JURNAL    AMPERE

## Pelindung
Muhammad Firdaus ( Univ. PGRI Palembang )

## Pengarah
M. Saleh Al Amin ( Univ. PGRI Palembang ) Adiguna ( Univ. PGRI Palembang ) Aan Sefentry ( Univ. PGRI Palembang )

## Pimpinan Editorial
Emidiana ( Univ. PGRI Palembang )

## Dewan Editorial
Sabilal Rasyad ( Politeknik Negeri Sriwijaya ) Nefo Alamsyah ( Univ. Tridinanti Palembang ) M. Saleh Al Amin ( Univ. PGRI Palembang ) Alimin Nurdin ( Univ. PGRI Palembang )

## Staff Editor
Nita Nurdiana ( Univ. PGRI Palembang ) Endang Kurniawan ( Univ. PGRI Palembang )
Alamat Redaksi : Program Studi Teknik Elektro Universitas PGRI Palembang Jalan Jend. A. Yani Lorong Gotong Royong 9/10 Ulu Palembang Sumatera Selatan Telp. 0711-510043 Fax. 0711-514782 e-mail : ampere_pgri@yahoo.com

## JURNAL    AMPERE
Volume 2, Nomor 1,    Januari – Juni 2017

## DAFTAR ISI
Artikel Penelitian
Halaman
1. Studi  Penerapan  Over  Load  Shediing    (OLS)  Relay  pada  Sisi  Sekunder
Transfor  mator  Daya  20  MVa  Penyulang  Aries  20  KV  di  Gardu  Induk
Lahat,    Dian Eka Putra, Andi Siahaan .....................................................................1-11
2. Pengaruh  Gangguan  Hubung  Singkat  1  Fasa  Ke  Tanah  Terhadap  Kinerja Alternator, Emidiana............................................................................................... 12-18
3. Analisa  Penurunan  Faktor  Kerja  Transformator  Daya  30  MVA,  Irine Kartika Febrianti. , …. ............................................................................................. 19-22
4. Studi  Keandalan  Sistem  Distribusi  20  KV  Gardu  Induk  Talang  Ratu
Palembang, Nita Nurdiana ..................................................................................... 23-30
5. Aplikasi  Linier  Programming  Pada  Sistim  Optimasi  Saluran  Transmisi, Masayu Anisa, A.N Afandi, Sabilal Rasyad, Evelina, Taufik Roseno ......................... 31-38
6. Analisa Perkiraan Kemampuan Daya Yang dibutuhkan Untuk Perancangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Surya Darma.......................................39-53
7. Analisa Penghematan Konsumsi Energi Pada Sistem Pengkondisian Udara dan Sistem Penerangan di Area Produksi PT. Siwijaya Alam Segar Palembang,
Dina Fitria, Yudi Irwansi, Yuwon................................................................................54--66 Petunjuk Untuk Penulisan   ................................................................................................. iii Daftar Pustaka   ................................................................................................................... iv
Dina Fitria 1) ,Yudi Irwansi 2), Yuwon 3)

## ANALISIS  PENGHEMATAN  KONSUMSIENERGI PADA  SISTEM  PENGKONDISIAN  UDARA  DAN SISTEM  PENERANGANDIAREA  PRODUKSI    PT. SRIWIJAYA ALAM SEGAR PALEMBANG
Dina Fitria 1) ,Yudi Irwansi 2) , Yuwon 3)
1) Dosen Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Tridinanti Palembang.
2) Dosen Tetap Yayasan, Prodi Teknik ElektroUniversitas PGRI Palembang
3) MahasiswaProgram Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Tridinanti Palembang.

## ABSTRAK
Energi  listrik  sangat  penting  peranannya  dalam  kehidupan  sehari-hari.Dalam  menunjang operasionalnya  PT.  Sriwijaya  Alam  Segar  menggunakan  suplay  listrik  dari  PLN  dengan  kapasitas 855kVA.  Konsumsi  energinya  terbagi  dalam  beberapa  kelompok  beban:  beban  penerangan,  beban pendingin  ruangan  (AC),  beban  sistem  produksi  dan  utility.  Penghematan  pemakaian  energi  listrik merupakan  tindakan  yang  tepat  untuk  menekan  biaya  operasional  yang  menggunakan  energi  listrik, sehingga  dengan  penggunaan  energi  yang  efektif  dan  efesien  di  harapkan  dapat  menaikan produktivitas.  Berdasarkan  hasil  perhitungan  di  peroleh  kesimpulan  bahwa  konsumsi  energi  pada sistem penerangan sebelum penggantian lampu TL LED 16W sebesar 34.698 kWH sedangkan setelah dilakukan  penggantian  lampu  TL  LED  16W  konsumsi  energi  listrik  menjadi  22.004kWH.  Selain  itu pada penggaturan ulang kelompok saklar lampu di area gudang suplay bawah dan area paletesing line 6–10  di  dapatkan  penghematan  energi  sebesar  374  kWH/bulan.Sedangkan  hasil  pengamatan  untuk beban  Air  Conditioner  sebelum  dilakukan  penggantian  AC  adalah  26.766kWH,  Penulis merekomendasikan penggantian AC yang melebihi standar Brithish Thermal Unit per hour sehingga di dapati pemakaian energi sebesar 16.875kWH.
Kata Kunci : Potensi, Penghematan, Energi, Konsumsi

