## PEMELIHARAAN TRANSFORMATOR 60 MVA DI GARDU INDUK 150 KV KEBASEN
Sabari 1
1 Politeknik Harapan Bersama, Jalan Mataram No. 9 Kota Tegal 52142, Indonesia
Telp (0283) 352000

## Abstrak
Sekarang seperti kita ketahui, pada era globalisasi kebutuhan akan Tenaga Listrik cenderung sudah merupakan  hal  yang  sangat  vital,  atau  sangat  dibutuhkan.  Maka  keberadaan  Gardu  Induk  pada instalansi  listrik  PLN  khususnya,  dan  perusahaan-perusahaan  yangmembutuhkan  tenaga  listrik pada umumnya, sangat mutlakdiperlukan. karena itu, untuk menunjang kelancaran pasokan tenaga listrik dan untuk  menjamin  kontinuitas tenaga listrik,  maka kemampuan peralatan-peralatan  yang berada di gardu induk sangat memerlukan perhatiankhusus   dan   memerlukan   pengawasan   dan pemeliharaan      secaraperiodik.  Peneliti  ingin  mengetahui    cara  pemeliharaan  transformator  60 MVA di Gardu Induk Kebasen Tegal
Hasilnya  menunjukkan  bahwa  Tegangan  pada  transformator  60  MVA  di  Gardu  Induk  Kebasen Tegal  selalu  dinaikkan  sampai  dengan  5%.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  dapat  mengantisipasi terjadinya  drop  tegangan  pada  saluran  dengan  rincian  sbb:  Maksimum  3%  hilang  pada  saluran antara pembangkit (dalam hal ini transformator 60 MVA).
Kata Kunci : Transformator, 60MVA, Kebasen

## 1. Pendahuluan
Dengan semakin berkembangnya ilmu  dan  teknologi,  maka  masyarakat sebagai  pemakai  energi  listrik  saat  ini, mulai  berfikir  secara  kritis,  sehingga suatu  saat  dapat  menuntut  masalah keandalan  dalam  penyediaan  tenaga listrik ini, maka hal ini perlu diperhatikan.Dalam sistem tenaga listrik, tentu  tidak  terhindar  dari  suatu  masalah mutu  atau  kualitas  tegangan  maupun kontinuitas  pelayanan.  Hal  ini  terbukti dengan adanya keluhan terhadap gangguan listrik dari masyarakat konsumen listrik, berupa tegangan turun, kedip tegangan, maupun sering terjadinya  padam.  Hal  tersebut    yang menjadi  penyebab  mutu  tegangan  dan kontinuitas  pelayanan  menurun.  Jatuh tegangan salah satunya dipengaruhi oleh perubahan  beban,  panjang  jaringan, maupun  penampang  kawat/penghantar yang  tidak  sesuai  dengan  kapasitas beban.  Sehingga  variasi  besar  tegangan yang  diijinkan  tidak  tercapai  dengan
baik/sempurna.Dilapangan dijumpai juga  kasus  trafo-trafo  yang  bermasalah, baik  dari  awal  perencanaan,  prosedur pemeliharaan bahkan pemeliharaan yang kurang  baik  sehingga  kinerja  trafo sendiri  tidak  bisa  optimal.  Oleh  karena itu  perencanaan  dan  prosedur  kinerja transformator  60  MVA    pada  jaringan tegangan  menengah  harus  diperhatikan dan  yang  lebih  penting  lagi,  sebelum transformator  dipakai  sebaiknya  diuji terlebih dahulu supaya dapat memastikan  bahwa  transformator  yang akan  digunakan  betul-betul  baik  dan tepat  nilai  transformasinya.  Dalam system  penyediaan  tenaga  listrik  ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan,  diantanya  adalah  sebagai berikut ;
1. kontinuitas pelayanan
2. keandalan
3. keamanan
Persyaratan  –  persyaratan  tersebut  di atas  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor, diantaranya sebagai berikut ;
1. sistem jaringan yang digunakan
2. jenis penghantar yang digunakan
3. panjang saluran
4. karakteristik beban
5. kapasitas transformator
6. pertimbangan  –  pertimbangan  segi teknis.

