e-ISSN : 2715-5064

## Analisis Pemanfaatan Daya Listrik Bagi Pelanggan Tegangan Menengah
Fadilah Mazidah *) , Siti Anisah Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Jl. Gatot Subroto No.km, Simpang Tj., Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20122, Indonesia email: -
Abstract Electricity  is  an  essential  energy  requirement  in communal  living.  Nowadays,  the  electricity  demand  is  increasing day by day, while the resources needed to generate this energy are diminishing. Therefore, we must consider its usage carefully. There are  medium-voltage  electricity  customers  provided  with  separate transformers by PLN, for example, the Glugur Together Advanced Supermarket.  This  research  comprehends  the  calculation  of  the electrical  power  used  because  it  differs  from  residential  and industrial  customers.  The  load  factor  of  the  Glugur  Together Advanced Supermarket is 54%, indicating that there is still room for improvement in its activities; the volume can still be increased. The readiness of the electricity supply at the Glugur Together Advanced Supermarket is quite flexible in anticipating the development of the number of study programs and the number of students. This can be seen from the FDM, which is still at 19.5%.
Abstrak  --  Listrik  merupakan  energi  yang  diperlukan  dalam kehidupan bermasyarakat. Dewasa ini, Kebutuhan energi listrik semakin  hari  semakin  meningkat,  dan  sumber  daya  semakin meningkat  yang  dibutuhkan  untuk  menghasilkan  energi  ini semakin berkurang, jadi kita harus melakukannya pertimbangkan  penggunaannya  saat  menggunakan  listrik.  Ada pelanggan  listrik  tegangan  menengah  yang  disediakan  trafo terpisah  oleh  PLN  misalnya  Pasar  Swalayan  Maju  Bersama Glugur.  Penelitian  ini  memahami  perhitungan  besaran  daya listrik  yang  digunakan,  karena  tidak  sama  dengan  pelanggan rumah  tangga  dan  industri.  Load  factor  Pasar  Swalayan  Maju Bersama  Glugur  sebesar  54%  menunjukkan  adanya  aktivitas pembelajaran  pengajarannya  belum  penuh,  volumenya  masih bisa ditingkatkan. Kesiapan pasokan energi ketenagalistrikan di Pasar  Swalayan  Maju  Bersama  Glugur  cukup  fleksibel  dalam mengantisipasi  perkembangan  Jumlah  program  studi  dan jumlah mahasiswa, hal ini terlihat dari FDM yang masih 19,5% .
Kata Kunci − Total kWh (Konsumsi Listrik), kWh Terpasang, Kalkulasi, Faktor Pengali .

## I. PENDAHULUAN
Listrik  merupakan  energi  yang  diperlukan  dalam  kehidupan bermasyarakat.  Saat  ini,  permintaan Energi  listrik  meningkat dari  hari  ke  hari,  dan  sumber  dayanya  semakin  sedikit diperlukan  untuk  menghasilkan  energi  ini.  Jadi  penggunaan listrik  harus  diperhatikan  dalam  penggunaannya.  Dalam menyiapkan energi listrik tentunya harus direncanakan secara matang,  karena  sifat  kegiatan  suatu  organisasi  berbeda  satu sama  lain.  Sebagai  contoh  Pasar  Swalayan  Maju  Bersama Glugur  memiliki  sifat  konsumsi  listrik  yang  berfluktuasi, acara-acara  seperti  pameran,  Konser  musik  dan  seminar berpotensi digelar secara bersamaan menyebabkan peningkatan konsumsi listrik pada waktu-waktu tertentu. Oleh karena itu, Pasar Swalayan Maju Bersama Glugur sangat perlu
melakukan  pemesanan  yang  banyak  kWh  listrik  terpasang cukup besar, karena kebutuhan listrik di universitas cenderung dinamis.  Dalam  penelitian  ini  akan  dihitung  faktor  kekuatan pada  Pasar  Swalayan  Maju  Bersama  Glugur.  Ini  dapat digunakan  untuk  memantau  aktivitas  organisasi.  Jika  factor Bebannya  mendekati  100%  maka  aktivitas  organisasi  sangat sibuk, begitu pula sebaliknya jika faktornya beban mendekati 0%  maka  aktivitas  organisasi  sangat  kurang.  Selain  faktor beban  Dikaji  juga  berapa  konsumsi  listrik  (Total  kWh) dibandingkan  kWh  Dipasang.  Apakah  cadangan  listriknya sudah menipis, atau masih lepas/gratis.