## PENDAHULUAN
Untuk  menunjang  operasionalnya  PT.Sriwijaya  Alam  Segar  menggunakan  suplay  energi listrik  yang berasal dari  PLN sebagai sumber listrik  utamanya  dengan kapasitas 855 kVA  Komposisi penggunaan energi terbagi dalam beberapa kelompok beban yaitu;  beban  penerangan, air conditioner (AC), sistem produksi danUtility.
Penghematan  pemakaian  energi  listrik  merupakan  tindakan  yang  tepat  untuk  menekan  biaya operasional  yang  menggunakan  energi  listrik,  sehingga  dengan  penggunaan  energi  yang  efektif  dan efesien  di  harapkan  dapat  menaikan  produktivitas.Berdasarkan  pengamatan  di  lapangan  dalam pemakaian energi listrik ada beberapa hal yang berpotensi menyebabkan pemborosan energi.
Dari  uraian  di  atas,  penulis  tertarik  utuk  mengevaluasi  penggunaan  energi  listrik  pada sejumlah area di PT. Sriwijaya Alam Segar untuk mengetahui tingkat penggunaan energi listriknya.
Dina Fitria 1) ,Yudi Irwansi 2), Yuwon 3)

## KAJIAN  PUSTAKA

## Penghematan Energi
Penghematan  energi  adalah  tindakan  mengurangi  jumlah  penggunaan  energi.  Penghematan energi  dapat  dicapai  dengan  penggunaan  energi  secara  efisien  dimana  manfaat  yang  sama  diperoleh dengan  menggunakan  energi  lebih  sedikit,  ataupun  dengan  mengurangi  konsumsi  dan  kegiatan  yang menggunakan  energi.  Organisasi-organisasi  serta  perseorangan  dapat  menghemat  biaya  dengan melakukan  penghematan  energi,  sedangkan  pengguna  komersial  dan  industri  dapat  meningkatkan efisiensi dan keuntungan dengan melakukan penghematan energi.
Penghematan  energi  adalah  unsur  yang  penting  dari  sebuah  kebijakan  energi.Penghematan energi  menurunkan  konsumsi  energi  dan  permintaan  energy  per  kapita,  sehingga  dapat  menutup meningkatnya  kebutuhan  energi  akibat  pertumbuhan  populasi.Hal  ini  mengurangi  naiknya  biaya energi,  dan  dapat  mengurangi  kebutuhan  pembangkit  energi  atau  impor  energi.  (United  Nation Environment Programme, 2006)

## Beban Listrik Perusahaan
Pada  suatu  perusahaan,  terdapat  berbagai  macam  beban  listrik  sesuai  dengan  kebutuhan  dari perusahaan  itu  sendiri.Beban  listrik  yang  digunakan  di  PT.  Sriwijaya  Alam  Segar  dibagi  atas  dua bagian besar.Yang pertama beban listrik yang digunakan untuk bagian produksi untuuk menggerakkan mesin-mesin  produksi  berupa  motor  listrik  dan  yang  kedua  beban  listrik  digunakan  untuk  bagian utilitas seperti pada sistem penerangan, perangkat elektronik, beban pada sistem pengkondisian udara, serta beban-beban lainnya yang membutuhkan suplai listrik.

## Sistem Penerangan
Sistem  penerangan  atau  pencahayaan  adalah  suatu  sistem  yang  mengatur  pencahayaan  baik bersifat alami maupun buatan.(United Nation Environment Programme, 2006)

## a. Sistem Penerangan alami
Sumber  penerangan  alami  adalah  matahari.  Penerangan  alami  dapat  di  manfaatkan  dengan cara  memberi  cahaya  luar  masuk  melalui  jendela-jendela  kaca  atau  pembuatan  atap  kaca  yang biasanya  terbuat  dari  fiber  glass  dengan  tetap  memperhatikan  keindahan  arsitektural  dan  tidak mengganggu struktur bangunan, proses kerja atau persyaratan keselamatan kerja.
b. Sistem Penerangan Buatan
Sistem  penerangan  buatan  adalah  sistem  penerangan  dengan  memakai  energy  listrik, penerangan  buatan  dipakai  untuk  suasana  gelap  seperti  hari  mendung,  malam  hari,  atau  untuk membantu  penerangan  ruangan.  Di  PT.  Sriwijaya  Alam  Segar  jenis  lampu  yang  di  gunakan  ada beberapa macam, lampu TL, LED, Merkuri,

