## ANALISIS KONSENTRASI KLOR AKTIF PADA SALURAN DISTRIBUSI AIR PDAM KABUPATEN BULELENG
I Wayan Adiputra Gunawan Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia e-mail: adiputragnw@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  mengetahui  kualitas  air  minum  PDAM Kabupaten  Buleleng  ditinjau  dari  konsentrasi  klor  aktif  pada  saluran  distribusi.  Penelitian  ini dilakukan  pada  saluran  distribusi  air  PDAM  Kabupaten  Buleleng  yang  didistribusikan  dari reservoir Tegal Sari. Subjek penelitian ini adalah air minum PDAM Kabupaten Buleleng. Objek penelitian  ini  adalah  konsentrasi  klor  aktif  pada  air  minum  PDAM  Kabupaten  Buleleng.  Data yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  adalah  data  konsentrasi  klor  aktif  yang  dianalisis  secara deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  (1)  konsentrasi  klor  aktif  rata-rata  pada  saluran distribusi air minum PDAM Kabupaten Buleleng adalah antara 0,11-0,4 mg/L. Air minum PDAM Kabupaten  Buleleng  pada  saluran  distribusi  ini  memiliki  kualitas  yang  baik  bila  ditinjau  dari konsentrasi  klor  aktif karena  memenuhi  syarat  kualitas  air minum  dari  Departemen  Kesehatan (Depkes) dalam PERMENKES No.907/MENKES/VII/2002. (2) konsentrasi klor aktif mengalami penurunan seiring dengan bertambahnya j arak distribusi. Konsentrasi klor aktif pada sore hari lebih kecil dari konsentrasi klor aktif pada pagi dan siang hari.
Kata kunci: Analisis, Konsentrasi, Klor Aktif, Reservoir, Saluran Distribusi

## Abstract
This study aimed to determine the quality of water in Buleleng PDAM Buleleng in terms of the active chlorine concentration in the distribution channel. This research was conducted on the air distribution channel of PDAM Buleleng which was diverted from the Tegal Sari reservoir. The subject of this research is PDAM Buleleng water. The object of this research is the active chlorine  concentration  in  PDAM  Buleleng  water.  The  data  obtained  in  this  study  were  active chlorine deposition data which were analyzed descriptively. The results showed (1) the average concentration of active chlorine in the distribution of the of PDAM Buleleng water channels was between 0.11-0.4 mg / L. PDAM Buleleng in this distribution channel was of good quality when viewed  from  the  concentration.  active  chlorine  because  it  meets  the  drinking  water  quality requirements of the Departemen Kesehatan (Depkes) in PERMENKES No.907 / MENKES / VII /  2002.  (2)  the  concentration  of  active  chlorine  has  decreased  along  with  the  increase  in  the distribution  of  arak.  The  active  chlorine  concentration  is  smaller  than  the  active  chlorine concentration in the morning.
Keywords: Analysis, Concentration, Active Chlorine, Reservoir, Distribution Channel

## 1.  Pendahuluan
Air  sangat  penting  untuk  kehidupan,  tidak  satupun  kehidupan  yang  ada  di  dunia  ini dapat  berlangsung  terus  tanpa  tersedianya  air  yang  cukup.  Bagi  manusia  kebutuhan  akan  air sangat mutlak, karena sebenarnya zat pembentuk tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air, yang  jumlahnya  sekitar  73  %.  Selain  itu  dalam  setiap  aktivitasnya,  manusia  selalu menggunakan  air;  baik  untuk  keperluan  minum,  kebutuhan  rumah  tangga,  perkebunan, perikanan dan aktivitas lainnya (Totok Sutrisno dalam Sudiana, 2002).