## II.PENELITIAN YANG TERKAIT
Energi  merupakan  suatu  konsep  yang  sangat  abstrak,  tidak dapat diamati, tidak mempunyai massa, dan tidak dapat diukur secara langsung, namun perubahannya dapat dirasakan. Energi itu  bermacam-macam  bentuknya  seperti  cahaya,  listrik, kinetik,  panas,  kimia,  potensial  dan  lain  sebagainya.  Energi menurut  Eugene  C  Lister,  adalah  kemampuan  untuk melakukan  usaha.  Hukum  kekekalan  energi  menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Ia dapat mengubah  energi  dari  satu  bentuk  ke  bentuk  lainnya,  atau menghasilkan energi listrik dari energi mekanik. Hal semacam ini  banyak  dilakukan  oleh  perusahaan-perusahaan  penyedia energi listrik seperti PLN yang merupakan BUMN atau Badan Usaha  Milik  Negara.  PLN  harus  mengembangkan  Sistem Tenaga Listrik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan listrik.

## A. Sistem Tenaga Listrik
Berbagai  peralatan  listrik  diperlukan  untuk  menyuplai  listrik ke  pelanggan.  Berbagai  perangkat  listrik  tersebut  saling berhubungan dan berkaitan sehingga membentuk suatu sistem tenaga listrik secara keseluruhan.

## B. Beban Listrik
Beban  listrik  harus  diperhatikan  terutama  pada  saat merencanakan  sistem  distribusi  tenaga  listrik.  Untuk mengetahui  beban  listrik  Anda,  Anda  perlu  memperhatikan beberapa hal, seperti:
a. Berdasarkan lingkungan atau lokasi
• Beban pusat perkantoran
• Beban perumahan
• Beban perumahan luar kabupaten
• Beban pedesaan
b. Berdasarkan jenis pelanggan
• Pelanggan umum
• Pelanggan Industri
c. Berdasarkan jadwal pelayanan
• Beban perumahan
• Beban penerangan jalan
• Beban perkantoran
• Beban industri
*) penulis korespondensi : Fadilah Mazidah Email: -
e-ISSN : 2715-5064

## C. Daya Listrik
Daya listrik adalah jumlah energi yang diserap atau dihasilkan dalam suatu rangkaian. Sumber energi berupa tegangan listrik akan  menghasilkan  daya  listrik  sedangkan  beban  yang terhubung  dengannya  akan  menyerap  daya  listrik  tersebut. Dengan kata lain, tenaga listrik. Dengan kata lain, daya listrik adalah  tingkat  konsumsi  energi  dalam  suatu  rangkaian  atau jaringan  listrik.  Lampu  pijar  menyerap  daya  listrik  yang diterimanya  dan  mengubahnya  menjadi  cahaya,  sedangkan pemanas  mengubah  daya  listrik  yang  diserap  menjadi  panas. Semakin tinggi nilai watt maka semakin tinggi pula daya listrik yang  dikonsumsi.  Daya  adalah  besarnya  energi  yang  diserap atau  dihasilkan  pada  suatu  rangkaian  listrik/listrik.  Sumber energi seperti tegangan menghasilkan energi listrik, dan beban yang  terhubung  dengannya  menyerap  energi  listrik.  Listrik, bisa dibilang. Dengan kata lain, daya adalah konsumsi energi dalam  suatu  rangkaian  atau  jaringan  listrik.  Lampu  pijar menyerap  energi  listrik  yang  diserapnya  dan  mengubahnya menjadi  cahaya, sedangkan pemanas mengubah energi  listrik yang diserap menjadi panas. Semakin tinggi wattnya, semakin tinggi pula konsumsi dayanya.

