To  meet  the  needs  of  clean  water  in  the  Sungki  Simpang  Market  Area,  the  distribution  of  clean water plays an important role and is very much needed by local residents. There are still many obstacles that result in a lack of water supply, so that people rely heavily on PDAM Tirta Musi Booster Kertapati to meet their clean water needs.
In  this  study,  the  authors  analyzed  the  energy  loss  factors  in  the  distribution  network  of  clean water pipes from Booster Kertapati to Sungki Simpang Market Area, factors that affect energy loss in the pipe distribution network include flow rate, flow velocity, pipe bend angle, pipe friction, and change in pipe cross- section.
The results of the calculation show that the largest total energy loss is in the I-J pipe segment of 71.47446 m, the Ø0,1016 m or Ø4 inch pipe with a speed of 4.35800 m/s and the smallest total energy loss is in the C'-C pipe section of 0.10979 m , the Ø0,1016 m or Ø4 inch pipe at 1.38004 m/s. So it can be concluded that not only  the  number of turns, changes in the cross-section and length of the pipe  that  affect  the  energy loss factor, the flow velocity is also a factor in the energy loss.
Keywords:  Energy Loss Factor, Analysis Result.

## ANALISA FAKTOR KEHILANGAN ENERGI PADA DISTRIBUSI PIPA DARI BOOSTER KERTAPATI SAMPAI KAWASAN PASAR
Nurnilam Oemiati 1,* Sudirman Kimi 2 Rani Anggraini 3
1,2,3) Program Studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Palembang
nurnilam.oemiati@gmail.com

## Abstract

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang
Air  merupakan  suatu  kebutuhan  yang sangat  penting  bagi  kehidupan  di  bumi terutama  makhuk  hidup  seperti  manusia, tumbuhan, hewan dan lainnya. Untuk memenuhi  kebutuhan  air  tersebut  manusia melakukan berbagai upaya untuk mendapatkannya.  Dalam  hal  ini  pemenuhan air  bersih  yang  akan  dikonsumsi,  baik  untuk air  minum  maupun  untuk  kebutuhan  lainnya dapat  dilakukan  dengan  berbagai  cara, disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang ada.  Sistem  penyediaan  air  dilakukan  dengan sistem  perpipaan  dan  non  perpipaan.  Sistem perpipaan itu sendiri dikelola oleh
Perusahaan  Daerah  Air  Minum  (PDAM)  dan
sistem non perpipaan dikelola oleh masyarakat baik secara individu maupun kelompok. Sebagian  masyarakat  di  kota  Palembang khususnya daerah Kertapati telah
menggunakan  layanan  air  bersih  PDAM, seiring dengan pertumbuhan penduduk di kota Palembang, maka tuntutan air akan peningkatan  pelayanan  kebutuhan  air  bersih juga meningkat. Dalam hal ini banyak kendala yang  dihadapi  oleh  PDAM  kota  Palembang khususnya  menyangkut  pendistribusian  air bersih.
Fluida  terutama  air  dan  gas  merupakan  zat yang  tidak  bisa  lepas  dari  dalam  kehidupan kita  sehari-hari,  saat  ini  kualitas  daya  dukung lingkungan  semakin  menurun  ketersediaan  air yang  dapat  langsung  dikonsumsi  dan  alam juga  semakin  berkurang.  Keadaan  ini  juga diikuti  oleh  menurunnya  tekanan-tekanan  air ke  seluruh  daerah  pelayanan  sehingga
konsumen  mempergunakan  berbagai  cara untuk memperoleh air sesuai dengan keinginannya,  oleh  karena  itu  penelitian  ini menganalisa  mengenai  faktor  kehilangan energi pada jaringan distribusi pipa air bersih.

## 1.2 Maksud dan Tujuan
Penelitian ini dimaksudkan untuk
menganalisa  faktor  kehilangan  energi  pada jaringan  distribusi pipa air bersih  dari Booster Kertapati  sampai  Kawasan  Pasar  Simpang Sungki.
Adapun  tujuan  dari  analisa  ini  untuk mengetahui  kehilangan  energi  pada  tiap belokan  pipa,  kehilangan  energi akibat gesekan pipa dan untuk mengetahui kehilangan
energi akibat perubahan
penampang  pipa  di  daerah  layanan  PDAM Tirta  Musi  Palembang  Booster  Kertapati sampai Kawasan Pasar Simpang Sungki.

