How to cite: Ivan Darren Alber, Berkah Fajar Tamtomo Kiono, Udi Harmoko (2022) Analisa Efisiensi Isentropik Turbin Pada Pembangkit Listrik T enaga Uap, (7) 09. Doi: 10.36418/syntax-literate.v7i9.13532 E-ISSN:
2548-1398
Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol.  7, No. 09, September  2022

## ANALISA  EFISIENSI  ISENTROPIK  TURBIN  PADA  PEMBANGKIT  LISTRIK TENAGA  UAP
Ivan Darren  Alber,  Berkah Fajar  Tamtomo  Kiono, Udi  Harmoko 1* Sekolah Pasca Sarjana,  Magister  Energi,  Universitas  Diponegoro,  Indonesia
2 Departemen  Teknik  Mesin,  Fakultas  Teknik,  Universitas  Diponegoro,  Indonesia
3 Departemen  Fisika,  Fakultas  Sains  dan  Matematika,  Universitas  Diponegoro, Indonesia E-mail: 1* ivandarren@students.undip.ac.id, 2 berkahfajar@undip.ac.id,
3 udiharmoko@fisika.fsm.undip.ac.id

## Abstrak
Spesifikasi  turbin  uap perlu  diperhatikan,  terutama  spesifikasi  isentropic  efficiency  (ηt) dan turbin  kerja (Wt),  menyangkut  kemampuan  operasional  turbin  uap di  Pembangkit Listrik  Tenaga  (PLTU)  ABC. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  nilai  efisie ns i isentropik  dan  kerja  turbin,  dengan  menggunakan  parameter  data  seperti  laju  aliran massa (ṁ),  tekanan  inlet  (P1), tekanan  outlet  (P2), suhu  inlet  (T1), dan suhu  outlet  (T2), dengan memanfaatkan aplikasi ChemicalLogic SteamTab. Hasil penelit ia n mengungkapkan  bahwa  efisiensi  isentropik  yang  ditentukan  turbin  adalah  67,31%, dan kerja  turbin  adalah  52.438 kW. Nilai  rata-rata  efisiensi  isentropik  operasional  selama periode penelitian  2 jam ditemukan  sebesar 67,74%. Demikian  juga nilai  rata-rata kerja turbin  operasional  ditetapkan  sebesar  53.487 kW. Diamati  bahwa  efisiensi  isentropik pada  kondisi  operasional  lebih  baik  daripada  nilai  yang  ditentukan. Peningkata n efisiensi  isentropik  ini  dapat  dikaitkan  dengan  suhu  uap  utama  yang  lebih  tinggi  dan nilai  tekanan  turbin  buang  yang  lebih  rendah.
Kata Kunci: PLTU,  Efisiensi  Isentropik,  Kerja Turbin

## Abstract
The specifications of a steam turbine need to be considered, especially the isentropic efficiency  (ηt)  and  turbine  work  (Wt)  specifications,  concerning  the  operational capability  of the steam turbine at the ABC Power Plant (PLTU). This  study aimed to determine the values of isentropic efficiency and turbine work, using data parameters such as mass flow rate (ṁ), inlet pressure (P1), outlet pressure (P2), inlet temperature
(T1), and outlet temperature (T2), utilizing the ChemicalLogic SteamTab application. The research  results revealed that the specified  isentropic  efficiency of the turbine is 67.31%,  and  the turbine  work is  52,438  kW.  The  average  value  of the  operational isentropic  efficiency  during  the  2-hour  research  period  was  found  to  be  67.74%. Likewise,  the  average  value  of  the  operational  turbine  work was  determined  to  be 53,487 kW. It was observed that the isentropic efficiency at operational conditions was better  than  the  specified  value.  This  improvement  in  isentropic  efficiency  can  be attributed  to  higher  main  steam  temperature  and  lower  exhaust  turbine  pressure values.

