## RANCANG BANGUN PROTOCOL MODBUS PADA KWH METER ELEKTRONIK TIPE ION 8600 UNTUK MEMONITOR BESARAN ENERGI LISTRIK TRAFO DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI CITECT SCADA
Andi Adriansyah 1 , Rizally Priatmadja 2 1,2 Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Mercubuana, Jakarta, Indonesia E-mail: andi@mercubuana.ac.id
Abstrak -  PLN  APP  Karawang memiliki  area    yang  luas  dan
memiliki banyak
pelanggan
dibutuhkan teknologi  yang mampu melakukan  pembacaan  dan kontrol jarak jauh.
Penelitian
ini  pada perancangan sistem  dibagi  menjadi tiga   bagian    yaitu   sistem   server, sistem client, dan sistem komunikasi. Sistem server  dirancang menggunakan  aplikasi  Citect  Scada v.6  yang diinstal  kedalam  PC/Laptop yang    mampu    terkoneksi    dengan jaringan intranet  PLN.  Sistem  Client dirancang dengan memanfaatkan peralatan  primer berupa  CT  (Current Transformer) dan  CVT  (Capasitive Voltage Transformer)  serta kWh Meter sebagai device untuk mengkonversi  sinyal  analog menjadi digital sehingga  mampu  dibaca  oleh server.  Untuk sistem  komunikasi menggunakan  fiber  optik  dan  radio
frekuensi    yang    telah    tersedia    di jaringan PLN.
Dari hasil percobaan menunjukan  bahwa sistem
monitoring yang dibuat telah berfungsi  sesuai dengan
perancangan. Server mampu menampilkan  data pembacaan  energi secara  realtime    yang    diambil    dari kWh Meter melalui  protocol  modbus dengan akurasi 0.3-0.5 %.
Kata    Kunci    : Modbus,    Scada,
Metering

## PENDAHULUAN
Untuk  menunjang kebutuhan dispatcher dalam  pemantauan  beban dan  pasokan  serta  kebutuhan  data diseluruh wilayah  PLN  dibutuhkan teknologi informasi dan  komunikasi yang  handal.  Karena  kebutuhan  data ini  ruitn sekali  yaitu minimal setiap jam  dari  masing-masing  gardu induk yang tersebar diseluruh wilayah jawa
dan bali. Di gardu  induk sendiri pembacaan beban masih menggunakan meter  digital  dan analog  yang dilakukan  oleh operator di Gardu  Induk tersebut.  Pembacaan meter tersebut  tidak  akan  menjadi masalah  ketika  penempatan  panel meter masih  dalam  satu  area  yang sama. Hal  ini  akan  menjadi masalah ketika   jarak   antara   panel   meter dengan  pusat  ruang kontrol  terpisah, dikarenakan panel meter ditempatkan dluar  area  yang kondisi  tempatnya membutuhkan   waktu   yang   cukup lama untuk  ditempuh.  Permasalahan ini terjadi di salah satu unit PLN P3B yaitu di PLN P3B JB APP Karawang tepatnya  di Gardu  Induk  Cibatu dan Gardu Induk Hankook.
Rumusan Masalah Dengan  penjabaran    latar belakang  yang telah  disampaikan maka penulis merumuskan permasalahan diantaranya adalah :
1.   Bagaimana  perancangan  sistem monitoring ini ?
2.   Apakah     sistem     ini     mudah dioperasikan ?
3.   Dimana   saja   sistem   ini   dapat diimplementasikan?
4.   Keunggulan     apa     saja     yang diberikan oleh sistem ini ?

## Batasan Masalah
Penelitian dibatasi hanya  membahas hal-hal berikut :
a.   Perancangan   konstruksi   sistem monitoring.
b.   Analisa      akurasi      pembacaan energi melalui sistem ini.

## Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian    membuat suatu sistem monitoring yang berfungsi  untuk membantu operator Gardu  Induk  PLN dalam pembacaan besaran energi listrik dalam memenuhi  keperluan  analisa dan pemantauan beban.

