## ANALISIS PENYAMBUNGAN PLTS OELPUAH 5 MWP KE SISTEM SALURAN UDARA TEGANGAN MENENGAH 20 KV PT. PLN UNIT LAYANAN KUPANG
Frans J. Likadja 1 , Wellem F. Galla 2 , Dian Cornalia Kase 3
1,2,3) Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teknik, Universitas Nusa Cendana Kupang – NTT, Telp (0380) 881597/Fax (0380) 881557 Email: frankylikadja@yahoo.com, wfridzg@staf.undana.ac.id, diankase30@gmail.com
Info Artikel

## ABSTRACT
Histori Artikel: Diterima Mar 15, 2022 Direvisi Apr 26, 2022 Disetujui Apr 30, 2022 The connection of PLTS to SUTM 20 KV has an impact on the quality of the electricity distribution network. This study aims to examine the connection of PLTS Oelpuah 5
MWP to SUTM 20 kV. The research method used is a descriptive method to explain the  impact  of  power  flow,  voltage  changes,  generation  composition,  and  electric power factor, when PLTS works in sunny, cloudy, and rainy weather conditions, and how the system conditions are with and without PLTD LMVPP operating. From the analysis results obtained, the voltage profile at the connection point of the Oelpuah PLTS to the Oesao feeder and the Undana Substation varies depending on weather conditions. The composition of the generator's power supply has also changed due to  weather  conditions.  When  it  is  sunny  PLTS  supplies  3.2  MW,  PLTD  LMVPP supplies 12.6 MW, when it is cloudy PLTS supplies 915 kW, PLTD LMVPP supplies 15  MW  and  when  it  rains  PLTS  cannot  supply  power  to  the  system,  and  PLTD LMVPP must increase its electrical power supply to 16 MW. When the PLTD LMVPP is separated from the system, any reduction in the power composition of the PLTS due to changing weather is transferred to the PLTU IPP. The electric power factor at  the  PLTS  connection  point,  namely  at  the  Oesao  feeder,  is  also  influenced  by changing weather conditions.
Keywords:  PLTS  Oesao,  Medium  Voltage  20  kV,  Voltage  Profile,  Generation Composition, Power Factor

## ABSTRAK
Penyambungan  PLTS  ke  SUTM  20  KV  berdampak  terhadap  kualitas  jaringan distribusi  tenaga  listrik . Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  penyambungan PLTS Oelpuah 5 MWP ke SUTM 20 kV. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif menjelaskan dampak aliran daya, perubahan tegangan, komposisi pembangkitan,  serta  faktor  daya  listrik,  ketika PLTS  bekerja  dalam kondisi  cuaca cerah,  berawan,  dan  hujan,  dan  bagaimana  kondisi  sistem  dengan  dan  tanpa beroperasinya PLTD LMVPP. Dari hasil analisis  diperoleh, profil tegangan pada titik penyambungan PLTS Oelpuah ke penyulang Oesao dan Gardu Hubung Undana berubah-ubah tergantung kondisi cuaca. Komposisi suplai daya listrik pembangkit juga mengalami perubahan diakibatkan kondisi cuaca. Saat cerah PLTS menyuplai 3,2 MW, PLTD LMVPP menyuplai 12,6 MW, saat berawan PLTS menyuplai 915 kW, PLTD LMVPP menyuplai 15 MW dan saat cuaca hujan PLTS tidak dapat menyuplai daya ke sistem, dan PLTD LMVPP harus menambahh suplai daya listriknya menjadi 16 MW. Saat PLTD LMVPP lepas dari sistem, maka setiap pengurangan komposisi daya pada PLTS akibat cuaca yang berubah tersebut dialihkan ke PLTU IPP. Faktor daya  listrik  pada  titik  penyambungan  PLTS    yakni  di  penyulang  Oesao,  juga dipengaruhi dengan kondisi cuaca yang berubah.
