Terbit online pada laman: https://ejournal.seminar-id.com/index.php/bees | 10.47065/bees.v3i2.3115

## BEES: Bulletin of Electrical and Electronics Engineering
ISSN 2722-6522 (Media Online), Vol 3, No 2, November 2022, pp 57−62
Prototipe Sistem Pemantauan Tegangan Drop pada Sel Baterai 110 Vdc berbasis Aplikasi Telegram
Asrul * , A Abd Jabbar, Ashadi Amir
Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Elektro, Universitas Muhammadiyah Parepare, Parepare, Indonesia Email: 1,* asrul.amiruddin@gmail.com, 2 andiabdj@gmail.com, 3 ashadiamir09@gmail.com
I NFORMASI A RTIKEL

## A B S T R A K
Histori Artikel : Submited : Nov 07, 2022 Acepted : Nov 25, 2022 Published  : Nov 31, 2022 Baterai merupakan perangkat elektrokimia sebagai sumber tegangan DC yang cukup handal  dan  memiliki  kestabilan  yang  tinggi,  sehingga  Baterai  110  Vdc  memiliki peranan yang sangat penting pada  gardu induk (GI) untuk mengoperasikan motor- motor  penggerak  pada  pemutus  tegangan  (PMT),  disconecting  switch  (PMS), mensuplai PLC dan alat telekomunikasi pada sistem SCADA, serta relay proteksi. Jika  baterai  110  Vdc  tidak  bekerja  dengan  baik,  maka  dapat  mengakibatkan gangguan besar pada GI tersebut. Sehingga untuk membantu optimasi pemeliharaan baterai  perlu  alat  indikasi  agar  baterai  bisa  bertahan  lama  serta  bisa  mencegah kerusakan pada baterai sebelum waktunya. Pada penelitian ini akan dirancang sistem pemantauan dan pendeteksi tegangan drop pada sel baterai 110 Vdc. Tegangan pada baterai  diukur  menggunakan  sensor  tegangan  yang  terintegrasi  dengan  perangkat Arduino Mega 2560 sebagai pengendali dan pengolah data. Data akan diteruskan ke database melalui perangkat NodeMCU untuk dikirimkan ke aplikasi Telegram pada smartphone. Pengujian dilakukan dengan menyusun 80 sel baterai yang bertegangan 1,5 volt secara seri untuk menghasilkan tegangan 110 Vdc. Hasil pengujian tingkat akurasi  pembacaan  tegangan  mencapai  akurasi  rata-rata  sebesar  99.58%  dengan selisih rata-rata sebesar 0,42% sedangkan hasil pengujian pengiriman data tegangan setiap  grupnya  berhasil  dilakukan  dengan  respon  yang  sangat  baik  dan  mampu menampilkan data/informasi nilai dan kondisi tegangan pada aplikasi telegram.
Kata Kunci: Baterai; Gardu Induk; Tegangan Drop; Telegram
K ORESPONDENSI
Email: asrul.amiruddin@gmail.com

## A B S T R A C T
Batteries are electrochemical devices as a source of DC voltage that is quite reliable and has high stability, so that the 110 Vdc Battery has a very important role at the substation  (GI)  to  operate  the  driving  motors  at  the  voltage  breaker  (PMT), disconecting switch (PMS), supply PLC and telecommunication  equipment  in the SCADA system, as well as protection relays. If the 110 Vdc battery does not work properly, it can result in a major interference with the GI. So to help optimize battery maintenance, it needs an indication tool so that the battery can last a long time and can  prevent  damage  to  the  battery  prematurely.  In  this  study,  a  voltage  drop monitoring and detection system will be designed on 110 Vdc battery cells. The data will  be  forwarded  to  the  database  via  the  NodeMCU  device  to  be  sent  to  the Telegram application on the smartphone. The test was carried out by compiling 80 battery cells with a voltage of 1.5 volts in series to produce a voltage of 110 Vdc. Test results of the accuracy level of voltage readings achieved an average accuracy of  99.58%  with  an  average  difference  of  0.42%  while  the  test  results  of  sending voltage data for  each  group  were successfully  carried  out  with  excellent response and  were  able  to  display  data  /  information  on  voltage  values  and  conditions  in telegram applications.
Keywords: Battery; Substation; Voltage Drop; Telegram

