## KAJIAN DRAINASE RAMAH LINGKUNGAN DENGAN MEMPERHITUNGKAN SUMUR RESAPANUNTUK ANTISIPASI BANJIR PADA PERUMAHAN AURA BIMANTARA KAMPUNG BUGIS KECAMATAN ALAM BARAJO
1 Azwarman, 2 Susiana , 3 Jodie Hidayah
1,2 Dosen Fakultas Teknik Universitas Batanghari Jambi
3 Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Batanghari Jambi warman2789@gmail.com

## ABSTRAK
Semakin  padatnya  Penduduk    perkotaan  maka  sangat    membutuhkan  infrastruktur  yang  memadai  untuk  menunjang kehidupan masyarakat kota  tersebut. Kepadatan pemukiman dan perkantoran  serta  pertokoan  masalah banjir adalah sangat melekat pada kota perkotaan, dikarenakan berkurangnya daerah resapan yang disebabkan kepadatan  bangunan di atas lahan yang seharusnya menjadi daerah resapan air sehingga bencana banjir tidak dapat dihindarkan. Kota Jambi terutama di daerah Kecamatan Alam Barajo yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Kota Baru terdapat beberapa titik  banjir  yang  diakibatkan  minimnya  drainase  yang  memadai  dan  terdapat  perumahan  yang  seharusnya  didaerah perumahan  tersebut  adalah  daerah  resapan  air  oleh  karena  itu  penelitian  ini  diarahkan  pada  Kajian  Drainase  Ramah Lingkungan Dengan Memperhitungkan Sumur Resapan. Untuk mencegah banjir di lokasi penelitian yang padat akan penduduk  dan  perumahan  yang  jaraknya  cukup  rapat  maka  selain  melakukan  perawatan  ( maintenance )  dan  desain ulang  drainase  tersebut  diperlukan  juga  sumur  resapan  agar  debit  air  pada  saat  hujan  tidak  hanya  ditampung  oleh drainase tetapi juga oleh sumur resapan. Pada drainase  drainase yang banyak terdapat semak – semak dan tertimbun oleh  lumpur  dan  terdapat  retak  rambut  pada  dinding  nya  diadakan  perbersihan  dan  perbaikan  .  Untuk  desain  ulang yaitu saluran primer maupun sekunder  agar dapat menampung Karena dimanapun air akan tetap mengalir ke tempat yang  lebih  rendah  dan  jika  aliran  air  tersebut  penuh  atau  terhadang  maka  ia  akan  mencari  aliran  lain  dengan  cara mengalir  ke  jalan  ataupun  rumah  warga.  Dan  hal  ini  dapat  kita  hindarkan  dengan  cara  bersama  –  sama  melakukan perencanaan dan perawatan yang baik untuk drainase aliran air tersebut.
Kata Kunci : Debit rencana ,Intensitas hujan,Sumur Resapan,type saluran drainase ,Kepadatan Penduduk