Kata  Kunci:  Faktor  Daya,  Komposisi  Pembangkitan,  PLTS  Oesao,  Profil Tegangan, Sistem Distribusi 20 kV Kupang
Penulis Korespondensi: Frans J. Likadja, Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teknik, Universitas Nusa Cendana, Desa Oeltuah, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang. Email: frankylikadja@yahoo.com

## 1. PENDAHULUAN
Dimasa  sekarang  pembangkit  listrik  berbasis energi  baru  terbarukan  (EBT)  memberikan kontribusi  yang  cukup  besar  dalam  menunjang kebutuhan  akan  energi  listrik.  Sumber      energi alternatif  merupakan  suatu  kebutuhan  yang mendesak  akibat  berkurangnya  sumber  energi fosil  [1].  Pembangkit  EBT  dapat  memberikan pengaruh pada sistem kelistrikan terutama di sisi jaringan distribusi. Salah satu sistem pembangkit EBT  ialah  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya (PLTS)  yang merupakan  suatu  pembangkit  yang mengkonversikan energi foton dari surya menjadi energi listrik yang menggunakan sel photovoltaic ( photovoltaic  cell )  atau  yang  sering  dikenal dengan  sebutan  PV  [2].  PLTS  bersifat  ramah lingkungan, berkelanjutan, mudah diimplementasikan,  lokasi  yang  fleksibel  dan dekat dengan pusat beban [3] [4]. Penyambungan PLTS  ke  dalam  jaringan  distribusi  memiliki pengaruh  yang  signifikan  terhadap  peningkatan kualitas jaringan distribusi tenaga listrik meliputi: aliran daya, perbaikan profil tegangan, peningkatan  keandalan,  dan  penurunan  rugi-rugi daya [5] [6].
Di  NTT,  tepatnya  di  Desa  Oelpuah,  Kecamatan Kupang  Tengah  telah  dibangun  sebuah  PLTS dengan  kapasitas  pembangkitan  sebesar  5  MWP dengan  modul  surya  yang  terpasang  berjumlah 22.008  unit  dan  menempati  lahan  dengan  luasan 75.143 m 2 . Kapasitas modul surya masing-masing sebesar  230  Wp  yang  dibagi  menjadi  917 string. Setiap string disusun 24 seri (1 string) kemudian diparalelkan dengan 1 string yang lain. PLTS ini menggunakan  topologi  string  inverter  dengan menggunakan 250 unit inverter dengan kapasitas masing-masing  sebesar  20  kW.  PLTS  ini  mulai beroperasi pada 1 Maret 2016 dan menggunakan sistem on-grid yang  berarti  daya  listrik  yang dihasilkan langsung disalurkan ke jaringan listrik PLN  melalui  sistem  penyambungan,  sehingga PLTS  ini  hanya  menyuplai  daya  listrik  ke  PT. PLN pada siang hari. Dikarenakan kerja PLTS ini hanya pada siang hari, besarnya daya listrik yang dihasilkan  dan  disuplai  ke  PLN  menjadi  tidak maksimal ketika mendung atau saat musim hujan tiba. Suhu dan kelembaban berpengaruh terhadap kinerja  fotovoltaik,  tegangan  yang  dihasilkan dipengaruhi  oleh  kelembaban  relative  dan efisiensi fotovoltaik dipengaruhi oleh suhu [7]. Penyambungan PLTS Oelpuah ke Saluran Udara Tegangan  Menengah  (SUTM)  Kupang  20  kV melalui  penyulang  Oesao  ke  Gardu  Hubung Undana  PT.  PLN  Unit  Layanan  Kupang.  Oleh karena  daya  pembangkitan  dari  PLTS  ini  besar
maka  jika  terjadi  gangguan  akan  berpengaruh pada sistem distribusi. Penyaluran daya listrik dari PLTS Oelpuah, dipengaruhi oleh iklim dan cuaca, oleh  karena  PLTS  tersebut  tidak  menggunakan baterai.  Secara  umum,  baik  buruknya  sistem penyaluran  daya  listrik  terutama  ditinjau  dari kualitas  daya  yang  diterima  oleh  konsumen, antara lain rugi rugi teknis (losses), yaitu rugi-rugi daya dan jatuh tegangan [8]. Oleh sebab itu, kajian tentang dampak penyambungan jaringan PLTS ke SUTM 20 kV perlu dilakukan dengan melakukan simulasi  aliran  daya  yang  dihasilkan,  profil tegangan  dilihat  dari  besar  drop  tegangan,  faktor daya  dan  juga  komposisi  pembangkitan,  dengan menggunakan skenario berdasarkan kondisi iklim yakni  cerah,  berawan  dan  hujan  [9].  Simulasi aliran  daya  dapat  dilakukan  menggunakan perangkat  lunak Digsilent  Power  Factory 15.1.7 yang  merupakan  perangkat  lunak  analisis  sistem tenaga  yang  pertama  di  dunia  yang  terintegrasi dengan grafis antar muka satu baris, diagram satu baris interaktif juga termasuk fungsi menggambar,  kemampuan  mengedit  dan  semua relevan statis dan dinamis fitur perhitungan [10].

