  agar  suhu  bahan  isolasi  tidak  melebihi batas  yang  ditentukan,  memiliki  kekuatan  kerak  (tracking strength)  tinggi,  agar  tidak  terjadi  erosi  karena  tekanan elektrik  permukaan  dan  memiliki  konstanta  dielektrik  yang tepat dan  cocok,  sehingga  membuat  arus  pemuatan  (charging current) tidak melebihi yang diinginkan.
Bahan  isolasi  sekaligus  juga  merupakan  bahan  konstruksi peralatan.  Oleh  karena  itu,  ia  juga  memikul  beban  mekanis, sehingga  bahan  isolasi  harus  memenuhi  persyaratan  mekanis yang  dibutuhkan.  Sifat  mekanis  yang  dibutuhkan  bergantung kepada pemakaiannya, seperti diberikan pada contoh tabel I.

## Kekuatan Dielektrik
Suatu  dielektrik  tidak  mempunyai  elektron-elektron  bebas, melainkan elektron-elektron yang terikat pada inti atom unsur yang  membentuk  dielektrik  tersebut.  Pada  gambar  14 ditunjukkan suatu  bahan dielektrik  yang ditempatkan  diantara dua elektroda piring sejajar. Bila elektroda diberi  tegangan  searah  V,  maka  timbul  medan  elektrik  (E)  di dalam  dielektrik.  Medan  elektrik  ini  memberi  gaya  kepada elektron-elektron  agar  terlepas  dari  ikatannya  dan  menjadi elektron  bebas.  Dengan  kata  lain,  medan  elektrik  merupakan suatu  beban  yang  menekan  dielektrik  agar  berubah  sifat menjadi konduktor.

## Pengujian Tembus Listrik Dielektrik Padat
Mekanisme  tembus  listrik  dielektrik  padat  tergantung  pada durasi  tegangan  yang  dipikul  oleh  dielektrik  tersebut.  Oleh karena  itu,  tegangan  tembus  dielektrik  padat  tergantung kepada  waktu  pengujian.  Ada  tiga  metode  atau  cara  dalam memberikan  tegangan  pengujian  berdasarkan  American Standard  Test  Method  (ASTM  D-149),  yaitu  metode pengujian  waktu  singkat  (Short  Time  Test),  pengujian bertangga  (  Step-by-Step  Test),  dan  pengujian  kenaikan tegangan perlahan (Slow Rate-of-Rise-Test).

## TABEL I SIFAT MEKANIS TERPENTING ISOLATOR
Pemakaian bahan isolasi Sifat mekanis terpenting Isolator hantaran udara Kekuatan regangan (tensile strength) Isolator  pendukung  pada gardu Kekuatan tekuk (bending strength) Isolator antena Kekuatan tekan (pressure strength) Pemutus daya (circuit breaker) Ketahanan tekanan dadakan (bursting pressure withstand)
Gambar 14. Medan Elektrik Dalam Dielektrik
Gambar 15. Arus pada Suatu Dielektrik