## PENDAHULUAN
Pesatnya  pertambahan  penduduk  kota  Jambi  tidak  berbanding  lurus  dengan  perkembangan infrastrukturnya  sehingga  mengakibatkan  semakin  berkurangnya  daerah  resapan  air  hujan.  Banyak  lahan yang seharusnya menjadi daerah resapan air hujan berubah fungsi menjadi pusat pertokoan, perumahan, dan ruko.  Sehingga  jika  terjadi  hujan  dengan intensitas  yang  sangat  tinggi  air  pun  meluap  ke  permukaan  jalan atau banjir. Untuk itu diperlukan saluran drainase maupun sumur resapan yang mampu untuk menampung atau  mengalirkan  debit  air  hujan  ke  tempat  pembuangan  akhir  atau  sungai,  agar  bencana  banjir  dapat dihindari, sehingga tidak terjadi banjir yang mengganggu fasilitas umum dan aktivitas masyarakat setempat. Selain  untuk  menampung  air  hujan,  drainase  juga  berfungsi  sebagai  sarana  untuk  menyalurkan  limbah rumah  tangga  maupun  limbah  pabrik,  sistem  ini  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  dalam menciptakan lingkungan sehat apalagi di daerah berpenduduk yang padat pada kota kota besar di Indonesia terutama  Kota  Jambi.  Untuk  sistem  drainase  terdapat  sistem  drainase  konvensional  dan    sistem  drainase ramah  lingkungan.  Di  daerah  padat  penduduk  seperti  perumahan  sistem  konvensional  tidak  cocok  untuk daerah tersebut, sistem drainase ramah lingkungan  yang cocok untuk daerah padat penduduk. Selain dapat menghemat  lahan,  air  hujan  yang  turun  ditampung  pada  sistem  drainase  ramah  lingkungan  ini  dapat digunakan  untuk  cadangan  air  pada  musim  kemarau.    Sedangkan  untuk  sumur  resapan  berfungsi  untuk menampung air hujan agar meresap ke dalam tanah agar tidak terjadi banjir, melindungi dan memperbaiki kualitas  air  tanah  dan  untuk  menghindari  terjadinya  erosi.  Drainase  merupakan  fasilitas  dasar  yang dirancang sebagai suatu sistem guna memenuhi kebutuhan  masyarakat dan merupakan komponen penting dalam perencanaan suatu kota. Sama hal nya dengan drainase, sumur resapan juga mempunyai peran penting dalam  suatu  kawasan  perkotaan.  Secara  umum  drainase  didefinisikan  sebagai  serangkaian  bangunan  air yang  berfungsi  untuk  mengurangi  dan  membuang  kelebihan  air  dari  suatu  kawasan  atau  lahan  sehingga dapat berfungsi secara optimal.
Kajian  Drainase  Ramah  Lingkungan  dengan  Memperhitungkan  Sumur  Resapanuntuk  Antisipasi  Banjir  pada  Perumahan  Aura  Bimantara Kampung Bugis Kecamatan Alam Barajo
Ditinjau  dari  prasarana  drainase  kota  Jambi  yang  ada  saat  ini,  khususnya  di  Perumahan  Aura Bimantara  Kampung  Bugis  Kec.  Alam  Barajo  terdapat  saluran  drainase  yang  tidak  mampu  menampung debit air yang melewati saluran tersebut jika terjadi hujan deras dengan durasi yang cukup lama, ditambah lagi  dengan  kurang  perawatan  drainase  tersebut  sehingga  air  yang  mengalir  tidak  lancar  dan  tidak  adanya sumur  resapan  di  daerah  perumahan  tersebut.  Oleh  karena  itu  harus  ada    sistem  drainase  yang  bagus  serta ramah lingkungan dan sumur resapan yang memadai sehingga dapat mengontrol aliran air tersebut.
Dari  uraian  pada  latar  belakang,  didapat  permasalahan  sebagai  berikut  yaitu  terjadinya  banjir  pada Perumahan  Aura  Bimantara  Kampung  Bugis  Kecamatan  Alam  Barajo  Kota  Jambi  pada  saat  curah  hujan tinggi dengan intensitas dan durasi yang cukup lama (kurang lebih 2 jam) dan apakah dimensi saluran yang ada mampu mengalirkan debit aliran air maksimum pada musim hujan.
Atas  latar  belakang  dan  rumusan  masalah  di  atas  maka  penulis  membatasi  masalah  yaitu,  dimensi saluran, kecepatan dan debit air yang terdapat pada Perumahan Aura Bimantara Kampung Bugis Kec.Alam Barajo, data curah hujan yang didapat dari stasiun BMKG Sultan Thaha Kota Jambi dengan durasi 10 tahun yaitu tahun 2006 – 2015, peta Kota Jambi dan peta kontur Kota Jambi yang didapat dari Pemerintah Kota Jambi dan Catchment Area ( Daerah tangkapan air ) adalah 0,216 km².
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mencari solusi dari penyebab terjadinya bencana  banjir  pada  Perumahan  Aura  Bimantara  Kampung  Bugis  Kec.  Alam  Barajo  Kota  Jambi, menentukan dimensi saluran yang mampu mengalirkan debit aliran air maksimum dan menentukan dimensi sumur resapan yang dapat menampung debit air berlebih.
Drainase  yang  berasal  dari  bahasa  inggris drainage mempunyai  arti  mengalirkan,  menguras, membuang,  atau  mengalihkan  air.Dalam  bidang  teknik  sipil,  drainase  secara  umum  dapat  didefinisikan sebagai suatu tindakan teknis untuk mengurangi kelebihan air, baik  yang berasal dari air hujan, rembesan, maupun  kelebihan  air  irigasi  dari  suatu  kawasan/lahan,  sehingga  fungsi  kawasan      tidak terganggu.(Suripin:2004)
Sedangkan  sumur  resapan  merupakan  sumur  atau  lubang  pada  permukaan  tanah  yang  dibuat  untuk menampung air hujan agar dapat meresap kedalam tanah. (Kusnaedi, 2011 : 6).
Konsep  dasar  sumur  resapan  pada  hakekatnya  adalah  member  kesempatan  dan  jalan  pada  air  hujan  yang jatuh di atap atau lahan yang kedap air untuk meresap kedalam tanah dengan jalan menampung air tersebut pada suatu sistem resapan. (Suripin, 2004 : 299).
Masing – masing drainase dan sumur resapan memiliki fungsi yang sama walaupun dalam segi bentuk berbeda, yaitu  berfungsi mengurangi aliran air di permukaan jalan. Akan tetapi kalau di drainase aliran air dialihkan  ke  tempat  yang  lebih  rendah,  sedangkan  aliran   air  pada  sumur  resapan  akan  tersimpan  didalam tanah dan dapat digunakan pada saat kekeringan melanda.