## 2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif  yang  menjelaskan  dampak  aliran  daya dan  besar  perubahan  tegangan,  komposisi pembangkitan,  serta  faktor  daya  listrik,  ketika PLTS  bekerja  dalam  kondisi  cuaca  cerah, berawan,  dan  hujan,  dan  bagaimana  kondisi sistem  dengan  dan  tanpa  beroperasinya  PLTD LMVPP. Penelitian  ini  bertempat  di  PLTS Oelpuah,  Desa  Oelpuah,  Kecamatan  Kupang Tengah,  Kabupaten  Kupang.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  menjelaskan  hubungan  antara penyambungan  PLTS  Oelpuah  berkapasitas  5 MW  ke  SUTM  20  kV  dan  dampaknya  terhadap aliran  daya  yang  dihasilkan,  profil  tegangan dilihat dari besar drop tegangan, faktor daya dan juga komposisi pembangkitan, dengan menggunakan skenario berdasarkan kondisi iklim yakni  cerah,  berawan  dan  hujan,  menggunakan bantuan  perangkat  lunak DIgSILENT  Power Factory 15.1.7.  Data  primer  yang  dikumpulkan dilakukan  dengan  metode  wawancara,  terkait informasi pengoperasian PLTS saat kondisi cuaca ekstrim  dan  dampaknya  terhadap  suplai  daya listrik  sistem  Kupang.  Data  sekunder  yang diperlukan yakni Single Line Diagram, data trafo, data beban, data saluran, data bus SUTM 20 kV. Data-data  yang  diperoleh  kemudian  dimodelkan menggunakan perangkat lunak
DigSILENT15.1.7. Hasil simulasi dianalisis
berdasarkan  profil  tegangan  dan  komposisi  daya yang dihasilkan serta faktor daya pada penyulang Oesao. Analisisdilakukan
dengan membandingkan keadaan penyambungan jaringan  PLTS  ke  jaringan  PLN  saat  bekerja
dalam kondisi cerah, berawan, dan hujan dengan PLTD  LMVPP  masuk  dan  dilepas  dari  sistem. Gambar  1,  memperlihatkan  titik  penyambungan PLTS  Oelpuah  ke  SUTM  20  kV  Oesao,  sistem Kupang.
Diagram  alir  penelitian  ini  dapat  dilihat  pada
Gambar 2 berikut.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Hasil Penelitian
Hasil  simulasi  ditinjau  dari  tegangan  pada  titik penyambungan dan pada Gardu Hubung Undana, serta  komposisi  pembangkitan  pada  PLTU  NTT 1, PLTU NTT 2, PLTU IPP 1, PLTD LMVPP, dan PLTS Oelpuah, serta faktor daya pada penyulang Oesao  dalam  enam  kondisi  diperlihatkan  pada Tabel 1 dan Tabel 2.
3.2 Pembahasan Hasil Penelitian 3.2.1 Perubahan Tegangan Berdasarkan hasil simulasi menggunakan Digsilent Power Factory 15.1.7 pada table 1, pada kondisi  1  diperoleh  tegangan  pada  titik penyambungan  sebesar  19,5  kV  dari  tegangan nominal  yakni  20  kV  yang  berarti  terdapat perubahan  tegangan  sebesar  0,5  kV  atau  sebesar 2,5%. Kemudian pada bus GH Undana tegangan yang  diperoleh  sebesar  18,8  kV  dari  tegangan nominal  yakni  20  kV  yang  berarti  terdapat perubahan  tegangan  sebesar  1,2  kV  atau  sebesar 6%. Perubahan tegangan pada kedua bus tersebut masih  dalam  batas  -10% tegangan  nominal  yang dipersyaratkan  dalam  SPLN  No  1  Tahun  1995 Aturan Distribusi Tenaga Listrik.

