Abstrak —  Pencemaran  Lingkungan  di  Kota Surabaya akan terus meningkat  seiring dengan perkembangan penduduk dan keterbatasan  sarana  sanitasi  yang  kurang  baik.  Pencemaran lingkungan  ini  didominasi  limbah  domestik  sehingga  perlu sistem pengolahan yang efektif dan efisien dalam mendegradasi senyawa  polutan.  Teknologi Constructed  wetland merupakan sistem    pengolahan    terencana  atau  terkontrol  yang  telah didesain  dan  dibangun  menggunakan  proses  alami  yang melibatkan    vegetasi,    media,    dan    mikroorganisme    untuk mengolah  air  limbah domestik. Teknologi ini dapat diterapkan untuk  skala  perumahan  baik  individu  atau  secara  komunal. Rusunawa  Grudo  Surabaya  merupakan  rusun  yang  belum memiliki  IPAL  untuk  mengolah greywater ,  sehingga  sistem Contructed  wetland ini  dapat  diterapkan  untuk  meningkatkan kualitas  sanitasi  lingkungan.  Perencanaan  sistem Constructed wetland di  Rusunawa  Grudo  Surabaya  mempertimbangkan aspek  kuantitas  dan  kualitas  air  limbah.  Kualitas  air  limbah domestik  menunjukkan  nilai  COD  329.81  mg/L;  BOD  182.02 mg/L;  dan  TSS  103.33  mg/L,  sedangkan    kuantitas  air  limbah 33.6  m 3 /hari.  Sistem ini terdiri dari unit ekualisasi, Subsurface Flow Constructed Wetland dengan tanaman Cyperus alternifolius ,  dan  kolam  penampung.  Hasil  perencanaan menunjukkan  efisiensi  pengolahan  seluruh  sistem  untuk  COD, BOD,  dan  TSS  masing-masing  sebesar  86%,  85%,  dan  88%. Desain  sistem  IPAL  menghasilkan  luas  permukaan  480  m 2 , kedalaman  bed  0,5  m,  beban  pada  bed  (OLR)  12.75  gr BOD/m 2 .hari,  beban  hidrolik  (HLR)  0,07  m 3 /m 2 .hari  dengan waktu  tinggal  3  hari.  Kualitas  efluen  yang  didapatkan menunjukkan  nilai  BOD  25  mg/L,  COD  48.35  mg/L  dan  TSS 11.72  mg/L.  Dihasilkan  standar  operasional  dan  perawatan IPAL dan  B iaya  investasi  seluruh  sistem constructed  wetland diperkirakan sebesar Rp.412.059.022.
Kata  Kunci : Constructed  wetland,  Cyperus  alternifolius , Grey water, Limbah domestik, Pencemaran