## Persyaratan Umum dan Teknis Sumur Resapan
Persyaratan  umum  sumur  resapan  yang  harus  dipenuhi  berdasarkan  (SNI  No.  03-2453-2002),  antara lain sebagai berikut :
1. Sumur resapan air hujan ditempatkan pada lahan yang relatif datar.
2. Air yang masuk ke dalam sumur resapan adalah air hujan yang tidak tercemar
3. Penetapan sumur resapan air hujan harus mempertimbangkan keamanan  bangunan sekitarnya.
4. Harus memperhatikan peraturan daerah setempat.
5. Hal – hal yang tidak memenuhi ketentuan ini harus disetujui instansi yang berwenang. Persyaratan teknis yang harus dipenuhi : (SNI No. 03-2453-2002)
1. Kedalaman air tanah minimum 1,50 m pada musim hujan.
2. Jarak penempatan sumur resapan air hujan terhadap bangunan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Kajian  Drainase  Ramah  Lingkungan  dengan  Memperhitungkan  Sumur  Resapanuntuk  Antisipasi  Banjir  pada  Perumahan  Aura  Bimantara Kampung Bugis Kecamatan Alam Barajo

## Tabel 1. Jarak Minimal Sumur Resapan Dengan Bangunan Lainnya
Kondisi yang ada Jarak Minimal dengan Sumur Resapan (m) Bangunan 3 Batas Pemilikan 1,5 Sumur Air Minum 10,5 Aliran Air (Sungai) 30,5 Pipa Air Minum 3 Jalan 1,5 Pohon Besar 3 Sumber: Diolah dari Contteral dan Norris dalam Kalbermatten . Ak,1969 Diambil dari Buku Kusnaedi, 2011:8

## METODE PENELITIAN
Lokasi penelitian yakni Perumahan Aura Bimantara Kampung Bugis Kecamatan Alam Barajo dengan luas areal 0,216 km².
Dari hasil survey pengamatan di lapangan dan juga berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dan instansi setempat yang telah dilakukan didapat adalah :
1. Terjadi banjir di perumahan ini terutama pada elevasi yang rendah.
2. Dibeberapa bagian saluran drainase terdapat semak yang mengganggu aliran air.
3. Aliran  air  dari  drainase  yang  besar  ke  drainase  yang  kecil,  sehingga  tidak  dapat  menampung  debit  air yang di alirkan dari drainase yang besar.
4. Masalah  utama  adalah  drainase  yang  kecil  harus  diperbesar  dan  membuat  sumur  resapan  untuk mengefesienkan ruang.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  adalah  tahapan  yang  dilakukan  penelitian  secara  berurutan  selama berlangsung penelitian. Berikut adalah tahapan penelitian yang akan dilakukan:
1. Studi Literatur
Dilakukan untuk menambah wawasan yang luas bagi peneliti tentang objek yang diteliti.
2. Observasi Lapangan Observasi lapangan yaitu melakukan peninjauan ke lokasi atau lapangan.
3. Data Primer Data primer diperoleh dengan cara peninjauan langsung di lapangan.
4. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang didapat dengan cara menghubungi instansi – instansi yang terkait dengan objek penelitian. Seperti:
1) Data curah hujan
2) Peta kontur
3) Peta kecamatan
4) Buku jurnal, hasil penelitian yang serupa
5) Data tanah daerah tersebut

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perencanaan Drainase
Data – data  dalam perencanaan drainase yaitu:
1. Data Topografi
Data Topografi didapat dengan melakukan pengamatan dan pengukuran langsung di lapangan.
2. Data Hidrologi
Data  hidrologi  yaitu  data  curah  hujan,  yang  pada  penelitian  ini  data  curah  hujan  diperoleh  dari  Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klas 1 Sultan Thaha Jambi.
3. Data Penunjang
Adapun data lain yang diperlukan  namun masih bersifat sekunder.
Kajian  Drainase  Ramah  Lingkungan  dengan  Memperhitungkan  Sumur  Resapanuntuk  Antisipasi  Banjir  pada  Perumahan  Aura  Bimantara Kampung Bugis Kecamatan Alam Barajo