## Tabel 1 Data Tegangan dan Faktor Daya Dalam Enam Kondisi
Tabel 2 Data Komposisi Daya Pembangkitan Dalam Enam Kondisi
Pada  kondisi  2  diperoleh  tegangan  pada  titik penyambungan  sebesar  18.3  kV  dari  tegangan nominal  yakni  20  kV  yang  berarti  terdapat perubahan  tegangan  sebesar  1,7  kV  atau  sebesar 8,5 %. Kemudian pada bus GH Undana tegangan yang  diperoleh  sebesar  18,6  kV  dari  tegangan nominal  yakni  20  kV  yang  berarti  terdapat perubahan tegangan sebesar 1,4 kV atau sebesar
7%.  Variasi  perubahan  tegangan  pada  kedua  bus tersebut  masih  dalam  batas  -10%  tegangan nominal  yang  dipersyaratkan  dalam  SPLN  No  1 Tahun 1995 Aturan Distribusi Tenaga Listrik. Pada  kondisi  3  diperoleh  tegangan  pada  titik penyambungan  sebesar  17.7  kV  dari  tegangan nominal  yakni  20  kV  yang  berarti  terdapat perubahan  tegangan  sebesar  2.3  kV  atau  sebesar
Kondisi BUS Tegangan Bus (kV) % Perubahan Tegangan P (MW) Q (MVAr) Cos Phi Dari Ke Dari Ke 1 Titik Penyambungan-GH Undana 19,5 18,8 -2,5 -6 2,058 -0,427 0,98 2 Titik Penyambungan-GH Undana 18,3 18,6 -8,5 -7 -0,209 -0,352 0,51 3 Titik Penyambungan-GH Undana 17,7 18,5 -11,5 -7,5 -1,12 -0,35 0,95 4 Titik Penyambungan-GH Undana 19,3 18,5 -3,5 -7,5 2,058 -0,43 0,98 5 Titik Penyambungan-GH Undana 18 18,3 -10 -8,5 -0,209 -0,352 0,51 6 Titik Penyambungan-GH Undana 17,4 18,2 -13 -9 -1,12 -0,35 0,95 Kondisi Daya Pembangkitan (MW) PLTU 1 PLTU 2 PLTU IPP PLTD LMVPP PLTS OELPUAH 1 16,5 16,5 18,5 12,6 3,2 2 16,5 16,5 18,5 15 0,914 3 16,5 16,5 18,5 16 0 4 16,5 16,5 31,1 0 3,2 5 16,5 16,5 33,5 0 0,914 6 16,5 16,5 34,5 0 0
Gambar 2 Diagram Alur Penelitian
11.5%. Kemudian pada bus GH Undana tegangan yang  diperoleh  sebesar  18,5  kV  dari  tegangan nominal  yakni  20  kV  yang  berarti  terdapat perubahan  tegangan  sebesar  1,5  kV  atau  sebesar 7.5%.  Perubahan  tegangan  pada  GH  Undana masih  dalam  batas  -10% tegangan  nominal  yang dipersyaratkan  dalam  SPLN  No  1  Tahun  1995 Aturan  Distribusi  Tenaga  Listrik.  Akan  tetapi, pada titik penyambungan perubahan tegangannya sudah melebihi -10% dari tegangan nominal. Pada  kondisi  4  diperoleh  tegangan  pada  titik penyambungan  sebesar  19,3  kV  dari  tegangan nominal  yakni  20  kV  yang  berarti  terdapat perubahan  tegangan  sebesar  0,7  kV  atau  sebesar 3,5%. Kemudian pada bus GH Undana tegangan yang  diperoleh  sebesar  18,5  kV  dari  tegangan nominal  yakni  20  kV  yang  berarti  terdapat perubahan  tegangan  sebesar  1,5  kV  atau  sebesar 7,5%.  Perubahan  tegangan  pada  kedua  bus tersebut  masih  dalam  batas  -10%  tegangan nominal  yang  dipersyaratkan  dalam  SPLN  No  1 Tahun 1995 Aturan Distribusi Tenaga Listrik. Pada  kondisi  5  diperoleh  tegangan  pada  titik penyambungan  sebesar  18  kV  dari  tegangan nominal  yakni  20  kV  yang  berarti  terdapat perubahan  tegangan  sebesar  2  kV  atau  sebesar 10%.  Kemudian  pada  bus  GH  Undana  tegangan yang  diperoleh  sebesar  18,3  kV  dari  tegangan nominal  yakni  20  kV  yang  berarti  terdapat perubahan  tegangan  sebesar  1,7  kV  atau  sebesar 8,5%.  Perubahan  tegangan  pada  kedua  bus tersebut  masih  dalam  batas  -10%  tegangan nominal  yang  dipersyaratkan  dalam  SPLN  No  1 Tahun 1995 Aturan Distribusi Tenaga Listrik. Pada  kondisi  6  diperoleh  tegangan  pada  titik penyambungan  sebesar  17,4  kV  dari  tegangan nominal  yakni  20  kV  yang  berarti  terdapat perubahan  tegangan  sebesar  2.6  kV  atau  sebesar 13%.  Kemudian  pada  bus  GH  Undana  tegangan yang  diperoleh  sebesar  18,2  kV  dari  tegangan nominal  yakni  20  kV  yang  berarti  terdapat perubahan  tegangan  sebesar  1,8  kV  atau  sebesar 9%. Perubahan tegangan pada GH Undana masih dalam  batas  -10%  tegangan  nominal  yang dipersyaratkan  dalam  SPLN  No  1  Tahun  1995 Aturan  Distribusi  Tenaga  Listrik.  Akan  tetapi, pada titik penyambungan perubahan tegangannya sudah melebihi -10% dari tegangan nominal.