## 1.3 Batasan Masalah
Batasan masalah pada penelitian ini adalah menghitung besarnya kehilangan energi akibat belokan,  menghitung  kehilangan  energi akibat gesekan,  dan  kehilangan energi  akibat perubahan  penampang.  Kehilangan  energi akibat  elevasi  tidak  diperhitungkan  karena kontur  pada  lokasi  penelitian  memiliki  beda tinggi yang rendah atau relatif datar.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI
2.1. Tinjauan Pustaka
2.1.1. Pengertian Air
Air merupakan zat yang  mutlak  diperlukan bagi  setiap  makhluk  hidup.  Kebersihan  air adalah syarat utama bagi terjaminnya kesehatan  manusia dan lingkungan. Air bersih adalah  air  sehat  yang  dipergunakan  untuk
kegiatan manusia dan harus bebas dari kuman- kuman  penyebab  penyakit,  bebas  dari  bahan- bahan  kimia  yang  dapat  mencemari  air  bersih tersebut.  Air  merupakan  zat  yang  mutlak  bagi setiap mahluk hidup dan kebersihan air adalah syarat  utama  bagi  terjaminnya  kesehatan (Dwijosaputro, 1981).

## 2.1.2. Pengertian Pipa
Pipa adalah  saluran  tertutup  yang  biasanya berpenampang lingkaran dan digunakan untuk mengalirkan  fluida  dengan  tampang  aliran penuh. Fluida yang dialirkan melalui pipa bisa berupa  zat  cair  atau  gas,  dan  tekanan  bisa lebih  besar  atau  lebih  kecil  dari  tekanan atmosfer (Triatmodjo, B. 1996).

## 2.1.3. Sistem Perpipaan Diatribusi
Pada  umumnya,  terdapat  berbagai  macam pipa yang dapat digunakan dalam perencanaan sistem  distribusi  air  minum.  Adapun  macam- macam  pipa  yang  dapat  digunakan  adalah sebagai berikut :
a. Pipa Primer atau Pipa Induk ( supply main pipe )
b. Pipa Sekunder ( arterial main pipe )
c. Pipa Tersier
d. Pipa Servis

## 2.1.4. Sistem Jaringan Distribusi
Jaringan  distribusi  itu  sendiri  bertujuan untuk  mengalirkan  air  ke  konsumen,  proses pendistribusian  air  ke  konsumen  tergantung dari kondisi lokasi. Adapun metode pendistribusian  air  ke  konsumen  sebagai berikut :
a. Metode Gravitasi
b. Metode Pompa Adapun jenis-jenis sistem jaringan
distribusi  yang  akan  di  alirkan  kedaerah pelayanan, yaitu :
1) Sistem Cabang atau Branch
2) Sistem Melingkar atau Loop
3) Sistem Jaringan Kombinasi

## 2.1.5. Pipa Trasmisi
Pipa transmisi yaitu pipa yang mengalirkan air  dari  sumber  air  ke  reservoir  dan  instalasi pengolahan air, sert dari reservoir ke reservoir lainnya.

## 2.1.6. Sistem Distribusi Air
Air yang disuplai melalui pipa induk didistribusikan melalui dua aternatif sistem yaitu :
a. Continous System (Sistem Berkelanjutan)
b. Intermiten System ( Beberapa Jam)
2.1.7. Hukum Newton Tentang Kekekalan Zat Cair Hukum Newton tentang kekentalan
menyatakan  bahwa  tegangan  geser  antara  dua partikel  zat  cair  yang  berdampingan  adalah sebanding  dengan  perbedaan  kecepatan  dari kedua  partikel  (gradiem  kecepatan)  yang berbentuk :
𝑟 = 𝜇 𝑑𝑣 ……………………………...(1) 𝑑𝑦

## 2.1.8. Kehilangan    Energi  Pada  Aliran
Pipa
Zat  cair  yang  mengalir  didalam  bidang tanpa  batas  (pipa, saluran  terbuka atau  bidang datar) akan terjadi tegangan geser dan gradien kecepatan  pada  seluruh  medan  aliran  karena adanya  kekentalan.  Tegangan  geser  tersebut akan  menyebabkan  terjadinya  kehilangan energi selama pengaliran.

## 2.1.9. Kehilangan  Energi  Sekunder  Pada Aliran Pipa
Kehilangan energi sekunder disebabkan oleh  perubahan  penampang  pipa,  sambungan
pipa,  belokan  pipa  dan  katub. Pada  pipa  yang lebih  panjang  kehilangan  energi  primer biasanya  lebih  besar  dari  pada  kehilangan energi  sekunder,  sehingga  pada  keadaan tersebut  kehilangan  tenaga  sekunder  dapat diabaikan.  Pada  pipa  pendek  kehilangan energi  sekunder  harus  diperhitungkan,  untuk memperkecil  kehilangan  energi  sekunder perubahan  penampang  dan  belokan  dibuat secara berangsur – angsur.