## Perhitungan Curah Hujan dan Intensitasnya (Metode Gumbel)
1. Perhitungan curah hujan pertahun metode Gumbel:
Xi = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐶𝑢𝑟𝑎ℎ 𝐻𝑢𝑗𝑎𝑛 (𝑚𝑚)
12 𝐵𝑢𝑙𝑎𝑛
Xi2006 = 174,667 mm
Untuk perhitungan tahun 2007 – 2015 tetap menggunakan rumus diatas.
2. Perhitungan curah hujan rencana metode Gumbel Curah hujan tahun 2006 - 2010 = Xi (2006-2010) - X −
Nilai Xi diambil dari perhitungan curah hujan pertahun sedangkan nilai dari X − = ∑Xi N Tahun 2006 = (Xi 2006 - X − 2006 )² Tahun 2006 = 123,429 mm Untuk perhitungan tahun 2007 – 2015 tetap menggunakan rumus diatas.
∑Xi= 1857, 765
∑ (Xi - X ̅ ) 2 = 9819,368 X ̅ = ∑Xi N = 1857,765
10 =185,777 N = 10
3. Perhitungan curah hujan rencana periode ulang (T)
𝑆 = √ ∑(Xi −X ̅) 2 N−1 = √ 𝟗𝟖𝟏𝟗,𝟑𝟔𝟖
10−1 = 33,031 , X Tr = X ̅ + Y Tr -Y n S n *S

## Tabel 2. Perhitungan Curah Hujan Rencana Periode Ulang (T)
PeriodeUlang  YTr Yn Sn X ̅ XTr (mm) P60 (T) mm/menit StandarDeviasi (S) 2 0,3668 0,4952 0,9496 185,777 181,310 51,022 33,031 5 1,5004 0,4952 0,9496 185,777 220,741 62,118 33,031 10 2,251 0,4952 0,9496 185,777 246,850 69,465 33,031 25 3,1993 0,4952 0,9496 185,777 279,836 78,748 33,031 50 3,9028 0,4952 0,9496 185,777 304,307 85,634 33,031 100 4,6012 0,4952 0,9496 185,777 328,600 92,470 33,031 Sumber : Hasil Perhitungan 2017 4. Perhitungan hasil analisis frekuensi
Pi= (0,21.Ln(T) + 0,52) x (0,54.t 0,25 – 0,50) x [ P 60 x 60
t ]
Periode ulang 2 durasi 5 – 120  menit Pi= (0,21.Ln(2) + 0,52) x (0,54.(5) 0,25 – 0,50) x [ 51,022∗60 5 ] = Pi=125,301 mm/menit

## Tabel 3. Hasil Analisis Frekuensi
Durasi (Menit) PeriodeUlang (mm/menit) 2 5 10 25 50 100 5 125,301 196,656 257,226 347,509 423,892 507,397 10 93,780 147,184 192,517 260,089 317,256 379,754 20 65,400 102,642 134,256 181,379 221,246 264,831 30 51,874 81,414 106,490 143,866 175,488 210,059 40 43,706 68,595 89,722 121,213 147,856 176,983 60 34,057 53,451 69,914 94,453 115,214 137,911 80 28,397 44,568 58,295 78,756 96,067 114,991 120 21,857 34,303 44,869 60,617 73,941 88,507
Sumber : Hasil Perhitungan 2017
Kajian  Drainase  Ramah  Lingkungan  dengan  Memperhitungkan  Sumur  Resapanuntuk  Antisipasi  Banjir  pada  Perumahan  Aura  Bimantara Kampung Bugis Kecamatan Alam Barajo

## Perhitungan Curah Hujan Rencana dengan Metode Log Person Tipe III

## Tabel 4. Perhitungan Curah Hujan Rencana
No.  Tahun Xi (mm) Log Xi Log Xi- Log x̅
(Log Xi- Log x̅ )²  (Log Xi- Log x̅) ³  S G Log x̅ 1 2006 174,667 2,242 -0,021 0,00045 -0,0000096 0,07095 1,2022 2,263 2 2007 185,500 2,268 0,005 0,00002 0,0000001 3 2008 185,583 2,269 0,005 0,00003 0,0000001 4 2009 191,500 2,282 0,019 0,00035 0,0000065 5 2010 267,250 2,427 0,163 0,02671 0,0043648 6 2011 192,083 2,283 0,020 0,00040 0,0000080 7 2012 160,833 2,206 -0,057 0,00326 -0,0001863 8 2013 195,667 2,292 0,028 0,00079 0,0000220 9 2014 148,500 2,172 -0,092 0,00842 -0,0007727 10 2015 156,182 2,194 -0,070 0,00488 -0,0003410 Σ 22,635 0,04531 0,0030919
Sumber : Hasil Perhitungan 2017
Curah hujan rata – rata : log x̅ = ∑ log Xi N = 22,635 10 = 2,263
Simpangan Baku :
S = ⌈ ∑(log x−log x̅ N−1 ⌉ 0,5 = ⌈ 0,04531 10−1 ⌉ 0,5 = 0,07095
Hitung koefisien kemencengan :
G = N .   ∑(log x –log x̅) 3 (N−I )(N−2)s 3 = G = 1,2022