## 3.2.2 Faktor Daya
Berdasarkan hasil simulasi menggunakan Digsilent  Power  Factory 15.1.7  pada  table  1, faktor  daya  untuk  kondisi  1  dan  4  sebesar  0,98. PLTS membangkitkan daya sebesar 3,2 MW yang mana  1,12  MW  disalurkan  ke  GH  Oesao
sedangkan 2,058 MW disalurkan ke GH Undana. Untuk daya reaktifnya sebesar -0,427 MVAr yang artinya  seluruh  daya  reaktif  disuplai  dari  GH Undana.
Faktor  daya  untuk  kondisi  2  dan  5  sebesar  0,51. PLTS mensuplai daya sebesar 900 kW yang mana tidak mencukupi kebutuhan daya yang diperlukan oleh  sistem  utamanya  pada  GH  Oesao  yang pembebanannya  sebesar  1,12  MW.  Untuk menutupi  kekurangan  daya  tersebut,  daya tambahan  sebesar  0,209  MW  diperoleh  dari  GH Undana.  Untuk  daya  reaktifnya  sebesar  -0.352 MVAr  yang  artinya  seluruh  daya  reaktif  disuplai dari GH Undana. Tanda negatif menunjukkan arah aliran daya yang mengalir dari GH Undana ke titik penyambungan.  Terlihat  bahwa  daya  nyata  lebih kecil  dari  daya  reaktifnya  yang  secara  langsung berpengaruh pada penurunan faktor daya.
Faktor  daya  untuk  kondisi  3  dan  6  sebesar  0,95. PLTS  tidak  mensuplai  daya  dan  dilepas  oleh sistem,  sehingga  seluruh  kekurangan  daya dialihkan  ke  GH  Undana  khususnya  pada pembangkit-pembangkit di Bolok. Karena pengalihan  tersebut  menyebabkan  naiknya  faktor daya.
3.2.3 Komposisi Daya Pembangkitan
Berdasarkan hasil simulasi menggunakan Digsilent  Power  Factory  15.1.7  pada  table  2 Komposisi pembangkitan untuk kondisi 1 terlihat bahwa  saat  cuaca  cerah,  semua  pembangkit bekerja  normal  dengan  nominal  daya  keluaran masing-masing PLTU  NTT  1  dan  2  sebesar  16,5 MW,  PLTU  IPP  1  sebesar  18,5  MW,  PLTD LMVPP  sebesar  12,6  MW  dan  PLTS  Oelpuah sebesar 3,2 MW.
Komposisi pembangkitan untuk  kondisi 2 terlihat bahwa  saat  cuaca  berawan,  untuk  pembangkit PLTU  NTT  1  dan  2  serta  PLTU  IPP  bekerja normal  dengan  daya  keluaran  masing-masing PLTU NTT 1 dan 2 sebesar 16,5 MW, PLTU IPP 1  sebesar  18,5  MW.  Sedangkan  untuk  PLTD LMVPP  dan  PLTS  Oelpuah  terdapat  perubahan yang  signifikan.  PLTS  Oelpuah  mensuplai  daya hanya sebesar 914 W ini berarti ada pengurangan pasokan daya dari PLTS sebesar 2 MW saat cuaca mendung.  Adanya  pengurangan  daya  oleh  PLTS ini  dialihkan  ke  PLTD  LMVPP  sehingga komposisi daya pada PLTD LVMPP mencapai 15 MW  atau  19,04%  dari  daya  semula  yang  hanya 12.6 MW.