## 2.1.10. Pembesaran Penampang
Pembesaran  penampang  mendadak  dari aliran  seperti  yang  ditunjukkan  pada  gambar 2.1  mengakibatkan  kenaikan  tekanan  dari p 1 menjadi p 2 dan  kecepatan  turun  dari V 1 menjadi V 2. Pada tempat disekitar pembesaran penampang  (1)  akan  terjadi  olakan  dan  aliran akan  normal  kembali  dari  mulai  tampang  (2). Di  daerah  tampang  1  dan  2  terjadi  pemisahan aliran.

## 2.1.11. Pengecilan Penampang
Pada pengecilan penampang yang mendadak,  garis  aliran  pada  bagian  hulu  dari sambungan  akan  menguncup  dan  akan mengecil  pada  vena  kontrakta.  Percobaan  – percobaan  yang  telah  dilakukan  menunjukkan bahwa  luas  tampang  pada  vena  kontrakta sekitar 0.6 A 2.

## 2.1.12  Kehilangan  Energi  Akibat  Belokan Pipa
Kehilangan  energi  yang  terjadi  pada belokan  tergantung  pada  sudut  belokan  pipa, untuk  sudut  belokan  90 ° dan  dengan  belokan halus  (berangsur  –  angsur)  kehilangan  tenaga tergantung pada perbandungan antra jari  – jari belokan dan diameter pipa
2.2. Landasan Teori
2.2.1. Mencari Debit Aliran dan

## Kecepatan Aliran
Debit  merupakan  banyaknya  fluida  yang mengalir  di  tiap  satuan  waktu  melalui  setiap irisan pipa atau saluran pipa.
Rumus  yang  digunakan  adalah  persamaan kontinuitas.  Apabila  kecepatan  dan  tampang aliran  dapat  dihitung  maka  debit  aliran  dapat dihitung,  demikian  pila  jika  kecepatan  dan debit  aliran  sudah  diketahui  maka  didapat tampang  aliran  untuk  melewatkan  debit tersebut,  dengan  kata  lain  saluran  dapat ditetapkan.
Debit  aliran  melalui  sistem  pipa  adalah hasil antara kecepatan aliran pada pipa dengan luas  penampang  pipa  menurut  Triatmodjo,  B (1996) yang ditulis dengan persamaan :
Q=AxV atau V= 𝑄 ........................... (2) 𝐴
Keterangan : Q = debit aliran (m 3 /dtk) A = Luas penampang (m 2 ) V = Kecepatan aliran (m/dtk)
Karena luas penampang berbentuk lingkaran,  maka  rumus  yang digunakan untuk
R = Jari –jari hidrolis I  = Kemiringan garis tenaga
Rumus Bazin : C= 87 ...................................................................... (5) 1+ ɤ 𝐵/√𝑅

## 2.2.2. Mencari  Kehilangan  Energi  Akibat Gesekan pada Pipa
Kehilangan  energi  akibat  gesekan  pada pipa  disebut  juga  kehilangan  energi  primer (Triatmodjo  B,  1996).  Kehilangan  energi  ini terjadi  akibat  adanya  kekentalan  zat  cair  atau turbulensi  karena  adanya  kekasaran  dinding yang  dapat  menimbulkan  gaya  gesek  yang akan menyebabkan kehilangan energi sepanjang  pipa  pada  aliran  seragam.  Adapun rumus yang digunakan untuk mencari kehilangan  energi  akibat  gesekan  air  di  dalam pipa  berdasarkan  persamaan  dan  metode Darcy-weisbach , yaitu :
hf= L.V
2 ..................................................................................................
(6)
D.2g
jika diketahui komponen debit (Q) dan luas penampang (A),  maka  persamaan (6)  menjadi : mencari luas penampang yaitu : hf= 8fL g π 2 D 5 𝑄 2 ……………….………….(7)
A= 1 . 𝜋. 𝐷 2 .................................................... (3) 4
Keterangan : A = Luas penampang (m 2 ) Π = 3,14 (konstanta) D = Diameter pipa (m)
Selain  rumus Manning ,  di  Indonesia  juga sering menggunakan rumus Chezy , yaitu :
V=C.√R.I ............................................. (4)
Keterangan : V = Kecepatan aliran (m/dtk)
C = Koef. Chezy yang  tergantung  pada kekasaran dinding
Keterangan : hf =Kehilangan energy akibat  gesekan air pada pipa f = Koef. Gesek L = Panjang pipa (m) D = Diameter pipa (m) Q = debit aliran (m 3 /dtk) g = Gravitasi (m/dtk 2 )
untuk menentukan angka f maka, digunakan  persamaan  Angka  Reynolds  yang digunakan  untuk  menunjukkan  sifat  utama aliran,  yaitu  apakah  aliran  itu  laminar, turbulen atau transisi :
Re= 𝑉.𝐿 .................................................
(7) 𝑣
Untuk  pipa  bundar  ,  maka  nilai  L  diganti dengan diameter pipa (D), sehingga persamaan berubah menjadi :
Re= 𝑉.𝐷 ................................................
(8)