## Keyword : PLTU, Isentropic Efficiency, Turbine Work

## Pendahuluan
Pembangkit  Listrik  Tenaga  Uap  (PLTU)  merupakan  jenis  pembangkit  tenaga  listr ik yang  menggunakan  uap panas bertekanan  tinggi  untuk  menggerakkan  turbin  uap. Turbin  uap tersebut  kemudian  menghasilkan  energi  listrik  melalui  generator  yang  terhubung.  Uap yang digunakan  berasal  dari  perubahan  fase  air  dalam  boiler  akibat  pembakaran  batubara  sebagai bahan  bakar. Batubara  dialirkan  ke dalam  ruang  bakar  (furnace)  untuk  pembakaran  dalam boiler.  Selanjutnya,  dalam  proses pemanasan  boiler,  terjadi  perubahan  fase  dari  air  menjadi uap.  Uap  tersebut  digunakan  untuk  menggerakkan  turbin  dan  generator  yang  terhubung dalam  satu  poros,  menghasilkan  energi  listrik.  Energi  listrik  yang  dihasilkan  kemudian ditransmisikan  melalui  jaringan  interkoneksi  dan  didistribusikan  kepada konsumen.  Secara umum,  sistem  pembangkit  listrik  tenaga  uap terdiri  dari beberapa peralatan  utama,  termasuk pompa,  boiler,  turbin,  dan kondensor  (Yunus  A. Cengel,  1989).
PLTU  ABC  adalah  bagian  penting  dalam  infrastruktur  pembangkitan  energi  listr ik yang  memasok  kebutuhan  listrik  untuk  PT PLN (Persero). PLTU  ABC memberikan  layanan listrik  di  wilayah  Sulawesi  dan  terhubung  dengan  jaringan  150 kV.  Turbin  di  PLTU  ABC memiliki  kapasitas  2x50  MW  dengan  jenis  Steam  Turbine  -  Full  Condensing,  dan menggunakan  batu  bara  sebagai  bahan  bakar  utama  untuk  pembakaran  dalam  boiler. Regulasi  Permen  ESDM  No.  2  Tahun  2010  menjelaskan  tentang  rencana  pembanguna n berbagai  pembangkit  tenaga  listrik  yang  menggunakan  sumber  energi  terbarukan,  batubara, dan  gas.  PT  PLN  (Persero)  akan  membangun  sendiri  21  pembangkit,  sementara  72 pembangkit  lainnya  akan  dibangun  melalui  kerjasama  dengan  pengembang  listrik  swasta. Peraturan  tersebut  berlaku  dari  tanggal  27 Januari  2010 hingga  31 Desember  2014, termasuk dalam  rencana  percepatan  pembangunan  10.000 MW tahap II yang  disebutkan  dalam  Permen ESDM. PLTU  ABC merupakan  salah  satu  proyek  dalam  rencana  tersebut.
Pembangkit  Listrik  Tenaga  Uap menggunakan  turbin  uap sebagai  alat  konversi  energi potensial  uap  untuk  memutar  turbin  dan  menggerakkan  generator  dan  memiliki  nilai spesifikasi  berupa  efisiensi  isentropik  yaitu  perbandingan  kerja  ideal  terhadap  kerja  aktual
turbin  dan nilai  kerja turbin  (Yao et al.,  2021). Efisiensi  isentropik  yang  tinggi  menunjukka n bahwa  turbin  dapat  mentransfer  energi  fluida  kerja  menjadi  energi  kinetik  atau  mekanik dengan  efisien.  Namun,  dalam  kondisi  praktis,  selalu  ada  kerugian  energi,  dan  efisie ns i isentropik  hanya  merupakan  perkiraan  teoretis  yang  membantu  dalam  analisis  dan perancangan  sistem  turbin  (Usai  et  al.,  2022).  Faktor  seperti  kebocoran,  gesekan,  dan kerugian  energi  lainnya  tetap mempengaruhi  efisiensi  keseluruhan  turbin  (Nag, 2002).