## Tahanan isolasi
Jika  suatu  dielektrik  diberi  tegangan  searah  seperti ditunjukkan  pada  gambar  15,  maka  arus  yang  mengalir  pada dielektrik terdiri atas dua komponen, yaitu  arus yang mengalir pada permukaan dielektrik (arus pemukaan, I S ) dan arus yang mengalir melalui volume dielektrik (arus volume, I V ).
Sehingga arus sumber dapat dituliskan :
I a = I s + I v (1)
Hambatan  yang  dialami  arus  permukaan  disebut  tahanan permukaan  (R S ),  sedang  hambatan  yang  dialami  arus  volume disebut tahanan volume (R V ).
Dalam  prakteknya,  hasil  tahanan  isolasi  tergantung  pada besar  dan  polaritas  tegangan  pengukuran  serta  jenis  bahan isolasi.  Pada  gambar  16  ditunjukkan  pengaruh  tegangan terhadap  tahanan  isolasi,  masing-masing  untuk  bahan  isolasi gas, cair, dan isolasi padat.
Untuk  keperluan  evaluasi,  didefinisikan  suatu  faktor  yang disebut  faktor  titik  lemah,  yaitu  perbandingan  tahanan  pada tegangan  V 1 dengan  tahanan  pada  V 2, dimana  V 2 lebih  tinggi dari  V 1. Jika  factor  titik  lemah  semakin  besar,  merupakan pertanda bahwa isolasi semakin buruk.
Gambar 17. Tahanan vs Waktu
a. Isolasi cair dan gas            b. isolasi padat
Gambar 16 Pengaruh Tegangan terhadap Tahanan Isolasi
α t1 = (2)
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pengukuran  tahanan isolasi  antara  lain  adalah:  (a)  Arus  absorpsi,  (b)  suhu,  (c) tegangan yang diterapkan. Akibat adanya arus absorpsi, maka hasil  pengukuran  tergantung  juga  pada  waktu  pengukuran. Pada  gambar  17  ditunjukkan  perubahan  tahanan  isolasi terhadap waktu.
Perbandingan  tahanan  pada  saat  1  menit  dan  10  menit disebut indeks polarisasi :
α p = = (3)
dimana  R  menyatakan  tahanan  isolasi,  dan  I  menyatakan jumlah  arus  yang  mengalir,  semuanya  diukur  sesudah  1  atau 10  menit.  bila α p =  1,  maka  dalam  bahan  isolasi  terdapat kebocoran; ini berarti bahwa bahan tersebut tidak baik. Untuk isolasi  murni  dan  kering  di  Jepang  berlaku  indeks  polarisasi dielektrik kelas isolasi A > 1,5 dan kelas isolasi B > 2,5.
Elektroda Elektroda Dielektrik + E V -
Gambar 18. Bagan Konstruksi Bagian Dalam Megger dengan Alat Asas Gulungan Putar (Moving Coil)

## Pengujian menggunakan Megger (Mega ohm Meter)
Alat ukur Megger (Mega ohm Meter) adalah alat ukur yang dipergunakan  untuk  mengukur  tahanan  isolasi  dari  peralatan listrik yang berisolasi (dengan satuan Mega Ohm) yaitu Trafo Tenaga  (untuk  distribusi  dengan  tegangan  20V/400V  )  dan Kabel TM atau TR
Jenis  megger  yaitu  megger  dengan  engkol  sbg  pembangkit tegangan.  Sumber  tenaga  pada  megger  jenis  ini  berasal  dari generator pembangkit tenaga  listrik  yang  ada dalam  alat  ukur ini dan untuk membangkitkannya poros megger harus diputar; dengan alat penunjukannya jarum dan megger dengan sumber tenaga dari baterai dan alat penunjukkanya berupa jarum  juga. Pada  pengukuran  tahanan  isolasi,  memang  sebaiknya mempergunakan  tegangan  sama  dengan  tegangan  kerjanya, tetapi  kondisi  di  lapangan  berbeda  karena  keterbatasan  alat ukur,  terutama  untuk  mengukur  tahanan  isolasi  yang mempunyai tegangan 20 kV, alat ukur yang tersedia 5 kV.
Untuk  mengetahui  standart  nilai  minimal  hasil  pengukuran tahanan  isolasi  dapat  dihitung  dengan  persamaan  sebagai berikut:
R = . . 2,5/10 6 (M Ω )                           (4)
R   = Tahanan isolasi minimal (Mega ohm) U   = Tegangan kerja (Volt) E = Tegangan Megger (Volt)
2,5 = Faktor keamanan
1000 sebagai bilangan tetap

## F. Indeks Keandalan SAIDI dan SAIFI
Indeks keandalan merupakan suatu metode/cara pengevaluasian parameter keandalan suatu peralatan distribusi tenaga  listrik  terhadap  keandalan  mutu  pelayanan  kepada pelanggan.
Gambar 19. Insulation Tester Elektronik  dan Insulation Tester Engkol

## SAIDI  (System Average Interruption Duration Index)
Indeks ini  didefinisikan sebagai nilai rata-rata dari lamanya gangguan untuk setiap konsumen selama satu tahun. Indeks ini ditentukan  dengan  pembagian  jumlah  dari  lamanya  gangguan secara  terus  menerus  untuk  semua  pelanggan  selama  periode waktu  yang  telah  ditentukan  dengan  jumlah  pelanggan  yang dilayani  selama  tahun  itu.  Persamaan  untuk  SAIDI  (rata-rata lama  gangguan  per  pelanggan)  ini  dapat  dilihat  pada persamaan dibawah ini.
SAIDI = !" " atau
SAIDI = ".#" # (5)
Dimana,  lamanya  gangguan  disimbolkan  dengan  Ui,  jumlah pelanggan  yang  terganggu  disimbolkan  dengan  Ni,  dan  N adalah jumlah pelanggan yang dilayani.

