## Pengaruh Jenis

## Restraint pada Kekuatan Mekanik Support Untai FASSIP 03 NT
DEDY HARYANTO, GIARNO, GREGORIUS
BAMBANG HERU KUSNUGROHO, AINUR ROSIDI, ADHIKA ENGGAR PAMUNGKAS, MULYA JUARSA
Pusat Reaktor dan Teknologi Keselamatan Nuklir (PRTKRN), Organisasi Riset Tenaga Nuklir, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Indonesia Email: dedy.haryanto@batan.go.id
Received 22 Desember 2021 | Revised 21 Januari 2022 | Accepted 28 Januari 2022

## ABSTRAK
Kegiatan penelitian yang dilakukan dilatarbelakangi oleh kejadian kecelakaan pada PLTN  Fukushima  Dai-Ichi  Jepang.  Untai  Fasilitas  Simulasi  Sistem  Pasif-03 Nanobubbles  Transparent  (FASSIP  03  NT)  menggunakan  fluida  Nanobubbles sebagai fluida kerja. Support untai FASSIP 03 NT merupakan salah satu komponen di  untai  FASSIP-03  NT,  berfungsi  sebagai  penopang  seluruh  komponen  untai FASSIP 03 NT sehingga perlu diketahui kekuatan mekaniknya meliputi tegangan mekanik  dan  translational  displacementnya.  Metode  pengujian  dilakukan  secara simulasi  menggunakan  software  CATIA  yang  merekomendasikan  penggunaan restraint  jenis  slider  pada  keempat  kaki  support  untai  FASSIP  03  NT.  Dengan adanya  penelitian  sistem  pasif  ini  maka  kondisi  ketiadaan  catu daya listrik  bagi pompa pendingin teras reaktor PLTN tidak berakibat fatal, karena sistem pendingin pasif dapat mengambil alih fungsi pendinginan pada teras reaktor.
Kata  kunci :  FASSIP  03  NT,  tegangan  mekanik,  translasional  displacement, restraint, clamp, slider

## ABSTRACT
The research activity was carried out against the background of an accident at the Fukushima  Dai-Ichi  Nuclear  Power  Plant  in  Japan.  Passive  System  Simulation Facility  Strand-03  Nanobubbles  Transparent  (FASSIP  03  NT)  uses  Nanobubbles fluid  as  the  working  fluid.  The  FASSIP  03  NT  strand  support  is  one  of  the components in the FASSIP-03 NT strand, it functions as a support for all FASSIP 03  NT  strand  components  so  it  is  necessary  to  know  its  mechanical  strength including mechanical stress and translational displacement. Methodology has been done through simulation testing using CATIA software, it is recommended to use a slider type restraint on the four legs of the FASSIP 03 NT strand support. With this passive system research, the condition of the absence of an electric power supply for the nuclear power plant reactor core cooling pump is not fatal, because the passive cooling system can take over the cooling function in the reactor core.
Keywords :  FASSIP  03  NT,  mechanical  stress,  translational  displacement, restraint, clamp, slider

## 1. PENDAHULUAN
Berdasarkan kecelakaan reaktor nuklir PLTN di Fukushima Dai-Ichi Jepang, sistem pendinginan pasif  pada  instalasi  nuklir  harus  dapat  digunakan  untuk  membantu  melakukan  proses pembuangan panas sisa hasil peluruhan yang terjadi secara terus menerus pada saat sistem pendinginan aktif tidak berfungsi akibat terjadinya station blackout berkepanjangan maupun pada  kondisi  operasi  normal.  Penggunaan  sistem  pendingin  pasif  diharapkan  dapat meningkatkan pengoperasian instalasi nuklir sehingga menjadi lebih terjamin keamanannya (Juarsa, dkk, 2018) (Sun, dkk, 2017) (Antariksawan, dkk, 2018) . Pada reaktor nuklir generasi baru, konsep pendinginan pasif sudah mulai digunakan pada reaktor generasi III+ dan desain reaktor generasi IV (Wang, 2013) (Tjahjono, 2017) .