## 1. PENDAHULUAN
Listrik memegang peranan penting dalam perkembangan dan kemajuan teknologi yang begitu pesat, listrik merupakan hal terpenting dan tak terpisahkan dari kehidupan umat manusia saat ini, keberadaan listrik dapat menunjang berbagai kebutuhan  sehari-hari  mulai  dari  kebutuhan  rumah  tangga,  telekomunikasi,  industri,  transportasi  dan  aspek-aspek kehidupan  lainnya.  Oleh  karena  itu,  hendaknya  pasokan  energi  listrik  dapat terpenuhi  untuk  menopang  kebutuhan konsumen energi listrik secara berkesinambungan dengan kualitas energi listrik yang baik.
Sistem tenaga listrik memiliki komponen utama yaitu Pembangkit Tenaga Listrik (Electric Generating Station), Transmisi Tenaga Listrik (Receiving Station), dan Distribusi Tenaga Listrik (Distribution Station)[1][2]. Gardu Induk
(GI) merupakan sub sistem tenaga listrik yang berfungsi sebagai penyalur dan penerima serta sebagai pensakelaran (switching) pada tenaga listrik [3][4].
Pada Gardu Induk (GI) terdapat panel kontrol dan panel proteksi yang merupakan pusat syaraf pada sebuah GI yang harus dijaga untuk tetap beroperasi terus-menerus sehingga diperlukan sumber tenaga yang handal dan memiliki kestabilan yang tinggi [5][6][7]. Pada GI terdapat 2 (dua) sumber tenaga yang disebut sebagai sistem DC digunakan sebagai rectifier yang mengubah arus bolak balik (arus AC) menjadi arus searah (arus DC) dan Baterai sebagai back- up catu daya DC [8][9]. Baterai merupakan perangkat elektrokimia yang berfungsi sebagai sumber tegangan DC yang cukup handal dan memiliki kestabilan yang tinggi, sehingga Baterai 110 Vdc memiliki peranan yang sangat penting pada GI untuk mengoperasikan motor-motor penggerak pada pemutus tegangan (PMT), disconecting switch (PMS), mensuplai PLC dan alat telekomunikasi pada sistem SCADA, serta relay proteksi [10].
Jika baterai 110 Vdc  yang  merupakan salah  satu sistem DC pada GI tidak bekerja dengan  baik,  maka akan dapat  mengakibatkan  gangguan  besar  pada  GI  tersebut.  Oleh  karena  itu,  untuk  membantu  optimasi  pemeliharaan baterai  perlu  alat  indikasi  agar  baterai  bisa  bertahan  lama  serta  bisa  mencegah  kerusakan  pada  baterai  sebelum waktunya.
Untuk  menjaga  keandalan  dan  kestabilan  sistem  DC  khususnya  pada  baterai  110  Vdc  perlu  dilakukan pemeliharaan  secara  periodik  sesuai  dengan  teori  In  service  Measurement  [11][12]  dan  salah  satu  cara pemeliharaannya adalah memantau kondisi baterai 110 Vdc yaitu tegangan drop (voltage droper) dan pengujian open circuit pada rangkaian baterai serta pengukuran berat jenis cairan elektrolit [13].
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  maka  pada  penelitian  ini  akan  merancang  sebuah  sistem  pemantauan tegangan  drop  pada  sel  baterai  110  Vdc  yang  dapat  dipantau  dari  jarak  jauh  melalui  sistem  berbasis  IoT  dengan memanfaatkan aplikasi telegram  bot untuk lebih  memudahkan pemeliharaan pada sistem DC Gardu Induk. Sistem yang  dibangun  akan  diterapkan  pada  baterai  110  Vdc tiruan  berupa  adjustable  power  supply  yang  dikelompokkan menjadi 8 power supply variable sebagai media pengujian sistem.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