Mengingat bahwa tidak ada air yang 100% mumi dalam arti yang sesuai dengan syarat air  yang  patut  untuk  kesehatan,  maka  harus  juga  diusahakan  air  yang  ada  sedemikian  rupa sehingga  syarat  yang  dibutuhkan  terpenuhi.  Berdasarkan  kenyataan  tersebut  maka  dilakukan beberapa  pengolahan  air  agar  menjadi  air  yang  dapat  dikonsumsi  sesuai  dengan  kebutuhan,
seperti  air  minum,  memasak,  mencuci  dan  kegiatan  rumah  tangga  lainnya,  perkebunan,  dan perikanan.  Dalam  penyediaan  air  bersih  bagi  masyarakat  kota  Singaraja  maka  PDAM Kabupaten  Buleleng  melakukan  upaya  pengolahan  dengan  proses  disinfeksi  dengan menggunakan  gas  klor.  Disinfeksi  ini  dilakukan  pada  jaringan  pipa  ketika  air  akan  masuk  ke Reservoir. Gas klor dipakai sebagai disinfektan karena harganya murah dan masih mempunyai daya  desinfeksi sampai beberapa lama setelah pembubuhan. Selain itu apabila menggunakan gas klor maka proses disinfeksi dapat dilakukan dengan lebih efisien dan praktis karena dapat dilakukan  dengan  menggunakan  alat  injektor.  Di  dalam  saluran  distribusi  jumlah  klor  aktif maksimum yang diperbolehkan ada adalah sebesar 5 mg/L (PERMENKES No.907/MENKES/SK/VII/2002  dan  G  Alaerts  ).  Pengukuran  konsentrasi  klor  aktif  di  dalam saluran distribusi air dapat dilakukan dengan metode kolorimetri. Kolorimetri adalah pengukuran serapan cahaya tampak oleh suatu senyawa (Winaja, 1986).
Kebutuhan  masyarakat  akan  air  khususnya  di  Kabupaten  Buleleng  terus  mengalami peningkatan.  PDAM  Kabupaten  Buleleng  sebagai  suatu  perusahaan  daerah  yang  bergerak dalam  penyediaan  air  minum  di  Kabupaten  Buleleng,  terus  berupaya  melakukan pengembangan  penyediaan  air  minum  bagi  masyarakat  Kabupaten  Buleleng.  Upaya  yang dilakukan antara lain dengan terus mencari sumber- sumber air untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat  Buleleng.  Sumber-sumber  mata  air  yang  dimiliki  berasal  dari  mata  air  alami  dan mata  air  buatan  seperti;  sumur  bor.  Jumlah  sumber  mata  air  yang  dimiliki  oleh  PDAM Kabupaten  Buleleng  sebanyak  25  yang  diantaranya  14  sumber  mata  air  alami,  dan  11  sumur bor  yang  tersebar  pada  beberapa  tempat  di  Kabupaten  Buleleng,  seperti;  di  bagian  kota  ada sumber  mata  air  Mumbul,  di  Kecamatan  Sukasada  ada  sumber  mata  air  Panca  Sari,  di kecamatan  Kubutambahan  ada  mata  Air  Sanih,  dan  beberapa  sumur  bor  di  kawasan Penarukan.  Dalam  proses penyediaan  air minum  di kota  Singaraja  maka  air  yang  diambil  dari sumber  mata  air  Mumbul  yang  berada  di  daerah  lebih  rendah  dipompakan  terlebih  dahulu  ke suatu reservoir yang  berlokasi  di  tempat  yang  lebih  tinggi.  Adapun  beberapa reservoir yang dipergunakan  dalam  pelayanaan  air  minum  bagi  masyarakat  kota  Singaraja  antara  lain reservoir Giri Putri, reservoir Bantang Banua, dan reservoir Tegal Sari. Kondisi  sumber  mata  air  mumbul  yang  digunakan  dalam  pelayanan  air  minum  PDAM Kabupaten Buleleng ini memiliki kualitas  yang baik, hal ini dapat dilihat dari hasil pemeriksaan air  yang  dilakukan  oleh  bagian  laboratorium  pengawasan  kualitas  air  PDAM  Kabupaten Buleleng  yang  dilakukan  secara  rutin  belum  pernah  ada  parameter  yang  melampaui  nilai ambang batas (batas konsentrasi maksimum) baik parameter fisika, kimia, maupun mikrobiologi seperti  yang  tercantum  dalam  PERMENKES  No.907/MENKES/SK/VII/2002,  sehingga pengolahan  yang  dilakukan  hanya  dengan  melakukan  proses  disinfeksi.  Disinfeksi  yang dilakukan  adalah  dengan  menggunakan  gas  klor  (Ch).  Proses  disinfeksi  dilakukan  ketika  air masuk ke reservoir dengan menginjeksikan gas klor melaui injektor pada jaringan pipa. Proses disinfeksi  yang  dilakukan  merujuk  pada  pedoman  laboratorium  pengawasan  air  dari  menteri kesehatan. Proses desinfeksi yang dilakukan bertujuan untuk membunuh mikroorganisme yang ada dalam air yang membahayakan kesehatan manusia.