## SAIFI (System Average Interruption Frequency Index )
Indeks  ini  didefinisikan  sebagai  jumlah  rata-rata  gangguan yang  terjadi  per  pelanggan  yang  dilayani  oleh  sistem  per satuan  waktu  (umumnya  per  tahun).  Indeks  ini  ditentukan dengan  membagi  jumlah  semua  gangguan  pelanggan  dalam satu tahun dengan jumlah pelanggan yang dilayani oleh sistem tersebut.  Persamaan  untuk  SAIFI  (rata-rata  jumlah  gangguan per pelanggan) ini dapat dilihat pada persamaan berikut.
SAIFI= $ % &"
!" " atau
SAIFI = ".#" # (6)
Dimana, frekuensi gangguan disimbolkan dengan Ui, jumlah pelanggan yang terganggu disimbolkan dengan Ni, dan N adalah jumlah pelanggan yang dilayani.

## III. METODE PENELITIAN

## A. Prosedur Penelitian
Langkah – langkah dalam penulisan tugas akhir ini dimulai dari persiapan sampai pada pelaksanaan dapat diuraikan sebagai berikut :
Mempelajari  materi  –  materi  tentang  Jaringan  Distribusi Primer  20  kV  khususnya  mengenai  penggunaan  PE  dan  Tree guard,  mempelajari  tentang  Tegangan  Tembus  Isolasi  dan Tahanan  Isolasi,  mempelajari  indeks  keandalan  berbasis sistem  khususnya  SAIDI  dan  SAIFI  yang  akan  digunakan sebagai  indikator  keandalan  system,  menentukan  parameter apa  saja  yang  akan  digunakan  berkaitan  dengan  pengaruh penggunaan  PE  dan  Tree  guard  pada  jaringan  distribusi primer  20  kV  dan  data  apa  saja  yang  dibutuhkan,  membuat surat  izin  pengambilan  data  di  Kantor  PT.  PLN  (Persero) Cabang  Manado,  melakukan  pengujian  dan  mengambil  data tegangan tembus dan tahanan isolasi pada bahan PE dan Tree guard  di  Laboratorium  Teknik  Tegangan  Tinggi,  mengambil data  seperti  data  gangguan  dan  pelanggan  khususnya  pada penyulang    SL4  Sario  PT.  PLN  (Persero)  Cabang  Manado, setelah memperoleh data tegangan tembus dan tahanan isolasi bahan PE dan Tree guard,  maka dibandingkan dengan standar yang  harus  dicapai,  Kemudian  menghitung  jumlah  dan  lama gangguan yang terjadi pada penyulang SL4 Sario, menghitung indeks keandalan SAIDI dan SAIFI dengan memasukkan data gangguan  dan  pelanggan  dalam  persamaan,  menghitung  nilai ekonomis pengaruh penggunaan isolasi PE.

## B. Data Teknis

## TABEL II DATA PELANGGAN PADA PENYULANG SL4 SARIO
TAHUN 2012 No. Arah Jumlah Pelanggan 1. PMT SL.4 G.I   S/D   GH Sario - 2. GH Sario           S/D   RSUP Malalayang 230 3. BS M 107 DPR S/D   SKB 1, NC Boulevard & PLN Wilayah 1,306 4. Boulevard          S/D   Carita 2,650 5. GH Sario           S/D    Jurusan Samrat 1,152 Total pelanggan 5,338 Sumber : PT. PLN Persero Cabang  Manado TABEL IV DATA TARGET SAIDI DAN SAIFI PT. PLN AREA MANADO TAHUN 2012 No. Produk dan Layanan Target 1. SAIDI 7,55 kali/pelanggan 2. SAIFI 1114 menit/pelanggan
Sumber : PT. PLN Persero Cabang  Manado