## LANDASAN TEORI Konsep Dasar Sistem
Suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Lebih lanjut pengertian tentang sistem akan dikemukakan oleh beberapa  pakar  di bawah ini:
a. Sistem  bisa berupa  abstrak  atau fisis.  Sistem  abstrak  adalah susunan yang teratur dari gagasan-gagasan  atau konsepsi yang saling bergantung. Misalnya, sistem teologi adalah
39
susunan yang teratur dari gagasan-gagasan  tentang Tuhan, Manusia dan lain sebagainya.  Sedangkan  sistem yang bersifat fisis adalah serangkaian unsur  yang bekerja sama untuk  mencapai  suatu tujuan (Gordon B. Davis).
b. Suatu  sistem  dapat  terdiri  atas kegiatan-kegiatan yang berhubungan  guna mencapai tujuan-tujuan  perusahaan seperti  pengendalian  inventaris atau penjadwalan produksi (Norman L. Enger) Terdapat dua kelompok pendekatan didalam  mendefinisikan sistem,  yaitu  yang menekankan pada prosedurnya  dan  yang  menekankan pada komponen atau elemennya. a. Pendekatan  sistem  yang  lebih menekankan  kepada prosedur, merupakan  jaringan  kerja dari prosedur lebih menekankan
urut-urutan operasi  didalam sistem.  Prosedur didefinisikan sebagai urut-urutan operasi klerikal
(tulis-menulis),
biasanya  melibatkan beberapa orang didalam  satu  atau  lebih departemen,  yang diterapkan untuk   menjamin   penanganan
yang  seragam  dari  transaksi- transaksi bisnis yang terjadi(Ricard F. Neuschel). b. Pendekatan         yang        lebih menekankan  pada  elemen  atau komponennya mendefinisikan sistem  sebagai  kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk  mencapai suatu tujuan tertentu.