Salah satu hal yang harus dipertimbangkan dalam proses disinfeksi menggunakan gas klor  adalah  konsentrasi  disinfektan  selama  proses  distribusi  sampai  ke  konsumen.  Hilangnya disinfektan sepanjang saluran distribusi menyebabkan teijadinya penurunan jumlah  disinfektan selama  pendistribusian,  hal  ini  terjadi  karena  adanya  proses  absorpsi  zat  disinfektan  oleh mikroorganisme  dalam  hal  ini  bakteri  patogen  (Winaja,1986),  reduksi  oleh  logam-logam  yang ada  dalam  air,  serta  terjadinya  proses  penguapan  gas  klor  di  sepanjang  saluran  distribusi. Pemeriksaan  konsentrasi  klor  aktif  dalam  jaringan  distribusi  (  konsumen  )  penting  untuk dilakukan karena dengan mengetahui konsentrasi klor aktif yang tersisa pada jaringan distribusi akan  dapat  diketahui  apakah  jumlah  klor  aktif  yang  ada  tersebut  masih  memenuhi  standar PERMENKES  No.907/MENKES/SK/VII/2002  sehingga  tidak  berdampak  buruk  bagi  kesehatan masyarakat.  Selain  itu  dengan  melakukan  analisis  terhadap  klor  aktif  pada  saluran  distribusi PDAM ( konsumen ) akan dapat diketahui jumlah klor aktif yang hilang selama pendistribusian air. Dalam jaringan distribusi ( konsumen ) sisa klor aktif maksimum yang diperbolehkan adalah sebesar  5  mg/L  (PERMENKES  No.907/MENKES/SK/VII/2002).  Konsentrasi  klor  yang dibubuhkan di reservoir harus dipertimbangkan dengan cermat agar klor aktif  yang ada dalam jaringan distribusi tidak melampaui ambang batas ( lebih dari 5 mg/ L). Jika konsentasi klor aktif yang  ada  dalam  jaringan  distribusi  lebih  besar  dari  5  mg/L  dapat  berdampak  buruk  bagi kesehatan masyarakat karena klor bersifat racun dan menimbulkan bau menyengat pada air.
Untuk  mengetahui  konsentrasi  klor  aktif  pada  saluran  distribusi  PDAM  (konsumen) selama  proses  distribusi  dari reservoir ke  konsumen  maka  perlu  dilakukan  suatu  penelitian
sehingga  dapat  memberikan  gambaran  dan  perkiraan  besarnya  konsentrasi  klor  yang  harus digunakan  di reservoir sehingga  air  yang  didistribusikan  ke  konsumen  (masyarakat)  benar- benar telah memenuhi standar kesehatan sesuai dengan yang tercantum dalam PERMENKES No  907 / MENKES / SK / VII / 2002. Oleh  karena  itu  penelitian  ini  menarik  dan  penting  untuk dilakukan  dan  diharapkan  akan  dapat  memberikan  manfaat  bagi  PDAM  tentang  proses disinfeksi  menggunakan  gas  klor  serta  dapat  menjadi  bahan  pertimbangan  bagi  masyarakat (konsumen)  dalam mengkonsumsi  atau  memanfaatkan  air  PDAM  untuk keperluan  sehari-hari. Konsentrasi  klor  aktif  yang  akan  diteliti  adalah  dari reservoir Tegal  Sari  ke  Konsumen  di Kecamatan  Buleleng  yaitu  di  kota  Singaraja  bagian  barat  yang  mencakup  Desa  Bakti  seraga, Banyuasri,  Tukadmungga,  Anturan,  Kalibukbuk,  dan  Lovina.  Penelitian  dilakukan  di  daerah  ini karena pada daerah ini jumlah pengguna air minum PDAM cukup banyak dan juga di daerah ini belum pernah dilakukan penelitian tentang konsentrasi klor aktif.

## 2. Metode
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif,  yang  bertujuan  untuk  memberi gambaran/deskripsi  mengenai  kualitas  air  minum  PDAM  Kabuparen  Buleleng  ditinjau  dari parameter  konsentrasi  klor  aktif.  Penelitian  ini  dilaksanakan  di  saluran  distribusi  air  PDAM Kabupaten  Buleleng  yang  mencakup  wilayah  kota  Singaraja  bagian  baiat  yaitu  desa Baktiseraga,  Tukadmungga,  Kalibukbuk  dan  kawasan  wisata  Lovina.  Penelitian  ini dilaksanakan pada tanggal 17 -19 Agustus 2005.Subyek penelitian ini adalah air minum PDAM Kabupaten  Buleleng  Sedangkan  obyek  penelitian  ini  adalah  konsentrasi  klor  aktif  dalam  air minum PDAM Buleleng.
Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap persiapan dan tahap pengambilan data.  Tahap  persiapan  dalam  penelitian  ini  meliputi  persiapan  instrumentasi  dan  bahan  yang akan  dibawa  ke  lapangan  dan  digunakan  dalam  pengambilan  data,  penenentuan  lokasi sampling serta pengajuan permohonan izin melakukan penelitian
Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut: 1)  Komparator  Taillor  lengkap  dengan  cfeA/standar  warna,  2)  Kuvet  komparator,  3) Termometer, 4) Pipet tetes, 5) Tablet DPD.
Pengambilan sampel dan pengukuran konsentrasi klor aktif dilakukan di outlet reservoir Tegal  Sari  dan  kran  konsumen,  pada  jarak  distribusi  3  km,  6  km,  9  km,  dan  13  km.  Jumlah konsumen yang ada dari satu sambungan pipa induk ( 6 dim) dengan debit 175 It/dt sebanyak 105 konsumen. Sampel penelitian diambil sebanyak 15 konsumen.Pengukuran konsentrasi klor aktif dilakukan dengan metode kolorimetri.
Dari  penelitian  ini  akan  diperoleh  data  mengenai  konsentrasi  klor  aktif  pada  outlet reservoir Tegal  Sari  (konsentrasi  klor  aktif  awal)  dan  konsentrasi  klor  aktif  pada  jaringan distribusi ( konsumen) pada jarak 3 km, 6 km, 9 km, dan 13 km yang diukur pada pagi ( 07.00 WITA), siang (12.00 WITA), dan sore hari (18.00 WITA). Data konsentrasi klor aktif yang sudah diperoleh  ini  kemudian  dirata-ratakan  sehingga  diperoleh  rata-rata  konsentrasi  klor  aktif  pada pagi, siang, dan sore hari masing- masing pada jarak distribusi 3 km, 6 km, 9 km, dan 13 km. Kemudian  rata-rata  konsentrasi  klor  aktif  tersebut  dibandingkan  dengan  standar  dari PERMENKES/No.907/MENKES/SK/VII/2002  untuk  mengetahui  kualitas  air  minum  PDAM Buleleng  pada  saluran  distribusi  tersebut  jika  ditinjau  dari  parameter  konsentrasi  klor  aktif. Konsentrasi klor aktif pada saluran distribusi ini juga dapat disajikan dalam bentuk grafik. Grafik ini  akan  menampilkan  hubungan  antara  konsentrasi  klor  aktif  pada  pagi,  siang,  dan  sore  hari dengan jarak distribusi.

## 3.  Hasil dan Pembahasan
Dari pengukuran konsentrasi klor aktif yang dilakukan pada saluran distribusi air minum PDAM Buleleng pada tanggal 17-19 Agustus 2005 maka diperoleh data sebagai berikut:
Tabel. 1. Data Rata-Rata Konsentrasi Klor Aktif pada Jaringan Distribusi Air Minum
Waktu Jarak Distribusi 0 km (Reservoir) 3 km 6 km 9 km 13 km Pagi (07.00 WITA) 0,4 0,38 0,28 0,20 0,13 Siang (12.00 WITA) 0,4 0,37 0,27 0,18 0,12 Sore (18.00 WITA) 0,4 0,36 0,26 0,17 0,11
Data  rata-rata  konsentrasi  klor  aktif  pada  jaringan  distribusi  air  PDAM  Kabupaten Buleleng  pada  Tabel  1  diatas  dapat  disajikan  dalam  bentuk  grafik  seperti  pada  Gambar  1,  di bawah ini
Gambar 1. Grafik Hubungan Antara Konsentrasi Klor Aktif dengan Jarak Distribusi
Dari  hasil  analisis  data  maka  dapat  diperoleh  penurunan  konsentrasi  klor  aktif  untuk masing-masing  jarak  distribusi  (perhitungan  disajikan  dalam  lampiran).  Penurunan  konsentrasi klor aktif yang terjadi pada jaringan distribusi dapat disajikan pada tabel 4.2 di bawah ini
Tabel 2. Penurunan Konsentrasi Klor Aktif pada Jaringan Distribusi
Waktu Jarak Distribusi 3 Km 6 Km 9 Km 13 Km Pagi ( 07.00 WITA) 5 % 30% 50% 67,5 % Siang (12.00 WITA) 7,5 % 32,5 % 55% 70% Sore(18.00 WITA) 10% 35% 57,5 % 72,5 %
Dari  hasil  penelitian  yang  disajikan  pada  Tabel  1  dapat  diketahui  bahwa  konsentrasi klor aktif pada saluran distribusi air minum PDAM yang didistribusikan dari reservoir Tegal Sari berada  pada  rentangan  0,11-0,4  mg/L.  Konsentrasi  klor  aktif  tertinggi  yaitu  sebesar  0,4  mg/L terdapat pada outlet reservoir Tegal Sari (jarak distribusi 0 km) sedangkan konsentrasi klor aktif terendah  yaitu sebesar 0,11 mg/L terdapat pada beberapa konsumen  yang berada pada jarak distribusi  13  Km.  Menurut  PERMENKES  No.  907/  MENKES/VII/2002  dalam  jaringan  distribusi air  minum  konsentrasi  klor  aktif  maksimum  yang  diperbolehkan  adalah  5  mg/L.  Dengan konsentrasi  klor  aktif  0,11-0,4  mg/L  menunjukan  bahwa  air  minum  pada  saluran  distribusi  air PDAM Kabupaten Buleleng memiliki kualitas yang baik ditinjau dari konsentrasi klor aktif.