## Perhitungan Curah Hujan Rencana Periode Ulang (T) Metode Log Person Tipe III
Nilai  KT  didapat  dari  tabel  3.6a  pada  buku  Teknik  Perhitungan  Debit  Rencana  Bangunan  Air (Kamiana, 2011:205).Sesuai nilai G = 1,2022
Log X Tr (2 tahun)
LogX ̅ + K T ∗ S     = 2,263 + (−0.195) ∗ 0,07095 = 2,250 Jadi X Tr (2 tahun) = 10 2,250 = 177,486 mm/tahun

## Tabel 5. Perhitungan Curah Hujan Rencana Periode Ulang  (T)
PeriodeUlang KT Log XTr XTr (mm) 2 -0,195 2,250 177,486 5 0,732 2,315 206,507 10 1,34 2,359 228,073 25 2,087 2,412 257,675 50 2,626 2,450 281,394 100 3,149 2,487 306,494 Sumber : Hasil Perhitungan 2017

## Tabel 6. Hasil Perhitungan Curah Hujan Dengan Dua Metode
No. Metode PeriodeUlang/Tahun (mm/hari) 2 5 10 25 50 100 1 Gumbel 181,31 220,741 246,85 279,836 304,307 328,6 2 Log Person Tipe III 177,687 206,742 228,332 257,970 281,716 306,846
Sumber : Hasil Perhitungan 2017
Untuk memilih curah hujan rencana yang akan digunakan. Berikut rumus nya dapat dilihat di bawah ini :
Kajian  Drainase  Ramah  Lingkungan  dengan  Memperhitungkan  Sumur  Resapanuntuk  Antisipasi  Banjir  pada  Perumahan  Aura  Bimantara Kampung Bugis Kecamatan Alam Barajo

## 1) Talbot
a  = ∑(t x I ) x∑ (I 2 ) −∑ (I 2 x t) x ∑(I) N x ∑ (i 2 ) −∑(I) x (I)
b  = ∑(I ) x ∑(t x I) − N x∑ (I 2 x t) N x∑ (I 2 ) −∑(I) x (I)
2) Ishiguro
a = ∑(I √t) x ∑(I²)−∑(I 2 x √t) x ∑(I) N x ∑(i 2 ) −∑(I) x (I)
b = ∑(I) x ∑(I √t) −N ∑(I 2 x √t) N x ∑(I 2 ) −∑(I) x (I)
3) Sherman
log a = ∑(log I) x ∑ (log t) 2 –∑(log t x  log I) x ∑(log t) N x ∑ (log t) 2 –∑(log t)x (log t)
n   = ∑(log I) x ∑(log t)– N x ∑(log t x  log I)
N x ∑(log t) 2 –∑(log t) x (log t)
Berikut tabel yang digunakan untuk sebagai data masukkan dalam perhitungan tetapan rumus Talbot, Ishiguro dan Sherman (sebagai contoh periode ulang 2 tahun)
t I Log t Log I Log t x Log I (Log t)² t x I I² t x I² √t I x √t I² x √t 5 125,301 0,699 2,098 1,466 0,489 626,506 15700,374 78501,872 2,236 280,182 35107,105 10 93,780 1,000 1,972 1,972 1,000 937,799 8794,673 87946,733 3,162 296,558 27811,199 20 65,400 1,301 1,816 2,362 1,693 1307,992 4277,105 85542,110 4,472 292,476 19127,797 30 51,874 1,477 1,715 2,533 2,182 1556,213 2690,886 80726,590 5,477 284,124 14738,591 40 43,706 1,602 1,641 2,628 2,567 1748,227 1910,186 76407,457 6,325 276,419 12081,080 60 34,057 1,778 1,532 2,724 3,162 2043,413 1159,872 69592,299 7,746 263,804 8984,327 80 28,397 1,903 1,453 2,766 3,622 2271,758 806,388 64511,077 8,944 253,990 7212,558 120 21,857 2,079 1,340 2,785 4,323 2622,796 477,712 57325,483 10,954 239,427 5233,077 Jumlah 464,371 11,840 13,566 19,237 19,036 13114,704 35817,199 600553,621 49,317 2186,980 130295,734
Untuk  Periode  Ulang  5,10,25,50  dan  100  tahun  rumus  tetap  sama  dengan  yang  diatas  sehingga hasilnya langsung ditabelkan seperti dibawah

## Tabel 7. Hasil Perhitungan Konstanta Lamanya Hujan (A,B,N)
PeriodeUlang (T) Talbot Ishiguro Sherman a b a b Log a a N 2 2691,948 18,134 251,433 -0,378 2,517 328,496 0,555 5 4224,919 18,134 394,616 -0,378 2,829 674,357 0,555 10 5526,193 18,134 516,157 -0,378 2,829 674,357 0,555 25 7465,830 18,134 697,323 -0,378 2,960 911,049 0,555 50 9106,814 18,134 850,594 -0,378 3,046 1111,297 0,555 100 10900,832 18,134 1018,159 -0,378 3,124 1330,220 0,555
Sumber : Hasil Perhitungan 2017