## I. PENDAHULUAN
encemaran  Lingkungan  di  Kota  Surabaya  akan  terus meningkat  seiring  dengan  perkembangan  penduduk  dan keterbatasan  sarana  sanitasi  yang  kurang  baik.  Penurunan Kualitas  air  yang  disebabkan  oleh  limbah  domestik memberikan kontribusi pencemaran sebesar 60% dan limbah industri sebesar 40% [1]. Pencemaran ini terjadi karena tidak adanya  sistem  pengolahan,  tetapi  limbah  yang    langsung  di alirkan  ke  badan  air.  Berdasarkan  data  status  kualitas  air sungai  kota  Surabaya,  pada  tahun  2013  Kali  Mas  Kota Surabaya  status  mutu  kualitas  air  yaitu  BOD  (4.06  mg/l) melebihi baku mutu air kelas II yaitu 3 mg/l, TSS (401 mg/l) melebihi  baku  mutu  air  kelas  II  50  mg/l  dan  DO  (2.395 mg/l) kurang dari baku mutu air kelas III yaitu > 3 mg/l [2].
Rusunawa  Grudo  merupakan  rusunawa  milik  Pemerintah Kota  Surabaya  yang  menghasilkan  limbah  domestik  berupa limbah black  water dan grey  water dengan  sistem  saluran terpisah.  Pada  saat  ini,  limbah black  water telah  terdapat sistem  pengolahan,  sedangkan  limbah grey  water belum memiliki  sistem  pengolahan  dan  dialirkan  secara  langsung ke  saluran  drainase  yang  nantinya  akan  bermuara  ke  sungai Kali  Mas  Kota  Surabaya.  Hal  ini  nantinya  akan  berdampak pada  peningkatan  pencemaran  kualitas  air  Kali  Mas  Kota Surabaya. Grey  water adalah  air  limbah  yang  berasal  dari kegiatan  mandi  dan  cuci  [3].  Karakteristik Grey  water adalah  memiliki  zat  organik  yang  cukup  tinggi  dan grey water dari  dapur  memiliki  kandungan  organik  yang  lebih tinggi  dibandingkan grey  water dari  kamar  mandi  [8]. Menurut  peraturan  yang  ada,  setiap  kegiatan  usaha  wajib mengolah limbah dan menjaga ekosistem lingkungan [9].
Teknologi constructed  wetland dapat diterapkan sebagai teknologi  pengolahan  limbah greywater di  perumah  atau domestik  [14]. Constructed    wetland merupakan wetland buatan  yang  dikelola  dan  dikontrol  oleh  manusia  untuk keperluan  filtrasi  air  buangan  dengan  penggunaan  tanaman, aktifitas  mikroba  dan  proses  alami  lainnya [4] .  Prinsip pengolahan  air  limbah  dengan constructed  wetland dengan mengalirkan  air  limbah    di    bawah    media  sehingga  limbah akan di serap melalui akar tanaman. Instalasi pengolahan ini mampu mengolah limbah domestik dan industri dengan baik ditunjukkan dengan efisiensi pengolahan limbah yang tinggi yaitu lebih dari 80%  [11]. Penggunaan constructed  wetland dengan  tanaman Cyperus  alternifolius dapat  menjadi alternatif pengolahan air limbah grey water skala rusunawa. Keuntungan  yang  diperoleh  dari  sistem  ini  adalah memperoleh  nilai  efisiensi  yang  tinggi  dan  memperoleh desain IPAL yang memiliki nilai estetika.

## II. LOKASI STUDI
Rumah  Susun  Grudo  Surabaya  merupakan  rusun  milik Pemerintah  Kota  Surabaya  yang  terletak  ditengah  kota Surabaya,  tepatnya  masuk  wilayah  Kec.  Tegal  Sari Kelurahan  Dr Sutomo Surabaya Pusat yang beralamat di  Jl. Grudo  gg.V  No.  2  ,  Surabaya.  Sebelumnya  lahan  rusun  ini merupakan lahan Dinas PU Bina Marga Kota Surabaya dan Dinas  Kebersihan  dan  Pertanaman  Kota  Surabaya.  Rusun Grudo ini memiliki nilai yang strategis mengingat tempatnya ditengah  kota  sehingga  melalui  paguyuban  yang  telah

## Desain Ipal Pengolahan Grey Water Dengan Teknologi Subsurface Flow Constructd Wetland
Di Rusunawa Grudo Surabaya
Ahmad Safrodin dan Sarwoko Mangkoedihardjo Jurusan Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia e-mail : Sarwoko@enviro.its.ac.id
P
dibentuk memiliki pandangan bahwa rusun harus bersih dan nyaman.
Rusunawa  Grudo  dibangun  dengan  design  struktur  5 lantai.  Didalam  rusun  ini  terdapat  96  unit  kamar  dan  tiap kamar  maksimal  4  penghuni  dengan  luas  kamar  24  m 2 (panjang  6  m,  lebar  4  m  dan  tinggi  3  m)  serta  dilengkapi adanya fasilitas penunjang. Sistem buangan limbah domestik rusun  ini  telah  terpisah  antara grey  water dan black  water. Saluran  limbah grey  water dialirkan  secara  langsung  ke drainase dan black water secara komunal menuju ke IPAL. IPAL  dengan  teknologi constructed  wetland akan didesain di lahan kosong dengan luas lahan tersedia 669 m 2 .