## D. Faktor Beban
Faktor  beban  adalah  perbandingan  beban  rata-rata  terhadap beban puncak yang diukur dalam jangka waktu tertentu
𝐹𝐵 = 𝑃𝑟 𝑇 (𝑘𝑊) 𝑃𝑝𝑇(𝑘𝑊)
Keterangan : Pr Daya rata-rata, Pp Daya puncak, T Periode

## E. Faktor Kebutuhan
Faktor  permintaan  adalah  rasio  beban  puncak  terhadap  daya sambungan
𝐹𝑑𝑚 = 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛𝑃𝑢𝑛𝑐𝑎𝑘
𝐷𝑎𝑦𝑎𝑇𝑒𝑟𝑠𝑎𝑚𝑏𝑢𝑛𝑔 III. METODE PENELITIAN
Pada dasarnya daya listrik dibagi menjadi tiga yaitu:

## A. Daya Nyata atau Daya Aktif (Watt)
Daya  aktif  adalah  daya  aktual  yang  dibutuhkan  oleh  beban, yang  biasanya  lebih  rendah  dari  daya  semu.  Daya  aktif dihasilkan dengan mengalikan daya semu dengan faktor daya (cosphi).  Daya  aktif  kehilangan  nilainya  karena  konsumen listrik menghasilkan daya reaktif.
𝑃 = 𝑉𝑥𝐼𝑥𝐶𝑜𝑠𝜙𝑥√3 1) Keterangan :
P = Daya Aktif ; V = Tegangan ; I = Arus Listrik ; cos  = Faktor Daya

## B. Daya Semu
Daya semu adalah daya yang dihasilkan menurut perhitungan kelistrikan  sebelum  konsumen  listrik  dibebani.  Satuan  daya sebenarnya  adalah  VA  (Volt  Ampere).  Beban  daya  semu adalah  beban  resistif  (R).  Suatu  alat  atau  beban  listrik  pada suatu rangkaian resistif tidak dapat disimpan karena tegangan dan arus mempunyai nilai faktor daya satu (1).
𝑆 = 𝑉𝑥𝐼𝑥√3
(2) Keterangan: S = Daya semu ; V = Tegangan ; I = Arus

## C. Daya Reaktif
Daya  reaktif  merupakan  daya  yang  menyebabkan  hilangnya daya,  sehingga  daya  dapat  menyebabkan  penurunan  nilai faktor  daya  (cophi).  Satuan  daya  reaktif  adalah  VAR  (Volt Ampere  Reaktif).  Kapasitor  dapat  ditambahkan  ke  rangkaian dengan beban induktif untuk menghemat daya reaktif.
𝑄 = 𝑆𝑥𝑆𝑖𝑛𝜙 (3) Keterangan :
Q = Daya reaktif ;
S = Daya semu Gbr. 1 Segitiga Daya T ABEL I D ATA PEMAKAIAN P ASAR S WALAYAN M AJU B ERSAMA G LUGUR YANG BERBENTUK DATA LOAD PROFILE YANG DIBERIKAN OLEH PLN B ULAN O KTOBER
TGL kWh 1 2687 2 2605 3 2868 4 2695 5 1547 6 5360 7 2674 8 2649 9 2619 10 3041 11 2870 12 1730 13 6830 14 2784 15 2772 16 2667 17 2749 18 2488 19 1689 20 5940 21 2808 22 2856 23 2832 24 3141 25 2655
e-ISSN : 2715-5064
26 1626 27 5710
28 2691
29 3209
30 3112 31 2832 Jumlah kWh/Bln
73280
T ABEL II D ATA PEMAKAIAN P ASAR S WALAYAN M AJU B ERSAMA G LUGUR YANG BERBENTUK DATA LOAD PROFILE YANG DIBERIKAN OLEH PLN B ULAN N OVEMBER
TGL kWh 1 4167 2 2583 3 1230
4 4391 5 4464 6 4265 7 4100 8 4273 9 1313 10 1159 11 3985 12 3777 13 4576 14 3684 15 3453 16 3089 17 1082 18 4863 19 5926 20 4978 21 5227 22 4312 23 2515 24 1848 25 5084 26 4608 27 5081 28 5156 29 4448 30 2613 31 2832 Jumlah kWh/Bln 111250
T ABEL III
D ATA PEMAKAIAN P ASAR S WALAYAN M AJU B ERSAMA G LUGUR YANG BERBENTUK DATA LOAD PROFILE YANG DIBERIKAN OLEH PLN B ULAN D ESEMBER
TGL kWh
1 2170
2 4365
3 4402
4 4312
5 4112 6 3980
7 2772
8 7180 9 4225 10 4035 11 4098 12 3860 13 3793 14 1799 15 8480 16 4024 17 3750 18 3943 19 4586 20 3908 21 1800 22 5710 23 3832 24 5460 25 5450 26 3832 27 3343 28 1458 29 5640 30 3429 31 2510 Jumlah kWh/Bln 92130