## Air Conditioner
Air conditioner (AC) adalah peralatan yang digunakan untuk mengambil panas dari suatu area ataupun  menyediakan  panas  di  suatu  area,  dengan  menggunakan refrigeration  cycle .Secara  umum, saat  ini  AC  digunakan  untuk  mendinginkan  dan  memanaskan  ruangan  pada  bangunan  ataupun  pada kendaraan. Fungsi utama dari AC ada 4 yaitu:
1 Memperoleh suhu yang diinginkan dan konstan sepanjang hari
2 Memperoleh kelembaban udara yang konstan sepanjang hari
3 Memperoleh sirkuit/aliran udara yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan
4 Membersihkan/menyaring debu dan asap dari udara.
Dina Fitria 1) ,Yudi Irwansi 2), Yuwon 3)

## METODE PENELITIAN

## Tempat Penelitian
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa kondsi pemakain energi listrik pada suatu industri pengolahan  makanan  yang secara  khusus penggunaan  pada sistem penerangan dan sistem   pendingin ruangan.  Di  area  WRM,  Proses  Produksi  dan  WFG.Dalam  hal  ini  objek  yang  diteliti  adalah  PT. Sriwijaya  Alam Segar  yang berlokasi  di jalan Tanjung  Api-api  km.09 RT/RW 011/005 Desa Gasing kecamatan  Talang  Kelapa  Banyuasin  Sumatera  Selatan.  Pilihan  objek  penelitian  pada  PT.  Sriwijaya Alam Segar karena tergolong industri pengolahan makanan yang cukup besar di Banyuasin,
Tabel 1 Uraian Luas Bangunan Area WRM, Proses Produksi & WFG
NO Uraian Luas 1 Gudang WRM 7.488 m 2 2 Area Proses Produksi 17.161 m 2 3 Gudang WSM & WFG 8.064 m 2

## Pengumpulan data lapangan

## Data yang  diperlukan pada penelitian pada proses penelitian adalah

## 1 Daya Terpasang
Kebutuhan  listrik  PT.Sriwiaya  Alam  Segar  disuplai  dari  jaringan  distribusi  PLN  20kV.Melalui  trafo penurun  tegangan  20kV/400V  dengan  daya  terpasang  sebesar  855kVA.Untuk  mempertahankan ketersediaan  listrik  pada  saat  listrik  padam  digunakan  sebuah  genset  dengan  kapasitas  1029kVA sebagai sumber energi cadangan.

## 2 Sistem Penerangan PT. Sriwijaya Alam Segar
Intensitas penerangan harus ditentukan di tempat pekerjaan yang akan dilakukan.Tingkat pencahayaan pada suatu ruangan tergantung pada jenis kegiatan yang dilakukan. Banyaknya cahaya yang dihasilkan oleh  suatu  lampu  disebut  fluks  luminus  dengan  satuan  lumen.Efisiensi  penerangan  lampu  bertambah dengan  bertambahnya  daya  lampu.  Rugi-rugi ballast harus  ikut  diperhitungkan  dalam  menentukan efisiensi  sistem  lampu.  Untuk  menghitung  jumlah  lampu  yang  diperlukan  (n)  dapat  menggunakan persamaan dibawah ini :
n =
(Hazairin, 2002)
Dimana : n = jumlah lampu E = iluminansi (lux) A = luas area (m 2 ) LU = lumen (data produk lampu)
CU = coefficient of utility / Faktor pemanfaatan (50- 65%)
LLF = light loss factor / tingkat
pengotoran (0,7-0,8)
Hampir  seluruh  seluruh  penerangan  di  PT.  Sriwijaya  Alam  Segar  menggunakan  lampu  TLD  2  x  36 Watt yang berjumlah 855 pcs yaitu lampu neon yang menggunakan balas trafo. Penggunaan lampu TL
Dina Fitria 1) ,Yudi Irwansi 2), Yuwon 3)
dengan ballas trafo di PT. Sriwijaya Alam Segar merupakan salah satu potensi penyebab pemborosan energi. Untuk itu penulis akan merekomendasikan penggantian lampu TL LED 16W hemat energi dan tahan lama. Sistem Pendingin Ruangan PT. Sriwijaya Alam Segar
Sistem Pendingin Ruangan PT. Sriwijaya Alam Segar
Untuk  mengetahui  berapa  PK  yang  dibutuhkan  dalam  suatu  ruang,  maka  dapat  ditentukan  dengan persamaan dibawah ini:
Kebutuhan AC= X 500 BTU/hour
(United Nation Environment Programme, 2006)
Keterangan : Kebutuhan AC Brithish Thermal Unit/hour (BTU/hour) 1 PK = 9000 BTU/hour
p = panjang ruangan (m)
l = lebar ruangan (m)
t = tinggi ruangan (m)
Brithish  Thermal  Unit  Per  Hour  (BTU/hour)  adalah  penentu  kesejukan  udara  yang  dihasikan.  Untuk menghasilkan  BTU/hour  yang  besar  memerlukan  PK  yang  besar  pula,  oleh  karena  itu  tingkat  dingin AC yang dihasilkan ditentukan berdasarkan PK nya (1m 2 = 500 BTU/hour).