## III. METODOLOGI PENELITIAN

## A. Pengumpulan data
Pengumpulan data dalam perencanaan adalah data primer dan  data  sekunder.  Data  Primer  dapat  berupa  karakteristik limbah  meliputi  BOD,  COD,  TSS,  dan  pH.  Pengambilan karakteristik  limbah  ini  sebanyak  3  kali  dengan  6  titik pengambilan  secara  composit  sampling  pada  pagi  hari. Dilakukan  pengukuran  luas  lahan  area  IPAL  dan  mencari data  debit  air  limbah  rencana.  Untuk  data  sekunder  yang dibutuhkan  adalah  denah  area  rusunawa  Grudo  Surabaya, baku  mutu  air  limbah  berdasarkan  Pergub  Jatim  No.  72 tahun  2013,  jumlah  penghuni  rusun  dan  literatur  sebagai dasar perencanaan.

## B. Perhitungan Unit IPAL
Sistem unit IPAL yang direncanakan dilihat pada gambar 1.
Unit IPAL yang direncakan berupa kolam ekualisasi, unit Constructed  wetland ,  dan  kolam  penampungan.  Kolam ekualisasi pada pengolahan berfungsi untuk menghomogenkan  air  limbah  dan  menjaga  air  limbah  tidak berfluktuasi.  Perhitungan  desain  kolam  ekualisasi  sebagai berikut:
V = (HRT/24) x Q                               (1)
Dimana, V     = Volum bak ekualisasi (m 3) HRT  = Hydraulic Retention Time ( jam) Q    = Debit air limbah Dimensi unit constructed wetland dipengaruhi oleh faktor utama  yaitu  seberapa  besar  efisiensi  pengolahan  yang diingingan.  Efisiensi  dipengaruhi  oleh  faktor  utama  yaitu waktu  tinggal  hidraulik  (HRT)  seberapa  lama  air  limbah berada  pada  unit constructed  wetland .  Permodelan perhitungan  waktu  detensi  di  reaktor constructed  wetland dengan  pendekatan  removal  BOD/COD  [10]  ,  persamaan rumus sebagai berikut :
1) Efisiensi  BOD
R BOD = in out in C C C  (2)
Dimana:  R BOD = Efisiensi pengolahan BOD
C In = Konsentrasi influent (mg/L) C out = Konsentrasi effluent (mg/L)

## 2) Waktu detensi pengolahan BOD
(BOD 5 ) t = (BOD 5 ) 0 .  e -0.697 t
(3)
Dimana: (BOD) t = Konsentrasi BOD akhir (mg/l)
(BOD) 0 = Konsentrasi BOD awal (mg/l) td      = waktu tinggal (hari)

## 3) Efisiensi pengolahan COD
R COD = in out in C C C  (4)
Dimana: R COD = Efisiensi pengolahan COD C In = Konsentrasi influent (mg/L) C out = Konsentrasi effluent (mg/L)

## 4) Waktu detensi pengolahan COD
COD t = COD 0 .  e -0.6401 t
(5)
Dimana:  (COD) t = Konsentrasi COD akhir (mg/l) (COD) 0 = Konsentrasi COD awal (mg/l) td = waktu tinggal (hari)