## TABEL III DATA JUMLAH DAN LAMA GANGGUAN
PADA PENYULANG SL4 SARIO TAHUN 2012 No. Bulan Jumlah gangguan Lama gangguan (menit) 1. Januari 1 11 2. Februari 1 13 3. Maret 11 174 4. April 9 60 5. Mei 9 96 6. Juni 3 41 7. Juli 2 19 8. Agustus 1 10 9. September 1 11 10. Oktober 1 27 11. November 1 7 12. Desember 1 4 Total 41 473
Sumber : PT. PLN Persero Cabang  Manado

## TABEL V DATA JUMLAH PELANGGAN PT. PLN AREA MANADO
TAHUN 2012 No. Bulan Jumlah Pelanggan 1. Januari 310695 2. Februari 311407 3. Maret 312610 4. April 312610 5. Mei 314383 6. Juni 315934 7. Juli 317874 8. Agustus 318204 9. September 319694 10. Oktober 321709 11. November 323920 12. Desember 326628 Sumber : PT. PLN Persero Cabang  Manado

## TABEL VI. DATA HASIL PENGUJIAN TEGANGAN TEMBUS
UNTUK BAHAN PE Tegangan (kV) Arus (mA) Desis Spark Over (Tembus) Desis Spark Over (Tembus) 10 >26 1,2 >8

## TABEL VII. DATA HASIL PENGUJIAN TEGANGAN TEMBUS UNTUK BAHAN TREE GUARD
Tegangan (kV) Arus (mA) Desis Spark Over (Tembus) Desis 10 >24 1,8 Gambar 20 Grafik Perbandingan Hasil Pengujian Tegangan Tembus PE dan Tree guard

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pengujian Tegangan Tembus

## Bahan PE
Hasil  pengujian  tegangan  tembus  untuk  bahan  PE  dapat diketahui  bahwa  pada  tegangan  10  kV  mulai  berdesis  dan ketika  besar  tegangan  yang  dicapai  adalah  26  kV, terjadi  spark  over  akan  tetapi  bukan  karena  terjadi  tembus pada isolasi PE, melainkan spark over melalui samping  isolasi.  Dengan  hasil ini  menunjukan  bahwa bahan  PE  memiliki  ketahanan  tegangan  tembus  baik  karena pada  tegangan  26  kV  belum  terjadi  tembus  dimana  besar tegangan itu sudah
melebihi
tegangan kerjanya sebagai isolasi yaitu 20 kV.
10 26 10 24 0 10 20 30 desis flash over Tegangan (kV) Pengujian Tegangan Tembus Jurnal Teknik Elektro dan Komputer (2013)

## DATA HASIL PENGUJIAN TEGANGAN TEMBUS UNTUK
Arus (mA) Spark Over (Tembus) >6 Grafik Perbandingan Hasil Pengujian Tegangan Tembus PE dan

## PEMBAHASAN
Hasil  pengujian  tegangan  tembus  untuk  bahan  PE  dapat diketahui  bahwa  pada  tegangan  10  kV  mulai  berdesis  dan ketika  besar  tegangan  yang  dicapai  adalah  26  kV,
akan  tetapi  bukan  karena  terjadi  tembus spark over terjadi isolasi.  Dengan  hasil ini  menunjukan  bahwa bahan  PE  memiliki  ketahanan  tegangan  tembus  baik  karena pada  tegangan  26  kV  belum  terjadi  tembus  dimana  besar tegangan itu sudah melebihi
tegangan
Gambar 21 Grafik Perbandingan Hasil Pengujian Tegangan Tembus PE dan
Tree guard dengan Tegangan Kerja

## Gambar 22. Grafik Perbandingan Hasil Pengujian Tahanan Isolasi PE dan Tree guard

## Bahan Tree guard
Hasil  pengujian  tegangan  tembus  untuk  bahan dapat  diketahui  bahwa  pada  tegangan  10  kV  mulai  berdesis dan  ketika  besar  tegangan  yang  dicapai  adalah  24  kV, terjadi spark  over  akan  tetapi  bukan  karena  terjadi  tembus  pada isolasi  Tree  guard,  melainkan samping  isolasi.  Dengan  hasil  ini  menunjukan  bahwa  bahan Tree  guard  memiliki  ketahanan  tegangan  tembus  baik  karena pada  tegangan  24  kV  belum  terjadi  tembus  dimana  besar tegangan itu sudah melebihi tegangan kerjanya sebagai isolasi yaitu 20 kV.