Apabila  konsentrasi  klor  aktif  yang  ada  pada  jaringan  distribusi  air  minum  melebihi  5 mg/L  maka  dapat  juga  berdampak  buruk  bagi  kesehatan  masyarakat.  Konsentrasi  klor  aktif yang  melebihi  nilai  ambang  batas  pada  air  minum  akan  dapat  menimbulkan  bau  yang menyengat  pada  air  sehingga  akan  dapat  mengurangi nilai estetika  dari  air  minum  tersebut. Konsentrasi  klor  aktif  yang  melebihi  ambang  batas  juga  dapat  menimbulkanm  gangguan kesehatan  bagi  masyarakat  karena  klor  bersifat  racun  dan  dapat  menimbulkan  berbagai penyakit (Totok Sutrisno,2002). Walaupun kualitas air minum PDAM Kabupaten Buleleng masih baik  apabila  ditinjau  dari  konsentrasi  klor  aktif  namun  dalam  pemanfaatanya  untuk  keperluan minum  masyarakat  perlu  melakukan  pemanasan  terlebih  dahulu.  Pemanasan  yang  dilakukan akan  dapat  mengurangi  atau  bahkan  menghilangkan  sisa  klor  yang  masih  ada  di  dalam  air tersebut sehingga dapat mengantisipasi efek negatif yang ditimbulkan oleh klor di dalam air.
pagi siang
sore Jarak distribusi
Dari hasil penelitian yang disajikan pada grafik 4.1 dan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa konsentrasi  klor  aktif  pada  saluran  disribusi  air  minum PDAM dari  reservoir  Tegal  Sari mengalami penurunan hingga sampai ke konsumen. Penurunan konsentrasi klor aktif ini terjadi karena  beberapa  hal  antara  lain  terjadinya  absorpsi  klor  aktif  tersebut  oleh  bakteri-bakteri patogen dan mikroorganisme lainnya yang ada di dalam air tersebut, terjadinya reaksi oksidasi- reduksi  (redoks)  antara  klor  dengan  beberapa  logam  yang  terdapat  dalam  air,  serta  faktor penguapan sepanjang saluran distribusi air. Klor dalam bentuk Ch yang diinjeksikan di reservoir setelah kontak dengan air akan mengalami reaksi sebagai berikut:
Cl 2(g) + H 2 O (1) ....   .......... » H +
(aq) + CF (aq) + HOC1 (I)
Asam hipoklorit pecah sesuai reaksi berikut:
HOCI (1) « * H + (aq) + ocr (aq)
Ion Cl' tid ak aktif sedangkan CI2, HOC1 dan OC1’ dianggap sebagai bahan yang aktif dan  berfungsi  sebagai  disinfektan  (G  Alaert  dan  Sri  Sumanteri,  1994).  Asam  hipoklorit  (H0C1) yang tidak terpecah adalah zat pembasmi yang paling efisien bagi bakteri dan mikroorganisme. Asam  hipoklorit  (H0C1)  jika  terabsorpsi  oleh  bakteri  pathogen  yang  ada  dalam  air  akan  dapat merusak struktur sel dari bakteri dan mikroorganisme patogen tersebut. Bagian dari sel bakteri dan  mikroorganisme  yang  akan  mengalami  kerusakan  terutama  pada  bagian  dinding  sel, selaput  plasma,  protoplasma,  nukleoid  dan  DNA.  Hal  ini  dapat  terjadi  karena  HOC1  bersifat asam dan sel bakteri tersebut sebagian besar (sekitar 38 %) tersusun atas protein. Protein  ini juga merupakan komponen terpenting dari struktur sel bakteri karena berperan dalam kekakuan struktur,  permeabilitas  sel,  mengatur  kadar  metabolit  sel,  menyebabkan  gerakan  sel,  dan pembentukan  DNA  (Bruce  Albert,  1994).  Asam  hipoklorit  (HOC1)  akan  dapat  memutuskan ikatan-ikatan  peptida  dari  protein  penyusun  sel  tersebut  sehingga  sel  bakteri  akan  mengalami lisis karena protein sebagai komponen utamanya telah rusak. Dengan lisisnya sel, maka bakteri tersebut  juga  akan  mengalami  lisis  dan  menjadi  inaktif.  Dengan  adanya  proses  disinfeksi terhadap  bakteri-bakteri  patogen  ini  maka  konsentrasi klor aktif  akan  cenderung  mengalami penurunan dari konsentrasi maksimum pada reservoir sampai pada konsentrasi minimum pada titik terjauh (konsumen teijauh ) pada saluran pipa distribusi.