## Sistem Kelistrikan PT. Sriwijaya Alam Segar
Daya listrik  yang digunakan  dibagi atas  dua bagian  besar. Yang pertama  daya  listrik  yang digunakan untuk  bagian  produksi  dan  yang  kedua  daya  listrik  digunakan  untuk  bagian utilitas ,  kantor  dan  lain- lain,(Suryatmo.  F,1990).    Secara  garis  besar  sistem  kelistrikan  di  PT.  Sriwijaya  Alam  Segar  Terdiri dari satu Main Distribution Panel (MDP) yang terbagi menjadi beberapa Sub Distribution Panel (SDP) Dan Sub Sub Distribution Panel (SSDP)  seperti terlihat pada gambar 1
Gambar 1. Single Line instalasi listrik PT. SAS
Dina Fitria 1) ,Yudi Irwansi 2), Yuwon 3)

## Perhitungan Biaya
Untuk memperkirakan biaya operasi pemakaian listrik pada suatu alat yang di gunakan dalam sebulan, dapat dilakukan menggunakan persamaan dibawah ini dengan melihat spesifikasi yang tertera pada alat (dalam Watt atau kW).
W = P x t x jam      (Muhaimin, 1995)
Dimana :
W = Jumlah satuan listrik yang di pakai dalam sebulan (WH) P = Daya Nominal (Watt) t = Lama pemakaian (waktu)
Pemakaian listrik sebulan dalam rupiah: Biaya pemakaian (Rp) = W (kWH) x Tarif Dasar Listrik PLN
Payback period (PBP) atau lama waktu pengembalian investasi.
PBP= ( /
/ )
(United Nation Environment Programme, 2006)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sistem Penerangan  PT. Sriwijaya Alam Segar
Berdasarkan pengamatan di lapangan hampir seluruh penerangan di PT. Sriwijaya Alam Segar menggunakan  lampu  TLD  36Watt  Sistem  penerangan  di  PT.  Sriwijaya  Alam  Segar  menggunakan penerangan  alami  dan  buatan.  Sebagian  besar  gedung  ini  di  gunakan  untuk  ruang  kerja,  proses produksi,  dan  gudang  dimana  masing-masing  lama  penggunaannya  ada  yang  bervariasi  12  jam (07.00WIB – 18.00WIB) ada yang 24 jam nonstop setiap hari pada jam kerja senin–sabtu diasumsikan total  26  hari  kerja  dalam  sebulan.  Dalam  sehari  total  pemakaian  energy  listrik  sistem  penerangan sebelum diganti dengan lampu TL LED 16W = 1.257,768kWH.
Dengan menggunakan rumus perhitungan pemakaian biaya listrik (3.4)  maka dapat diketahui pemakaian energy dalam sebulan yaitu:
Pemakaian  energi  Listrik  dalam  sebulan  di  asumsikan  jam  kerja  perbulan  dihitung  selama  26  hari dalam rupiah sebelum di ganti lampu LED 16W adalah:
kWH per bulan = 26 x 1.257,768 = 32.701,968 kWH Biaya Pemakaian (Rp)/bulan = W (kWH) x tarif  dasar listrik PLN =32.701,968kWH x Rp 1.007,83 = Rp 32.958.024,4
Sistem Pendingin Udara PT. Sriwijaya Alam Segar .
Dalam  hal  pemakaian  AC  PT  Sriwijaya  Alam  Segar  rata-rata  menggunakan  AC  kapasitas 1PK, 2PK, 5PK dan 10PK dengan jam kerja 12 dan 24 jam dengan rata-rata temperature 18 - 25  C hal ini  tergolong  kategori  nyaman,  komsumsi  energy  sistem  pendingin  ruangan  perharinya  sebesar  : 1.029,066 kWH.
Dina Fitria 1) ,Yudi Irwansi 2), Yuwon 3)
Pemakaian energi Listrik dalam sebulan jika di asumsikan jam kerja perbulan dihitung selama 26 hari dalam rupiah adalah:
kWH per bulan = 26 x 1.029,066 = 26.755,716kWH Biaya Pemakaian (Rp)/bulan = W (kWH) x tarif dasar listrik PLN = 26.755.716kWH x Rp 1.007,83 =  Rp. 26.965.213,3 Biaya Pemakaian (Rp)/tahun = RP.  26.965.213,3 x 12 bulan = Rp. 323.582.560