## Pengujian Tegangan
PE Tree guard
Grafik Perbandingan Hasil Pengujian Tegangan Tembus PE dan Tree guard dengan Tegangan Kerja Grafik Perbandingan Hasil Pengujian Tahanan Isolasi PE dan Tree guard
Hasil  pengujian  tegangan  tembus  untuk  bahan  Tree  guard dapat  diketahui  bahwa  pada  tegangan  10  kV  mulai  berdesis dan  ketika  besar tegangan  yang  dicapai  adalah  24  kV, terjadi akan  tetapi  bukan  karena  terjadi  tembus  pada
,  melainkan  spark  over  terjadi  melalui i.  Dengan  hasil  ini  menunjukan  bahwa  bahan Tree  guard  memiliki  ketahanan  tegangan  tembus  baik  karena pada  tegangan  24  kV  belum  terjadi  tembus  dimana  besar tegangan itu sudah melebihi tegangan kerjanya sebagai isolasi
TABEL VIII.   PENGUJIAN TAHANAN ISOLASI BAHAN PE
Bahan Durasi PE 1 menit 10 menit 29000 M Ω 45000 M Ω

## B. Pengujian Tahanan Isolasi
Dalam  pengujian tahanan  isolasi,  tegangan  yang  digunakan adalah  ac  atau  dc,  akan  tetapi  untuk  mempermudah pengukuran dan karena keterbatasan alat ukur, terutama untuk mengukur  tahanan  isolasi  untuk  tegangan  20  kV,  maka pengujian ini menggunakan tegangan dc 5 kV dan juga karena pembangkitan  tegangan  dc  lebih  mudah  bila  dibandingkan dengan tegangan ac.
Untuk  mengetahui  standart  nilai  minimal  hasil  pengukuran tahanan  isolasi  dapat  dihitung  dengan  persamaan  4,  yaitu sebagai berikut:
R = . . 2,5/10 6 (M Ω ) R = Tahanan isolasi minimal (Mega ohm) U = Tegangan kerja (Volt) E = Tegangan Megger (Volt)
2,5 = Faktor keamanan
1000 = sebagai bilangan tetap
R = .
' . 2,5/10 6 (M Ω ) R = 200 (M Ω )
Jadi,  untuk  pengukuran  tahanan  isolasi  dengan  tegangan kerja  20  kV  menggunakan  tegangan  megger  5  kV,  minimum tahanan isolasinya adalah 200 (M Ω ).

## Bahan PE
Hasil  pengujian  tahanan  isolasi  untuk  bahan  PE  dapat diketahui  bahwa  besar  tahanan  yang  dicapai  pada  menit pertama adalah sebesar 29000 M Ω dan pada menit ke sepuluh adalah sebesar 45000 M Ω , hal ini menunjukan bahwa  bahan PE memiliki tahanan isolasi yang baik karena hasilnya lebih besar dibandingkan standart   minimum  hasil pengukuran yaitu 200 M Ω dan untuk menghitung indeks polarisasinya          dengan cara memasukan hasil pengujian ke dalam persamaan 3 yaitu :
α p = = (' )Ω + )Ω
= 1,55
Jadi, didapatkan hasil indeks polarisasi untuk isolasi PE adalah 1,55  dan  termasuk  dalam  isolasi  jenis  Kelas  A  karena memiliki nilai lebih dari 1,5.