## C. Perhitungan Water Balance
Pada  unit Subsurface  Consructed  Wetland di  pengaruhi proses evapotranspirasi
dan presipitasi. Proses evapotranspirasi (ET) mengakibatkan berkurangnya kuantitas  air,  hal  ini  dikarenakan  tanaman  memerlukan  air dalam jumlah tertentu untuk reaksi photosyntesis . Sedangkan proses presipitasi (P) merupakan bertambahnya kuantitas air akibat  pengaruh  dari  curah  hujan.  Besarnya nilai air limbah yang  keluar  di  hitung  berdasarkan  rumus  keseimbangan  air [7], dapat dilihat pada gambar 2.
ance
Q o = Qi   + (P-ET) / A                     (6) Dimana ;
Q o = Output air limbah (m 3 /hari) Qi = Input air limbah (m 3 /hari) P   = Nilai presipitasi (mm/hari) ET  = Nilai Evapotranspitasi (mm/hari) A = Luas Area (m 2 )
D. Perhitungan Kehilangan Tekan
 Perhitungan headloss karena  dihitung  menggunakan rumus modifikasi Hazzen-William , dengan perhitungan sebagai berikut:
Grey Water Ekualisasi Constructed
Wetland Penampung Qin Qout P  ET Gambar 1 Sistem Pengolahan Gambar 2 Skema water balance
hf  = L D C Q 85 , 1 63 , 2 . . 00155 , 0       (7)
Dimana: hf = headloss (m)
Q  = debit (m3/s)
C  = koefisien kekasaran L   = panjang pipa (m)  Headloss pada  aksesoris  dihitung  menggunakan  rumus Hazzen-William , dengan perhitungan sebagai berikut:
hf =       g kv k 2 2 (8)
Dimana: Hf = headloss (m) K  = jumlah aksesoris v  = kecepatan di dalam aksesoris (m/s) g = percepatan gravitasi (9,81 m/s 2 )
 Headloss  pada  media SSFCW dihitung  dengan  rumus Darcy sebagai berikut (IOWA, 2007):
hf = 2 . . . W h K As Q (9)
Dimana: hf = headloss (m) Q = debit (m 3 /s) As= Permukaan constructed wetland ( m 2 ) K = konduktifitas hidraulik (m/d) W = lebar constructed wetland (m)
h  = kedalaman muka air (m)
 Perhitungan headloss karena  kecepatan  aliran  di  unit pengolahan  dapat  ditentukan  berdasarkan  persamaan Darcy-Weisbach sebagai berikut:
hf =  
    g D lv f 2 . 2 (10)
Dimana : hf   = Kehilangan tekanan (m) f    = koefisien f    = 1.5 (0.01989 +

## )
L   = panjang pipa (m) V   = kecepatan aliran (m/v) D   = Diameter pipa (m)
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kualitas Air Limbah
Kualitas  air  limbah grey  water di  Rusunawa  Grudo Surabaya diambil dari pipa effluen limbah dari rumah susun pada  tanggal  10  maret,  17  maret  dan  24  maret  2016  dan masing-masing  diambil  pada  pukul  06.30  wib  –  08.00  wib. Teknik  sampling  yang  dilakukan  yaitu  dengan  metode  grab sampling dan pengumpulan sampel secara ‘ composite’ yang merupakan  campuran  dari  beberapa  sampel.  Pengujian sampel  dilakukan  di  laboratorium  Teknik  Lingkungan. Berdasarkan hasil sampling digunakan data untuk perencanaan pada tabel 1 sebagai berikut:
Tabel 1.  Karakteristik air limbah Parameter Satuan Nilai (Influen) Rata- rata Baku Mutu BOD mg/L 139.51 213.52 193.04 182.02 30 COD mg/L 288.32 373.14 327.96 329.81 50 TSS mg/L 80.00 120.00 110.00 103.33 50 PH - 8.53 8.35 8.21 8.36 6 . - 9

## Sumber: Hasil analisa
Data  perbandingan  karakteristik  limbah grey  water dapat ditampilkan dalam grafik pada gambar 3.
Gambar 3.  Karakteristik limbah grey water
Berdasarkan hasil analisa diatas, data yang digunakan untuk perencanaan sebagai berikut:
TSS  = 103.33 mg/L COD = 329.81 mg/L BOD = 182.02 mg/L
B. Kuantitas Air Limbah
Kuantitas air limbah domestik didasarkan dari penggunaan  air  bersih  warga  rusunawa.  Pemakaian  air PDAM  diketahui  dari  analisa  meteran  induk  PDAM rusunawa  selama  24  jam.  Hasil  dari  pengumpulan  data kuantitas  air  bersih  didapatkan  pemakaian  air  PDAM sebesar  56  m 3 /hari.  Berikut  fluktuasi  pemakaian  air  air  di rusunawa Grudo Surabaya pada gambar 4.
Gambar 4. Fluktuasi pemakaian air bersih Pada  perencanaan  ini  diterapkan  80%  merupakan  angka persentase  untuk  menentukan  air  limbah  dari  proses  harian penggunaan  air  bersih  warga  rusunawa.  Hal  ini  disesuaikan dengan  literatur  bahwa  debit  air  limbah  dapat  perkirakan mencapai  80%  kebutuhan  air  bersih  pada  perumahan  [12]. Sehingga  diketahui  debit  air  limbah  harian  sebesar  44.8 m 3 /hari.  Untuk limbah grey water diperkirakan 50-80% dari total  air  limbah  perumahan  [6].  Oleh  karena  itu  dalam perencanaan ini diterapkan 75% limbah grey water dari total
Gambar 6. Water  balance
air  limbah  domestik.  Di  peroleh  total  debit  air  limbah grey water rusunawa Grudo sebagai berikut:
Q grey water = Q limbah total x 75%
= 44.8 m 3 /hari x 75%
= 33.6 m 3 /hari