## Analisa Aliran
Untuk  menentukan  limpasan  ( run  off )  dibutuhkan  data  intensitas  curah  hujan  dalam  jangka  pendek dengan durasi 5 sampai 120 menit.Berikut langkah mencari intensitas curah hujan jangka pendek di bawah ini.
Perhitungan intensitas durasi metode Talbot periode ulang 2 tahun dengan durasi 5 menit. Untuk nilai a,t, dan b diambil dari tabel hasil perhitungan konstanta lamanya hujan diatas.
I 2 tahun = a t + b I 5 tahun = a t + b
Untuk perhitungan selanjutnya tinggal mengganti nilai t (durasi menit) dan tetap menggunakan rumus diatas.
Kajian  Drainase  Ramah  Lingkungan  dengan  Memperhitungkan  Sumur  Resapanuntuk  Antisipasi  Banjir  pada  Perumahan  Aura  Bimantara Kampung Bugis Kecamatan Alam Barajo

## Tabel 8. Perhitungan Intensitas Durasi Metode Talbot
No. Durasi (menit) Intensitas (mm/menit) Return Period 2 Tahun 5 Tahun 10 Tahun 25 Tahun 50 Tahun 100 Tahun 1 5 116,363 182,628 238,878 322,722 393,656 471,205 2 10 95,683 150,172 196,424 265,367 323,695 387,462 3 20 70,592 110,792 144,915 195,779 238,811 285,856 4 30 55,926 87,774 114,809 155,105 189,197 226,469 5 40 46,306 72,676 95,060 128,425 156,652 187,512 6 60 34,453 54,073 70,727 95,552 116,554 139,515 7 80 27,431 43,053 56,313 76,078 92,800 111,081 8 120 19,488 30,586 40,006 54,048 65,927 78,915
Sumber : Hasil Perhitungan 2017
Perhitungan  intensitas  durasi  metode  ishiguro  periode  2  tahun  dengan  durasi  5  menit.Untuk  nilai a, √t ,dan b diambil dari table perhitungan konstanta lamanya hujan.
I2 tahun = a √t + b
I5tahun = a √t + b
Untuk perhitungan selanjutnya tinggal mengganti nilai t (durasi menit) dan tetap menggunakan rumus diatas.

## Tabel 9. Hasil Dari Perhitungan Intensitas Durasi Metode Ishiguro
No Durasi (menit) Intensitas (mm/menit) Return Period 2Tahun 5Tahun 10Tahun 25Tahun 50Tahun 100 Tahun 1 5 135,317 212,375 277,787 375,287 457,775 547,955 2 10 90,303 141,728 185,380 250,447 305,495 365,677 3 20 61,412 96,385 126,071 170,321 207,757 248,685 4 30 49,308 77,387 101,222 136,750 166,807 199,668 5 40 42,282 66,360 86,799 117,264 143,039 171,217 6 60 34,125 53,558 70,054 94,642 115,444 138,187 7 80 29,351 46,066 60,254 81,403 99,295 118,856 8 120 23,773 37,311 48,802 65,931 80,423 96,266
Sumber : Hasil Perhitungan 2017
Perhitungan  intensitas  durasi  metode  Sherman  periode  ulang  2  tahun  dengan  durasi  5  menit.  Untuk nilai a, , t n , diambil dari tabel perhitungan konstanta lamanya hujan. I2 tahun = a t n , I5 tahun = a t n
Untuk perhitungan selanjutnya tinggal mengganti nilai t (durasi menit) dan tetap menggunakan rumus diatas.