Penurunan konsentrsi klor aktif di sepanjang saluran distribusi juga dapat terjadi karena klor merupakan oksidator kuat. Klor yang memiliki potensial reduksi standar sebesar 1,385 Volt jika  diinjeksikan  ke  dalam  air  akan  mengalami  reaksi  reduksi  dan  membentuk  ion  Cf  dengan mengoksidasi beberapa logam yang memiliki potensial reduksi standar lebih kecil seperti Fe 2+ (- 0,44 Volt), Mn + (-l,18  Volt), Pb 2+ (-0,13  Volt), Zn 2+ (-0,76 Volt), Sn 2+ (-0,14 Volt), Mg 2+ (-2,37  Volt) dan Al 3+ (-l ,66  Volt)  (Keenan,  1995).  Sesuai  dengan hasil pemeriksaan  parameter  kimia terbatas  terhadap  sumber  mata  air  mumbul  (hasil  pemeriksaan  terlampir)  diketahui  ternyata sumber  mata  air  ini  mengandung  beberapa  logam  seperti  besi  (Fe 2+ )  sebanyak  0,3  mg/L, mangan  (Mn 2+ )  sebanyak  0,1  mg/L,  dan  seng  (Zn 2+ )  sebanyak  0,03  mg/L.  Hal  ini memungkinkan  bagi  gas  klor  (Ch)  sepanjang  saluran  distribusi  air  ini  untuk  mengalami  reaksi reduksi  dan  mengoksidasi  logam-logam  yang  ada  tersebut.  Dengan  demikian  konsentrasi  klor aktif dalam saluran distribusi air ini juga akan cenderung semakin kecil.
Faktor  lain  yang  dapat  mempengaruhi  penurunan  konsentrasi  klor  aktif  adalah  faktor suhu  (temperatur).  Klor  merupakan  gas  yang  mudah  menguap  sehingga  dengan  terjadinya kenaikan  temperatur  akan  dapat  mempercepat  penguapan  gas  klor  sehingga  akan menyebabkan  semakin  banyak  konsentrasi  klor  yang  hilang  karena  penguapan.  Dengan demikian  konsentrasi  klor  aktif  yang  m,asih  tersisa  disepanjang  saluran  distribusi  air  ini  juga akan  semakin  kecil.  Selain  itu  suhu  (temperatur)  juga  akan  mempengaruhi  kecepatan  reaksi redoks gas klor dengan beberapa logam di dalam air. Kenaikan suhu akan menyebabkan reaksi redoks menjadi semakin cepat.  Hal ini  akan menyebabkan konsentrasi klor aktif semakin kecil di sepanjang saluran distribusi air tersebut.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  disajikan  pada  grafik  4.1  dan  tabel  4.2  dapat diketahui  bahwa  semakin  jauh  jarak  pendistribusiannya  maka  persentase  penurunan  klor  aktif semakin  besar.  Hal  ini  terjadi  karena  dalam  peijalanannya  disepanjang  saluran  distribusi tersebut klor juga terus mengalami reaksi reduksi dan mengoksidasi beberapa logam yang ada di dalam air. Dengan demikian dalam peijalanannya di sepanjang saluran distribusi konsentrasi klor  aktif  yang  bereaksi  akan  semakin  banyak  sehingga  konsentrasi  klor  aktif  akan  terus mengalami  penurunan.  Selain  itu  penurunan  konsentrasi  klor  aktif  yang  semakin  besar  di
sepanjang  saluran  distribusi  ini  juga  dipengaruhi  oleh  reaksi  antara  klor  aktif  tersebut  dengan beberapa  jenis  bakteri  karat  besi  yang  ada  disepanjang  saluran  distribusi  tersebut.  Beberapa jenis  bakteri  karat  yang  umum  ada  di  dalam  air  antara  lain Sporovibrio  desulfuricans, Flavobacterium, Pseudomonas, dan clostfridia. Bakteri ini dapat hidup disepanjang saluran pipa air  PDAM  ini  karena  bakteri-bakteri  tersebut  hidup  dengan  baik  pada  air  dengan  kadar  besi antara 0,1-0,3 mg/L (Bruce Albert, 1994) dan dari hasil pemeriksaan diketahui air minum PDAM Buleleng  mengandung  besi  sebesar  0,3  mg/L.  