Untai  Fasilitas  Simulasi  Sistem  Pasif  (FASSIP)  merupakan  fasilitas  uji  eksperimen  sistem pendingin  pasif  untuk  pengambilan  panas  sisa  hasil  peluruhan  yang  dihasilkan  oleh  teras reaktor selama kondisi kecelakaan (Sun, dkk, 2017) (Juarsa, dkk, 2011) (Antariksawan, 2000) (Kusuma, dkk, 2017) (Wang, dkk, 2013) . Untai Fasilitas Simulasi Sistem Pasif 03 Nanobubbles Transparent (FASSIP 03 NT) menggunakan fluida Nanobubbles sebagai fluida kerja. Fluida Nanobubbles adalah rongga atau gelembung gas nanoskopis (biasanya udara) di dalam air yang memiliki kemampuan untuk mengubah karakteristik normal air. Gelembung biasa memiliki diameter yang berkisar dari 1 μm dan lebih besar. Gelembung ini dengan cepat naik ke permukaan air dan runtuh. Nanobubbles adalah gelembung udara berdiameter < 700 nm. Gelembung ini memiliki gaya bouyancy atau gaya apung ke atas yang rendah sehingga akan melayang secara acak yang disebut, gerak brownian dan dapat tetap berada di dalam cairan  untuk  jangka  waktu  yang  lama (Bauer,  2021)  (Moleaer,  2021) .  Penggunaan Nanobubbles  sebagai  fluida  kerja  pada  untai  FASSIP  03  NT  bertujuan  untuk  memperbesar kemampuan perpindahan panas pada fluida kerja tersebut sehingga sirkulasi alamiah dapat dengan mudah terjadi. Beberapa kajian, analisis serta perhitungan berdasarkan eksperimen menggunakan untai uji yang telah dibuat sebelumnya (Antariksawan, dkk, 2018) (Juarsa, dkk, 2019) .
Dalam  penelitian  yang  didanai  Lembaga  Pengelola  Dana  Pendidikan,  Pusat  Teknologi  dan Keselamatan Reaktor Nuklir - Badan Tenaga Nuklir Nasional sebagai penerima dana membuat untai FASSIP 03 NT. Adanya FASSIP 03 NT untuk mengetahui gambaran awal karakteristik dan fenomena perpindahan kalor yang terjadi sebagai sistem pendingin pasif. Support untai FASSIP  03  NT  merupakan  salah  satu  komponen  di  untai  FASSIP  03  NT,  berfungsi  sebagai penopang  seluruh  komponen  untai  FASSIP  03  NT  untuk  menyimulasikan  penukar  kalor.
Dengan  demikian  seluruh  komponen  FASIIP  03  NT  menjadi  beban  bagi support,  terutama berat Cooling Tank Section (CTS) dan Nanobubbles Generator Tank beserta fluida di dalamnya.
Sehingga  untuk  mengetahui  keamanan  dan  keselamatannya,  diperlukan  analisis  kekuatan mekaniknya  pada  desain support  untai  FASSIP  03  NT  sebelum  dilakukan  pabrikasi  dan selanjutnya digunakan sebagai penopang untai FASSIP 03 NT.
Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui kekuatan mekanik support untai FASSIP 03 NT pada  saat  di- restraint  menggunakan  jenis  clamp  dan  slider.  Kekuatan  mekanik  meliputi tegangan  mekanik  dan translational  displacement  yang  berhubungan  dengan  tingkat keamanan dan keselamatan desainnya. Analisis kekuatan mekanik support dilakukan dengan menggunakan software  Computer  Aided  Three-dimensional  Interactive  Application  (CATIA)
(Pinem, 2009) . Dalam CATIA, dibuat model tiga dimensi sesuai dengan desain support yang akan dibuat, pemberian restrain pada model tiga dimensi, pemberian beban berupa berat total CTS dan Nanobubbles generator beserta fluidanya, dan pengujian kekuatan mekanik. Dengan membandingkan besar tegangan mekanik yang terjadi pada model tiga dimensi support pada masing-masing jenis restraint dengan yield strenght material Carbon Steel AISI 1040 maka
dapat  diketahui  kekuatan  mekaniknya (Anonim,  2011) .  Sedangkan  besar translation displacement yang terjadi diharap tidak terlalu besar sehingga tidak mengakibatkan perubahan bentuk pada support ketika dilakukan eksperimen.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
2.1 Desain Support Untai FASSIP 03 NTLayout
FASSIP  03 NT terdiri dari  komponen Nanobubbles Generator  Tank, Expation  Tank,  Cooling Tank  Section  (CTS)  yang  dilengkapi  dengan  helical  cooling  HE,  Hotleg  transparent  pipe, Coldleg transparent pipe 1 dan 2, Heating Tank Section (HTS) yang dilengkapi dengan helical heating HE di mana seluruh komponen tersebut dihubungkan menggunakan pipa 1 inchi sch. 40 sehingga menjadi suatu untai/ loop, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.