## C. Kesetimbangan
Penentuan  kesetimbangan  massa  diperlukan  untuk menentukan  arah  massa  yang  terbebaskan  akibat  proses pengolahan  air  limbah grey  water dalam  IPAL Subsurface Flow  Constructed  Wetland. Adanya  kesetimbangan  massa juga  berfungsi  untuk  menentukan  sistem  operasi  dan pemeliharaan  intalasi  pengolahan. Massa  balance IPAL Subsurface Flow Constructed Wetland pada gambar 5.
Sesuai  dengan  diagram  alir  diatas  dijelaskan  bahwa penyisihan  removal  polutan  terjadi  hanya  pada  sistem Constructed wetland dengan efisiensi removal sebesar BOD 86%,  COD  85%  dan  TSS  88%  .  Konsentrasi  efluen  yang dihasilkan  sebesar  BOD  25  mg/L,  COD  48  mg/L  dan  TSS 17 mg/L.
Sedangkan  kesetimbangan  massa  air  akibat  pengaruh presipitasi dan evapotranspirasi dihitung dengan rumus pada persamaan, ditampilkan pada gambar 6.

## Gambar 6. Kesetimbangan massa air
Berdasarkan diagram alir water balance diatas dijelaskan bahwa  nilai    Evapotranspirasi  didapatkan  dari  hasil penelitian  dengan Cyperus  alternifolius disesuaikan  dengan temperatur  kota  Surabaya  sekitar  32 o C  [5].  Temperatur tersebut,  disesuaikan  dengan  grafik  nilai  evapotranspirasi berdasarkan penelitian sebesar  24 mm/hari [13]. Sedangkan nilai Presipitasi merupakan hasil perhitungan dari data curah hujan  Kota  Surabaya  sebesar  20  mm/hari.  Perhitungan tersebut sebagai berikut:
Evapotranspirasi ( ET CYP )  = x
x 480 m 2 = 11.52 m 3 /hari
Presipitasi (P) = x x  480
m 2
= 9.6 m 3 /hari
D. Perencanaan Unit-unit Pengolah Air Limbah
Perencanaan  IPAL  terdiri  atas  bak  ekualisasi,  bangunan Subsurface  Flow  Constructed Wetland ,  bak  penampung akhir, dan sistem perpipaan.
1) Perencanaan Bak Ekualisasi
Bak ekualisasi difungsikan  sebagai bak penampung awal untuk menjaga kuantitas debit air limbah yang masuk. Debit atau  aliran  dan  konsentrasi  limbah  yang  fluktuatif  akan disamakan  debit  dan  konsentrasinya  dalam  bak  ekualisasi, sehingga  memberikan  kondisi  optimum  pada  pengolahan selanjutnya.  Unit  ini  direncanakan  berbentuk  persegi panjang  dan  pengaliran  dari  bak  ekualisasi  ke  unit berikutnya  (SSFCW)  dengan  pemompaan  agar  beban  air limbah  merata.  Perhitungan  bak  ekualisasi  diperoleh  dari volume  kumulatif  dari  selisih  titik  kritis.  Nilai  untuk  titik kritis maksimum adalah 5.8 dan titik kritis minimum adalah –5.8. Berikut grafik bak ekualisasi pada gambar 7.
Gambar 7. Volume Kumulatif bak ekualisasi
a) Dimensi Kolam Ekualisasi :
 Volume efektif     = 11.6 m 3
 H rencana         = 2 m
 Luas             = 5.8 m 2
 Freboard          = 0,3 m
 Panjang efektif    = 3.5 m
 Lebar efektif      = 2 m
b) Spesifikasi pompa:
 Merek          : UNILIFT CC5
 Tipe           : M - 1
 Daya          : 0.214 kWt
 Debit (flow)     : 2.178 m 3/ h
 Total Head      : 2.84 m (5 m max)
Desain unit kolam Ekualisasi dapat dilihat pada gambar 8 dan gambar 9 sebagai berikut.
Influen BOD : 6.12 kg/L COD : 11.08 kg/L TSS  : 3.47 kg/L
Ekualisasi BOD : 6.12 kg/L COD : 11.08 kg/L
TSS  : 3.47 kg/L SSFCW
BOD : 5.28 kg/L COD : 9.46 kg/L TSS  : 3.08 kg/L