## 2.2.4.  Mencari  Kehilangan  Energi  Akibat Perubahan Penampang Pipa
Untuk  mencari  kehilangan  energi  akibat perubahan  penampang  pipa  menggunakan persamaan :
(𝑉2−𝑉1) 2 𝑚 /𝑑𝑡𝑘 𝑣 Keterangan : Hm = Km Keterangan : 2𝑔 ……………..(11) Re = Angka Reynolds D = Diameter pipa (m)
V  = Kecepatan (m/dtk)
ʋ = Kekentalan  kinematik  air (air = 10 -6 m 2 /dtk)
Apabila : Re < 2000 = Laminer Re > 4000 = Turbulen 2000 < Re < 4000 = Transmisi (krisis)
Untuk  mencari  koefisien  gesek  pada  pipa halus  dapat  menggunakan  persamaan  Blasius sebagai berikut :
f = 0,316 .......................................................... (9) 𝑅𝑒 0,25
Keterangan : f  = Koef. Gesek Re = Angka Reynolds

## 2.2.3.  Mencari  Kehilangan  Energi  Akibat Gesekan pada Pipa
Kehilangan  energi  akibat  belokan  pada pipa tergantung pada sudut belokan itu sendiri dan  dapat  di  cari  dengan  persamaan  sebagai berikut :
Hb= 𝑘𝑏 𝑉 2 ......................................................................................
(10)
2.𝑔
Keterangan : hb = Kehilangan energi pada belokan pipa (m) kb  =  Koefisien  kehilangan  energy  pada belokan pipa V  =  Kecepatan  (m/dtk) g  = Gravitasi (m/dtk 2 )
hm = Kehilangan energi akibat perubahan penampang pipa V 1 = Kecepatan aliran di pipa hulu (m/dtk) V 2 = Kecepatan aliran di pipa hilir (m/dtk) g = Gravitasi D1 = Diameter pipa hulu (m) D2 = Diameter pipa hilir (m)

## 3. METODOLOGI PENELITIAN

## 3.1. Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  berlokasi  di  Kecamatan Kertapati  tepatnya  dari  PDAM  Booster Kertapati  sampai  Kawasan  Pasar  Simpang Sungki.  Lokasi  penelitian  ditunjukkan  pada gambar 3.1.
Gambar 3.1 Lokasi Penelitian

## 3.2. Pengumpulan Data
Data  sekunder  diperoleh  dari  kantor
PDAM Tirta Musi Booster Kertapati Palembang,  data  yang  diperoleh  sebagai berikut:
a. Peta Jaringan Pipa
b. Debit Aliran
c. Spesifikasi Pipa yang digunakan
d. Sudut belokan pada pipa

## 3.3. Pengolahan Data
Pengolahan  data  ini  diperlukan  data-data yang  lengkap  sebagai  penunjang  dalam perhitungan,  berikut  perthitungan  yang  harus diselesaikan ialah :
a. Menghitung debit aliran dan kecepatan aliran
b. Menghitung  kehilangan  energi  pada  tiap belokan pipa
c. Menghitung  kehilangan  energi  akibat gesekan pipa
d. Menghitung  kehilangan  energi  akibat perubahan penampang pipa
Gambar 3.2 Peta Jaringan
Keterangan :
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
: Arah Aliran Jenis Pipa : PVC Debit Awal Q : 191,47  l/ s
(sumber : PDAM Booster Kertapati)
Ruas Pipa titik Diameter Pipa (m) Debit Q (m3/dtk) Kecepatan V (m/dtk) O-A A 0,4064 0,19147 1,47681 A-S S 0,3048 0,14436 1,97949 S-B B 0,3048 0,10730 1,47127 B-C' C' 0,2032 0,04693 1,44793 C'-B' B' 0,2032 0,03575 1,10292 C'-C C 0,1016 0,01118 1,38004 C-D D 0,1016 0,01066 1,31533 D-D' D' 0,0508 0,00252 1,24342 D'-D1 D1 0,0508 0,00238 1,17544 D-E E 0,1016 0,00814 1,00448 E-E' E' 0,0508 0,00192 0,94956 E-F F 0,1016 0,00622 0,76709 F-F' F' 0,0508 0,00147 0,72515 F'-F1 F1 0,0508 0,00139 0,68550 F1-F2 F2 0,0508 0,00131 0,64802 F-G G 0,1016 0,00475 0,58580 G-G' G' 0,0508 0,00112 0,55377 A-H H 0,2032 0,03241 1,45337 H-I I 0,2032 0,04636 1,43031 I-J J 0,1016 0,03531 4,35800 J-J' J' 0,0508 0,00835 4,11973 J'-J1 J1 0,0508 0,00789 3,89449 J-K K 0,1016 0,02697 3,32807 K-K' K' 0,0762 0,01436 3,15146 K'-K1 K1 0,0762 0,01360 2,98422 K-L L 0,1016 0,02697 1,55537 L-L' L' 0,0508 0,00282 1,47033 L'-L1 L1 0,0508 0,00282 1,38994 L1-L2 L2 0,0508 0,00266 1,31395 L2-L3 L3 0,0508 0,00252 1,24211 L3-L4 L4 0,0508 0,00238 1,17420 L-M M 0,1016 0,00962 1,18779 M-M' M' 0,0508 0,00227 1,12285 M'- M1 M1 0,0508 0,00215 1,06146
Berdasarkan  perhitungan didapat  energy total didapat pada tabel dibawah ini:

## 4.1 Analisa Hasil Perhitungan
Hasil  perhitungan  yang  didapat  mengenai debit  dan  kecepatan  aliran,  kehilangan  energi akibat  belokan  pada  pipa  (hb),  kehilangan energi  akibat  gesekan  pada  pipa  (hf), kehilangan energi akibat pengecilan penampang  (hm),  maka  kehilangan  energi total sejauh 71,47446 m pada titik I menuju J.
Kehilangan  energi  terbesar  akibat  belokan pada  pipa  berada  di  titik  J  sebesar  0,86152  m dengan sudut belokan 90°.  Sedangkan kehilangan  energi  terendah  berada  dititik  G sebesar 0,01557 m dengan sudut yang sama.
Berdasarkan  perhitungan  nilai  terbesar kehilangan  energi  akibat  gesekan  terdapat pada  titik  I  menuju  J  sejauh  70,61199  m  dan nilai terendah terdapat pada titik C’ menuju C sejauh 0,02340 m.
Pada perubahan penampang pipa
berdasarkan hasil perhitungan, nilai kehilangan  energi  terbesar  terletak  diruas  H menuju  I  sebesar  0,14417  m  dengan  diameter pipa  Ø0,2032  m  atau  Ø8  inci  dan  Ø0,1016  m atau  Ø4  inci,  sedangkan  kehilangan  energi terendah terletak pada ruas B menuju C’ dengan pipa ,Ø0,2032 m atau Ø8 inci dan Ø0,1016 m atau Ø4 inci kemudian Ø0,2032 m atau Ø8 inci dengan  nilai  yang sama yaitu 0,00001 m.
Berdasarkan hasil analisa perhitungan debit aliran terendah terdapat di ruas pipa G menuju G’ sebesar 0,00112 m 3 /dtk dengan sambungan rumah  terjauh.  Dapat  di  simpulkan  bahwa semakin jauh sambungan rumah akan semakin kecil  pula  debit  yang  didapat,  adapun  solusi yang  dapat  dilakukan  agar  debit  pada  titik terjauh  mendapatkan  suplai  air  yang  cukup adalah  dengan  menambahkan  energi  awal pada Booster cabang Kertapati dan dapat juga memperbarui  jenis  pipa  (HDPE)  sehingga dapat mengurangi kehilangan energi.
Kehilangan Energi pada Belokan Pipa hb(m) Kehilangan Energi Akibat Gesekan pada Pipa hf (m) Kehilangan Energi Akibat Perubahan Penampang Pipa (hm) (m) Total (m) 0,09893 0,05590 0,00193 0,15676 0,17775 2,54076 - 2,71851 - 0,07956 0,25829 0,33785 0,09510 0,03567 0,00001 0,13078 - 1,06352 - 1,06352 0,08639 0,02340 - 0,10979 0,07848 1,26231 0,00009 1,34088 0,02837 1,42232 - 1,45069 - 1,62531 - 1,62531 0,04577 0,11634 0,00005 0,16216 - 0,57869 - 0,57869 0,02669 0,56944 0,00056 0,59670 0,02385 0,40915 - 0,43301 0,02132 0,18541 - 0,20672 - 0,38548 - 0,38548 0,01557 0,23335 0,00002 0,24893 - 0,41291 - 0,41291 0,07967 0,88338 0,00001 0,96306 0,09280 0,10476 0,14417 0,34172 0,86152 70,61199 0,00095 71,47446 0,76989 9,56009 - 10,32998 - 5,70015 - 5,70015 0,41775 3,13094 0,00245 3,55114 0,37459 5,68971 - 6,06430 - 2,41355 - 2,41355 0,10974 0,82708 0,00012 0,93694 0,09807 2,65348 - 2,75155 0,08764 0,33818 - 0,42582 0,07832 0,13622 - 0,21453 0,06254 0,18518 - 0,24772 - 0,50348 - 0,50348 0,06400 0,38398 0,00007 0,44805 0,05719 1,03462 - 1,09181 - 0,21097 - 0,21097