## 2.1 Tahapan Penelitian
Tahapan penelitian dimulai dengan tahapan Studi Literatur yaitu tahapan dimana dilakukan pengumpulan data awal untuk mendapatkan informasi terkait dengan objek penelitian melalui referensi berupa jurnal-jurnal penelitian yang terkait. Tahapan selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah yang akan menjadi ide pokok penelitian.  Selanjutnya tahap Identifikasi dan Analisis Kebutuhan penelitian baik kebutuhan hardware maupun software. Tahap Perancangan Sistem dan Realisasi Alat dilakukan untuk menghasilkan alat berupa baterai 110 Vdc tiruan dan sistem  monitoring berbasis  IoT  untuk  kebutuhan  penelitian.  Tahap  Pengujian  Sistem  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  alat  yang dibuat  berfungsi  dengan  baik  dan  dapat  menghasilkan  data  primer  yang  dibutuhkan  untuk  Tahap  Analisis  Data. Tahapan penelitian ini diilustrasikan oleh Gambar 1.
Mulai Studi Pustaka Identifikasi Masalah Identifikasi dan Analisis Kebutuhan Perancangan Sistem dan Realisasi Alat Pengujian Sistem Analisis Data Selesai

## 2.2 Jenis Penelitian
Pada  penelitian  ini  digunakan  metode  Riset  and  Development  (R&B)  dengan  melakukan  desain  sistem  dan pengembangan  sistem  serta  melakukan  pengujian  dengan  cara  mengukur  tegangan  sel  baterai  tiruan  yang dikelompokkan  menjadi 8 kelompok yang  masing-masing kelompok terdiri dari 10 sel  baterai  tiruan,  menguji dan mengamati kondisi tegangan setiap kelompok melalui aplikasi telegram pada smartphone.

## 2.3 Rancangan Sistem
Prototipe sistem pemantauan tegangan drop  (voltage droper)  pada sel  baterai 110 Vdc terdiri dari beberapa  bagian yaitu: 1) Sel baterai 110 Vdc Tiruan; 2) Rangkaian sensor tegangan; 3) Rangkaian display; 4) Pengendali dan pengolah data (Arduino Mega2560); 5) Modul Wireless (NodeMCU esp8266).
Pada penelitian ini tidak menggunakan Baterai SCL221-110 Vdc yang umumnya digunakan di Gardu Induk akan tetapi menggunakan sel baterai 110 Vdc Tiruan yang dibangun dengan menggunakan adj. power supply dengan karakteristik tegangan luarannya mengikuti tegangan yang dihasilkan oleh sel baterai 110 Vdc yang sesungguhnya.
Baterai SCL221-110 Vdc terdiri 80 sel, dimana masing-masing sel  mengeluarkan tegangan sebesar 1,5 volt dirangkai secara seri untuk menghasilkan tegangan 110 Vdc. Desain sistem pada penelitian ini dirancang sedemikian rupa  untuk  mendeteksi  tegangan  drop  pada  setiap  sel  baterai,  namun  karena  baterai  terdiri  dari  80  sel  maka pendeteksian tegangan drop dilakukan dengan membagi sel sebanyak 8 kelompok, dimana masing-masing kelompok terdiri  dari  10  sel  baterai.  Sehingga  pada  penelitian  ini,  rangkaian  sensor  tegangan  dibuat  sebanyak  8  untuk  bisa mendeteksi tegangan disetiap kelompoknya.
Hasil pembacaan sensor kemudian diolah oleh Arduino Mega2560 sebelum diteruskan ke NodeMCU esp8266 untuk  selanjutnya  dikirim  ke  smartphone  yang  telah  terinstal  Aplikasi  Telegram.  Tegangan  yang  terbaca  disetiap kelompok sel baterai ditampilkan di LCD karakter 16x2 dan Aplikasi Telegram pada Smartphone. Untuk rancangan sistem dapat dilihat pada gambar blok diagram dibawah ini:

## Gambar 2. Diagram Blok Rancangan Sistem

## 2.4 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini  dilakukan dalam beberapa tahapan. Tahapan pertama dilakukan melalui studi literatur, dengan mengumpulkan informasi terkait konsep dasar dan parameter-parameter pada pengujian  baterai 110 Vdc. Tahapan kedua dilakukan dengan  melakukan pengukuran tegangan baterai tiruan  yang telah dibuat dimana hasil pengukurannya diambil dari pembacaan sensor yang dapat dilihat pada tampilan display, hasil  tersebut  kemudian  dibandingkan  dengan  hasil  pengukuran  menggunakan  alat  ukur  untuk  mengetahui  tingkat akurasi  pengukuran.  Tahapan  selanjutnya  pengukuran  tegangan  yang  dibaca  melalui  aplikasi  telegram  yang merupakan tahap pengujian sistem secara keseluruhan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Perancangan Perangkat Keras

## 3.1.1   Sel Baterai 110 Vdc Tiruan
Baterai 110 Vdc pada Gardu Induk merupakan kumpulan sel baterai yang bertegangan 1,5 volt yang disusun secara seri sehingga dibutuhkan 80 sel baterai untuk menghasilkan tegangan 110 Vdc. Ide pokok pada penelitian ini adalah bagaimana sistem dapat memantau kondisi tegangan pada sel baterai, oleh karena jumlah sel bateri ada 80 buah maka untuk memudahkan  mendeteksi tegangan drop pada sel  baterai  tersebut  dilakukan pengelompokan  menjadi 8  grup yang  masing-masing  grup  terdiri  10  sel  baterai.  Telah  disampaikan  sebelumnya  bahwa  penelitian  ini  tidak menggunakan baterai 110 Vdc sebagai media penelitiannya akan tetapi dibangun sebuah baterai tiruan yang memiliki
Pengendali dan Pengolah Data (Arduino Mega2560) Rangkaian Sensor Tegangan Sel Baterai 110-Vdc Tiruan Rangkaian Display (LCD 16x2 I2C) NodeMCU ESP8266 Jaringan WiFi Internet
karakteristik tegangan yang dihasilkan menyerupai baterai 110 Vdc. Baterai tiruan ini dibangun menggunakan  Adj. power suplay sebanyak 8 buah yang disusun secara seri, dimana 1 (satu) buah Adj. power suplay mewakili satu grup sel baterai 110 Vdc. Tegangan pada masing-masing luaran Adj. Power Suplay diatur dengan besaran tegangan 15v, 30v, 45v, 60v, 75, 90v, 105v, dan 120v.
Gambar 2. Bentuk fisik baterai 110 Vdc Tiruan

## 3.1.1   Rangkaian Sensor Tegangan
Tegangan yang dihasilkan oleh tiap grup sel baterai 110 Vdc berkisar antara 15 volt sampai dengan 110 volt, sehingga untuk  bisa  diterima  oleh  Arduino  Mega2560  tegangan  yang  dihasilkan  tersebut  diturunkan  menjadi  5  volt  dengan menggunakan rangkaian pembagi tegangan, rangkaian  ini dibuat sebanyak 8 (delapan)  buah sesuai  dengan  jumlah grup sel baterai. Gambar 3 menunjukkan rangkaian pembagi tegangan yang digunakan pada sistem ini.
Gambar 3. Rangkaian Pembagi Tegangan Penentuan nilai R1 dan R2 menggunakan rumus sebagai berikut:
V o =   V s ∙ R2 R1+R2
(1)
I = V R
(2)
Rangkaian lengkap prototipe sistem pemantauan tegangan drop pada sel baterai 110 Vdc berbasis Aplikasi Telegram adalah sebagai berikut.
Gambar 4. Rangkaian Elektronika Sistem Pemantauan Tegangan Baterai 110 Vdc
R1 R2 Pin Arduino Atmega2560 Out Adj. Power Suplay Group-1 P W M C O M U N IC A T IO N DIGITAL A N A L O G IN A T M E G A 2 5 6 0 1 6 A U 1 1 2 6 TX0 TX3 TX2 TX1 SDA SCL RX0 RX3 RX2 RX1 R e s e t B T N w w w .T h e E n g in e e rin g P ro je c ts .c o m O N O N O N A rd u in o M e g a 2 5 6 0 PD0/SCL/INT0 21 PD1/SDA/INT1 20 PD2/RXD1/INT2 19 PD3/TXD1/INT3 18 PH0/RXD2 17 PH1/TXD2 16 PJ0/RXD3/PCINT9 15 PJ1/TXD3/PCINT10 14 PE0/RXD0/PCINT8 0 PE1/TXD0/PDO 1 PE4/OC3B/INT4 2 PE5/OC3C/INT5 3 PG5/OC0B 4 PE3/OC3A/AIN1 5 PH3/OC4A 6 PH4/OC4B 7 PH5/OC4C 8 PH6/OC2B 9 PB4/OC2A/PCINT4 10 PB5/OC1A/PCINT5 11 PB6/OC1B/PCINT6 12 PB7/OC0A/OC1C/PCINT7 13 AREF PK7/ADC15/PCINT23 A15 PK6/ADC14/PCINT22 A14 PK5/ADC13/PCINT21 A13 PK4/ADC12/PCINT20 A12 PK3/ADC11/PCINT19 A11 PK2/ADC10/PCINT18 A10 PK1/ADC9/PCINT17 A9 PK0/ADC8/PCINT16 A8 PF7/ADC7/TDI A7 PF6/ADC6/TDO A6 PF5/ADC5/TMS A5 PF4/ADC4/TCK A4 PF3/ADC3 A3 PF2/ADC2 A2 PF1/ADC1 A1 PF0/ADC0 A0 RESET VCC GND P A 0 /A D 0 2 2 P A 1 /A D 1 2 3 P A 2 /A D 2 2 4 P A 3 /A D 3 2 5 P A 4 /A D 4 2 6 P A 5 /A D 5 2 7 P A 6 /A D 6 2 8 P A 7 /A D 7 2 9 P C 6 /A 1 4 3 1 P C 5 /A 1 3 3 2 P C 4 /A 1 2 3 3 P C 3 /A 11 3 4 P C 2 /A 1 0 3 5 P C 1 /A 9 3 6 P C 0 /A 8 3 7 P D 7 /T 0 3 8 P G 2 /A L E 3 9 P G 1 /R D 4 0 P G 0 /W R 4 1 P L 7 4 2 P L 6 4 3 P L 5 /O C 5 C 4 4 P L 4 /O C 5 B 4 5 P L 3 /O C 5 A 4 6 P L 2 /T 5 4 7 P L 1 /I C P 5 4 8 P L 0 /I C P 4 4 9 P B 3 /M IS O /P C IN T 3 5 0 P B 2 /M O S I/ P C IN T 2 5 1 P B 1 /S C K /P C IN T 1 5 2 P B 0 /S S /P C IN T 0 5 3 P C 7 /A 1 5 3 0 ARD1 ARDUINO MEGA 2560 Group-2 Group-3 Group-4 Group-5 Group-6 Group-7 Group-8 NodeMCU ESP8266 TX RX D 7 1 4 D 6 1 3 D 5 1 2 D 4 11 D 3 1 0 D 2 9 D 1 8 D 0 7 E 6 R W 5 R S 4 V S S 1 V D D 2 V E E 3 LCD1 LM016L S C L 1 4 S D A 1 5 IN T 1 3 A 0 1 A 1 2 A 2 3 P 0 4 P 1 5 P 2 6 P 3 7 P 4 9 P 5 1 0 P 6 11 P 7 1 2 U2 PCF8574 5 4 % RV1 1k