Dengan  keberadaan  bakteri  karat  ini  maka klor aktif  yang  terdapat  dalam  saluran  distribusi  ini  akan  bereaksi  untuk  meninaktifkan  bakteri tersebut.  Bakteri-bakteri  tersebut akan  menjadi  inaktif  jika  diinjeksikan  dengan  klor  antara  0,1- 0,3  mg/L  (Kiyotoka  Morri,  1993).  Dengan  semakin  banyaknya  klor  aktif  yang  bereaksi  dengan bakteri-bakteri tersebut dalam perjalanannya di sepanjang saluran distribusi, maka konsentrasi klor aktif akan semakin kecil apabila jarak yang dilalui oleh air tersebut semakin jauh. Akibatnya penurunan konsentrasi klor aktif akan meningkat dengan semakin jauhnya jarak distribusi.
Dari  Tabel  2  dan  Gambar  1  diketahui  bahwa  penurunan  konsentrasi  klor  aktif  yang teijadi  pada  siang  hari  lebih  besar  jika  dibandingkan  dengan  pada  pagi  hari.  Hal  ini  teijadi karena suhu pada siang hari (31 °C) lebih tinggi jika dibandingkan dengan suhu pada pagi hari (29°C). Suhu  yang semakin tinggi akan mempercepat penguapan klor akti t' tersebut sehingga dengan  suhu  yang  lebih  tinggi  konsentrasi  klor  aktif  yang  menguap  akan  semakin  banyak. Akibatnya  konsentrasi  klor  aktif  yang  tersisa  akan  semakin  kecil  pada  suhu  yang  lebih  tinggi. Hal  ini  menyebabkan  penurunan  konsentrasi  klor  aktif  yang  lebih  besar  bila  dibandingkan dengan penurunan konsentrasi klor aktif pada pagi hari. Selain itu pada suhu  yang lebih tinggi reaksi  oksidasi  beberapa  logam  oleh  klor  akan  menjadi  semakin  cepat  sehingga  semakin banyak  klor  yang  bereaksi  dengan  logam  akibatnya  konsentrasi  klor  aktif  yang  ada  dalam  air akan semakin kecil. Hal ini menyebabkan penurunan konsentrasi klor aktif yang lebih besar jika dibandingkan  dengan  penurunan  konsentrasi  klor  aktif  pada  pagi  hari.  Penurunan  konsentrasi klor  aktif  terbesar  justru  terjadi  pada  sore  hari  walaupun  suhu  pada  sore  hari  (30°C)  lebih rendah  jika  dibandingkan  dengan  suhu  pada  siang  hari.  Hal  ini  kemungkinan  terjadi  karena setelah pengukuran konsentrasi klor pada siang hari ( pukul 12.00 WITA) suhu masih mungkin untuk terus meningkat atau konstan sehingga mengakibatkan reaksi redoks antara klor dengan beberapa  logam  terus  berlangsung  secara  maksimal  sehingga  konsentrasi  klor  aktif  yang bereaksi  juga  dalam  jumlah  yang  maksimal  akibatnya  konsentrasi  klor  aktif  yang  tersisa  juga akan semakin kecil. Selain itu dengan adanya kemungkinan peningkatan suhu atau konstanya suhu  setelah  jam  12.00  WITA  maka  penguapan  klor  juga  mungkin  dapat  terjadi  secara maksimal  sehingga  konsentrasi  klor  yang  menguap  pada  saat  itu  juga  maksimal,  akibatnya konsentrasi  klor  aktif  yang  ada  dalam  air  akan  semakin  kecil  .  Hal  ini  kemungkinan  terjadi sampai sore hari yaitu ketika dilakukan pengambilan sampel ( pukul 18.00 WITA ) dimana pada saat  itu  suhu  mulai  turun  menjadi  30°C,  namun  hasil  yang  terukur  pada  saat  itu  kemungkinan adalah hasil reaksi yang terjadi secara maksimal dari siang sampai sore hari tersebut sehingga konsentrasi klor aktif yang terukur pada sore hari paling kecil. Hal ini menyebabkan penurunan konsentrasi klor aktif pada sore hari menjadi paling besar jika dibandingkan dengan penurunan yang terjadi pada pagi dan siang hari.