## Sistem    Monitoring    Beban    Real Time Gardu Induk
Sistem  monitoring beban  real time  gardu induk  adalah  suatu sistem terkomputerisasi yang dapat memonitor kondisi  beban  (  besaran- besaran  listrik ) pada  suatu gardu induk  secara  terus  menerus.  Angka beban  yang ditampilkan  pada  layar monitor  adalah  angka  yang  di  dapat dari  inputan  transformator  arus  dan transformator tegangan yang di hubungkan pada relay distance kemudian  di  hubungkan  pada sebuah komputer   sehingga   dapat   muncul pada layar  monitor  komputer.  Angka ini dapat menggantikan angka pengukuran pada meter  yang terdapat pada    panel    kontrol   yang   masih analog.
Gardu Induk
Gardu induk merupakan  bagian yang  tak  terpisahkan  dari  saluran transmisi distribusi listrik. Dimana suatu  system  tenaga  yang dipusatkan pada suatu  tempat  berisi  saluran transmisi  dan  distribusi,
perlengkapan
hubung bagi
transfomator,  dan
peralatan pengaman  serta  peralatan  kontrol.
Fungsi   utama   dari    gardu    induk adalah :
• Untuk  mengatur  aliran  daya listrik dari  saluran transmisi  ke saluran transmisi lainnya  yang kemudian di distribusikan ke konsumen
• Sebagai tempat kontrol
• Sebagai    pengaman    operasi system
• Sebagai       tempat       untuk
menurunkan   tegangan transmisi menjadi tegangan distribusi Oleh    karena  itu,   jika    dilihat dari segi manfaat  dan kegunaan dari gardu    induk    itu  sendiri,maka peralatan  dan  komponen dari  gardu induk harus memiliki keandalan yang tinggi  serta  kualitas  yang tidak diragukan lagi,  atau dapat dikatakan harus Optimal  dalam  kinerjanya sehingga        masyarakat        sebagai
konsumen   tidak   merasa   dirugikan oleh kinerjanya.
Menurut jenisnya, gardu induk dibagi menjadi 2 ( dua ) macam yaitu :
1.  Gardu induk konvensional
Adalah suatu gardu induk yang peralatan instalasinya berisolasikan udara bebas karena sebagian besar peralatanya terpasang diluar gedung ( switchyard ) dan sebagian kecil di dalam gedung sehingga memerlukan tanah yang relatif luas.
Gambar  1.  Switcyard  Gardu  Induk Konvensional
Gambar  2.  Gedung  Kontrol  Gardu Induk Konvensional
2.    Gardu     induk     GIS     ( Gas
Insulated Switcgear ) Suatu  gardu  induk  yang  semua peralatan  utamanya
ber
isolasikan gas SF-6 karena peratana tersebut terpasang didalam  gedung dan  dikemas dalam tabung sehingga memerlukan  tanah  yang jauh lebih  kecil  ( memerlukan  5,8% dari gardu induk konvensional ).
Gambar 3. Switcyard GIS
Gambar 4. Gedung Kontrol GIS 1.  Gardu induk mobil Suatu  gardu induk  yang semua peralatan  utamanya  berada pada sebuah  mobil  yang sewaktu  waktu dapat dipindahkan  sesuai dengan kebutuhan. Gardu induk mobil merupakan  gardu  induk konvensional yang peralatan utamanya  merupakan  pasangan  luar
tetapi   dalam   kapasitas   yang   relatif kecil.
Gambar 4. Gardu Induk Mobil
Peralatan Gardu Induk
1.  Arrester
Arrester merupakan peralatan yang didesain untuk  melindungi peralatan lain dari tegangan surja (baik  surja  hubung  maupun  surja petir) dan pengaruh  follow  current.
Sebuah arrester harus mampu bertindak sebagai insulator, mengalirkan beberapa  miliampere arus  bocor  ke  tanah  pada  tegangan sistm  dan  berubah  menjadi konduktor yang sangat baik, mengalirkan    ribuan    ampere   arus surja ke  tanah,  memiliki  tegangan yang lebih  rendah  daripada  tegangan withstand  dari  peralatan  ketika terjadi tegangan lebih, dan menghilangan  arus susulan mengalir dari  sistem  melalui  arrester  (power follow    current)  setelah    surja  petir atau surja hubung berhasil didisipasikan.
Gambar 5. Arrester
2. Trafo Tegangan ( CVT/PT) Adalah  peralatan    yang berfungsi   untuk   merubah   tegangan besar  menjadi    tegangan    kecil sehingga dapat  diukur dengan  Volt meter  pada panel  kontrol.  Tegangan yang besar dikonversikan oleh  PT kemudian dikeluarkan melalui tegangan    sekunder    yang  kecil menurut  rasio  PT tersebut. Tegangan sekunder itulah yang kemudian dipakai untuk pengukuran.  Selain untuk pengukuran tegangan,
Transformator Tegangan      juga berfungsi sebagai proteksi. Tegangan sekunder  yang dipakai untuk proteksi berbeda  kelas  dengan  yang dipkai untuk meter karena proteksi
memerlukan kelas yang lebih sensitive.  Inputan tegangan pada proteksi meliputi : proteksi tegangan lebih, proteksi  tegangan kurang, proteksi  frekuensi dan  proteksi jarak ( relay distance ).
Gambar 6. Tranformator Tegangan 3. Trafo Arus (CT)
CT  (  Current  Transformator ) / Trafo  arus  adalah  peralatan  yang berfungsi  untuk merubah  arus besar menjadi  arus  kecil  sehingga dapat diukur dengan  Amper  meter  pada panel  kontrol.  Arus  yang  besar dikonversikan oleh  CT kemudian dikeluarkan  melalui  Arus sekunder yang  kecil  menurut    rasio  CT tersebut.  Tegangan  sekunder itulah yang kemudian dipakai untuk pengukuran.Selain  untuk pengukuran arus,  Transformator Arus     juga berfungsi sebagai proteksi.  Inputan arus  pada proteksi  meliputi : proteksi arus lebih, proteksi hubung tanah dan proteksi jarak ( relay distance ).
Perbedaan  mendasar trafo  arus untuk pengukuran  dengan trafo  arus untuk  proteksi  adalah  pada titik saturasinya seperti  pada  gambar  di bawah ini :
Gambar 7. Kurva Saturasi CT 4. Pemisah (PMS)
Pemisah    (PMS)  adalah peralatan yang berfungsi untuk memisahkan peralatan  dari  tegangan. Menurut  fungsi kerjanya, pemisah Terdiri dari :
1. Pemisah    rel    yang    berfungsi untuk memisahkan tegangan pada saat  perpindahan  rel  atau pasokan  tegangan    yang berbeda.
2. Pemisah   line   yang   berfungsi untuk memisahkan tegangan pada  penghantar pada  saat pemeliharaan.
3. Pemisah  tanah  yang  berfungsi untuk menghubungkan memutuskan   peralatan terhadap  pentanahan  agar tidak ada tegangan  induksi  pada peralatan pada saat pemeliharaan.
Pada dasarnya,  kontruksi  dan bentuk pemisah tidaklah berbeda, hanya  pada  pemasangan  dan  fungsi saja yang berbeda.