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Analisa  pemilihan  CT  Untuk  Pelanggan  Tegangan Menengah(Standar Nasional Indonesia (SNI 04-0225- 2000))
Berikut  akan  dijelaskan  perhitungan/analisis  pemilihan  CT untuk  pelanggan  tegangan  menengah  20  kV  yang  digunakan Pasar  Swalayan  Maju  Bersama  Glugur  dengan  kWh  meter Digital.
Diketahui : P = 950 kVA ; V = 20 kV
𝐼 = 𝑃 √3𝑥𝑉 = 950𝑘𝑉𝐴 √3𝑥20𝑘𝑉 = 27,4𝐴 (dibulatkan  menjadi  30  sesuai standar CT)
e-ISSN : 2715-5064
Jadi CT yang harus digunakan Pasar Swalayan Maju Bersama Glugur  adalah  30,  arus  yang  didapat  dari  hasil  perhitungan adalah 27,4 A. Faktor kali arus = 30/5 = 6 Kegunaan faktor kali adalah jika arus menunjukkan 2 A berarti indikasi arus sebenarnya adalah 2 A x 6 = 12 A. Faktor kali kWh meter
= rasio CT x rasio PT = 30/5 x 20000/100 = 6 x 200 = 1200 kali
Penggunaan  faktor  waktu  kWh  meter  jika  kWh  meter menunjukkan  69  kWh  berarti  pembacaan  kWh  sebenarnya adalah 69 kWh x 1200 = 82.800 kWh.

## B. Analisa  Pemilihan  PT  Untuk  Pelanggan  Tegangan Menengah
Berikut akan dijelaskan/analisis pemilihan PT untuk pelanggan tegangan  menengah  20  kV  yang  digunakan  Pasar  Swalayan Maju Bersama Glugur dengan kWh meter Digital : Diketahui : P = 950 kVA; V = 20 kV
𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝐾𝑎𝑙𝑖𝑇𝑒𝑔𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 = 𝑉 100 = 20000 100 = 200
Penggunaan faktor kali adalah jika tegangan menunjukkan 58 Volt berarti indikasi tegangan sebenarnya adalah 58 Volt x 200 x √3 = 20,068 Volt
C. Beban Pemakaian Listrik
Perhitungan  total  beban  pemakaian  selama  bulan  Oktober sebagai berikut:
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑃𝑒𝑚𝑎𝑘𝑎𝑖𝑎𝑛 ⥂ 𝐿𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑘1𝐵𝑢𝑙𝑎𝑛𝑥1200
1000
= 73,280𝑥1200 1000
= 87,936𝑘𝑊ℎ
Perhitungan  total  beban  pemakaian  selama  bulan  November sebagai berikut
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑃𝑒𝑚𝑎𝑘𝑎𝑖𝑎𝑛 ⥂ 𝐿𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑘1𝐵𝑢𝑙𝑎𝑛𝑥1200 1000 = 111,250𝑥1200 1000 = 133,500𝑘𝑊ℎ Atau
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 = (𝐿𝑊𝐵𝑃𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 − 𝐿𝑊𝐵𝑃𝐴𝑤𝑎𝑙) + (𝑊𝐵𝑃𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 − 𝑊𝐵𝑃𝐴𝑤𝑎𝑙)𝑥1200 = ( 2.489,51 - 2.397,58 ) + ( 492,40 - 473,08 ) x 1200 =   ( 91,93 ) + ( 19,32 ) x 1200 = 111,25 x 1200
= 133.500 kWh
Perhitungan  total  beban  pemakaian  selama  bulan  Desember sebagai berikut
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑃𝑒𝑚𝑎𝑘𝑎𝑖𝑎𝑛 ⥂ 𝐿𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑘1𝐵𝑢𝑙𝑎𝑛𝑥1200
1000 = 92,130 1000 𝑥1200
= 110.556 kWh