## Langkah-langkah Cara Penghematan Energi
Dalam  hal  ini  akan  diberikan  langkah-langkah  yang  dapat  di  implementasikan  untuk penghematan  energi  listrik di PT. Sriwijaya  Alam Segar guna  mengurangi biaya pengeluaran tagihan listrik  dan  dengan  penggunaan  energi  yang  efektif  dan  efesien  di  harapkan  dapat  menaikan produktivitas.
1. Langkah-langkah penghematan energi pada sistem penerangan:
a. Memanfaatkan cahaya alami pada siang hari dengan sebaik-baiknya.
b. Matikan lampu listrik apabila tidak di gunakan.
c. Melakukan pengaturan re-grouping saklar di area  gudang suplay bawah  dan area paletesing line 6-10
d. Penggantian  lampu  dengan  lampu  yang  lebih  efisien  energinya,  yaitu  direkomdasikan mengganti lampu TLD 36W dengan lampu TL LED 16W
2. Langkah-langkah penghematan energi pada sistem pendingin ruangan:
a. Matikan Air Conditioner (AC) jika ruangan tidak di gunakan.
b. Usahakan jendela dan pintu selalu dalam keadaan tertutup bila AC dioperasikan.
c. Bersihkan  filter  AC  secara  teratur  jika  filter  kotor  bisa  mengurangi  efisiensi  dari  AC tersebut.
d. Atur suhu pada batas nyaman dengan kisaran 25  C - 27  C. Perbedaan temperatur sedikit saja akan memberikan dampak yang cukup besar pada pengunaan energi AC.
e. Melakukan pergantian  AC sesuai standar Brithish  Thermal  Unit  tiap  ruangan  yang  diangap tidak memenuhi standar.

## Melakukan Pengaturan Ulang Kelompok Saklar Lampu.
Menurut  pengamatan  dilapangan,  terlihat  bahwa  pada  area  gudang  suplay  bawah  dan paletesing line 6–10 terdapat sekitar 20 pcs lampu TLD 2 x 36W yang menyala pada siang hari.Posisi lampu  tersebut  berada  pada  area  disekitar  jendela  gedung.Maka  hal  tersebut  berpeluang  dilakukan penghematan  energi  yakni  dengan  usaha  pengaturan  ulang  kelompok  saklar  lampu  / regrouping saklar.Jika  dilakukan  pengelompokan  ulang  kelompok  saklar  lampu,  maka  pada  area  gudang  suplay bawah terdapat 7 buah lampu TLD 2 x 36W, gudang paletesing terdapat 13 lampu TLD 2 x 36W total 20 lampu  yang  tidak perlu dinyalakan pada siang hari dikarenakan kondisinya dekat dengan jendela. Maka jumlah potensi penghematan energi listrik yakni ;
(20 pcs x Lampu 2 x 36W x 10 jam)/1000 = 14,4 kWH/hari kWH per bulan
= 14,4 kWH x 26 hari kerja
Dina Fitria 1) ,Yudi Irwansi 2), Yuwon 3)

## = 374,4 kWH
Pemakaian  Listrik  dalam  sebulan  dalam  rupiah  setelah  dilakukan  pengelompokan  saklar  lampu  di asumsikan satu bulan kerja di hitung 26 hari:
Biaya Pemakaian (Rp)/bulan = W (kWH) x tarif dasar listrik PLN
= 374,4 kWH x Rp 1.007.83
=  Rp 337.331,552