## Gambar 8. Pemisah

## 5. Pemutus (PMT)
Pemutus Tenaga (PMT) berfungsi  sebagai    alat  untuk memutus  dan  menyambung  arus beban  baik  pada kondisi  normal maupun  gangguan.  Pada kondisi normal,  PMT  digunakan  pada saat maneuver  pembebasan  arus  saat pemeliharaan. Sedangkan pada kondisi  gangguan,  PMT mendapat perintah dari peralatan proteksi untuk dapat memutuskan  arus gangguan yang terjadi.
6. Transformator Tenaga
Transformator tenaga  adalah suatu peralatan  tenaga  listrik  yang berfungsiuntuk menyalurkan tenaga/daya listrik  dari  tegangan tinggi  ke tegangan  rendah  atau sebaliknya.
Dalam  operasi penyaluran tenaga listrik
transformator  dapat    dikatakan sebagai  jantung dari  transmisi  dan distribusi. Dalam  kondisi  ini  suatu transformator      diharapkan      dapat
beroperasi   secara   maksimal   (kalau bisa terus menerus tanpa berhenti).
IED ( Inteligence Electronic Device )
Perangkat  IED  yang digunakan yaitu  perangkat  IED  seperti  relai
proteksi, KWH-Meter yang mendukung  protokol    modbus Ethernet (modnet). Beberapa
perangkat  tersebut  yaitu sebagai berikut:  Relai  UR  (D60, T60, F35), Relai  Distance  merk  Micom, KWH- Mter merk  Ion,  kontrol  tap  changer merk Tapcon dan lain sebagainya.
• Kwh Meter ION8600
ION  8600  salah  satu  tipe kWh meter buatan  PT.  Schneider Electric yang  diproduksi  di   Canada. Termasuk  dalam  kategori  meter High-End dengan kelas  akurasi  yang cukup tinggi (0,2s ). Didesain khusus untuk aplikasi billing / transaksi serta mendukung  fitur-fitur  untuk  aplikasi billing.  Pengamanan  yang  ada  untuk pengoperasian  meter  ini  terdiri  dari Security  Password  untuk  koneksi  ke meter dan Security Hardware (hardware lock) sebagai  salah  syarat untuk melakukan setting konfigurasi yaitu  dengan  cara menekan  switch yang  berada  pada  sisi  depan  meter namun tertutup cover meter.
Gambar 9. kWh Meter ION 8600

## Protokol Modbus
Modbus merupakan sebuah protokol yang telah distandarisasi bagi interkoneksi mesin industry dimana modbus menyediakan komunikasi client-server antara berbagai perangkat yang dihubungkan pada type network yang berbeda. Modbus melakukan komunikasi melalui sebuah protokol request and reply dan memberikan service berupa function code.
Protokol Modbus digunakan dalam berbagai media komunikasi antara lain:
a.   Komunikasi    TCP/IP    lewat
Ethernet
b.   Komunikasi                    serial asynkronous  lewat  EIA/TIA- 232. EIA/TIA-485
c.   Komunikasi    Token    Pasing
Network
Gambar  10.  Gambar  Komunikasi Modbus
Protokol Modbus menyediakan komunikasi dalam semua jenis arsitektur jaringan. Setiap jenis device (PLC, HMI, Kontrol Panel, Driver, I/O Device) dapat menggunakan protokol Modbus untuk mengirim suatu data