## TABEL IX. PENGUJIAN TAHANAN ISOLASI BAHAN TREE GUARD
Bahan Durasi PE 1 menit 10 menit 22000 M Ω 34000 M Ω
Gambar 23. Grafik Perbandingan Hasil Pengujian Tahanan Isolasi PE dan Tree guard dengan Standart Nilai Minimum

## Bahan Tree guard
Hasil  pengujian  tahanan  isolasi  untuk  bahan  Tree  guard dapat diketahui bahwa besar tahanan yang dicapai  pada  menit  pertama  adalah  sebesar  22000  M Ω dan pada  menit  ke  sepuluh  adalah  sebesar  34000  M Ω ,  hal  ini menunjukan bahwa bahan Tree guard memiliki tahanan  isolasi  yang  baik  karena  hasilnya  lebih  besar dibandingkan standart minimum hasil pengukuran yaitu  200  M Ω dan  untuk  menghitung  indeks  polarisasinya dengan  cara  memasukan  hasil  pengujian  ke  dalam persamaan 3 yaitu :
α p = = ,( )Ω )Ω
= 1,54 Jadi,
didapatkan
hasil indeks polarisasi
untuk  isolasi  Tree  guard  adalah  1,54  dan  termasuk  dalam isolasi jenis Kelas A karena memiliki nilai lebih dari 1,5.
Tabel X. Hasil Perhitungan SAIDI dan SAIFI Tahun 2012
Gambar 24. Grafik Hasil SAIDI tahun 2012

## C. Analisa Indeks Keandalan SAIDI dan SAIFI
Pada  bulan  Mei  hingga  bulan  Juni,  PT.  PLN  (Persero) Cabang  Manado  mengadakan  pemeliharaan  yang  berupa penggantian  kawat  telanjang  jenis  AAAC  150  mm 2 dengan kabel  berisolasi  PE  jenis  AAAC-S  150  mm 2 dengan  panjang 15.000  meter,  penebangan  pohon-pohon  yang  mengganggu SUTM dan juga pekerjaan pada konstruksi penopang. Hal  ini  dilakukan  untuk  mengurangi  terjadinya  gangguan yang diakibatkan oleh pohon pada jaringan distribusi tegangan menengah 20 kV pada penyulang SL4 Sario.
Gambar 25. Grafik Hasil SAIFI tahun 2012
Dari  grafik  hasil  perhitungan SAIDI  sepanjang tahun 2012, bisa  dilihat  bahwa  nilai  SAIDI  pada  bulan  Januari  hingga bulan  Juni  lebih  tinggi  dibandingkan  nilai  SAIDI  pada  bulan Juli  hingga  Agustus.  Nilai  SAIDI  Pada  bulan  Maret merupakan  nilai  tertinggi  yaitu  2,9711526  dan  nilai  SAIDI pada bulan Desember adalah yang terendah yaitu 0,065371003.  Nilai  SAIDI  pada  bulan  Juni  hingga  bulan Desember cenderung mengalami penurunan.
Dengan  Tren  nilai  SAIDI  dan  SAIFI  yang  menurun menunjukkan  bahwa  jumlah  dan  lama  gangguan  yang  terjadi pada  jaringan  pun  ikut  menurun  dan  juga  itu  berarti meningkatnya keandalan sistem distribusi.
No. Bulan Jumlah gangguan Lama gangguan (menit) SAIDI SAIFI 1. Januari 1 11 0.1889892 0.017180837 2. Februari 1 13 0.22284021 0.017141554 3. Maret 11 174 2.9711526 0.18783148 4. April 9 60 1.0245354 0.1536803 5. Mei 9 96 1.6300118 0.15281361 6. Juni 3 41 0.69273329 0.050687802 7. Juli 2 19 0.31906353 0.033585635 8. Agustus 1 10 0.16775402 0.016775402 9. September 1 11 0.18366938 0.016697217 10. Oktober 1 27 0.44800114 0.016592635 11. November 1 7 0.11535564 0.016479378 12. Desember 1 4 0.065371003 0.016342751

## D. Perhitungan ekonomis
Melalui  perhitungan  nilai  ekonomis  ini,  bisa  dilihat  suatu harga atau nilai rupiah perbandingan antara biaya penggunaan kabel  berisolasi  PE  dan  kerugian  energi  tak  tersalur  yang disebabkan oleh adanya gangguan.