Komposisi pembangkitan untuk  kondisi 3 terlihat bahwa saat cuaca hujan, untuk pembangkit PLTU NTT  1  dan  2  serta  PLTU  IPP  bekerja  normal dengan daya keluaran masing-masing PLTU NTT
1  dan  2  sebesar  16,5  MW,  PLTU  IPP  1  sebesar 18,5  MW.  Sedangkan  untuk  PLTD  LMVPP  dan PLTS Oelpuah terdapat perubahan yang signifikan.  PLTS  Oelpuah  tidak  mensuplai  daya sama sekali pada saat cuaca hujan dan lepas dari sistem.  Oleh  karena  itu,  kekurangan  daya  yang terjadi  akibat  PLTS  dilepas  dari  sistem  ini dialihkan  ke  PLTD  LMVPP  sehingga  komposisi daya pada PLTD LVMPP mencapai 16 MW atau 26,98% dari daya semula yang hanya 12.6 MW. Komposisi pembangkitan untuk kondisi 4 terlihat bahwa saat cuaca cerah, untuk pembangkit PLTU NTT 1 dan 2 serta PLTS Oelpuah bekerja normal dengan daya keluaran masing-masing PLTU NTT 1  dan  2  sebesar  16,5  MW,  dan  PLTS  Oelpuah sebesar  3,2  MW.  Sedangkan  untuk  PLTU  IPP bekerja  melebihi  kapasitasnya  yang  mencapai 31.1  MW  atau  68%  dari  kapasitas  nominalnya yang  hanya  sebesar  18,5  MW.  Hal  ini  berarti bahwa, ketika PLTD LMVPP dilepas dari sistem ada  kekurangan  daya  sebanyak  12,6  MW,  yang mana kekurangan daya tersebut akan dialihkan ke PLTU IPP.
Komposisi pembangkitan untuk  kondisi 5 terlihat bahwa  saat  cuaca  berawan,  untuk  pembangkit PLTU  NTT  1  dan  2  serta  PLTU  IPP  bekerja normal  dengan  daya  keluaran  masing-masing PLTU NTT 1 dan 2 sebesar 16,5 MW. Sedangkan PLTS Oelpuah mensuplai daya hanya sebesar 914 W ini berarti ada pengurangan pasokan daya dari PLTS  sebesar  2  MW  atau  54,3%  saat  cuaca mendung. Adanya pengurangan d aya oleh PLTS ini  dialihkan  ke  PLTU  IPP  sehingga  komposisi daya  pada  PLTU  IPP  mencapai  33,5  MW  atau 81,08%  dari  kapasitas  nominalnya  sebesar  18,5 MW. Hal ini berarti bahwa, ketika kondisi cuaca mendung dan PLTD LMVPP dilepas dari sistem mengakibatkan  adanya  kekurangan  daya  sebesar 15 MW yang mana kekurangan daya tersebut akan dialihkan ke PLTU IPP.
Komposisi pembangkitan untuk  kondisi 6 terlihat bahwa saat cuaca hujan, untuk pembangkit PLTU NTT  1  dan  2  serta  PLTU  IPP  bekerja  normal dengan daya keluaran masing-masing PLTU NTT 1  dan  2  sebesar  16,5  MW.  PLTS  Oelpuah  tidak mensuplai daya sama sekali pada saat cuaca hujan dan lepas dari sistem. Oleh karena itu, kekurangan daya yang terjadi akibat PLTS dilepas dari sistem ini  dialihkan  ke  PLTU  IPP  sehingga  komposisi daya  pada  PLTU  IPP  mencapai  34.5  MW  atau 86,64%  dari  kapasitas  nominalnya  sebesar  18,5 MW. Hal ini berarti bahwa, ketika kondisi cuaca hujan  dan  PLTD  LMVPP  dilepas  dari  sistem mengakibatkan  adanya  kekurangan  daya  sebesar