## SCADA ( Supervisory Control And
Data Acquisition )
SCADA    yaitu   suatu   sistem yang  berfungsi  sebagai  pengawasan, pengontrolan dan pengumpulan data. Suatu  sistem  SCADA terdiri  dari sejumlah  RTU (Remote  Terminal Unit), sebuah Master  Station/  RCC
(Region    Control  Center), dan jaringan  telekomunikasi  data  antara RTU dan  Master  Station.  SCADA telah mengalami  perubahan generasi, dimana pada  awalnya  design  sebuah SCADA mempunyai  satu perangkat MTU  yang melakukan  Supevisory Control dan Data Acquisition melalui satu  atau  banyak    RTU    yang berfungsi   sebagai   (dumb)   Remote
I/O  melalui  jalur komunikasi  Radio, dedicated    line  Telephone  dan lainnya.
SCADA mengacu  pada  sebuah organisasi,  yang mengumpulkan  data dari    sensor    yang    berbeda    pada sebuah pabrik, pabrik,  atau di lokasi yang  jauh.  Mereka  kemudian  akan mengirimkan  data ini  ke komputer yang   mengontrol    dan    mengelola data.  SCADA  adalah  kata  yang digunakan terutama untuk menggambarkan solusi  manajemen dan kontrol  dalam  berbagai  usaha. Beberapa Bisnis di  mana  SCADA digunakan  adalah Electric Power ,
Sistem Manajemen Air, Mass Transit Sistem , Sistem Manufaktur, Lingkungan Control  Systems , dan Sinyal  Lalu  Lintas.  Beberapa  proses pengontrolan melalui  sistem  SCADA diantaranya:
•  proses   industri:   manufaktur, pabrik, produksi,  generator tenaga listrik.
•  proses                 infrastruktur: penjernihan  air minum  dan distribusinya, pengolahan limbah,  pipa  gas  dan  minyak, distribusi  tenaga    listrik, sistem      komunikasi      yang
kompleks,  sistem  peringatan dini dan sirine
•  proses      fasilitas:      gedung,
bandara,  pelabuhan, stasiun ruang angkasa.
Suatu sistem SCADA biasanya terdiri dari:
•   antarmuka   manusia  mesin  ( Human-Machine Interface )
•  unit  terminal  jarak  jauh  yang menghubungkan beberapa sensor pengukuran dalam proses-proses di atas
•  sistem   pengawasan   berbasis komputer untuk  pengumpul data
•  infrastruktur          komunikasi yang menghuhungkan  unit terminal  jarak jauh dengan sistem pengawasan, dan PLC atau Programmable Logic Controller

## PERANCANGAN                    DAN PEMBUATAN SISTEM
Prinsip Kerja Sistem
Pemanfaatan protocol modbus yang tersedia  di  kWh  Meter  digital tipe  ION 8600 merupakan suatu sistem  yang memanfaatkan  aplikasi
Citect
Scada yang telah dikembangkan      sedemikian      rupa
sehingga  membentuk suatu tampilan yang dikehendaki  sesuai  dengan rancangan.  Pada  aplikasi  tersebut tersedia  fasilitas  untuk  mengcapture data  yang terekam  pada  kwh  meter digital tipe ION 8600 dengan memanfaatkan media komunikasi digital    dan    protocol    yang  tersedia pada  kWh    meter  digital    tersebut. kWh  meter digital  sendiri  melakukan pembacaan besaran  energi listrik tegangan tinggi  melalui  inputan  arus dan  tegangan  yang disuplai  oleh  CT (Current Transformer)  dan  CVT (Capasitive Voltage  Transformer). Dari  inputan  tersebut    diolah  oleh kWh meter sehingga terbacalah besaran  energi  listrik seperti  arus, tegangan,  daya    dan    frekuensi. Melalui protocol yang tersedia masing-masing besaran energi tersebut  diberikan semacam  alamat ( address) yang nantinya  digunakan oleh  aplikasi  yang telah terkoneksi melalui jaringan internet/intranet untuk menampilkan besaran  energi yang  kita harapkan  melalui  HMI (Human  ---  Interface) .  Untuk media komunikasi sendiri di PLN menggunakan  media  fiber optik, radio,  dan  power line carrier  (PLC). Diagram    blok    sistem    ini    secara
keseluruhan    digambarkan    melalui gambar 3.1.
Gambar   11.   Blok   diagram   sistem monitoring.