## Tabel 10. Perhitungan Intensitas Durasi Metode Sherman
No. Durasi (menit) Intensitas (mm/menit) Return Period 2 Tahun 5 Tahun 10 Tahun 25 Tahun 50 Tahun 100 Tahun 1 5 134,553 276,218 276,218 373,168 455,190 544,861 2 10 91,611 188,064 188,064 254,072 309,917 370,970 3 20 62,373 128,044 128,044 172,986 211,008 252,576 4 30 49,813 102,259 102,259 138,151 168,516 201,714 5 40 42,467 87,179 87,179 117,778 143,666 171,967 6 60 33,915 69,623 69,623 94,061 114,735 137,337 7 80 28,914 59,356 59,356 80,190 97,815 117,085 8 120 23,091 47,403 47,403 64,041 78,118 93,507
Sumber  : Hasil Perhitungan 2017
Kajian  Drainase  Ramah  Lingkungan  dengan  Memperhitungkan  Sumur  Resapanuntuk  Antisipasi  Banjir  pada  Perumahan  Aura  Bimantara Kampung Bugis Kecamatan Alam Barajo
Tabel 11. Hasil Perhitungan Intensitas Durasi Tiga Metode Periode Ulang 10 Tahun
No. Durasi (menit) Metode Talbot Ishiguro Sherman 10 Tahun 1 5 238,878 277,787 276,218 2 10 196,424 185,380 188,064 3 20 144,915 126,071 128,044 4 30 114,809 101,222 102,259 5 40 95,060 86,799 87,179 6 60 70,727 70,054 69,623 7 80 56,313 60,254 59,356 8 120 40,006 48,802 47,403
Sumber : Hasil perhitungan 2017
Setelah  mendapatkan  intensitas  hujan  maka  kita  akan  mencari  debit  rencana  dimana  disini menggunakan metode rasional dikarenakan luas area kurang dari 300 Ha. Rumus metode ini yaitu : 𝑄 𝑇 = 0,278 ∗ 𝐶 ∗ 𝐶 𝑠 ∗ 𝐼 ∗ 𝐴 Di mana: Q T
= Debit rencana (m³/det) C = Koefisien pengaliran Cs = Koefisien tampungan I
= Intensitas hujan (mm/menit)
A = Luas daerah tangkapan hujan (km²)
Nilai  C  (koefisien  pengaliran)  didapat  dari  tabel  Wesli  halaman  32.  Dikarenakan  perumahan  yang ditinjau  kerapatan  nya  sedang,  koefisien  yang  diambil  0,40  –  0,70.  Berikut  rumus  yang  digunakan  dalam perhitungan koefisien tampungan. (Wesli, 2008 : 33).
𝐶𝑠 = 2 𝑇𝑐 2 𝑇𝑐 + 𝑇𝑑 Di mana:
Cs = Koefisien tampungan Tc = Waktu konsentrasi (jam) Td = Conduit time sampai ketempat pengukuran (jam) 𝐶𝑠 = 2 ∗ 0,642 (2 ∗ 0,642) + 0,025 = 0,981
Nilai I (Intensitas hujan) didapat dari perhitungan diatas dan yang digunakan adalah angka dari metode Talbot yaitu 70,727 mm/menit. Nilai A (Luas daerah tangkapan hujan) yaitu 0,216 km2 atau 21,6 hektar. Didapat luas total sebesar 215681,17 m² = 0,216 km² Sehingga nilai A yang digunakan adalah 0,216 km² Perhitungan debit rencana :
𝑄 𝑇 = 0,278 ∗ 0,6 ∗ 0,981 ∗ 70,727 ∗ 0,216  = 𝟐, 𝟎𝟖𝟐𝒎 𝟑 /𝒅𝒆𝒕𝒊𝒌
Perhitungan rencana dimensi saluran drainase :
Perhitungan  saluran  drainase  menggunakan  debit  rencana  (Q T ),  berikut  perhitungan  dimensi  saluran drainase di Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi:
a. Mencari luas penampang saluran
𝐴 𝑆 = 𝑄 𝑇 𝑉 𝑃𝑒𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛
= 2,082 𝑚 3 /𝑑 2,508 𝑚/𝑑 = 𝟎, 𝟖𝟑𝟎 𝒎 𝟐
b. Mencari tinggi saluran
H = √As ,  H = √0,776 = 0,911 m, Dipakai tinggi awal 1,4 m c. Mencari lebar saluran
B = √As ,  B = √0,776 = 0,911 m, Dipakailebarawal 1,4 m
Kajian  Drainase  Ramah  Lingkungan  dengan  Memperhitungkan  Sumur  Resapanuntuk  Antisipasi  Banjir  pada  Perumahan  Aura  Bimantara Kampung Bugis Kecamatan Alam Barajo
d. Mencari keliling basah saluran Ps = B + 2 H  ,  Ps = 1,4 + 2 x 1,4 = 4,2 m
e. Mencari Jari – jari Hidraulis
Rs = As Ps ,  Rs = 1,960 4,2 = 0,467 m
f. Mencari Tinggi Jagaan
F = 10 % H  ,  F = 0,1 x 1,4 = 0,14 m g. Mencari Debit Kontrol
Qs = As. 1 n . R 2 3 . s 1 2
Qs = 0,830. 1 0,022 . 0,467 2 3 . 0,0086 1 2
Qs = 2,082 m³/detik      ≥   Q T = 2,082 m³/detik
Gambar 1. Rencana Dimensi Saluran Drainase