16 MW atau yang mana kekurangan daya tersebut akan dialihkan ke PLTU IPP.

## 3.2.4 Perbandingan  Persentase  Perubahan
Tegangan  Di  Titik  Penyambungan  dalam  6 Kondisi
Perubahan tegangan pada bus di titik penyambungan  yang  terjadi  saat  kondisi  cerah, berawan, dan hujan dengan PLTD LMVPP masuk ke  sistem  dan  saat  PLTD  LMVPP  keluar  dari sistem dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

## Gambar 3 Persentase Perubahan Tegangan di Titik Penyambungan
Berdasarkan  grafik  diatas,  perubahan  tegangan terbesar  pada  titik  penyambungan  terjadi  saat kondisi  hujan  dan  PLTD  LMVPP  dilepas  dari sistem yakni sebesar 13% dan perubahan tegangan terkecil  pada  titik  penyambungan  terjadi  saat kondisi cerah dan PLTD LMVPP masuk ke sistem yakni sebesar 2.5%. Oleh karena itu, penyambungan  jaringan  PLTS  ke  jaringan distribusi PLN memiliki pengaruh yang signifikan terlebih  pada  bus  yang  letaknya  jauh  dari  pusat pembangkit dan dekat dengan titik penyambungan.  Selain  itu,  perubahan  tegangan pada  bus  yang  melebihi  -10%  dari  tegangan nominal yang mana tidak memenuhi SPLN  No 1 Tahun  1995  Aturan  Distribusi  Tenaga  Listrik mengindikasikan bahwa perlunya adanya regulasi tegangan dari pembangkit utama.

## 3.2.5 Perbandingan Persentase  Perubahan Tegangan Di GH Undana dalam 6 Kondisi
Perubahan  tegangan  pada  bus  GH  Undana  yang terjadi  saat  kondisi  cerah,  berawan,  dan  hujan dengan PLTD LMVPP masuk ke sistem dan saat PLTD  LMVPP  keluar  dari  sistem  dapat  dilihat pada grafik dibawah ini.
-2,5 -8,5 -11,5 -3,5 -10 -13 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 Cerah Berawan Hujan P e r se n tas e (% ) Kondisi Cuaca Tegangan Bus (kV) Dengan PLTD LMVPP Tanpa PLTD LMVPP

## Gambar 4 Persentase Perubahan Tegangan di GH Undana
Berdasarkan  grafik  diatas  perubahan  tegangan terbesar  pada  GH  Undana  terjadi  saat  kondisi hujan sebesar 9% dan perubahan tegangan terkecil terjadi saat kondisi cerah sebesar 6%. Oleh karena itu,  penyambungan  jaringan  PLTS  ke  jaringan distribusi PLN memiliki pengaruh yang signifikan terlebih  pada  bus  yang  letaknya  jauh  dari  pusat pembangkit dan dekat dengan titik penyambungan.  Selain  itu,  perubahan  tegangan pada bus yang mendekati bahkan melebihi -10% dari  tegangan  nominal  yang  mana  tidak memenuhi  SPLN    No  1  Tahun  1995  Aturan Distribusi Tenaga Listrik mengindikasikan bahwa perlunya adanya regulasi tegangan dari pembangkit utama.

## 4. KESIMPULAN
1. Penyambungan  PLTS  Oelpuah  ke  saluran distribusi 20 kV sistem Kupang mengakibatkan  adanya  perubahan  profil tegangan  pada  titik  penyambungan  dan  bus disekitarnya  yang  diwakili  oleh  bus  GH
Undana.
2. Penyambungan  PLTS  Oelpuah  ke  saluran distribusi 20 kV sistem Kupang mengakibatkan  adanya  perubahan  komposisi pembangkitan  terutama  pada  PLTU  IPP, PLTD  LMVPP,  dan  PLTS  Oelpuah.  Saat PLTD  LMVPP  masuk  ke  sistem,  setiap pengurangan  komposisi  daya  pada  PLTS akibat  cuaca  yang  berubah  akan  dialihkan  ke PLTD LMVPP.
Saat kondisi cuaca cerah komposisi pembangkitan  PLTS  Oelpuah  sebesar  3,2 MW,  PLTD  LMVPP  sebesar  12,6  MW  dan PLTU  IPP  sebesar  18,5  MW.  Saat  kondisi cuaca berawan komposisi pembangkitan PLTS Oelpuah  sebesar  0,914  MW,  PLTD  LMVPP sebesar  15  MW  dan  PLTU  IPP  sebesar  18,5 MW atau terjadi pengurangan komposisi daya
pembangkitan  pada  PLTS  Oelpuah  dan dialihkan  ke  PLTD  LMVPP.  Saat  kondisi cuaca  hujan  PLTS  Oelpuah  lepas  dari  sistem, komposisi  pembangkitan  dialihkan  ke  PLTD LMVPP sebesar 16 MW dan PLTU IPP sebesar 18,5 MW.
Namun  ketika  PLTD  LMVPP    dilepas  dari sistem  maka  setiap  pengurangan  komposisi daya  pada  PLTS  akibat  cuaca  yang  berubah akan dialihkan ke PLTU IPP.