## Perancangan Sistem
Perancangan sistem pada halaman  tampilan  aplikasi    pada sistem ini meliputi bagian-bagian:
a.  Halaman Utama Rancangan halaman utama digambarkan pada ---- berikut.
Gambar 12. Tampilan halaman muka.
Gambar 13. Tampilan halaman login.
b.  Halaman  Layout.
Rancangan  halaman  ini bertujuan untuk memberikan
informasi ke titik client mana saja server terhubung.
Gambar 14. Tampilan halaman Layout
c.    Halaman Metering
Halaman ini menampilkan informasi pengukuran yang diperoleh dari kWh Meter.
Gambar 15. Tampilan halaman

## metering
Alat dan Bahan
Pada   sistem    sistem monitoring      ini   alat   dan   bahan dibagi  menjadi  dua bagian,  yaitu perangkat    keras  dan    perangkat lunak.
• Perangkat Keras
Perangkat  keras  yang digunakan pada system ini meliputi komputer/laptop, kabel STP (RJ45), dan hubswitch.
• Pemasangan  Perangkat  Lunak Dalam sistem ini dilakukan pengistalan  dua  perangkat  lunak
Vol.6 No.1 Januari 2015 48
yaitu Citect Scada v 6.0 dan ION Setup.  Citect  Scada  v 6.0 berfungsi sebagai interface  atau HMI yang menampilkan informasi pengukuran energi listrik ke layar monitor.
Sedangkan  ION  Setup  adalah software   khusus    untuk    kWh Meter  Schneider  ION 8600  yang berfungsi untuk melakukan scan alamat-alamat   ( Address) protocol  Modbus  pada kWh Meter.

## PENGUJIAN     DAN     ANALISA SISTEM

## Peralatan Pengujian
Pada  saat  pengujian  peralatan dibagi menjadi 4 bagian yaitu :
•   Assesment tools
Peralatan  ini   merupakan peralatan  yang berfungsi  sebagai injector/inputan  pada    kWh Meter sebagai  pengganti  inputan CT  dan  PT  pada saat  beroperasi normal.  Peralatan yang digunakan  adalah doble  –  yang merupakan  peralatan  pelengkap yang  biasa  dipakai  sebagai  alat uji  relay pada  saat  pemeliharaan rutin/non rutin di PLN. •   Measurement Device
Merupakan suatu perangkat (Device)  yang berisi  sensor  dan transduser yang berfungsi menterjemahkan inputan  analog berupa  tegangan  dan  arus  dari alat uji atau  CT/PT menjadi data digital    yang  dapat  diibaca melalui display.  Perangkat ini diilengkapi  dengan    protocol yaitu MODBUS  RTU  yang addressnya digunakan  sebagai pembacaan pada HMI.
•   Communication Sistem
Sebagai  pendukung  dalam sistem  ini  maka  dibutuhkan suatu sistem komunikasi  yang dapat menghubungakan  antara measurement device dengan server.   Dalam   hal   ini   sistem yang dipakai adalah sistem komunikasi  Ethernet    atau TCP/IP  yang sudah  terpasang berupa intranet  di  PLN,  tetapi pada pengujian  ini  menggunakan kabel    STP    dengan   konektor RJ45 yang dirangkai straight.
•   Server
Berupa  PC  yang sudah  terinstall program  HMI sebagai  pusat penyimpan data dan pusat monitoring Besaran Energi. Tujuan Pengujian
49
Penelitian ini  dilakukan tiga tahap pengujian,  yaitu  pengujian Measurement    Device    atau  kWh Meter digital menggunakan Assesment Device  atau  alat uji, pengujian  aplikasi  yang telah dibuat dengan menggunakan  Citect  Scada v6.0, pengujian  konektifitas server- client menggunakan  LAN/VPN  dan pengujian konektifitas server-client menggunakan internet.
Pengujian   Measurement Device dilaksanakan dengan melakukan injeksi tegangan  dan  arus sebagai inputan kemudian dilakukan
perbandingan terhadap  nilai  yang muncul  di  kWh Meter. Kemudian pengujian  aplikasi meliputi pengujian form login aplikasi, serta
pengujian form    Digital  Meter Display . Sedangkan
pengujian konektifitas  menggunakan    LAN yaitu  pengujian  sistem  yang sudah terhubung dengan  perangkat  dari client menggunakan topologi  LAN.
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui  keadaan  semua sistem baik dari  client maupun server sebelum  terkoneksi  dengan internet. Selanjutnya yang terakhir yaitu pengujian  konektifitas  menggunakan jaringan   internet.   Apabila   koneksi
dengan  LAN berjalan dengan lancar, dipastikan      untuk      menggunakan jaringan  internet  juga  sukses,  hanya saja   perlu   menggunakan   perangkat dan  pengaturan  tertentu  untuk  bisa terkoneksi   dengan   internet.   Semua pengujian       dimaksudkan       untuk mengetahui  apakah  alat  yang  telah dibuat  dapat  bekerja  sesuai  dengan rancangan yang telah direncanakan. Pengujian Aplikasi
a) Membuka aplikasi Citect Explorer yang sudah  terinstal  pada  PC Server  seperti  yang  terlihat  pada gambar 4.1.
Gambar  16.  Layout  Aplikasi  Citect Scada.
b) Menjalankan  program  sistem monitoring gardu  induk  yang dibuat  pada  aplikasi  Citect  Scada v6.0 dengan  memposisikan mouse pada  file  My  Project  pilih Project  (skmdi)  klik kanan  Run.  Setelah itu aplikasi  akan meload   berkas-berkas   file   dan akan tampil  aplikasi  sistem  seperti pada  gambar 4.2.  Pada posisi seperti ini pengguna masih belum
50
dapat  menggunakan    menu metering dan menu layout dikarenakan belum melakukan
login.