## Perencanaan Sumur Resapan
Hal pertama untuk merencanakan sumur resapan adalah dengan mencari nilai permeabilitas tanah (K). Dalam hal ini penulis langsung ke lokasi untuk mengambil sampel tanah dan diuji di Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Batanghari dan didapat hasil nilai permeabilitas tanah untuk jenis tanah lanau sebesar : 4,5 x 10 -3 cm/detik. Direncanakan sumur resapan berbentuk bulat dengan dimensi diameter  = 1,5 meter, Jari – jari sumur = 0,75 meter dan kedalaman sumur = 2 meter.
Dan berikut adalah perhitungan sumur resapan untuk masalah ini :
1) Faktor Geometrik F 1 = 5,5.R 1 F 1 = 5,5 x 0,75 = 4,125 m
2) Waktu Pengaliran (T)
T = 1 x 60 x 60 = 3600 detik
3) Koefisien Permaebilitas Tanah (k)
K = 4,5 x 10 -3 (cm/detik)  = 4,5 x 10 -5 (m/detik)
4) Kapasitas Sumur Resapan
V sumur = 1 4 . π . D 2 . H = V sumur = 1 4 . 3,14 . 1,5 2 . 2 = 3,533 m 3
5) Menghitung debit resap sumur resapan
Q resap = F 1 .K.H 1 = 4,125 x 4,5 x 10 -5 x 2 = 0,000371 m 3 /detik 6) Waktu Resap Air
T resap = V Sumur Q resap = 3,533 0,000371 = 9515,152 detik = 158,586 menit = 2,643 jam.
7) Menghitung Q dari atap yang turun ke sumur resapan
𝑄 𝑎𝑡𝑎𝑝 = 0,278 x C x I x A = 0,278 x 0.9 x 70,727 x 0,108 = 1, 924 𝑚³/𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘
8) Menghitung volume air akibat limpasan V 1 = Q limpasan . T = (Qt – Q atap) x T = (2,802-1,924) x 3600 = 3160,8 m 3
9) Menghitung jumlah sumur yang dibutuhkan, untuk mengabiskan limpasan/banjir.
Kajian  Drainase  Ramah  Lingkungan  dengan  Memperhitungkan  Sumur  Resapanuntuk  Antisipasi  Banjir  pada  Perumahan  Aura  Bimantara Kampung Bugis Kecamatan Alam Barajo
JS= V 1 V sumur = 3160,8 3,533 = 894,7 sumur  = 895 buah sumur resapan
10) Menghitung pengurangan debit air dengan adanya sumur resapan
𝑄 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 = 𝑄 𝑇 −   𝑄 𝑎𝑡𝑎𝑝 = 2,802 − 1,924 = 0,878 𝑚³/𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘 Jadi persentase pengurangan debit air nya adalah sebagai berikut :
𝑄 % = 𝑄 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑄 𝑡 x 100%   = 0,878 2,802 x 100%  = 31,33%
pengurangan dari debit yang ada sebelum adanya sumur resapan

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil dari tinjauan pada bab sebelumnya didapat kesimpulan sebagai berikut:
1. Dari  data  curah  hujan  selama  10  tahun  (2006  –  2015),  didapat  intensitas  hujan  dengan  durasi  60  menit sebesar = 70,727 mm/jam.
2. Dari perhitungan didapatlah debit rencana sebesar = 2,457 m³/detik
3. Drainase  ramah  lingkungan  dapat  dibuat  di  daerah  tersebut  dengan  catatan  sumur  resapan  harus  dibuat sesuai dengan fungsinya.
4. Dimensi penampang yang dapat menyalurkan debit maksimum sebesar 2,082 m³/detik berbentuk persegi empat, dengan lebar saluran (B) = 1,4 meter, tinggi saluran (H) = 1,4 meter, tinggi jagaan (F)= 0,14.
5. Desain  sumur  resapan  yang  telah  dihitung  sesuai  untuk  daerah  tersebut  dengan  diameter  sumur  =  1,5 meter dengan kedalaman sumur=3,652meter.

## DAFTAR PUSTAKA
”Pola  Jaringan  Drainase”  http://architulistiwa.blogspot.co.id/2014/11/definisi-fungsi-dan-macam-macam- drainase_27.html diakses 30 Desember 2016 Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, (BMKG) Sultan Thaha Kota Jambi.
Fauzi  Dimitri.  2015.  Jurnal  Analisis  dan  Evaluasi  Saluran  Drainase  pada  Kawasan      Perumnas  Talang Kelapa di Subdas Lambidaro Kota Palembang.Architulistiwa. (2014),
Kusnaedi, 2011. Sumur Resapan Untuk Pemukiman Perkotaan dan Pedesaan. Kusuma Satria. 2017. Tinjauan Drainase Kelurahan Budiman Kecamatan Jambi Timur Mulyanto, H.,R., 2013. Penataan Drainase Perkotaan, Edisi Pertama- Yogyakarta : Graha Ilmu. Sanjaya Desra Mulki. 2014 . Perencanaan Drainase dengan Sistem Jaringan dan Sumur Resapan Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi.
Suripin. 2004. Sistem Drainase Perkotaan yang Berkelanjutan, Edisi Pertama - Andi Yogyakarta. Wesli. 2008. Drainase Perkotaan, Edisi Pertama - Yogyakarta; Graha Ilmu.TN Sipil. (2016), Wikipedia. (2016),”Pengertian Drainase.” https://id.wikipedia.org/wiki/Drainase diakses 24 Desember 2016