Saat kondisi cuaca cerah komposisi pembangkitan PLTS Oelpuah sebesar 3,2 MW sedangkan  PLTU  IPP  sebesar  31,1  MW.  Saat kondisi cuaca berawan komposisi pembangkitan  PLTS  Oelpuah  sebesar  0,914 MW  sedangkan  PLTU  IPP sebesar  33,5  MW. Saat kondisi cuaca hujan PLTS Oelpuah lepas dari sistem, komposisi pembangkitan dialihkan ke PLTU IPP sebesar 34,5 MW.
3. Penyambungan  PLTS  Oelpuah  ke  saluran distribusi 20 kV sistem Kupang mengakibatkan adanya perubahan pada faktor daya dalam hal ini penyulang Oesao.
Faktor daya terendah terjadi pada kondisi 2 dan 5  sebesar  0,51. PLTS  mensuplai daya  sebesar 900  kW  yang  mana  tidak  mencukupi kebutuhan  daya  yang  diperlukan  oleh  sistem utamanya pada GH Oesao yang pembebanannya  sebesar  1,12  MW.  Untuk menutupi  kekurangan  daya  tersebut,  daya tambahan  sebesar  0,209  MW  diperoleh  dari GH  Undana.  Untuk  daya  reaktifnya  sebesar  - 0.352 MVAr yang artinya seluruh daya reaktif disuplai dari GH Undana.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] S.  Kurniati,  S.  Sudirman,  "Analisis Efisiensi Keluaran Daya Solar Sel Berdasarkan  Sudut  Kemiringan,"  Jurnal
Media Elektro, vol. I, no. 3, pp. 85-88, April 2013.
[2] A. Sampeallo, W. Galla, dan F. Mbakurawang, "Analisis Kinerja PLTS 25 KWP  di  Gedung  Laboratorium  Riset Terpadu Lahan Kering Kepulauan Undana Terhadap  Variasi  Beban,"  Jurnal  Media Elektro,  vol.  VII,  no.  1,  pp.  13-21,  April 2018.
[3] Brianca  Aldy  Candra,  "Analisa  Pengaruh Operasi On-Grid Pembangkit Terdistribusi Terhadap  Profil  Tegangan  Dan  Rugi-Rugi Daya Jaringan Distribusi ," Malang, 2019.
-6 -7 -7,5 -7,5 -8,5 -9 -10 -8 -6 -4 -2 0 Cerah Berawan Hujan P e r se n tas e (% ) Kondisi Cuaca Tegangan Bus (kV) Dengan PLTD LMVPP
Tanpa PLTD LMVPP
[4] Sofia Ariyani, dkk, "Studi Perencanaan dan Monitoring  System  Pembangkit  Listrik Tenaga  Surya  di  Remote  Area,"  Techné Jurnal Ilmiah Elektroteknika, vol. 20, no. 2, Oktober 2021.
[5] I  Nyoman  Cita  Artawa, "Anaisa  Pengaruh Pemasangan Distributed Generation
Terhadap Profil Tegangan Pada Penyulang Abang Karangasem," Bali, 2017.
[6] Sercan  Teleke,  et  al,  "Analysis  of
Interconnection of Photovoltaic Distributed Generation,"  Conference  Record  -  IAS Annual Meeting (IEEE Industry Applications Society), 2011.
[7] Armstrong Oreh Njok , Julie C. Ogbulezie, "The  Effect  of  Relative  Humidity  and Temperature  on  Polycrystalline  Solar
Panels  Installed  Close  to  a  River,"  2019.
[Online]. https://www.researchgate.net/publication/3309 91403
[8] N.  Tana,  F.  Likadja,  dan  W.  Galla, "Rekonfigurasi  Jaringan  Pada  Saluran Udara  Tegangan  Menengah  20  kV Penyulang Naioni PT. PLN (Persero) ULP Kupang  Menggunakan  Perangkat  Lunak Electrical  Transient  Analysis  Program (ETAP)  12.6,"  Jurnal  Media  Elektro,  vol. VIII, no. 1, pp. 36-47, April 2019.
[9] Hanindito Titah P, dkk, "Impact of 5 MWp Solar  Power  Plant  Interconnection  on Power Flow and Short Circuit Interruption in  the  20  kV  Medium  Voltage  Network  at Area X Power System," Jetri: Jurnal Ilmiah Teknik  Elektro,  vol.  18,  no.  1,  Agustus 2020.
[10]  Christine
Widyastuti, "Analisa Interkoneksi  Ke  Sistem  Menggunakan DigSILENT," Jurnal SUTET, 2015.