## 4.  Simpulan dan Saran
Dari  penelitian  dapat  ditarik  kesimpulan  diantaranya  yaitu:  1)  Air  minum  PDAM  pada saluran  distribusi  dari reservoir Tegal  Sari  memiliki  kualitas  yang  baik  bila  ditinjau  dari konsentrasi klor aktif. Konsentrasi klor aktif yang ada pada saluran distribusi tersebut memenuhi syarat  kualitas  air  minum  dari  Departemen  Kesehatan  (Depkes)  dalam  PERMENKES No.907/MENKES/SK/VII/2002.  2)  Konsentrasi  klor  aktif  pada  saluran  distribusi  air  PDAM cenderung  mengalami  penurunan  seiring  dengan  bertambahnya  jarak  distribusi.  Konsentrasi klor aktif pada sore hari lebih kecil dari konsentrasi klor aktif pada pagi dan siang hari.
Saran  yang  dapat  penullis  berikan  yaitu:  1)  Mengingat  pentingnya  pemeriksaan terhadap konsentrasi klor aktif pada saluran distribusi air minum maka diharapkan kepada pihak PDAM  Kabupaten  Buleleng  untuk  melakukan  pemeriksaan  dan  pengawasan  yang  kontinyu  di semua  saluran  distribusi  dan  sumber  air  minum  PDAM  Kabupaten  Buleleng,  2)  Masyarakat dalam  memanfaatkan  air  PDAM  Buleleng  diharapkan  memperhatikan  konsentrasi  klor  aktif pada saluran distribusi baik pada pagi, siang dan sore hari, 3) Perlu dilakukan penelitian sejenis ini  lagi  dengan  mengambil  tempat  di  saluran  distribusi  yang  bersumber  dari  sumber  air  dan Reservoir lain yang dimiliki oleh PDAM Kabupaten Buleleng.

## Daftar Pustaka
Ahmad Hiskia.2001. Kimia Unsur dan Radiokimia. Bandung : Citra Aditya Bakti.
Alaert, G dan Sri Sumestri santika. 1984. Metode Penelitian Air. Surabaya : Usaha Nasional.
Anonim, PERMENKES No.907/MENKES/SK/VII/2002 Departemen Kesehatan : Jakarta.
Anonim, Standar Operasional Prosedur (SOP) Laboratorium PDAM Buleleng.
Anonim,  Keputusan  Bupati  Buleleng  No.397  tahun  1993  tanggal  2  Agustus  1993  tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PDAM Kab. Buleleng.
Bruce Albert, et.al. 1994. Biologi Molekuler Sel. Jakarta: Gramedia Pustaka.
Keenan, et. Al. 1995. Kimia Untuk Universitas.Jakarta: PT Erlangga
Kiyotoka  Morri,  et.al.  1993.  Manual  on  Hydrology.  Diterjemahkan  oleh  Suyono  Sosrodarsono dan Kensuka Takeda. Jakarta : Paradnya Paramitha.
Sri Harto BR. 1993. Analisis hidrologi. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
Sudiana,Manipan Siregar dan Lanang Wiratma. 2002 Bahan Ajar Kimia Analisis Air. Singaraja : Jurdik Kimia IKIP N Singaraja.
Winaja,  I  Wayan.  1986.  Perubahan  Konsentrasi  Klor  Aktif  pada  Saluran  Distribusi  Air  PDAM Buleleng. Skripsi.Tidak Diterbitkan.