## 3.2 Perancangan Perangkat Lunak
Pada  penelitian  ini  menggunakan  IDE  Arduino  untuk  memprogram  Arduino  Mega2560  dan  NodeMCU  esp8266 sedangkan  untuk  implementasi  perangkat  lunak  pada  smartphone  menggunakan  aplikasi  telegram  yang  telah dilengkapi plug-in telegram bot.
Gambar 5. Tampilan Sistem pada Aplikasi Telegram Bot

## 3.3 Pengujian
Pengujian dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari sistem yang dibangun, ada 2 tahapan yang dilakukan dalam pengujian yaitu pengujian tingkat akurasi pembacaan tegangan dan  pengujian keberhasilan sistem mengirim data pengukuran ke smartphone.

## 3.3.1 Pengujian Akurasi
Pengujian tingkat akurasi pembacaan tegangan dilakukan dengan cara mengukur tegangan pada tiap luaran grup sel baterai tiruan menggunakan AVO-meter yang kemudian dibandingkan dengan hasil pembacaan sistem yang dibuat.
Tabel 1. Pengujian Tingkat Akurasi Pengukuran Tegangan
Grup AVO-Meter (volt)
Sistem (volt) Error (%)
Akurasi (%) 1 14,8 14,9 0,68 99,32 2 29,8 29,7 0,34 99,66 3 44,9 44,9 0,00 100,00 4 59,9 59,8 0,17 99,83 5 74,8 74,6 0,27 99,73 6 90 89,7 0,33 99,67 7 104,7 105,6 0,86 99,14 8 119,6 118,7 0,75 99,25 Rata-rata 0,42 99,58
Hasil  pengujian  yang  ditampilkan  Tabel  1,  menunjukkan  tingkat  akurasi  yang  sangat  baik  dengan  rata-rata error yang dihasilkan 0.42% dan tingkat akurasi rata-rata 99.58% artinya hasil pengukuran sistem yang dibuat tidak jauh beda dengan hasil pengukuran AVO-meter.

## 3.3.2 Pengujian Komunikasi Data
Pengujian  selanjutnya  adalah  menampilkan  nilai  tegangan  pada  aplikasi  telegram,  keberhasilan  pengujian  ini dibuktikan dengan berhasilnya sistem mengirim data ke aplikasi telegram dengan cara mengetik “/CekV” dan/atau “/CekG” pada aplikasi telegram. Jika komunikasi data berhasil maka sistem akan merespon perintah dari telegram dan mengirim data/informasi ke aplikasi telegram. Hasil respon sistem dan tampilan data/informasi diperlihatkan pada Gambar 5.
Tabel 2. Keterangan Kode Perintah pada Aplikasi Telegram
Kode Perintah Keterangan /CekV Untuk meminta dan menampilkan data tegangan pada setiap grup sel baterai. /CekG Untuk meminta dan menampilkan data status tegangan normal atau drop.

## 4. KESIMPULAN
Realisasi prototipe sistem pemantauan tegangan pada sel baterai berhasil dibuat, ini dibuktikan dengan hasil pengujian tingkat akurasi pembacaan tegangan yang sangat baik yaitu mencapai akurasi rata-rata sebesar 99.58% dengan selisih rata-rata  sebesar  0,42%  sedangkan  hasil  pengujian  pengiriman  data  tegangan  setiap  grupnya  berhasil  dilakukan dengan respon  yang sangat baik  dan  mampu  menampilkan data/informasi  nilai dan kondisi tegangan pada aplikasi telegram artinya pemantaun tegangan pada baterai 110 Vdc dapat dilakukan dari jarak jauh menggunakan smartphone yang terhubung dengan Internet. Secara keseluruhan prototipe sistem pemantauan tegangan drop pada sel baterai 110 Vdc berbasis Aplikasi Telegram ini berfungsi dengan sangat baik.