## Melakukan penggantian lampu hemat energi TL LED 16W
Sebelum  melakukan  penggantian  lampu,  terlebih  dahulu  menentukan  jenis  lampu  yang dibutuhkan,  dimana  rekomendasinya  yaitu  mengganti  lampu  TL-D  36W  dengan  lampu  TL  LED 16W.Namun  perlu  di  lakukan  perbaikan  karena  dalam  pengukuran  masih  belum  sesuai  standar  SNI jika  menggunakan  lampu  TL  LED  16W  karena  perbedaan  tingkat  lumen  lampu  TL-D  36W  (2700 lumens)  dengan  lampu  TL  LED  16W  (1600  lumens),  selanjutnya  menentukan  jumlah  lampu  yang dibutuhkan  sesuai  standar  SNI  Dimana  untuk  menentukan  jumlah  lampu  dengan  menggunakan persamaan. (Hazairin, 2002)
Perhitungan : 1. Ruang Mixer line 1-5 E     = 300 Lux (lux yang dibutuhkan sesuai standar)
A     = 315 m² (luas area)
LU= 1600 lumen (data produk lampu) CU =65% (Faktor pemanfaatan antara 50- 65%) LLF =0,8(tingkat pengotoran pada table efisensi penerangan antara0,7 – 0,8)
N = . . = = 56,7= 57 titik Estimasi investasi biaya pergantian lampu.
a. Estimasi biaya pergantian lampu TL LED 16W yakni: Biaya pergantian Lampu
= Jumlah lampu yang akan diganti x harga/pcs
= 1.652 pcs x Rp 85.000 per/pcs
=  Rp 140.420.000
b. Estimasi biaya pergantian lampu TLD 36W yakni:
Biaya pergantian Lampu
=Jumlah lampu yang akandiganti x harga/pcs
= 855 pcs x Rp 12.000 per/pcs
= Rp 10.260.000
Tabel 2. Perbandingan biaya penggantian lampu LED16W dengan lampu TLD 36W
Keterangan Rupiah Estimasi total biaya penggantian lampu LED 16 W 140.420.000 Estimasi total biaya penggantian lampu TLD 36 W 10.260.000 Selisih 130.160.000
Dina Fitria 1) ,Yudi Irwansi 2), Yuwon 3)
Pemakaian  energi  listrik  perhari  setelah  dilakukan  penggantian  lampu  TL  LED  16W  :  1.082,208 kWH.Pemakaian  Listrik  dalam  sebulan  dalam  rupiah  setelah    penggantian  lampu  hemat  energi  LED 16W di asumsikan dalam satu bulan jumlah hari kerja dihitung selama 26 hari: kWH per bulan
= 26 x 1.082,208 = 28.137,408 kWH Biaya Pemakaian (Rp)/bulan = W (kWH) x tarif dasar listrik PLN =  28.137,408kWH x Rp. 1.007,83 =  Rp. 28.357.723,905
Tabel 3.Perbandingan daya terpakai dan biaya (Rp) sebelum dan sesudah penggantian lampu hemat
energi TL LED 16W perbulan. Keterangan Energi Kwh/bulan Rupiah Sebelum Penggantian Lampu LED 16W 32.701,968 32.958.024,4 Sesudah Penggantian Lampu LED 16W 28.137,408 28.357.723,905 Selisih 4.564,560 4.600.300,505
Jika TDL 1 kWH Rp 1.007,83/kWH maka penghematan biaya di dapat sebesar: Biaya penghematan perbulan
= Penghematan Energi x harga/kWH = 4.564,560 kWH x Rp 1.007,83 = Rp 4.600.300,505 Biaya Penghematan pertahun = Rp 4.600.300,505 x 12 bulan = Rp. 55.203.606 Dari biaya investasi  yang sudah  dikeluarkan maka dapat diprediksikan payback period (PBP) atau  lama  waktu  pengembalian  investasi  pada  Sistem  pencahayaan  atau  pergantian  lampu,  dengan persamaan 3.5 yaitu:
PBP = . . . .
=  2,5 tahun
Jadi masa pengembalian biaya investasi untuk sistem pencahayaan yaitu selama 2 tahun 6 bulan. Lama penggunaan lampu dalam perhitungan adalah 40.000 : 7.300 = 5,47 tahun, namun dalam perhitungan diatas,    BEP  didapat  dalam  2,5    tahun,  ini  berarti  sisa  umur  2,97  tahun  /36  bulan  perusahaan  tidak perlu mengganti lampunya lagi, sehingga mengurangi pengeluaran biaya untuk pembelian lampu
Berikut ini grafik Perbandingan Daya terpakai sebelum dan sesudahpenggantian Lampu LED 16W .
Dina Fitria 1) ,Yudi Irwansi 2), Yuwon 3)
Grafik 1.Perbandingan Daya Terpakai  Sebelum dan Sesudah Penggantian Lampu hemat energi.