## Penampung
BOD : 0.84 kg/L COD : 1.62 kg/L
TSS  : 0.39 kg/L
Gambar 5. Massa balance polutan dalam sistem IPAL
Influen
Qin  :
33.6 m 3 /hari Sistem IPAL Qin  : 33.6 m 3 /hari ET   : 11.5 m 3 /hari P    : 9.6 m 3 /hari
Efluen Qout : 31.6 m 3 /hari
Gambar  9.  Potongan bak ekualisasi
2) Perencanaan Unit Subsurface Flow Constructed Wetland Unit Subsurface  Flow  Constructed  Wetland ( SSFCW ) direncanakan  berbentuk  persegi  panjang  dan  terbagi  atas beberapa  kompartmen.  Pembagian  kompartmen  bertujuan untuk  meratakan  persebaran  air  dan  memudahkan  dalam perawatan  unit SSFCW .  Waktu  detensi  (HRT)  di  unit SSFCW selama  3  hari.  Tanaman  yang  digunakan  pada  unit adalah  Cyperus  alternifolius  dengan  kerapatan  penanaman dalam  1  m 2 terdapat  1  rumpun  (  10-20 stems ).  Media  yang digunakan  pada  unit  ini  terdiri  dari Medium  sand yang digunakan  sebagai  media  melekatnya akar yang tercelup air limbah  dan  media gravel sebagai  penyangga  dibagian  inlet dan outlet.
Berdasarkan perhitungan teoritis diperoleh spesifikasi unit SSFCW sebagai berikut:
a) P bangunan efektif         : 48 m
b) L bangunan efektif         : 10 m
c) Kedalaman air              : 1 m
d) Freeboard                : 0,5 m
e) Volume media             : 240 m 3
f) Area surface : 480 m 2
g) HLR (hidrolic loading rate) : 0.07 m 3 / m 2 . hari h) BOD loading rate : 12.75 g/m 2 . hari
Desain  unit  SSFCW  dapat  dilihat  pada  gambar  10  dan gambar 11 sebagai berikut.
Gambar 10. Denah SSFCW

## Gambar 11. Potongan  SSFCW
3) Perencanaan Unit Kolam Penampung
Unit  bak  penampung  digunakan  untuk  menampung  air olahan  dari  SSFCW  sebelum  dibuang  ke  badan  air.  Kola mini  mempermudah  proses  operasi  dan  pemeliharaan khususnya  pada  proses  pengambilan  sampel  efluen  air limbah  untuk  diuji  kensentrasinya  disesuaikan  dengan  baku mutu yang ada.. Maka, diperoleh dimensi kolam penampung sebagai berikut:
a) Volume efektif       : 4.2 m3
b) Luas Efektif          : 4.2 m2
c) Kedalaman air         : 1 m
d) Panjang unit       : 2 m
e) Lebar unit          : 2 m
f) Freeboard           : 0,5 m
g) Tebal dinding   : 0.2 m
Desain  unit  SSFCW  dapat  dilihat  pada  gambar  12, dan gambar 13 sebagai berikut.