## Gambar 17. Layout Aplikasi Sistem Metering Gardu Induk
c) Melakuan pengujian masing- masing form secara berurutan.

## Pengujian Form Login
a)  Pada Halaman  Utama Aplikasi
Sistem  Monitoring Gardu  Induk pilih menu Login, akan  tertampil menu seperti pada gambar 4.3.
Gambar   18.   Form   Login   Aplikasi Sistem Monitoring Gardu Induk.
b)  Untuk  dapat  mengakses  halaman menu  utama,  pengguna harus
mengisi Nama dan Password
Gambar 19.  Pengisian  Form  Login Aplikasi  Sistem  Monitoring Gardu Induk.
c)  Jika Name dan Password sudah diisi  dengan  maka    pengguna sudah bisa mengakses menu metering dan layout.

## Sebelum Login                    Sesudah Login
Gambar    20.    Perbedaan    Menu Sebelum dan Sesudah Login.
Pengujian Form Layout
a)    Pada     Menu     Utama     setelah melakukaan  Login terdapat menu Layout dan Metering .  Pilih menu Layout dengan melakukan klik pada box bertuliskan Layout.
b)   Setelah   melakukaan   klik   pada menu Layout maka  akan  tampil form  seperti  yang tertampil  pada gambar 4.7.
Gambar      21.      Layout      Jaringan Komunikasi Sistem
c)  Pada  form  ini  bertujuan  untuk menampilkan pemetaan posisi Measurenent Device dan  peralatan utama  yang digunakan  dalam perancangan sistem  monitoring gardu induk.
Pengujian Form Metering
a)    Pada     Menu     Utama     setelah melakukaan  Login terdapat menu
Layout dan Metering .  Pilih menu Metering dengan melakukan klik pada box  bertuliskan Metering.
Kemudian  akan tertampil  form seperti pada gambar 4.8.
Gambar   22.   Posisi   Menu   Layout pada Menu Utama
b)   Setelah   melakukaan   klik   pada menu Layout maka  akan  tampil form  seperti  yang  tertampil  pada gambar 4.9.
Gambar      23.      Tampilan      menu Metering Gardu Induk.
c)    Pada     menu     metering     akan berfungsi dengan  baik ketika besaran energy mulai dari tegangan,    arus,  beban  dan frekuensi pada trafo dan penghantar  dapat  terbaca di  form ini.
d) Kondisi tampilan nilai energi pada form ini merupakan kondisi real (nyata)  seperti  yang  terjadi  pada kondisi dilapangan.
Pengujian Konektifitas Server-

## Client
Pada  bagian  ini  penulis  melakukan pengujian    koneksi    yang  terjadi dengan  menggunakan  variable  jenis media  yang digunakan.  Di  PLN sendiri  media telekomunikasi  yang digunakan  adalah  media  fiber optic dan  media    Radio    Frekuensi  (RF). Dan  yang  menjadi  titik  fokus  pada pengujian  ini  adalah    stabilitas koneksi  dari  masing-masing jenis media yang digunakan.
H