## Rekomendasi Konservasi Pada Sistem Pendingin Ruangan
Berdasarkan  perhitungan  menggunakan  standar  BrithisThermal  Unit  (rumus  persamaan  3.2)  didapati rekomendasi pengantian Air Conditioner (AC) sebagai berikut:
Dari 19total ruangan yang memakai AC terdapat 5 ruangan yang sudah sesuai dengan British  Thermal Unit.  Terdapat  4  ruangan  yang  menggunakan  2  unit  AC  masing-masing  2  PK  dan  1  PK direkomndasikan  mengganti  1  unit  AC  2  PK  menjadi  1PK  atau  di  kurangi  1  Unit  AC  yang  1PK. Terdapat 2 Ruangan yang menggunakan 1 unit AC 1PK dan direkomendasikan diganti menjadi 3/4PK. Terdapat  1  ruangan  menggunakan  1  unit  AC  2PK  dan  di  rekomendasikan  diganti  menjadi  1PK. Terdapat 1 ruangan  yag  menggunakan AC 2PK dan di rekomendasikan diganti  menjadi 1.5PK. Serta ada 3 ruangan yang menggunakan1unit AC 10PK dan di rekomendasikan diganti menjadi 5PK. Selain itu  ada  1  ruangan  menggunakan  2  unit  AC  @2PK  dan  perlu  ditambah  1  unit  lagi  AC  1PKdemi terciptanya kenyamanan ruangan.
Dengan menggunakan rumus 3.2 di dapatkan perhitungan:
1. Ruang Office WSM
Kebutuhan AC = X500 BTU = X500 BTU
= 15.000 BTU
1 PK = 9000 BTU/hour Jadi kebutuhan AC pada Office WSM dengan 15.000 BTU/hour
= .
/ . / = 1,7 PK
Pemakaian  energy  listrik  sistem  pendingin  ruangan  perhari  setelah  di  konservasi  sebesar  649,020 kWHPemakaian Listrik dalam sebulan dalam rupiah di asumsikan dalam satu bulam jumlah hari kerja dihitung selama 26 hari:
kWH per bulan =  26 x 649,020 = 16.874,520 kWH Biaya Pemakaian (Rp)/bulan = W (kWH) x tarif  dasar listrik PLN =  16.874,520kWH x Rp 1.007,83 =  Rp. 17.006.647,5
32.701,9 68 28.137,4 08 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 Energi … kWH
Dina Fitria 1) ,Yudi Irwansi 2), Yuwon 3)
Tabel 4.Perbandingan daya terpakai dan biaya (Rp) sebelum dan sesudah penggantian PK AC.
Daya terpakai/bulan kWH/bulan Rupiah (Rp) Sebelum diganti PK AC 26.755,716 26.965.213,3 Sesudah diganti PK AC Rekomendasi 16.874,520 17.006.647,5 Selisih 9.881,196 9.958.565,76
Jika TDL 1 kWH Rp 1.007.83/kWH maka pehematan biaya di dapat sebesar: Biaya penghematan perbulan = Penghematan Energi x harga/kWH = 9.881,196 kWH X Rp 1.007,83 = Rp 9.958.565,76 Biaya penghematan setahun = Rp 9.958.565,76 X 12 bulan = Rp. 119.502.789/tahun
Berdasarkan penelitian diatas penggantian unit Air Conditioner (AC) keseluruhan biaya  yang dikeluarkan  senilai  Rp.102.850.000  Dari  kesimpulan  diatas  didapati  bahwa  selain  mengurangi  beban energy listrik, penggantian AC juga dapat mengurangi biaya pengeluaran.Hal ini terbukti dari jumlah penghematan  biaya  yang  di  hasilkan  senilai  RP.119.502.789–biaya  pergantian  per  unit  senilai Rp.102.850.000. Didapati selisih sisa uangnya Rp. 16.652.789.
Dari biaya investasi  yang sudah  dikeluarkan maka dapat diprediksikan payback period (PBP) atau  lama  waktu  pengembalian  investasi  pada  Sistem  pencahayaan  atau  pergantian  lampu,  dengan persamaan 3.5 yaitu:
PBP = . . . .
=  0.86 tahun = 10 bulan
Jadi masa pengembalian biaya investasi untuk sistem pendingin ruangan yaitu selama 10 bulan.
Berikut ini grafik perbandingan daya terpakai sebelum dan sesudah penggantian PK AC.
Grafik 4.1 Perbandingan daya terpakai s ebelum dan sesudah penggantian PK AC.
Analisis pemakaian energi listrik pada PT. Sriwijaya Alam Segar
Untuk menunjang operasionalnya PT.Sriwijaya Alam Segar menggunakan suplayenergi listrik yang berasal dari PLN sebagai sumber listrik utamanya dengan kapasitas 855 kVA.Beban listrik yang digunakan di PT. Sriwijaya Alam Segar dibagi atas dua bagian besar. Yang pertama beban listrik yang
26755.716 16874.52 0 10000 20000 30000 Sebelum Sesudah kWH/bulan kWH
Dina Fitria 1) ,Yudi Irwansi 2), Yuwon 3)
digunakan untuk bagian produksi untuk menggerakkan mesin-mesin produksi berupa motor listrik dan yang  kedua  beban  listrik  digunakan  untuk  bagian utilitas seperti  pada  sistem  penerangan,  perangkat elektronik,  beban  pada  sistem  pendingin  ruangan,  serta  beban-beban  lainnya  yang  membutuhkan suplai  listri  dimana  masing-masing  lama  penggunaannya  ada  yang  bervariasi  12  jam  (07.00  WIB  – 18.00WIB) ada yang 24 jam nonstop setiap hari pada jam kerja senin–sabtu diasumsikan total 26 hari kerja dalam sebulan.