## Perhitungan kerugian energi tak tersalur
Di  ambil  sampel,  berdasarkan  data  gangguan  PT.  PLN (Persero)  Cabang  Manado  pada  bulan  Agustus  untuk penyulang  SL4  dimana  terjadi  satu  kali  gangguan  dengan beban  hilang  sebesar  264  A  dan  lamanya  padam  10  menit. untuk mengetahui energi tak tersalur bisa dihitung dengan cara sebagai berikut:
Energi tak tersalur (kWh) = beban hilang (A) x lama padam (menit) x 0,49 =  264  x 10 x 0,49 =  1293,6 kWh
Jika semua pelanggan diratakan golongan rumah tangga kecil dengan  tarif  dasar  listrik  1  kWh  sebesar  735  rupiah,  maka didapatkan kerugian untuk satu kali gangguan adalah: Kerugian total     = 1.293,6 kWh x 735 rupiah = Rp. 950.796,-
Jadi, setiap terjadi satu kali gangguan dengan durasi padam sepuluh  menit  pada  penyulang  SL4,  kerugiannya  adalah sebesar 950.796 rupiah.

## Perhitungan biaya penggunaan kabel berisolasi PE
Berdasarkan  data  harga  kabel  PT.  PLN  (Persero)  Cabang Manado  dimana  harga  kabel  isolasi  PE  jenis  AAAC-S  150 mm 2 adalah  28.750  rupiah  per  meter  dan  yang  terpasang sepanjang  15.000  meter,  maka  untuk  menghitung  biayanya yaitu dengan cara sebagai berikut: Biaya Penggunaan kabel berisolasi PE = harga kabel x jarak = 28.750 x 15.000 = Rp. 431.250.000,-
Jadi,  biaya  penggunaan  kabel  berisolasi  PE  jenis AAAC-S 150 mm 2 adalah sebesar 431.250.000 rupiah.
Perbandingan  kerugian  energi  tak  tersalur  antara  sebelum dan  sesudah  penggunaan  kabel  isolasi  PE  jenis  AAAC-S  150 mm 2
Pelaksanaan  pemasangan  kabel  isolasi  PE  jenis  AAAC-S 150  mm 2 dimulai    pada  bulan  Mei  hingga  bulan  Juni  tahun 2012. Jadi, untuk membandingkan kerugian energi tak tersalur antara sebelum dan sesudah digunakan, di ambil sampel untuk sebelum  penggunaan  diambil  data  gangguan  PT.  PLN (Persero)  Cabang  Manado  pada  bulan  Januari    hingga  bulan Juni  tahun  2012  dan  sesudah  penggunaan  diambil  data gangguan pada bulan Juli hingga bulan Desember tahun 2012.

## Sebelum penggunaan (Januari – Juni)
Energi tak tersalur (kWh) = 1293,6 kWh x total gangguan (Januari – Juni) = 1.293,6 kWh x 34 = 43.982,4 kWh
Jika  semua  pelanggan  diratakan  golongan  rumah  tangga kecil  dengan  tarif  dasar  listrik  1  kWh  sebesar  735  rupiah, maka didapatkan kerugiannya adalah:
Kerugian total    = 43.982,4 kWh x 735 rupiah = Rp. 32.327.064,-

## Sesudah penggunaan (Juli – Desember)
Energi tak tersalur (kWh) = 1293,6 kWh x total gangguan (Juli – Desember) = 1.293,6 kWh x 7 = 9.055,2 kWh Jika  semua  pelanggan  diratakan  golongan  rumah  tangga kecil  dengan  tarif  dasar  listrik  1  kWh  sebesar  735  rupiah, maka didapatkan kerugiannya adalah:
Kerugian total    = 9.055,2 kWh x 735 rupiah = Rp. 6.655.572,-
Jadi,total  kerugian  pada  enam  bulan  sesudah  penggunaan kabel  isolasi  PE  jenis  AAAC-S  150  mm 2 adalah  sebesar 6.655.572 rupiah.