## F
K P
Vol.6 No.1 Januari 2015 52
Gambar       24.       Blok       Diagram
Komunikasi  Intranet  dengan  Media Fiber Optic.
Tabel       1.       Hasil       pengujian pengukuran besaran energi listrik.
H                                          H RADI K KAB P

## KESIMPULAN
Dari    hasil    pengujian    dalam Gambar       25.       Blok       Diagram
Komunikasi  Intranet  dengan  Media Radio Frekuensi.

## Pengujian Measurement Device
Pada pengujian  Measurement Device (kWh meter) dilakukan bertujuan untuk melihat tingkat keakuratan   antara   besaran   energi pada  kondisi   yang    sebenarnya dengan kondisi pembacaan dilayar. Pengujian dilakukan  dengan  form yang  telah  dirancang  khusus  untuk membuktikan tingkat keakuratan pembacaan  sistem    monitoring dengan mengambil salah  satu sample device yaitu kWh Meter pada Trafo 1 GI Cibatu.
penelitian   ini   diperoeh   kesimpulan sebagai berikut :
1.  Sistem    monitoring    dirancang dengan menggunakan  peralatan PLN  yang terpasang  di  Gardu Induk  PLN  dan dibagi  menjadi  3 subsistem yaitu server, komunikasi, dan client.
2.   Hasil dari pengujian dan simulasi sistem didapat hasil bahwa sistem telah berfungsi dengan  baik dan cukup  mudah  untuk diaplikasikan.
3.  Sistem     dapat     diaplikasikan diseluruh  unit  PT.  PLN  (Persero) P3B  JB dengan  menggunakan fasilitas intranet PLN.
4.  Sistem    mampu    memberikan informasi data  yang  akurat  dan mempercepat  analisa pengukuran energi listrik.
53
5.   Server mampu menampilkan data pembacaan Tegangan,  Arus, Daya Aktif, dan Daya  Reaktif secara  realtime  yang diambil  dari Measurement  Device atau  kWh Meter melalui  protocol  modbus RTU.
6.   Besaran energi  yang terbaca pada sistem  monitor memiliki  akurasi yang tinggi  yaitu  nilai  errornya hanya 0.3-0.5 %.

## SARAN
Saran      yang      dianjurkan      dalam penggunaan sistem ini adalah:
1.  Sebelum menggunakan  aplikasi sistem  monitoring ini  pengguna sebaiknya  mengetahui    IP    pada sisi client dan konektifitasnya.
2.   Aplikasi digunakan pada jaringan intranet  agar koneksinya  dapat terhubung dengan baik.
3.   Untuk  kedepanya  aplikasi  sistem monitoring  ini agar dikembangkan lagi dengan
menambah  fitur dan  fungsi  yang lain untuk kesempurnaan sistem ini sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Huda,    Mifatahul.    “Protokol komunikasi  modbus  RTU pada sistem otomasi industry”.
2.   http://lpp.ac.id/image/downloads /lppcom/fold2/sept10_protokol_ komunikasi_modbus_RTU.pdf
3.   Chen,  Alex.”How  to  Use  Citect (SCADA)” http://moxa.com/doc/ tech_notes/Citect_instalation_gu ide_for_ioLogik4000.pdf
4. CitectSCADA User Guide. 2010.
Schneider Electric  (Australia)
Pty. Ltd.
5.   Asep  S.,  Cucu  P.,  Sukadi.  2012. “Lomba Karya  Inovasi  PLN”. PLN  P3BJB APP  Karawang. Karawang.
6. Schneider     ION     8600     User Guide . 2010. Schneider  Electric
(Australia) Pty. Ltd.
7.   ISO 9001:2000, Klausul 7.5
8.   http://www.arisulistiono.com/20 11/04/latar-belakang-alur-data- aplikasi.html
9.   Catur        K.E.P,        Leonardus.
Tanudjaja, Harlianto. 2012.
“Komunikasi Serial Berbasis Protokol  Modbus Untuk Alat Penghitung  Produksi  Garmen”.
Universitas Gunadarma. Jakarta.