## 1 Pemakaian Energi Listrik Untuk Sistem Penerangan
Menurut  pengamatan  dilapangan,  terlihat  bahwa  pada  area  gudang  suplay  bawah  dan paletesing line 6–10 terdapat sekitar 20 pcs lampu TLD 2 x 36 W yang menyala pada siang hari.Posisi lampu  tersebut  berada  pada  area  disekitar  jendela  gedung.  Setelah  dilakukan  pengelompokan  ulang kelompok saklar lampu, Maka jumlah potensi penghematan energi listrik yakni ;
(20 pcs x Lampu 2 x 36 W x 10 jam)/1000 = 14,4 kWH/hari kWH per bulan = 14,4 kWH x 26 hari kerja = 374,4 kWH
Tabel 5. Selisih penurunan penggunaan energy yang di hemat pada sistem penerangan dengan
penggantian lampu TL LED 16 W Kondisi Energi kWH/hr Energi kWH/bln Energi kWH/Th Existing 1.257,768 32.701,968 392.423,616 Rekomendasi penghematan 1.082,208 28.137,408 337.648,896 Selisih 175,588 4.564,560 54.774,720
Dari  tabel  5.  Dapat  disimpulkanSebelum  dilakukan  penggantian  lampu  TL  LED  16W pemakaian energi sebesar1.257,768kWH perhari  setelah  di lakukan penggantin lampu TL LED 16W pemakaian  energy  listrik  menjadi  1.082,208kWH  perhari.  Dalam  sebulan  Pemakaian  energinya menjadi  (diasumsikan  dalam  sebulan  jumla  hari  kerja  26  hari)  sebelum  penggantian  lampu  26x 1.257,768kWH  =  32.701,968  kWH.  Sesudah  penggantian  lampu:  26  x  1.082,208  kWH  = 28.137,408kWH.
Untuk persentase penghematan  yang dapat dilakukan pada sistem penerangan setiap bulannya mencapai 12% dapat dilihat pada grafik 4.3 dengan total penghematan sebesar 4.564,560kWH. Jika di rupiahkan menjadi:4.564,560kWH x Rp. 1.007,83= Rp. 4.600.300,505 (1 kWH = Rp. 1.007,83)
Grafik 3.Persentase pemakaian energi listrik perbulan pada sistem penerangan dengan penggantian lampu TL LED 16W
Setelah  dilakukan perhitungan dapat  di simpulkan untuk sistem penerangan terdapat peluang penghematan  energi  yaitu dengan  melakukan  pensaklaran  ulang  dan rekomendasi penggantian lampu
12% 88% 0% 0% Persentase pemakaian energi listrik perbulan pada sistem penerangan dengan penggantian lampu TL LED 16W Penghematan energi perbulan
Dina Fitria 1) ,Yudi Irwansi 2), Yuwon 3)
dari  TL-D  36W  dengan  lampu  hemat  energy  TL  LED  16W.  Penurunan  penghematan  pemakaian energi  lisrik  pada  sistem  penerangan  yaitu:  Penghematan  energi  pensaklaran  ulang  +  penghematan energy  rekomendasi  penggantian  lampu  TL  LED  16W.  =  374,4kWH  +  4.564,560kWH  = 4.938,96kWH. Jika di rupiahkan menjadi 4.938,96kWH x Rp. 1.007,83 = Rp. 4.977.632,05 per bulan (1 kWH = Rp. 1.007,83)

## 2 Pemakaian Energi Listrik Untuk Sistem Pendingin Ruangan
Untuk  sistem  pendingin  ruangan  terdapat  peluang  penghematan  energi  yaitu  dengan rekomendasi  penggantian  kapasitas  pendingin  sesuai  dengan  beban  yang  dibutuhkannya.  Sebelum dilakukan penggantian  AC pemakaian  energi  sebesar    1,029,066 kWH perhari  menjadi  649,020kWH perhari.  Dalam  sebulan  penghematan  energi  menjadi:26  x  649,020kWH  =  16874.520kWH. (diasumsikan dalam satu bulan jumlah hari kerja selama 26 hari).
Tabel 6. Selisih penurunan penggunaan energy yang di hemat pada sistem pendingin ruangan
Kondisi Energi kWH/hr Energi kWH/bln Energi kWH/Th Existing 1.029,066 26.755,716 321.068,592 Rekomendasi penghematan 649,020 16.874,520 202.494,240 Selisih 380,046 9.881,196 118.574,352
Untuk  persentase  penghematan  yang  dapat  dilakukan  pada  sistem  pendingin  ruangan  setiap bulannya  mencapai  27%  dapat  di  lihat  pada  grafik  4.4  dengan  total  penghematan  sebesar  9.881,196 kWH. Jika di rupiahkan menjadi: 9.881,196 kWH x Rp. 1.007,83 =  Rp. 9.958.565,76.
Grafik 4.Persentase pemakaian penghematan energi listrik perbulan pada sistem pendingin udara PT. Sriwijaya Alam Segar

## KESIMPULAN
1. Penghematan  energi  dapat  dilakukan  dengan  melakukan  pengelompokan  saklar  ulang  pada  area gudang suplay bawah dan area gudang paletesing line 6-10. Dan penggantian lampu TLD 36W ke TL LED 16W, serta penngantian unit AC yang melebihi standar Brithish Thermal Unit/hour
2. Jumlah penghematan energi listrik dalam sebulan pada sistem penerangan sebesar 4.938,96kWH, dalam  bentuk  Rupiah  sebesar  Rp.  4.977.632.05  Pada  sistem  pendingin  ruangan  sebesar
27% 73% 0% 0%
Persentase pemakaian penghematan energi listrik perbulan pada sistem pendingin udara PT. Sriwijaya Alam Segar Penghematan energi perbulan Pemakaian energi perbulan
Dina Fitria 1) ,Yudi Irwansi 2), Yuwon 3)
9.881,96kWH.  dalam  bentuk  Rupiah  sebesar  Rp  9.958.565  Total  penghematan  energi  listrik selama sebulan dalam bentuk Rp. 14.936.197,05

## DAFTAR PUSTAKA
1. Muhaimin,1995. Instalasi Listrik 1. Pusat Pengembangan Pendidikan Politeknik Bandung
2. Samaulah. Hazairin, 2002, Teknik Instalasi Tenaga Listrik , UNSRI.
3. Suryatmo.F,1990. Teknik Instalasi Penerangan.. Rineka Cipta.Jakarta.
4. United Nation Environment Programme, 2006. Pedoman Efisiensi Energi Untuk Industri di Asia.