Penelitian  ini  menghadirkan  sejumlah  elemen  kebaruan  dalam  konteks  pembangkit listrik  tenaga  uap  (PLTU).  Pertama,  penggunaan  aplikasi  ChemicalLogic  SteamTab  untuk mengukur  efisiensi  isentropik  dan kerja turbin  membawa  inovasi  dalam  metode  pengukuran, menghasilkan  hasil  yang  lebih  akurat  dibandingkan  dengan  pendekatan  konvensio na l. Kedua,  analisis  mendalam  terhadap  efisiensi  turbin  dalam  PLTU  ABC  memberika n pemahaman  komprehensif  tentang  kemampuan  turbin  dalam  mengubah  energi  uap  menjadi energi  listrik.  Terakhir,  penelitian  ini  menyoroti  pengaruh  faktor-faktor  kerugian  energi, seperti  kebocoran  dan  gesekan,  yang  sering  diabaikan  dalam  pemahaman  umum  terhadap efisiensi  keseluruhan  turbin.  Dengan  demikian,  penelitian  ini  memiliki  potensi  untuk memberikan  kontribusi  penting  dalam  pengembangan  dan  operasional  PLTU  serta  upaya penghematan  energi.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  nilai  efisiensi  isentropik  dan  kerja  turbin, dengan  menggunakan  parameter  data  seperti  laju  aliran  massa  (ṁ),  tekanan  inlet  (P1), tekanan  outlet  (P2),  suhu  inlet  (T1),  dan  suhu  outlet  (T2),  dengan  memanfaatkan  aplikasi ChemicalLogic  SteamTab.
Penelitian  ini  memberikan  beberapa  manfaat  potensial  yang  dapat  diidentifikas i. Pertama,  dengan  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  efisiensi  turbin  dan  faktor-faktor  yang mempengaruhinya,  PT  PLN  (Persero)  dapat  mengambil  langkah-langkah  perbaikan  dan optimisasi  dalam  operasi  PLTU  ABC,  yang  pada  gilirannya  dapat  meningkatkan  efisie ns i produksi  energi  listrik.  Kedua, peningkatan  evaluasi  efisiensi  turbin  dapat berkontribusi  pada penghematan  energi  dan  bahan  bakar,  menghasilkan  dampak  positif  dalam  mengura ngi dampak  lingkungan  serta  biaya  operasional.  Terakhir,  penelitian  ini  juga  memberika n kontribusi  berharga  dalam  literatur  ilmiah  tentang  efisiensi  turbin  uap dalam  konteks PLTU, berpotensi  menjadi  referensi  penting  bagi  peneliti  lain  yang  tertarik  pada  topik  serupa, membantu  memperdalam  pemahaman  industri  tentang  teknologi  pembangkit  listrik  tenaga uap.
Hasil  penelitian  ini  memiliki  beberapa  implikasi  yang  signifikan.  Pertama,  dalam konteks  perencanaan  energi,  temuan  penelitian  ini  dapat  menjadi  panduan  penting  bagi  PT PLN  (Persero)  dalam  menentukan  pembangunan  PLTU  masa  depan.  Efisiensi  turbin  yang dipahami  dengan  lebih  baik  dapat  menjadi  faktor  utama  dalam  pemilihan  teknologi  dan peralatan  yang  tepat  untuk  memaksimalkan  efisiensi  operasional.  Kedua,  potensi peningkatan  efisiensi  turbin  yang  mungkin  diungkapkan  oleh  penelitian  ini  dapat mendorong tindakan  perbaikan  dan penggunaan  teknologi  yang  lebih  canggih,  yang  dapat meningkatka n
kinerja  PLTU  ABC  dan  PLTU  serupa.  Terakhir,  peningkatan  efisiensi  energi  yang  dapat dihasilkan  oleh  penelitian  ini  dapat  memiliki  dampak  positif  dalam  mengurangi  emisi  gas rumah  kaca  dan  dampak  lingkungan  negatif  yang  terkait  dengan  pembakaran  batu  bara. Dengan  demikian,  penelitian  ini  memiliki  potensi  untuk  memberikan  wawasan  baru, manfaat praktis,  dan  dampak  positif  dalam  pengembangan  dan  operasi  PLTU,  serta  pada  upaya penghematan  energi  dan perlindungan  lingkungan.