## Gambar 12. Denah Kolam Penampung
Gambar 13. Potongan  Kolam Penampung

## E. Perencanaan Sistem Pengaliran dan Profil Hidrolis
Sistem pengaliran antar unit menggunakan sistem saluran terututup  berupa  pipa.  Penentuan  dimensi  pipa  ditentukan berdasarkan nilai headloss serendah mungkin namun dengan diameter  pipa  yang  tidak  terlalu  besar,  supaya  tidak diperlukan  nilai  slope  yang  tinggi  pada  pipa  dan mendapatkan  pipa  dengan  harga  seefisien  mungkin. Perhitungan  headloss  meliputi  perhitungan  headloss  mayor dan  minor  pada  sistem  IPAL.    Adapun  perhitungan  seluruh headloss dalam sistem IPAL ditampilkan dalam Tabel 2.
Tabel 2. Perhitungan headloss pada sistem IPAL No Unit Hf 1 Kolam Ekualisasi 0,0482 m 2 SSFCW 0,0687 m 3 Kolam Penampung 0,0307 m Sumber: Hasil perhitungan

## F. Operasional dan Maintenance Teknis IPAL
Pengoperasian  dan maintanance IPAL  dapat  dilakukan dengan  beberapa  perlakukan  yang  mendukung  sistem  IPAL tetap berjalan yaitu:
a) Bak Ekualisasi :
1) Limbah dikumpulkan di kolam ekualisasi .
2) Bak dengan pompa Submersible utama dan cadangan.
3) Pompa dijalankan secara bergantian selama 24 jam
4) Dilakukan pengecekan dan pembersihan pada propeller
5) Arus  listrik  dalam  kondisi  mati  atau  terputus  saat dilakukan pembersihan
6) Bak ekualisasi sebaiknya dikuras minimal 2 bulan sekali
b) IPAL Constrcuted wetland
1) Vegetasi yang  memiliki nilai estetika
2) Pemanenan tanaman Cyperus selama 7 bulan sekali
3) Pemanenan akan dilakukan dengan pembagian area
4) Pengendapan  pada  media,  akan  dilakukan  penggantian media yang baru
5) Air olahan dapat dimanfaatkan dan memenuhi baku mutu
c) Kolam Penampung
1) Pengecekan luaran efluen air limbah
2) Pengecekan kualitas air limbah setiap 1 bulan sekali
3) Sebaiknya  dilakukan  pengurasan  kolam  penampung  6 bulan sekali

## G. Rencana anggaran biaya (RAB)
Rencana  Anggaran  Biaya  digunakan  untuk  menentukan jumlah investasi yang diperlukan untuk pembangunan IPAL. RAB  dihitung  berdasarkan  volume  pekerjaan  dan  Harga Satuan  Pokok  Kegiatan  (HSPK)  Kota  Surabaya  tahun  2015 dikalikan  volume  pekerjaan.  Hasil  perhitungan  RAB ditampilkan dalam Tabel 3.

## V. KESIMPULAN
Kesimpulan dari desain IPAL di Rusunawa Grudo sebagai berikut:
a) IPAL Constructed  wetland mampu  mengolah  limbah domestik grey  water dengan  nilai  konsentrasi  BOD sebesar  25  mg/l,  COD  sebesar  48.35  mg/L  dan  TSS 11.72  mg/L.  Didapatkan  desain  unit  ekualisasi  memiliki luas  bangunan  sebesar  5.8  m2,  unit  IPAL Constructed wetland luasnya 480 m 2 , dan kolam penampung memiliki luas bangunan sebesar 4.2 m 2 .
b) Terdapat  Pedoman  Operasional  dan Maintenance IPAL Constructed Wetland
c) Angggaran  biaya  yang  dibutuhkan  untuk  mewujudkan unit IPAL sebesar Rp. 412.059.22