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  dengan judul  Analisa  Faktor  Kehilangan  Energi  Pada Jaringan  Distribusi  Pipa  Air  Bersih  Dari Booster  Kertapati  Sampai  Kawasan  Pasar Simpang  Sungki,  maka  dapat  disimpulkan bahwa :
a. Total  kehilangan  energi  terbesar  berada pada  ruas  pipa  I-J  sebesar  71,47446 meter,  pipa  Ø1016  m  atau  Ø4  inci dengan  kecepatan  4,35800  meter/detik dan  pada  ruas  pipa  J-J’  sebesar  10,32998 meter,  pipa  Ø0,0508  m  atau  Ø2  inci dengan kecepatan 4,11973 meter/detik.
b. Total  kehilangan  energi  terkecil  berada pada  ruas  pipa  C’-C  sebesar  0,10979 meter,  pipa  Ø0,1016  m  atau  Ø4  inci dengan  kecepatan  1,38004  meter/detik dan  pada ruas  pipa  B-C’  sebesar  0,13078 meter,  pipa  Ø0,2032  m  atau  Ø8  inci dengan kecepatan 1,44793 meter/detik.
c. Berdasarkan  hasil  perhitungan debit aliran  terendah  terdapat  di  ruas  pipa  G menuju  G’  sebesar  0,00112  meter 3 /dtk dengan  sambungan  rumah  terjauh.  Dapat di  simpulkan  bahwa  semakin  jauh sambungan  rumah  akan  semakin  kecil pula debit yang didapat.

## 5.1.  Saran
Disarankan  kepada  penelitian  selanjutnya untuk  menghitung  kehilangan  energi  akibat elevasi  apabila  keadaan  topografi  di  lokasi penelitian cenderung memiliki tingkat kemiringan  yang  relatif  tinggi.  Hal  ini dikarenakan adanya beda tinggi juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi  kehilangan  tenaga  pada  saat pengaliran.

## REFERENSI
Dua  K.S.Y.  Klaas,  M.Sc.,  MEngSc.,  MASCE.  “Desain Jaringan Pipa”. Bandung : Mandar Maju. Dwijosaputro,  D.  1981.  “Dasar-dasar  Mikrobiologi”.
Jakarta : Djambatan.
SNI  03-7065-2005.  2005.  “Tata  Cara  Perencanaan Sistem  Plambing” . Badan  Standarisasi  Nasional, ICS 91.140.60.
Triatmodjo Bambang, 1996. “Hidraulika II”. Yogyakarta
: Universitas Gadjah Mada.
Waspodo.  2017.  “Analisa Head  Loss Sistem  Jaringan Pipa  pada  Sambungan  Pipa  Kombinasi Diameter  Berbeda”.  Pontianak  :  Universitas Muhammadiyah Pontianak.
Wicaksono  Abdul  Latif.  2019.  “Analisa  Faktor Kehilangan  Energi  pada  Sistem  Distribusi  Air Bersih di PDAM Kabupaten Lahat”. Palembang : Universitas Muhammadiyah Palembang.