## Metode Penelitian

## Tempat  dan  Waktu  Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di Unit  2 PLTU  ABC yang  bertempat  di  Sulawesi.  Data  yang dianalisa  adalah  data dari spesifikasi  turbin  dan data operasional.  Data spesifikasi  turbin  yang akan  dianalisis  merupakan  data spesifikasi  turbin  pada Manual  Book kondisi  Turbine  Rate Load (TRL).  Data operasional  yang  akan  dianalisis  adalah  data operasi  harian  bulan  10 Juni 2023 pada pukul  15:00-17:00  dalam  beban 50 MW Netto.

## Pengumpulan  Data
Metode  yang  akan  dilakukan  untuk  mengumpulkan  data-data yang  diperlukan  adalah melakukan  pendataan  spesifikasi  turbin  dan  operasional  dengan  objek  penelitia n  berupa turbin  uap unit  2 jenis  50 MW dengan  parameter  yang  digunakan  adalah  sebagai  berikut:
1. Spesifikasi  Turbin  Uap yang  dibutuhkan  bisa  di lihat  pada gambar  3.1 yaitu;  Tekanan  1 (P1), Suhu  1 (T1), Tekanan  2 (P2), Suhu  2 (T2)  dan Laju  Aliran  Massa uap  masuk  (ṁ) seperti  pada gambar  1.
2. Data  Operasional  turbin  uap  yang  dibutuhkan  bisa  di  lihat  pada  gambar  3.2  yaitu; Tekanan  1 (P1), Suhu  1 (T1),  Tekanan  2 (P2), Suhu  2 (T2)  dan Laju  Aliran  Massa uap masuk  (ṁ)  seperti  gambar  1.
Properti  yang  digunakan  untuk  menentukan  nilai  entalpi  dan  entropi  menggunaka n aplikasi SteamTab dengan  cara  menginput  nilai  tekanan  dan  temperature  yang  akan  dicari. SteamTab  merupakan  aplikasi  berbasis  windows  yang  digunakan  untuk  mengetahui  properti suatu  fluida  dalam  kondisi  temperatur  dan tekanan  tertentu,  dengan  menentukan  temperature dan tekanan  fluida,  maka  dapat diketahui  nilai-nilai  properti  fluida  tersebut.
Gambar  1 . Aplikasi Steamtab

## Hasil dan Pembahasan

## Analisa  Efisiensi Isentropik  Turbin  Dan Kerja  Turbin  dari  Spesifikasi
Penelusuran  nilai  efisiensi  isentropik  turbin  uap  dilaksanakan  dengan  memanfaatka n parameter  data spesifikasi  turbin  yang  dinyatakan  dalam  Tabel  1, mencakup  Tekanan  awal (P1), Suhu  awal  (T1), dan tekanan  akhir  (P2)
Tabel 1 Spesifikasi Turbin  Uap Keterangan Nilai Satuan Main  Steam  Flow 211,2 Ton/h Speed Turbine 3000 RPM Main  Steam  Pressure 8,83 MPa Main  Steam  Temperature 535 o C Exhaust  Turbine  Pressure  -90,7 kPa
Efisiensi  isentropik  turbin  tentukan  dengan  mencari  nilai  entalpi  inlet  (h1)  terlebih dahulu.  Nilai  entalpi  inlet  (h1)  dicari  dengan  menggunakan  aplikasi Chemical  Logic SteamTab dengan  menginput  data  temperatur  dan  tekanan.  Penggunaan  aplikasi steamtab menunjukkan  Nilai  entalpi  inlet  (h1)  yang  didapatkan  dari  penggunaan  aplikasi  ini  adalah 3475 kJ/kg  dan nilai  entropi  inlet  (s1) yang  didapatkan  6,77 kJ/kg.K.
Pencarian  Nilai  entalpi  isentropik  berdasarkan  spesifikasi  dilakukan  menggunaka n parameter  tekanan  keluaran  turbin  dengan  nilai  -90,7 kPa  pada  tekanan  pengukur.  Untuk mendapatkan  Tekanan  absolut,  tekanan  pengukur  ditambahkan  dengan  tekanan  atmosfer dengan  nilai  101,325 kPa sehingga  didapatkan  tekanan  absolut  keluaran  tubin  dengan  nilai 10,625 kPa.Yang  perlu  ditentukan  adalah  entalpi  keadaan cair-jenuh  (hf),  entalpi  penguapan
(hfg),  entalpi  keadaan  uap  jenuh  (hg),  entropi  keadaan  cair-jenuh  (sf),  dan  entropi  keadaan uap jenuh  (sg).  Diketahui  T 2 adalah  42 o C.
h fg = 2394,98 kJ/kg h f = 186,76 kJ/kg h g = 22581,74 kJ/kg s f = 0,664 𝑘𝐽 𝑘𝑔.𝐾
s g = 8,127 𝑘𝐽 𝑘𝑔.𝐾
Nilai  entropi  yang  digunakan  untuk  pencarian  nilai  fraksi  uap  adalah  s1 =  s2 seperti pada persamaan  (4)
𝑥 2 = 𝑠 2 − 𝑠 𝑓 𝑠 𝑔 − 𝑠 𝑓 𝑥 2 = 6,77 − 0,664 8,127  − 0,664 𝑥 2 = 0,819
Entalpi  isentropik  (h2s)  tentukan  dengan  menggunakan  persamaan  (5) h 2s = h f + x 2 h fg h 2s = 186,76 + (0,819)(2394,98) h 2s = 2147,68 kJ/kg
Efisiensi  Isentropik  ditentukan  menggunakan  persamaan  (2) dengan  parameter  entalpi inlet  (h1)  = 3475 kJ/kg,  nilai  entapi  outlet  (h2)  = 2581 kJ/kg  dan  entalpi  isentropik  (h2s)  = 2147 kJ/kg.  Hasil  dari pencarian  ini  adalah  67,31%.
ɳ 𝑡 = (Ẇ 𝑡 /ṁ) (Ẇ 𝑡 /ṁ) 𝑠 = ℎ 1 − ℎ 2 ℎ 1 − ℎ 2𝑠 ×  100%
ɳ 𝑡 = 3475 kJ/kg −2581 kJ/kg 3475  kJ /kg − 2147  kJ /kg ×  100%
ɳ 𝑡 =  67,31%
Kerja  turbin  uap  ditentukan  dengan  persamaan  (6)  dan  diperlukan  parameter  berupa laju  aliran  massa  ( 𝑚 ̇ ) = 211,2 Ton/jam  dikonversikan  menjadi  58,67 kg/s , entalpi  inlet  (h1)= 3475 kJ/kg,  nilai  entapi  outlet  (h2) = 2581 kJ/kg.
Ẇ 𝑡 =  ṁ(ℎ 1 −  ℎ 2 )
(6) Ẇ 𝑡 =  52348 𝑘𝐽/𝑆
Ẇ 𝑡 =  52.438 𝑘𝑊