## 2. Metode
Dalam  proses  penyusunan  penelitian ini,  penulis  memperoleh  data-datanya melalui beberapa metode yaitu :
1. Metode Observasi (Pengamatan) Dengan  teknik  Observasi,  penulis mengadakan suatu pengamatan secara langsung dari semua peralatan yang  dikerjakan.  Dengan  metode  ini penyusun  dapat  mengetahui  secara pasti tentang peralatan tersebut.
2. Metode Literatur (Perpustakaan) metode  ini  dilakukan  dengan  cara membaca  buku-buku  literatur  yang dijadikan referensi untuk memperoleh  data.  Dengan  demikian penulis  menjadi  lebih  tahu  dan  jelas tentang  peralatan  atau  perlengkapan yang  dipasang  pada  transformator  di jaringan 60 MVA
3. Hasil dan Analisa
 Tegangan  Transformator  60
MVA Tegangan  pada  transformator  60 MVA  selalu  dinaikkan  sampai  dengan 5%. kerugian energi yang terjadi.
Penyebab Gangguan Trafonsformator
 Tegangan Lebih Akibat Petir
 Overload dan Beban Tidak Seimbang
 Loss Contact Pada Terminal Bushing
 Isolator Bocor/Bushing Pecah
 Kegagalan Isolasi Minyak Trafo/Packing Bocor Pemeriksaan Nameplate Trafo Sebelum  pekerjaan  pemeliharaan trafo dilaksanakan, prosedur pelaksanaan  pekerjaan  yang  pertama dilakukan  adalah  mendata  spesifikasi
teknis  dari  trafo  tersebut  dengan mengamati ( nameplate ).
Gambar 1 .  Nameplate