## Selisih kerugian sebelum dan sesudah penggunaan
Dari  hasil  perhitungan  kerugian  sebelum  dan  sesudah penggunaan  isolasi  PE  jenis  AAAC-S  150  mm 2 didapatkan selisihnya yaitu :
Selisih     = Kerugian total sebelum - Kerugian total sesudah = Rp. 32.327.064 - Rp. 6.655.572 = Rp. 25.671.492,-
Jadi,  berdasarkan  perhitungan  diatas,  penggunaan  kabel isolasi  PE  jenis  AAAC-S  150  mm 2 berpengaruh  terhadap penurunan  kerugian  dimana  memiliki  selisih  sebesar  Rp. 25.671.492,-

## C. P ENUTUP

## A. Kesimpulan
Hasil  pengujian  tegangan  tembus  untuk  isolasi  PE  adalah lebih dari 26 kV dan Tree guard adalah lebih dari 24 kV. Hasil ini  menunjukan  bahwa  isolasi  PE  dan  Tree  guard  memiliki ketahanan  tegangan  tembus  baik,  karena  besar  tegangan tersebut  sudah  melebihi  tegangan  kerjanya  sebagai  isolasi yaitu  20  kV.  Hasil  pengujian  tahanan  isolasi  menggunakan alat ukur megger untuk isolasi PE pada menit pertama adalah sebesar 29000 M Ω dan pada menit ke sepuluh adalah sebesar 45000 M Ω , dan untuk isolasi Tree guard pada menit pertama adalah  sebesar  22000  M Ω dan  pada  menit  ke  sepuluh  adalah sebesar  34000  M Ω .  Hasil  ini  menunjukan  bahwa  isolasi  PE dan  tree  guard  memiliki  tahanan  isolasi  yang  baik  karena hasilnya  lebih  besar  dibandingkan  standart  minimum  hasil pengukuran  yaitu  200  M Ω .  Hasil  perhitungan  indeks polarisasi  isolasi  PE  adalah  1,55  dan  Tree  guard  adalah  1,54 sehingga  termasuk  dalam  kelas  A  yaitu  lebih  dari  1,5.  Nilai SAIDI  dan  SAIFI  pada  bulan  Juli  hingga  bulan  Desember cenderung  mengalami  penurunan.  Hal  ini  menunjukkan jumlah dan lamanya gangguan yang terjadi pada jaringan pun ikut menurun sehingga keandalan sistem distribusi meningkat. Penggunaan kabel isolasi PE berpengaruh terhadap penurunan kerugian  dimana  memiliki  selisih  sebesar  25.671.492  rupiah
antara  sebelum  dan  sesudah  penggunaan  isolasi  bahan  PE pada penyulang SL4 Sario.

## B. Saran
Untuk  pengujian  tegangan  tembus  sebaiknya  menggunakan peralatan  pengujian  dengan  skala  lebih  tinggi  supaya  hasil yang  dicapai  lebih  maksimal  dan  juga  SL6  Pakowa  yang melayani  sekolah-sekolah  dan  instansi-instansi  penting pemerintahan  terdapat  banyak  pohon  sehingga  rentan mengalami  gangguan.  Oleh  karena  itu,  PT.  PLN  (Persero) Manado  perlu  memikirkan  dan  merencanakan  penggunaan kabel isolasi PE pada penyulang di daerah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] A.  Arismunandar,  ”  Teknik  Tegangan  Tinggi”,    Penerbit  PT  Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
[2] A.  D.  Arifin,  “  Pengukuran  Besaran  Listrik”,    Pusat  Pengembangan Bahan Ajar, Universitas Mercu Buana, Jakarta.
[3] A. F. Nelwan, “ Bahan Ajar Teknik Tenaga Listrik. Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan (LP3) UNSRAT, Manado, 2008.
[4] B.  L.  Tobing,  ”  Dasar  Teknik  Pengujian  Tegangan  Tinggi”,    Penerbit Erlangga, Jakarta, 2003.
[5] Badruddin, Pusat Pengembangan Bahan Ajar UMB.
[6] F. Suyatmo,  “Alat Ukur Elektronika”,  Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 1999.
[7] H. Tumaliang, “Bahan Ajar Teknik Tenaga Listrik”, UNSRAT, Manado.
[8] W.  Sarimun,  ”Buku  Saku  Pelayanan  Teknik  (Yantek)”,  Penerbit Garamond. Depok. 2011.