## Nilai Spesifikasi
a.  Berdasarkan  penelitian  ini,  didapatkan  nilai  spesifikasi  efisiensi  isentropik  dengan  nilai 67,31%.
b.  Berdasarkan  penelitian  ini,  didapatkan  nilai  spesifikasi  efisiensi  isentropik  dengan  nilai 53283 kW atau  5,328 MW.

## Nilai Operasi
Berdasarkan  penelitian  ini  didapatkan  nilai  spesifikasi  efisiensi  isentropik  turbin  10 Juni  2023 pada pukul  15:00  hingga  17:00  dengan  nilai  yang  dapat dilihat  di  tabel  3.

## Tabel 2
Nilai efisiensi isentropik  dan kerja  turbin  keadaan  operasi Waktu Efisiensi  Isentropic  Turbine (%) Kerja Turbin  Aktual  (kW) 15:00 67,63 52.296 15:30 67,78 54.136 16:00 67,73 54.051 16:30 67,84 53.714 17:00 67,73 53.238 Nilai Rata rata 67,74 53.487
Dari  Tabel  2  maka  didapat  bahwa  rata  rata  nilai  efisiensi  isentropic  turbin  dan  kerja aktual  turbin  10 Juni  2023 pada pukul  15:00 hingga  17:00 adalah  67,74 % dan 53.487 kW