## Pemeriksaan Secara Visual
Pemeriksaan  fisik  trafo  secara  visual meliputi pemeriksaan sebagai berikut
:
 Pemeriksaan  kondisi  tangki  dari kebocoran atau akibat dari benturan.
 Pemeriksaan kondisi baut-baut pengikat di bushing.Pemeriksaan kondisi bushing primer atau sekunder.
 Pemeriksaan valve tekanan udara.
 Pemeriksaan thermometer.
 Pemeriksaan kondisi tap charger /sadapan. Pengukuran Nilai Tahanan Isolasi Setelah pemeriksaan secara visual dilakukan,  maka  selanjutnya  dilakukan pemeriksaan/pengukuran  nilai  tahanan isolasi trafo dengan menggunakan megger  (primer-body,  sekunder-body dan  primer-sekunder),  sehingga  dapat dipastikan  jenis  kerusakan  dan  bagian mana  dari  trafo  yang  mengalami kerusakan. Dengan melakukan perawatan secara berkala dan
pemantauan  kondisi  transformator  pada saat beroperasi akan banyak keuntungan yang didapat, antara lain:
 Meningkatkan keandalan dari transformator tersebut
 Memperpanjang masa pakai
 Jika  masa  pakai  lebih  panjang,  maka secara otomatis akan dapat menghemat  biaya  penggantian  Unit trafo.
Adapun langkah-langkah perawatan dari transformator, antara lain adalah:
 Pemeriksaan berkala kualitas minyak isolasi.
 Pemeriksaan/pengamatan berkala secara langsung ( Visual Inspection )
 Pemeriksaan-pemeriksaan secara teliti ( overhauls ) yang terjadwal. Komponen-Komponen Utama Transformator untuk  lebih  jelasnya  anda  dapat membaca artikel sebelumnya, "Komponen-Komponen  Transformator", tapi  saya  tampilkan  sedikit  mengenai komponen utamanya saja, yaitu:
 On-load tap changer (OLTC)
 Bushing
 Insulator / penyekat
 Gasket
 Sistem  saringan  /  filter  minyak isolasi
 Valves atau katup-katup
 Relay
 Alat-alat ukur dan indikator-indikator
Pemeriksaan  Kondisi  Transformator Saat Beroperasi
1. Pada  saat  transformator  beroperasi ada beberapa pemeriksaan dan analisa  yang  harus  dilakukan,  antara lain: Pemeriksaan dan analisa minyak isolasi transformator, meliputi: a. Tegangan tembus (breakdown
voltage)
b. Analisa  gas  terlarut  (dissolved  gas analysis, DGA)
c. Analisa minyak isolasi secara menyeluruh (sekali setiap 10 tahun)
2. Pemeriksaan  dan  analisa  kandungan gas  terlarut  (Dissolved  gas  analysis,
DGA), untuk     mencegah terjadinya:(partial) discharges, Kegagalan  thermal  (thermal  faults), Deteriorasi / pemburukan kertas isolasi/laminasi.
3. Pemeriksaan  dan  analisa  minyak isolasi  secara  menyeluruh,  meliputi: power  factor  (cf.  Tan  δ),  kandungan air  (water  content),  neutralisation number,  interfacial  tension,  furfural analysis  dan  kandungan  katalisator negatif (inhibitor content)
4. Pengamatan dan Pemeriksaan Langsung (Visual inspections)
a. Kondisi  fisik  transformator  secara menyeluruh.
b. Alat-alat  ukur,  relay,  saringan/filter dll.
c. Pemeriksaan  dengan  menggunakan sinar infra-merah (infrared monitoring) setiap 2 tahun sekali. Tindakan yang harus dilakukan pada saat Pemeriksaan Teliti (Overhaul)
1. Perawatan  dan  pemeriksaan  ringan (Minor  overhaul),  setiap  3  atau  6 tahun.
a. on-load tap changers
b. oil filtering dan vacuum treatment
c. relays dan auxiliary devices.
2. Perawatan  dan  pemeriksaan  teliti (Major overhaul)
a. Secara  teknis  setidaknya  1  kali selama masa pakai.
b. pembersihan,  pengencangan  kembali dan pengeringan.
3. Analisa kimia
a. analisa kertas penyekat/laminasi (sekali setiap 10 tahun)
4. Pengujian  listrik  (Electrical  Test) untuk peralatan;
a. power transformer
b. bushing primer dan sekunder
c. Transformator  ukur  (measurement transformator)
d. breaker capacitors
5. Pengujian  listrik  (electrical  test) dilakukan  setidaknya  setiap  6  -  9 tahun.  Pengujian  yang  dilakukan meliputi;
a. Doble measurements
b. PD-measurement
c. Frequency Responce Analysis, FRA
d. voltage tests
4. Kesimpulan
1. Sebuah  transformator  tenaga perlu pemeliharaan periode setengah  tahunan  dan  periode satu  tahunan  untuk  menjamin mutu  dari  peralatan  –  peralatan yang mendukung pada
transformator 60 MVA di GARDU Induk Kebasen. 2. Pemeliharaan transformator perlu persiapan pemikiran urutan  kerja,  alat–alat  bantu, dan pengecekan–pengecekan
seperti  minyak  trafo,  tegangan input-output, frekuensi.

## 5. Daftar Pustaka
[1] Berahim    H,      1991, Pengantar Tekhnik  Tenaga Listrik , Andi  offset, Yogyakarta
[2] Boylestat  L.    Robert,    1997,
Introductory  Circuit  Analysis ,  Me
Graw Hill Inc, New York
[3] D.  Stevenson  Jr,  1982, Element  Of Power  System  Analysis ,  Me  Graw Hill Inc. New York
[4] Kadir  A,  1989, Transformator ,  PT Elek Media Komputindo, Jakarta
[5] Diktat Kursus, Transmisi Prajabatan
SLTA, Perusahaan  Umum  Listrik
Negara Pusat Pendidikan dan Latihan
[6] Diktat, Proteksi  Gardu  Induk  dan
Transmisi , Perusahaan Umum Listrik Negara Pusat Pendidikan dan Latihan Zuhal, 1978, Dasar Tenaga Listrik ,ITB Band