## REFERENCES
[1] E.  Nurtiasih, P.  E.  Pambudi dan S. Priyambodo, “ANALISA  KAPASITAS BATERAI  KOMUNIKASI PADA GARDU INDUK 150 KV BANTUL,” Jurnal Elektrikal, vol. 4, no. 2, pp. 46-53, 2017.
[2] W.H. Aas,  "KEANDALAN MONITORING TELEKOMUNIKASI  DATA MENGGUNAKAN SERAT OPTIK DALAM PENGENDALIAN OPERASI SISTEM TENAGA LISTRIK," Jurnal, Redaksi Tim, Energi & Kelistrikan, vol. 7, no.2, pp. 132-136, 2015.
[3] I. Afandi, R. Hidayat dan I. A. Bangsa, “ANALISIS PENGUJIAN KAPASITAS BATERAI 110 VOLT GROUP 2 (SISTEM 500 KV) GITET MANDIRANCAN,” Power Elektronik : Jurnal Orang Elektro, vol. 10, no. 2, pp. 35-38, 2021.
[4] Ginarsa,  I.,  I.  Nrartha,  B.M.  Agung,  "Transmisi  Daya  Tegangan  Tinggi  Arus  Searah  (TTAS)  Keuntungan  Desain  Dan Interaksinya Dengan Sistem Arus Bolak-Balik (AB)." 2020.
[5] Sugianto dan N. Lubis, “Kegagalan Proteksi Pada Gardu Induk 150 kV Akibat Suplai Tegangan DC,” Sinusoida, vol. 19, no. 2, pp. 18-26, 2017.
[6] Prameswari, Dhea Natasya. "ANALISIS KINERJA SISTEM PROTEKSI BERDASARKAN FREKUENSI GANGGUAN DI GARDU INDUK 150 KV PADALARANG BARU". Diss. Universitas Siliwangi, 2022.
[7] PLN, P. T. Buku Pedoman Pemeliharaan Proteksi dan Kontrol Penghantar. Jakarta: PT. PLN, 2014.
[8] B. Rifkyantoro, "RANCANG BANGUN UNIT PENGATUR BEBAN PADA GENSET ATSAMF SEBAGAI BACK-UP ENERGI  LISTRIK  BERBASIS  PLC  SCHNEIDER  MODICON  M221CE16R  DENGAN  MONITORING  ARUS  DAN TEGANGAN. Diss. undip, 2018.
[9] A. N. Ihsan, Joko, B. Suprianto dan T. Wrahatnolo, “Analisis dan Efisiensi Kebutuhan Kapasitas Baterai 110 Volt DC Gas Insulated Switchgear (GIS) 150 KV Wonokromo Surabaya,” Jurnal Teknik Elektro, vol. 11, no. 3, pp. 481-488, 2022.
[10] Z. T. D. Reis, W. Handajadi dan P. E. Pambudi, “ANALISIS PENURUNAN KAPASITAS BATERAI 110 VOLT UNIT I DI GI 150 KV KENTUNGAN,” Jurnal Elektrikal, vol. 4, no. 1, pp. 10-20, 2017.
[11] S. Sadi dan Adam, “PEMELIHARAAN BOOSTING DAN UJI KAPASITAS BATERE 110 VDC,” Jurnal Teknik, vol. 4, no. 2, pp. 11-16, 2015.
[12] LPPM, SNEKTI. Prosiding SNEKTI 2021. PROSIDING-SNEKTI, 2021, 2.
[13] PLN, P. T.; MI, JALAN TRUNOJOYO BLOK; BARU, KEBAYORAN. Buku pedoman pemeliharaan sistem supli AC/DC. Jakarta: PT. PLN Persero, 2014 .