## Perbandingan  Spesifikasi dan  Operasi Efisiensi Isentropik  Turbin
Nilai  Efisiensi  Isentropik  pada tanggal  10 Juni  2023 pada  pukul  15:00  hingga  17:00 berada diatas  nilai  spesifikasi  efisiensi  isentropik.  Dapat  dilihat  pada gambar  3.
Gambar  2 . Perbandingan  efisiensi  isentropic  keadaan  operasi  dan nilai  spesifikasi
Pada Gambar  2 Nilai  efisiensi  isentropic  pada kondisi  operasi  lebih  baik  dibandinga n dengan  nilai  spesifikasi.  Salah  satu  alasan  nilai  efisiensi  isentropic  yang  lebih  tinggi  ini dipengaruhi  juga  oleh  temperature  main  steam. Berikut  Perbandingan  Main  steam  spesifikas i dengan  main  steam  pada keadaan operasi
Tabel 3 Perbandingan  main  steam operasi dan  spesifikasi
Waktu Main  Steam  Operasi ( o C) Main  Steam  Spesifikas i ( o C) 15:00 539 535 15:30 539,9 535 16:00 538,7 535 16:30 539,2 535 17:00 538,9 535
Pada tabel  3 dapat dilihat  bahwa keadaan main  steam  operasi  lebih  tinggi  dibandingka n dengan  main  steam  spesifikasi.  Suhu  main  steam  ini  memiliki  pengaruh  yang  signifika n terhadap  kualitas  steam dan efisiensi  isentropik  turbin  uap.  Semakin  tinggi  suhu  main  steam, akan  menghasilkan  kualitas  steam  yang  lebih  tinggi.  Uap dengan  kualitas  yang  lebih  tinggi memiliki  proporsi  uap yang  lebih  besar, sehingga  mengandung  lebih  banyak energi  dan dapat menghasilkan  lebih  banyak  kerja ketika  melewati  turbin  uap.  Efisiensi  isentropik  turbin  uap juga  dipengaruhi  oleh  suhu  main  steam.  Semakin  tinggi  suhu  main  steam,  cenderung  akan meningkatkan  efisiensi  isentropik  turbin.  Hal  ini  karena  semakin  tinggi  suhu  uap,  semakin banyak  energi  panas yang  tersedia  untuk  diubah  menjadi  energi  mekanik  dalam  turbin.  Pada tabel  xxx  suhu  main  steam  opearsi  masih  tergolong  aman  pada turbin  karena  pada manual book turbin  suhu  operasi  pada main  steam  adalah  ±535 o C.
67 67,2 67,4 67,6 67,8 68 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 P er ce n ta ge (% ) Time Efisiensi Isentropik Turbin Efi siensi Isentropic Turbi ne Operasi  (%) Efi siensi Isentropic Turbi ne Spesifikasi (%)

## Tabel 4
Perbandingan  exhaust turbine  pressure operasi dan spesifikasi
Waktu Exhaust Turbine Pressure Operasi  (kPa) Exhaust Turbine Pressure Spesifikasi  (kPa) 15:00 -92,16 -90,7 15:30 -91,97 -90,7 16:00 -92,00 -90,7 16:30 -91,97 -90,7 17:00 -92,03 -90,7
Pada tabel  4 dapat dilihat  bahwa  keadaan  exhaust  turbine  pressure  operasi  lebih  baik dibandingkan  dengan  exhaust  turbine  pressure  spesifikasi.  Efisiensi  isentropik  turbin  uap sangat  dipengaruhi  oleh  kondisi  uap  yang  keluar  dari  turbin,  termasuk  tekanan  dan temperatur.  Exhaust  turbine  pressure membantu  mengkondensasi  uap yang  keluar  dari turbin menjadi  air,  sehingga  menghilangkan  panas  dari  uap.  Proses  kondensasi  ini  menyebabkan penurunan  temperatur  uap  yang  keluar  dari  turbin.  Semakin  rendah  temperatur  uap,  maka semakin  tinggi  efisiensi  isentropik  turbin.