## Gambar 1. Untai FASSIP 03 NT
Tahapan awal yang dilakukan dalam penelitian menggunakan untai FASSIP 03 NT ini secara umum adalah pembuatan desain fasilitas meliputi desain mekanik, desain instrumentasi dan desain  kelistrikan.  Pada  bagian  desain  mekanik  meliputi  melakukan  perhitungan  baik perhitungan  secara  konvensional  maupun  perhitungan  secara code  sehingga  didapat  data untuk  mendukung  pembuatan  gambar  desain.  Setelah  gambar  desain  diperoleh  dapat dilakukan  analisis  kekuatan  mekanik  dari  masing-masing  komponen  pada  fasilitas  tersebut yang telah dilengkapi dengan jenis material yang digunakan. Analisis kekuatan mekanik perlu dilakukan  sebelum  tahapan  pabrikasi  dan  pengoperasian.  Analisis  kekuatan  mekanik  dapat dilakukan  secara  simulasi  berbasis  pada software  CATIA.  Analisis  secara  simulasi  ini  telah dilakukan  pada  komponen-komponen  fasilitas  penelitian  lainnya  yang  bertujuan  untuk mengetahui kekuatan mekanik dari desain komponen-komponen fasilitas penelitian tersebut (Haryanto, dkk, 2018) (Haryanto, dkk, 2020) (Haryanto, dkk, 2020).
Support dilengkapi dengan pagar pengaman dan tangga, pada bagian yang menopang CTS dan Nanobubbles generator tank dilengkapi dengan pelat besi dengan ketebalan 5 mm, model tiga dimensi support ditunjukkan pada Gambar 2.
Gambar 2. Model 3-Dimensi Support Untai FASSIP 03 NT
Desain support  untai  FASSIP  03  NT  seperti  diperlihatkan  pada  Gambar  3  menggunakan material besi UNP 50, besi Siku 40 dan pelat 5 mm bermaterial Carbon steel AISI 1040. Tinggi support 4810 mm dilengkapi dengan pagar setinggi 1000 mm, beban utama support adalah berat CTS dan Nanobubbles Generator Tank beserta fluida di dalamnya dengan berat total 16600 N.
Berdasarkan paparan di atas dapat diketahui bahwa support untai FASSIP 03 NT merupakan salah satu komponen yang beresiko pada fasilitas penelitian pendinginan pasif untai FASSIP 03  NT.  Sehingga  pengujian  secara  simulasi  untuk  mengetahui  kekuatan  mekanik  sangat diperlukan.
Gambar 3. Desain Support Untai FASSIP 03 NT
Dalam pengujian secara simulasi untuk mengetahui kekuatan mekanik suatu desain diperlukan data masukan berupa sifat mekanik dari material yang digunakan. Support untai FASSIP 03 NT menggunakan material Carbon Steel AISI 1040, sifat-sifat mekaniknya ditunjukkan pada Tabel 1.
Tabel 1. Sifat Mekanik Bahan dan Carbon Steel AISI 1040 (Anonim, 2011) Parameter Nilai Young Modulus 2,10 x 10 11 N/m 2 Poisson Ratio 0,3 Density 7845 kg/m 3 Thermal Expantion 1,36 x 10 -5 K -1 Yield Strength 3,5 x 10 8 N/m 2
Dengan menggunakan pemodelan 3-dimensi desain support untai FASSIP 03 NT serta sifat- sifat  mekanik Carbon  steel  AISI  1040  sebagai  data  masukkan  pada  software  CATIA.  Maka dengan  pengujian  secara  simulasi  dapat  diketahui  kekuatan  mekanik  meliputi  tegangan mekanik dan translasional displacement pada desain support.

## 2.2 Tahapan Simulasi
Tahapan  pengujian  secara  simulasi  yang  dilakukan  dalam  menganalisis  kekuatan  mekanik adalah sebagai berikut :

## 2.2.1  Pembuatan Model 3-Dimensi
Pada  tahapan  ini  dilakukan  pembuatan  model  3-dimensi support  dengan  mengacu  pada desain.  Model  tersebut  dilengkapi  dengan  sifat-sifat  material  yang  digunakan  pada  desain sebagai data masukan.

## 2.2.2  Pembebanan
Pembebanan  maksimal  yang  diberikan  pada support  berupa  beban  akibat  berat  CTS  dan Nanobubbles  Generator  Tank  beserta  fluida  di  dalamnya  dengan  berat  total  16600  N, percepatan gravitasi dan temperatur kamar. Sehingga beban pengujian yang diberikan sebesar 1,5 kali dari beban total yaitu 24900 N (Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2016) .

## 2.2.3 Restraint
Restraint menyimulasikan model 3-dimensi  support dikekang pada bagian keempat kakinya sehingga support pada kondisi statis. Restraint yang digunakan pada analisis ini adalah jenis restraint clamp dan restraint slider.
2.2.4  Pengujian Tegangan Mekanik dan Translational Displacement Model 3-dimensi yang telah diberikan input berupa sifat-sifat material, beban dan restraint. Selanjutnya dilakukan pengujian secara simulasi untuk mengetahui besaran tegangan mekanik dan translasional displacement yang terjadi. Besaran tegangan mekanik dibandingkan dengan yield  strength material yang digunakan  sehingga  dapat  diketahui kekuatan  mekanik desain support untai FASSIP 03 NT.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk mengetahui kekuatan mekanik desain support untai FASSIP 03 NT pengujian secara simulasi dilakukan pada beban 24900 N kearah Z- (vertikal ke bawah), percepatan gravitasi
10 m/s 2 dan temperatur kamar 27°C (300 K) dengan restraint dan pembebanan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.
Gambar 4. Restraint dan Pembebanan pada Model 3-Dimensi Support Untai FASSIP 03 NT Restraint jenis clamp menyimulasikan support dikekang sehingga tidak dapat bergerak sama sekali, sedangkan restraint slider pengekangan pada support masih memungkinkan adanya sedikit  pergerakan.  Pada  analisis  kekuatan  mekanik  yang  dilakukan  memvariasikan penggunaan dua jenis restraint seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5, yaitu seluruh kaki support di-restraint  dengan  jenis  clamp, satu  kaki  di-restraint  dengan jenis  clamp dan  tiga lainnya  dengan  jenis slider,  serta  seluruh  kaki  di-restraint  dengan  jenis  slider.  Dengan memperbandingkan  tegangan  mekanik  yang  terjadi  akibat  pemakaian  jenis restraint  yang berlainan bertujuan untuk menemukan jenis penggunaan restraint yang dapat memperkecil tegangan mekanik dan translasional displacement yang terjadi.
Penggunaan 4 buah clamp
Penggunaan 1 buah clamp dan 3 slider Penggunaan 4 buah slider Gambar 5. Pengujian dengan Variasi Jenis Restraint
Pembebanan berupa 1,5 kali berat total CTS dan Nanobubbles generator beserta fluidanya sebesar  24900  N  menekan  merata  pada  bagian  lantai support  yang  dilapisi  dengan  pelat setebal  5  mm.  Hasil  pengujian  secara  simulasi  untuk  mengetahui  besar  tegangan  mekanik yang terjadi pada desain support dengan tiga buah variasi penggunaan restraint ditunjukkan pada Gambar 6.
Penggunaan 4 buah clamp Penggunaan 1 buah clamp dan 3 slider Penggunaan 4 buah slider Gambar 6. Tegangan Mekanik pada Desain Support Untai FASSIP 03 NT.
Pengujian tegangan mekanik ini bertujuan untuk mengetahui terjadinya stress akibat adanya beban berupa berat total CTS dan Nanobubbles generator beserta fluidanya. Hasil pengujian tersebut menunjukkan adanya tegangan mekanik terbesar pada keempat kaki support FASSIP 03 NT. Besar tegangan mekanik pada keempat kaki ditunjukkan pada Tabel 2 berikut.
Tabel 2. Tegangan Mekanik pada Keempat Kaki Support No. Tegangan Mekanik Pada restraint 4 buah clamp (N/m 2 ) Tegangan Mekanik Pada restraint 1 buah clamp dan 3 buah slider (N/m 2 ) Tegangan Mekanik Pada restraint 4 buah slider (N/m 2 ) Yield Strength Carbon steel AISI 1040 (N/m 2 ) Keterangan
1 2,20 x 10 7 1,16 x 10 7 1,52 x 10 7 3,5 x 10 8 Posisi kaki 1 2 3,19 x 10 7 1,87 x 10 7 1,81 x 10 7 3,5 x 10 8 Posisi kaki 2 3 6,62 x 10 7 2,12 x 10 7 6,19 x 10 6 3,5 x 10 8 Posisi kaki 3 4 2,09 x 10 7 7,14 x 10 6 9,50 x 10 6 3,5 x 10 8 Posisi kaki 4
Tegangan  mekanik yang terjadi tidak berdampak  pada desain support FASSIP 03  NT yang bermaterial Carbon Steel AISI 1040 karena besar tegangan mekanik terbesar pada keempat kaki support lebih kecil daripada yield strength material Carbon Steel AISI 1040 yaitu sebesar 3,5  x  10 8 N/m 2 dan  masih  berada  di  daerah  elastis  dari  material  Carbon  Steel  AISI  1040. Apabila  beban  berupa  berat  total  CTS  dan Nanobubbles  generator  beserta  fluidanya dihilangkan  maka stress  akan  hilang.  Penggunaan  jenis  restraint  slider  pada  keempat  kaki support menghasilkan penurunan tegangan mekanik secara rata-rata. Sehingga penggunaan restraint  jenis  slider  dapat  direkomendasikan  digunakan  untuk  mengekang  keempat  kaki support.
Hasil pengujian secara simulasi untuk mengetahui besar maksimal translational displacement yang  terjadi  pada  desain support  FASSIP  03  NT  dengan  tiga  variasi  penggunaan  restraint ditunjukkan pada Gambar 7.
Penggunaan 4 buah clamp Penggunaan 1 buah clamp dan 3 slider Penggunaan 4 buah slider
Gambar 7. Translational Displacement pada Desain Support Untai FASSIP 03 NT.
Pengujian translational  displacement  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  terjadinya  perubahan bentuk pada support akibat adanya beban berupa berat total CTS dan Nanobubbles generator beserta fluidanya. Besar translational displacement pada support ditunjukkan pada Tabel  3 berikut.