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  dosen
pembimbing  dan  dosen  penguji  Tugas  Akhir  atas  saran  dan masukan terhadap penulisan jurnal serta kepada Kementrian Ristek  Dikti  atas  beasiswa  Bidik  Misi  angkatan  2012  yang telah mensupport penulis selama masa perkuliahan.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] BLH.  2010. Kualitas  Air  Surabaya  Mengalami  Penurunan . http://ih.surabaya.go.id./web.blh/?c=main&m=detail.&id=35, diakses tanggal rabu 30 Desember 2015 pukul 18.40 wib
[2] BLH.  2013. Buku  Data  Laporan  Status  Lingkungan  Hidup  Daerah (SLDH) Kota Surabaya tahun 2013.
http://lh.surabaya.go.id/weblh/?c=main&m=slhd2013 ,
diakses tanggal rabu 30 Desember 2015 pukul 19.40 wib [3] Crites,  R.  And  Tchobanoglous,  G.  1998, Small  and  Decentralized Wastewater Management Systems: Wetlands and Aquatic Treatment Systems , Mc Graw- Hill, Singapore.
[4] Hesket  and  Bartholomew,  2001. Constructed  wetland ,  http:  // www. Epa. Gov/-owow/wetland/pdf/-overview.pdf.
[5] http://www.accuweather.com/id/id/surabaya/203449/current- weather/203449
[6] Laurence  K,  Lau.  2009. Guidelines  for  the  Reuse  of  Gray  Water . Departemen of Health Wastewater Branch. State Of Hawai
[7] Leto, C et al.2013. Effects of plant species in a horizontal subsurface flow  constructed  wetland-phytoremediation  of  treated  urban wastewater  with  Cyperus  alternifolius  and  Typa  Latifolia  L.in  the West  of  Sicily  (Italy ).  Departement  of  Agricultural  and  Forest Sciences,  Universita  degli  studi  di  polermo,  Viale  delle  Scienze 13.90128 palermo,Italy
[8] Li,F,  Wichman,  K.  Otterpohl,  R.  2009. Review  of  the  Tecnology Approach for Grey Water Treatment and Reuse. Science of the Total Environment. Vol. 407.pp: 3439-2449
[9] Peraturan  perundang-undangan  Nomor  32  tahun  2009  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan,  setiap  kegiatan  usaha wajib mengolah limbah dan menjaga ekosistem lingkungan.
[10] Supradata.  2005. Pengolahan  Limbah  Domestik  Menggunakan Tanaman  Hias  Cyperus  alternifolus  Dalam  sistem  Lahan  Basah Buatan Aliran Bawah Permukaan . Tesis Magister Ilmu Lingkungan. Semarang: Universitas Diponegoro
[11] Tangahu,  B.V  dan  Warmadewanthi,  I.D.A.A.,2001. Pengelolaan Limbah  Rumah  Tangga  Dengan  Memanfaatkan  Tanaman  Cattail (Typha  Angustifolia)  dalam  Sistem  Constructed  Wetland. Purifikasi. Vol.2, No.3 ITS Surabaya
[12] Tchobanoglous.2003. Wastewater Engineering Treatment and Reuse
4 th Edition . New York : Mc. Graw Hill
[13] Tuttolomondo et al , 2014. Effect of plant species on water balance in a pilot-scale horizontal subsurface flow constructed wetland planted with Arundo donax L and Cyperus alternifolius L. Two year tests in a  Mediterranean  environment  in  the  West  of  Sicily  (Italy) Deaprtement  of  Agricultural  and  Forest  Sciences,  Universita  degli studi di polermo, Viale delle Scienze 13.90128 palermo,Italy
[14] Wibisono  Gunawan,  Suswati.2013. “Pengolahan  Limbah  Domestik Dengan  Teknologi  Taman  Tanaman  Air  (Constructed  Wetlands)”.
Indonesian Green Technology Journal.Vol. 2 No Uraian Pekerjaan Harga Pekerjaan 1 Pembersihan lapangan dan Pearalatan Tanaman Rp            79,679,352
2 Pekerjaan Penggalian Tanah Rp             49,391,719
3 Pekerjaan Pengurugan pasir dengan pemadatan Rp               9,951,900
4 Pekerjaaan beton K-225 Rp          152,053,309
5 Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (Polos / Ulir) Rp               1,887,785
6 Pekerjaan bekisting dinding Rp             49,323,548
7 Pekerjaan bekisting lantai Rp             37,107,248
8 Pekerjaan Pondasi Beton Bertulang (150 kg  besi  + bekisting) Rp               1,084,562 9 Pekerjaan pengurugan tanah kembali Rp                  621,165 10 Pekerjaan pengurugan pasir, kerikil, dan tanaman pada SSFCW Rp             21,857,975 11 Pompa, Pipa, Aksesoris Rp               9,100,460 Total Biaya Rp            412.059.22