## Atau
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 = (𝐿𝑊𝐵𝑃𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 − 𝐿𝑊𝐵𝑃𝐴𝑤𝑎𝑙)
+ (𝑊𝐵𝑃𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 − 𝑊𝐵𝑃𝐴𝑤𝑎𝑙)𝑥1200
=   ( 2.566,86 - 2.489,51 ) + ( 507,18 - 492,40 ) x 1200 =   ( 77,35 ) + ( 14,78 ) x 1200 = 92,13 x 1200
= 110.556 kWh Perhitungan daya terpasang menjadi kWh terpasang sebagai berikut
𝑘𝑊ℎ𝑇𝑒𝑟𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔
= 24 jam x hari dalam 1 bulan x daya terpasang
1000 = 24 x 30 x 950.000 1000 = 684.000 kWh T ABEL IV K ONSUMSI LISTRIK BULAN O KT N OV D ES (2022) No  Bulan T Terpasang T Beban Sisa kWh kWh Terpasang 1 Okt 73.280 87.936 596.064 684.000 2 Nov 111.250 133.500  550.500 684.000 3 Des 92.130 110.556  573.444 684.000
Pada  Tabel  terlihat  total  pemakaian  bulanan,  jika  dikalikan dengan faktor konversi maka akan menjadi Total Beban, dan jika  Total  Beban  dikurangi  kWh  Terpasang  maka  akan diperoleh Sisa kWh.

## Menghitung Faktor Beban
𝐹𝐵 = 𝑃𝑟 𝑇 (𝑘𝑊) 𝑃𝑝𝑇(𝑘𝑊) ; 𝑃𝑟 = 46,5 kW ; Pp = 86 kW
=   ( 46,5 kW/ 86 ) = 0,54 atau 54 %

## V.KESIMPULAN
Load factor di Pasar Swalayan Maju Bersama Glugur sebesar 54% menunjukkan masih seringnya beban penggunaan listrik belum  penuh  atau  bisa  dikatakan  kegiatan  belajar  mengajar tidak terlalu banyak. Kesiapan penyediaan energi listrik Pasar Swalayan  Maju  Bersama  Glugur  cukup  fleksibel  dalam mengantisipasi  perkembangan  jumlah  program  studi  dan jumlah mahasiswa, hal ini terlihat dari Fdm yang masih 19,5%.

## VI. DAFTAR PUSTAKA
[1] Alfrino  Andreas,dkk  2020  JASEE  Journal  of  Application and Science Hasan Basri, 1997, Sistem Distribusi Daya Listrik, ISTN (Insitut Sains dan Teknologi Nasional), Jakarta Selatan
[2]
Standar  Nasional  Indonesia  (SNI  04-0225-2000),  2000, Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000, (PUIL 2000), Jakarta
[3] Belo,  Tomas  Da  Costa,  Didik  Notosudjono,  dan  Dede
Suhendi,  2016,  Analisa  Kebutuhan  Daya  Listrik  di  Gedung Perkuliahan  10  Lantai  Universitas  Pakuan  Bogor,  Jurnal  Online Mahasiswa (JOM)
[4] Mulyani,  Dini,  dan  Djoni  Hartono,  2018,  Pengaruh Efisiensi Energi Listrik pada Sektor Industri dan Komersial terhadap Permintaan Listrik di Indonesia, Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan
[5]
Wahid,  Ahmad,  Junaidi,  dan  M  Arsyad,  2014,  Analisis Kapasitas  Dan  Kebutuhan  Daya  Listrik  Untuk  Menghemat Penggunaan  Energi  Listrik  Di  Fakultas  Teknik  Universitas Tanjungpura, Jurnal Teknik Elektro UNTAN 2
[6] Guna,  Egeward  Natha,  2021,  Analisis  Pemakaian  Listrik Pelanggan Menggunakan Sistem Automatic Meter Reading (Amr) Di Pt . Pln ( Persero ) Ulp Klaten Kota, : 143-51.