Tabel 3. Translational Displacement pada Support Untai FASSIP 03 NT No. Translational displacement Pada restraint 4 buah clamp (mm) Translational displacement Pada restraint 1 buah clamp dan 3 buah slider (mm) Translational displacement Pada restraint 4 buah slider (mm) Keterangan 1 0,395 0,467 0,397 Posisi 1 2 0,395 0,436 0,338 Posisi 2 3 0,409 0,385 0,447 Posisi 3 4 0,406 0,414 0,477 Posisi 4
Tabel  3  menunjukkan  besar translational  displacement  maksimal  yang  terjadi  pada  desain support  adalah  sebesar  0,477  mm  pada  penggunaan  restraint  empat  buah  slider.  Hasil pengujian translational displacement terbesar sebesar 0,477 mm jika dibandingkan dengan ukuran desain  support  ternyata  hanya  0,00008  (1/12500)  dari  ukuran  total  tinggi  support FASSIP 03 NT. Hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa translational displacement yang terjadi sangat kecil dan tidak mempengaruhi bentuk support. Jika membandingkan hasil pengujian translational  displacement  dari  penggunaan  tiga  variasi  restraint,  tidak  ada perbedaan yang besar dimana rentang translational displacemen pada keempat posisi antara 0,385  mm  sampai  dengan  0,477  mm.  Sehingga  penggunaan restraint  jenis  slider  dapat direkomendasikan digunakan  untuk  mengekang keempat  kaki support, sesuai dengan  hasil pengujian secara simulasi untuk mengetahui tegangan mekanik. Penelitian tentang kekuatan mekanik pada support untai FASSIP 03 NT sangat mendukung penelitian pendingin dengan sistem pasif. Di mana penelitian sistem pasif bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan nuklir  akibat  tidak  adanya  catu  daya  listrik  untuk  pompa  pendingin  sistem  aktif,  sehingga kecelakaan pada PLTN di Fukushima Dai-Ichi Jepang tidak terulang kembali.

## 4. KESIMPULAN
Melalui  pengujian  secara  simulasi  menggunakan software  CATIA  diperoleh  rekomendasi penggunaan restraint jenis slider pada keempat kaki support untai FASSIP 03 NT, sehingga keempat kaki support dapat sedikit bergerak. Tegangan mekanik terbesar yang terjadi pada keempat kaki pada rentang 6,19 x 10 6 N/mm 2 sampai dengan 1,81 x 10 7 N/mm 2 . Tegangan mekanik yang terjadi tidak berdampak pada desain support FASSIP 03 NT yang bermaterial Carbon Steel AISI 1040, karena lebih kecil daripada yield strength material Carbon Steel AISI 1040 yaitu sebesar 3,5 x 10 8 N/m 2 . Hasil pengujian translational displacement terbesar sebesar 0,477 mm atau 1/12500 dari ukuran total tinggi support FASSIP 03 NT. Hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa translational displacement yang terjadi sangat kecil dan tidak mempengaruhi bentuk support. Penelitian ini mendukung penelitian pendingin dengan sistem pasif, sehingga kecelakaan pada PLTN di Fukushima Dai-Ichi Jepang akibat tidak adanya catu daya listrik untuk pompa pendingin sistem aktif tidak terulang lagi.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Kami  ucapkan  terima  kasih  atas  dukungan  yang  diberikan  oleh;  Riset  Inovatif  Produktif (RISPRO) Mandatori Prioritas Riset Nasional Produk PLTN Komersial 2020-2021 dengan judul “Pengembangan Teknologi Pendingin Pasif Berbasis  Fluida Nanobubbles Untuk Peningkatan Manajemen  Keselamatan  PLTN  Tipe  Besar  dan  SMR”  dengan  nomor  kontrak 3/E1/III/PRN/2021 yang telah mendanai penelitian. Kepala Pusat Teknologi dan Keselamatan Reaktor Nuklir, Kepala BPFKR selaku atasan langsung dan teman-teman Peneliti dan Pranata Nuklir di Subbidang Fasilitas Termohidrolika atas diskusi teknis.

## DAFTAR RUJUKAN
Anonim.  2011. Yield  Strength-Strenth  (Mecahnics)  of  material  Strength.  Desember  01. http://www.engineersedge.
Antariksawan, A. R. (2000). Accident Analysis of PWR Station Blackout with Pump Seal Leak Using Melcor 1.8. 4. Proceeding Semonar on Technology and Safety of Nuclear Power Plant and Nuclear Facilities.
Antariksawan, A. R., dkk. (2018). Simulation of Operational Conditions of FASSIP-02 Natural Circulation  Cooling  System  Experimental  Loop. Jurnal  Sains  dan  Teknologi  Nuklir Indonesia 19 (1).
Antariksawan,  A.  R.,  Widodo,  S.,  Juarsa,  M.,  Giarno,  Kusuma,  M.  H.,  Putra,  N.  (2018).
Preliminary  Investigation  of  Natural  Circulation  Stability  in  FASSIP-01  Experimental Facility Using RELAP5 Code. AIP Conference Proceedings. 2001 (1).
Design, Bauer Energy. (2021). http://www.nanobubbles.com.
Haryanto, D., Giarno, Kusnugroho, G. B. H., Juarsa, M.,. (2020). Analisis Kekuatan Mekanik
Main Steam generator pada Fasilitas PASCONEL. Prosiding Seminar Nasional Teknologi Energi Nuklir 2020.
Haryanto, D.,  Giarno,  Witoko,  J. P.,  Hatmoko, S., Santosa,  K.,  Juarsa, M., Kusuma,  M.  H.,
Antariksawan, A. R., Putra, N. (2018). Analisis kekuatan Mekanik Water Cooling Tank pada Fasilitas Uji Untai FASSIP-02 Menggunakan CATIA. Jurnal Ilmiah Teknik Mesin POROS.
Haryanto, D., Rosidi, A., Kusnugroho, G. B. H., Juarsa, M. (2020). Analisis Kekuatan Mekanik Desain Bejana Molecular Sieve. Majalah Ilmiah Sigma Epsilon, Mei.
Juarsa, M., Antariksawan, A. R., Kusuma, M. H., Haryanto, D., and Putra, N. (2018). Estimation of Natural Circulation Flow Based on Temperature in The FASSIP-02 Large-Scale Test Loop Facility. in IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 105(1).
Juarsa, M., Antariksawan, A. R., Kusuma, M. H., Haryanto, D., Putra, N. (2018). “Estimation of Natural Circulation Flow Based on Temperature in The FASSIP-02 Large-Scale Test Loop Facility. Earth and Environmental Science.
Juarsa, M., dkk. (2019). Preliminary Investigation on Natural Circulation Flow using CFD and Calculation Base on Experimental Data Pre-FASSIP-02. Jurnal IOP Conference Series: Journal of Physics.
Juarsa,  M.,  dkk.  (2011).  Studi  Eksperimental  laju  Aliran  Massa  Air  Berdasarkan  Perubahan Sudut  kemiringan  Untai  pada  Kasus  Sirkulasi  Alamiah  Menggunakan  Untai  Sirkulasi Alamiah (USSA-FT01). Jurnal Material dan Energi Indonesia, Jurusan Fisika FMIPA, 22- 30.
Kusuma, M. H., Putra, N., Ismarwanti, S., and Widodo S. (2017). Simulation of Wickless-Heat Pipe as Passive Cooling System in Nuclear Spent Fuel Pool Using RELAP5/MOD3. 2. International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology, 7, 836-842.
Menteri  Ketenagakerjaan,  Republik  Indonesia.  (2016). Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja Bejana  Tekan  dan  Tangki  Timbun.  Peraturan  Meteri  Ketenagakerjaan  Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016.
Moleaer™. (2021). http://www.molear.com/nanobubbles.
Pinem, M. D., S.T. (2009). CATIA Si Jago Desain Tiga Dimensi. Jakarta Selatan 12630: Kawah Media, Jl. H. Montong .
Sun, D. C., Li, Y., Xi, Z., Zan, Y. F., Li, P. Z., Zhou, W. B.,. (2017). Experimental Evaluation of Safety Performance of Emergency Passive Residual Heat Removal System in HPR1000. Nuclear Engineering Design, 54-60.
Tjahjono, H. (2017). Comprehensive Prediction of Thermosyphon Characteristics in Reactor Passive Cooling System Simulation Loop FASSIP-01. Atom Indonesia, 157-166.
Wang, M., Tian, W., Qiu, S., Su, G., and Zhang, W. (2013).  An Evaluation of Designed Passive
Core Makeup Tank (CMT) for China Pressurized Reactor (CPR1000). Annals of Nuclear Energy, 81-86.
Wang, Y. (2013). Preliminary Study for the Passive Containment Cooling System Analysis of the Advanced PWR. Energy Procedia, 240–247.