## Kerja  Turbin
Berdasarkan  penelitian  ini,  nilai  kerja  turbin  uap  selama  beroperasi  berada  di  atas spesifikasi  turbin  uap. Besar  kecilnya  nilai  kerja dari  turbin  uap dipengaruhi  dari  laju  aliran massa  uap  masuk  turbin.  Nilai  kerja  turbin  pada tanggal  10 Juni  2023 setiap  jam  berada di bawah  nilai  spesifikasi  kerja turbin.
Gambar  3. Nilai  kerja turbin
Kesimpulan 50 51 52 53 54 55 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 D ay a (M W) Time Kerja Turbin
Kerja  Turbin O perasi  (MW)
Kerja  Turbin Spesifikasi  (MW )
Nilai  efisiensi  isentropic  rata  rata  dalam  keadaan  operasi  pada turbin  uap  pada PLTU ABC  adalah  67,74 %. Besarnya  efisiensi  mempengaruhi  daya  yang  dihasilkan  pada  sistem pembangkit  listrik,  semakin  baik  efisiensinya  maka  akan  semakin  besar  daya  yang dihasilkan.  Dilihat  dari hasil  penghitungan  efisiensi,  maka dapat dikatakan  bahwa Turbin  uap di  PLTU  ABC  dalam  keadaan  cukup  baik  karena  efisiensi  isentropik  dari  turbin  tersebut berada diatas  efisiensi  isentropic  spesifikasi  yakni  67,37%
Efisiensi  isentropik  turbin  uap juga  dipengaruhi  oleh  suhu  main  steam.  Semakin  tinggi suhu  main  steam,  cenderung  akan  meningkatkan  efisiensi  isentropik  turbin.  Hal  ini  karena semakin  tinggi  suhu  uap,  semakin  banyak  energi  panas  yang  tersedia  untuk  diubah  menjadi energi  mekanik  dalam  turbin.
Exhaust  turbine  pressure  yang  rendah  meningkatkan  efisiensi  isentropic  turbin. Exhaust  turbine  pressure  yang  rendah  membantu  mengkondensasi  uap  yang  keluar  dari turbin  menjadi  air,  sehingga  menghilangkan  panas  dari  uap.  Proses  kondensasi  ini menyebabkan  penurunan  temperatur  uap yang  keluar  dari turbin.  Semakin  rendah  temperat ur uap, maka  semakin  tinggi  efisiensi  isentropik  turbin.
Berdasarkan  penelitian  ini,  nilai  kerja  turbin  uap  selama  beroperasi  berada  di  atas spesifikasi  turbin  uap. Besar  kecilnya  nilai  kerja dari  turbin  uap dipengaruhi  dari  laju  aliran massa  uap masuk  turbin.

## BIBLIOGRAFI
Danial,  E.  K.  R.  S.  (2019).  Analisa  Efisiensi  Isentropik  Turbin  Uap  Pembangkit  Listrik Tenaga  Biomassa  (Pltbm). Jurnal Teknik Mesin , II (3), 84–91.
Ibrahim,  T.  K.,  &  Rahman,  M.  M.  (2015).  Effects  of  isentropic  efficiencies  on  the performance  of combined  cycle  power plants. International Journal of Automotive and Mechanical Engineering , 12 (1), 2914–2928. https://doi.org/10.15282/ijame.12.2015.9.0244
Nag,  P.  K.  (2002). Power  Plant  Engineering .  Tata  McGraw-Hill  Publishing  Company Limited.
Usai,  V.,  Cordalonga,  C.,  &  Marelli,  S.  (2022).  Experimental  evaluation  of  isentropic efficiency  in  turbocharger  twin-entry  turbines. Journal of Physics:  Conference Series , 2385 (1). https://doi.org/10.1088/1742-6596/2385/1/012135
Yao,  J.,  Liu,  C.,  Jin,  Y.,  Deng,  G.,  Guan,  Y.,  Hao,  J.,  Huang,  H.,  &  Jiang,  D.  (2021). Comparative  analysis  and forecasting  of isentropic  efficiency  of gas turbine  compressor with  ARIMA,  VAR,  NARNN  and  ANFIS  approaches. IOP  Conference  Series: Materials  Science  and  Engineering , 1207 (1),  012013.  https://doi.org/10.1088/1757- 899x/1207/1/012013
Yohana,  E.,  & Romadhon,  R. (2017).  Analisa  Efisiensi  Isentropik  dan  Exergy  Destruction Pada Turbin  Uap Sistem  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Gas dan  Uap. Rotasi , 19 (3), 134. https://doi.org/10.14710/rotasi.19.3.134-138
Yunus  A. Cengel,  M. A. B. (1989). Thermodynamics An Engineering (5th  Edition).

## Copyright  holder:
Ivan  Darren  Alber,  Berkah  Fajar Tamtomo  Kiono,  Udi  Harmoko  (2022)

## First  publication  right:
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia
This article  is licensed under: