e-ISSN : 2715-5064

## Analisis Isolasi Pada Generator Pembangkit Listrik Tenaga Air Saguling
Anhar Fauzi Muhammad 1*) , Ulinnuha Latifa 2 , Insani Abdi Bangsa 3
1 Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Singaperbangsa, Karawang,
1 Jln. H. S. Ronggowaluyo, Puseurjaya, Kec. Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41361, Indonesia email: 1 anhar.fauzi17035@student.unsika.ac.id, 2 ulinnuha..latifa@ft.unsika.ac.id, 3 iabdi.bangsa@ft.unsika.ac.id
Abstract the system at the electric power plant has some main equipment  that  has  high  voltage,  one  of  them  is  the  generator. High  voltage  equipment  has  an  isolation  system  that  plays  an important  role  in  the  main  operation  of  a  normal  generator. many found the damage to electrical equipment is happening on the isolation  system,  therefore it  needed  periodically  monitoring to  maintain  the  quality  of  the  isolation.  one  of  the  ways  for monitoring  is  to  check  and  detect  the  partial  discharger  at  the isolation.  partial  discharger  could  exist  because  of  the  isolation of  the  electrical equipment getting a  high  electric field  pressure. if  an  isolation  run  into  partial  discharger  in  a  long  period  of time,  that  would  result  in  malfunction  or  damage  at  the isolation.  Isolation  that  used  in  generator  at  saguling hydroelectric  power  plant  was  E  class  that  had  maximum temperature of 120’c. If the generator temperature exceed 120’c that  means  isolation  at  the  generator  encounter  a  disturbance and  that  would endanger the generator,  and the  most danger of all  is  the  generator  may  burnt.  This  research  done  at    saguling hydroelectric  power  plant.  With  the  examination  using  raytech imprared thermometer and it was done manually. This research purpose  was  to  acknowledge  actual  condition  of  the  generator isolation  quality  at  the  saguling  hydroelectric  power  plant.  The result  of  this  research  showed  that  isolation  at  the  mentioned generator  still  proper  to  be  used  because  of  the  temperature doesn’t exceed the limit that had been determined.
Kata  Kunci  generator,  isolation, partial  discharger, PLTA Saguling, dan raytek imprared thermometer.
Abstrak  Sistem  pada  pembangkit  tenaga  listrik  memiliki beberapa  peralatan  utama  yang  bertegangan  tinggi,  salah satunya  ialah  generator.  Peralatan  yang  memiliki  tegangan tinggi  memiliki  sistem  isolasi  yang  berperan  penting  untuk operasi  normal  generator.  Banyak  ditemukan  kerusakan peralatan  listrik  yang  terjadi  pada  sistem  isolasinyaoleh  sebab itu  oerlu  dilakukan  pemantauan  secara  berkala  untuk  menjaga kualitas  dari    isolasi  tersebut.  Salah  satu  cara  yang  dapat dilakukan  untuk  pemantauan  dengan  cara  mendeteksi partial discharger pada isolasi tersebut. Partial discharger dapat terjadi dikarenakan isolasi pada peralatan listrik mendapatkan tekanan medan  listrik  yang  sangat  tinggi.  Apabila  isolasi  mengalami partial  discharger dalam  jangka  waktu  yang  lama  akan mengakibatkan  kerusakan  pada  isolasi  tersebut. Isolasi  yang digunakan  pada  generator  di  PLTA  Saguling  ini  menggunakan kelas E yang memiliki maksimum temperaturnya adalah 120°C. jika  suhu  generator  melebihi  dari  120°C  berarti  isolasi  pada generator tersebut mengalami gangguan dan akan membahayakan  untuk  generator  tersebut,  dan  yang  paling bahaya  generator  tersebut  bisa  terbakar.  Penelitian  ini dilakukan  di  PLTA  Saguling.  dengan  pengujian  menggunakan alat raytek  imprared  thermometer dan  pengecekan  in  dilakukan secara  manual.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui keadaan  aktual  kualitas  isolasi  generator  yang  ada  PLTA Saguling. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa isolasi pada generator  masih  layak  untuk  digunakan  karena  suhu  tiak melebihi batas yang ditentukan.
Kata  Kunci  generator,  isolasi, partial  discharger, PLTA Saguling, dan raytek imprared thermometer.

## I. PENDAHULUAN
Pada  sistem  ketenagalistrikan  ada  beberapa  sejumlah peralatan  utama  yang  memiliki  tegangan  tinggi,  seperti generator,  transformator,  isolator  dan  berbagai  jenis-jenis kabel. Dari beberapa peralatan tersebut memiliki suatu sistem tahanan atau sering dikenal dengan isolasi, untuk memisahkan antara  bagaian  yang  memiliki  tegangan  dengan  bagian memiliki  tegangan  lainnya  atau  bagian  yang  memiliki tegangan  dengan  bagian  netral.  Isolasi  ini  sangat  berperan penting untuk peralatan listrik  yang memiliki tegangan tinggi bagi operasi normal peralatan tersebut.
Generator  adalah  sebuah  komponen  yang  penting  dalam pembangkit  energi  listrik.  Generator  inilah  yang  nantinya menghasilkan  energi  listrik  yang  merubah  energi  mekanik menjadi  energi  listrik.  Namun,  pada  suatu  sistem  yang  ada pada pembangkitan energi listrik, tidak menutup kemungkinan  akan  ada  gangguan  pada  generator  yang  dapat menyebabkan generator tersebut mengalami kerusakan.
Partial  discharger (PD)  adalah  kelebihan  elektrik  yang terjadi  pada  bagian  rongga  ( void )  yang  terlokalisir,  baik didalam  maupun  diluar  pada  bagian  isolasi  akibat  terjadinya electrical stress (3kV/mm melebihi electrical breakdown 300 kV/mm) udara[10]. Partial discharge adalah sebuah peristiwa yang  umum  terjadi  pada  alat-alat  tenaga  listrik,  p artial discharger juga  akan  dapat  terjadi  dengan  kejadian  yang berbeda-beda  dan  pengaruh  yang  berbeda-beda  pula    yang terjadi  pada  alat-alat  listrik.  Penyebab  terjadinya partial discharge yaitu  diakibatkan  oleh  hasil  dari  pemicu-pemicu ( stress )  pada  alat-alat  listrik  yang  digunakan,  daiantara  alat- alat listrik tersebut ialah suhu, elektrikal, lingkungan, partikel, kimia,  dan  mekanikal.  Pengaplikasian  tersebut  dilakukan dalam  proses  jenis  isolasi  yang  digunakan  pada  trafo  dan proses maintenence yang  dilakukan  secara  rutin dan  berkala, oleh  karena  itu,  harus  berjalan  sesuai  untuk  menjaga keandalan dan kualitas kinerja dari trafo[1]. Hal ini juga dapat dilakukan  perilaku  yang  sama  pada  generator.  Dan sependapat juga dengan[5] bahwa untuk menghindarakan dari kegagalan  atau  kerusakan  pada  alat-alat  listrik  harus dilakukan perawatan peralatan secara berkala yang disesaikan dengan kondisi dan umur dari alat-alat listrik tersebut, supaya alat-alat listrik selalu terjaga kondisinya
PD  adalah  sebuah kondisi  yang  dapat  terjadi  pada isolasi alat-alat  listrik  yang  memiliki  tegangan  sangat  tinggi. Menurut[2], kondisi tersebut berupa loncatan bunga api listrik atau  pelepasan  yang  melintasi  pada  bagian  isolasi  antar konduktor. Beberapa jenis-jenis isolasi yang dapat digunakan untuk alat-alat yang bertegangan tinggi, misalnya isolasi jenis padat,  gas,  atau  cair.  Hasil  analisa  dari partial  discharge berperan  dalam  mengidentifikasi  sifat-sifat  pada partial discharge dan  dampak  dari  kejadian  tersebut  akan  muncul pada  alat-alat  listrik,  kesalahan  pada  hasil  analisis partial discharge akan  mengakibatkan  data  yang  tidak  akurat  pada
e-ISSN : 2715-5064
asesmen  peralatan.  Selain  itu  juga  tujuan  lain  dari  hasil analisa partial  discharge ialah  untuk  mengetahui  suatu keadaan  aktual  dari  sebuah  sistem  sehingga  dapat  dilakukan perilaku yang harus ditingkatkan pada keandalan dan kualitas dari sistem tersebut.
Beberapa penelitian yang telah dilakukan yang berhubungan dengan PD dan perkiraan usia dari isolasi lilitan stator  yang  telah  dilakukan  dengan  cara  pengukuran  PD berbasis online pada  sebuah  generator  dengan  menggunakan pendingin  H2  yang  mampu  mendeteksi  dan  membaca  lilitan yang longgar dan terkontaminasi bahan konduktif[9], analisis pada  sebuah  PD  dalam  generator  menggunakan  metode komparasi,  trending  dan  karakteristik  yang  dilakukan penelitian oleh Iris Power Engineering. Inc. [8], dan perkiraan usia  efektif  pada  isolasi    lilitan  stator  menggunakan  metode regresi  linear[4].  Penelitian-penelitian  tersebut  difokuskan tentang analisis PD dan perkiraan usia kelayakan operasional pada  lilitan  stator  dalam  generator,  engan  menggunakan metode  yang  dikeluarkan  oleh Iris  Power  Engineering.  Inc. dan regresi linear.
30%  kerusakan  isolasi  generator  disebabkan  oleh kegagalan  elektrik  akibat  menahan thermal  stress pada tegangan  tinggi.  Peristiwa partial  discharge  adalah sebuah fenomena  yang  menandakan  penurunan  kemampuan  isolasi. Partial  discharge adalah  pelepasan  muatan  listrik  pada sebagian  tertentu  system  isolasi. Partial  discharge dapat berujung pada kegagalan isolasi pada sebuah generator[3].
Maka dari itu, pendeteksi partial discharge merupakan hal yang  penting.  Pemantauan  dan  pengukuran  secara  online nerupakan mekanisme yang bersifat preventif agar kegagalan isolasi  dapat diminimalisir.  Salah  satu  cara  memprediksi  dan memantau partial  discharge adalah  mengecek  suhu  pada generator tersebut apakah suhunya normal atau terlalu tinggi.

## II. PENELITIAN YANG TERKAIT
A. Generator
Menurut[5].  Generator  adalah  sebuah  alat  sumber tegangan  listrik  yang  didapatkan  dengan  cara  suatu  energi mekanik  dirubah  menjadi  energi  listrik.  Cara  kerja  generator yaitu berpedoman sesuai prinsip kerja induksi elektromagnetik,  yaitu  dengan  cara  memutarkan  suatu  lilitan tembaga  pada  medan  magnet  sehingga  menimbulkan  GGL (Gaya Gerak Listrik) induksi.
Generator  listrik  membuat  energi  listrik  dari  sebuah perubahan  suatu  sumber  energi  mekanik,  biasanya  dengan cara menggunakan sebuah induksi elektromagnetik. Proses ini dikenal  dengan  cara  kerja  pembangkitan  listrik.  Walaupun generator  dan  motor  mempunyai  banyak  sekali  persamaan, tetapi  motor  yaitu  sebuah  alat  yang  dapat  mengubah  energi listrik menjadi energi mekanik yang cara kerjanya berbanding terbalik  dengan  prinsip  kerja  generator.  Prinsip  kerja  dari generator  adalah  mendongkrak  muatan  listrik  untuk  berjalan melalui sebuah jalur listrik terluar, namun generator ini tidak dapat  menciptakan  tenaga  listrik  yang  sudah  berada  pada kabel belitannya. Hal ini juga bisa disamakan dengan sebuah pompa  air,  yang  dapat  menciptakan  arus  aliran  air  namun tidak  dapat  menciptakan  air  didalamnya.  Sumber  energi mekanik  ini  dapat  berupa  turbin  mesin  uap  ataupun resiprokat,  kincir  air  ataupun  air  yang  jatuh  pada  sebuah turbin, mesin pembakaran dalam, engkol tangan, turbin angin,
energi matahari atau energi surya udara yang di padatkan dan dimampatkan, atau berbagai sumber energi mekanik lainnya.
Generator  AC  ini  adalah  sejenis  motor  DC  tetapi  telah dimodifikasi  dengan  cara  menambahkan  jumlah  lilitan didalamnya.

## B. Isolator
Menurut [6]. Untuk memproteksi lilitan medan dan lilitan stator  pada  sistem  isolasi  sebuah  generator  menyatukan beberapa material yang berbeda, sehingga pada bagian utama memerlukan  beberapa  pengetesan  untuk  menapatkan  batasan standar  isolasi.  Sistem  isolasi  ini  berhubungan  dengan kekuatan dielektrik yang sudah berhasil menggunakan sebuah mika  dalam  berbagai  bentuk.  Dalam  penyusunannya  isolasi lilitan asphalt-mica pada  generator  memiliki  sejarah  yang dapat menyerap kelembaban pada suatu keadaan, namun pada beberapa  kasus  yang  membutuhkan  pengeringan  belitan supaya mendapatkan level resistansi sistem isolasi yang baik. Isolasi epoxy-mica sekarang  banyak  digunakan  karena memiliki  kekuatan  mekanik  dan  pengendapan  yang  cukup baik  terhadap  air,  oli,  ataupun  kontaminasi  lain  yang  dapat ditimbulkan oleh kondisi tidak normal.
Kualitas  isolasi  menjadi  faktor  yang  harus  diperhatikan untuk  melakukan  suatu  perbaikan (rewinding) ataupun (reinsulation). Pengujian dengan tetangan tinggi pada belitan merupakan  salah  satu  cara  untuk  mengetahui  adanya  arus bocor  pada  isolasi  belitan.  Dengan  memberikan  tegangan tinggi pada isolasi belitan, maka dapat menunjukkan kualitas dari isolasi terhadap tegangan kerja yang di terima.
Besarnya  nilai  arus  bocor  yang  tertedeksi  pada  saat pengujian,  menjadi  parameter  dari  ketahanan  kualitas  isolasi terhadap  tegangan  kerja  yang  diterima. Dissipation  factor atau tan  delta adalah  sebuah  parameter  untuk  menunjukan seberapa efesien isolasi yang digunakan. Pengetesan tan delta sangat  efektif  dalam  mendeteksi  adanya  kontaminasi  sebuah isolasi,  kualitas  pada  semikonduktor,  jumlah  kandungan kehampaan dan partial discharge.
Bahan  isolasi  sangatlah  berbeda  antara  aslinya  dan kekayaannya,  keduanya  adalah  mano  metalik  dan  tidak tersusun  secara  teratur  atau  organic,  seragam  atau  heterogen dikomposisi,  alami  atau  buatan.  Banyak  dari  merka  berasal dari  bahan  alami  seperti  kertas, kain,  mika  dan lilin.  Banyak sekali kekayaan yang dapat menentukan pantas atau tidaknya suatu  bahan  isolasi.  Daya  hambat,  kekuatan  elektis,  histeris dielectric dan  keuletan  adalah  syarat  suatu  bahan  isolasi. Suatu bahan isolasi yang ideal harus memenuhi syarat diatas. Bahan  isolasi  untuk  mesin-mesin  listrik  dalam  hubungan dengan  stabilitas  yang  berkenaan  dengan  panas  di  bagi menjadi  beberapa  kelas.  Kelas  bahan  isolasi  dan  temperatur ditunjukkan pada tabel I.
TABEL I

## KELAS BAHAN ISOLASI DAN TEMPERATUR
Kelas Temperature Y (formely 0) 90°C A 105°C E 120°C B 130°C F 155°C H 180°C G Diatas 180°C
*) penulis korespondensi : Anhar Fauzi Muhammad Email: anhar.fauzi17035@student.unsika.ac.id
e-ISSN : 2715-5064

## III. METODE PENELITIAN
A. Tempat dan waktu penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  tempat  wilayah  PT. Indonesia  Power  POMU  Saguling  dimana  tempat  ini dilakukan  sebagai  tempat  pengambilan  data.  Penelitian  ini juga  dimulai  dengan  pengambilan  data  pada  tanggal  1-31 bulan  Januari  2019,  kemudian  dilakukan  pengolahan  dan pengkajian data-data yang telah diperoleh..

## B. Sumber Data
Sumber  data  adalah  suatu  hal  yang  sangat  penting  sekali dan  dapat  memberikan  sebuah  informasi  mengenai  data-data pada  penelitian  yang  dilakukan.  Berdasarkan  sumber  yang ada,  data  yang  diambail  dijadikan  menjadi  dua  bagian  yaitu data primer dan data sekunder.
1. Data Primer
Pengambilan data primer pada penelitian yang dilakukan di  pembangkit  listrik  PT.  Indonesia  Power  POMU Saguling  berupa hasil  pengetesan tahan  isolasi  generator yang dilakukan.
2. Data Sekunder Pengambilan  data  sekuner  pada  penelitian  ini  merujuk pada  standar-standar  yang  brehubungan  dengan  alat-alat penelitian  ini  sesuai  referensi  yang  sudah  ada sebelumnya.
C. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  dilakukan secara  langsung  ditempat  penelitian,  untuk  memperoleh  data dari  hasil  pengujian  yang  bertempat  di  PT.  Indonesia  Power POMU  Saguling.  Adapun  data  yang  diperoleh  dengan  cara sebagai berikut:
1. Wawancara Adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya  jawab  dengan  teknisi  bidang  kelistrikan  untuk memperoleh  pengetahuan  tentang  pengujian  yang dilakukan.
2. Pengamatan Langsung Adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan sebuah  pengamatan  secara  langsung  selama  proses pengecekan suhu generator dan ruangan generator.

## D. Metode Literatur
Metode  literatur  digunakan  dengan  mengumpulkan  dan mengkaji  data dari berbagai sumber referensi seperti, jurnal, buku, skripsi, dan SOP pengcekan yang berhubungan dengan judul penelitian yang akan dibahas yaitu analisis isolasi pada generator  untuk  dijadikan  acuan  dan  referensi  dalam membuat penulisan dan pembahsan seperti yang tertulis pada daftar pustaka.
E. Metode Observasi Metode observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan  dan  pengujian  secara  langsung  dilapangan  yang dilakukan berdasarkan penelitian yang akan diteliti.
F. Teknik Analisis
Pada  penelitian  ini  analisa  data  yang  digunakan  ialah analisa deskriptif dan analisa kualitatif. Data yang terkumpul setelah  didapatkan  selanjutnya  diolah  sesuai  dengan kebutuhan  penulisan  lalu  di  analisa.  sesuai  kebutuhan penulisan  lalu  di  analisa.  Kemudian  selanjutnya  hasil-hasil dari  pendekatan  statistik  sederhana  itu  akan  ditampilkan
dalam  bentuk  penjabaran  narasi  serta  tabel  dan  grafik  sesuai kebutuhan.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil
Pengambilan  data  dilakukan  dengan  cara  mengecek  dari setiap  sisi  generator  dengan  menggunakan  alat  yang dinamakan raytek  imprared  thermometer. Pengambilan  data dilakukan  dua  kali  dalam  seminggu.  Data  yang  di  dapatkan sebagai berikut.

## TABEL II
DATA SUHU GENERATOR UNIT 1 N O Tanggal Suhu ( °C ) Suhu ruangan Suhu generator 1 8/1/2020 30 2 10/1/2020 31 3 15/1/2020 30 4 17/1/2020 32 5 22/1/2020 31 6 24/1/2020 30 7 29/1/2020 31 8 31/1/2020 32 Rata-rata 30.75 54.9125
Berdasarkan  Tabel  II  diatas  adalah  data temperature ruangan  generator  dan  suhu  generator,  pada  generator  unit  1 yang  ada  di  PLTA  Saguling,  data  tersebut  diambil  dua  kali dalam  seminggu  setiap  hari  rabu  dan  hari  jum’at, pengambilan  data  dilakukan  dalam  jangka  waktu  empat minggu,  sehingga  data  yang  didapat  adalah  delapan  data. Pengambilan data pertama dilakukan pada hari rabu tanggal 8 januari  2020  dan  data  terakhirnya  diambil  pada  hari  jum’at tanggal  31  januari  2020.  Rata-rata  data  temperatur  ruangan unit  1  ini  adalah  30.75  °C.  Sedangkan  rata-rata temperature generator unit 1 ini ada pada temperature 54.9125 °C.

## TABEL III DATA SUHU GENERATOR UNIT 2
N
O Tanggal Suhu ( °C ) Suhu ruangan Suhu generator 1 8/1/2020 41 2 10/1/2020 41 3 15/1/2020 41 4 17/1/2020 41 5 22/1/2020
41 6
24/1/2020
42
7 29/1/2020 43 8 31/1/2020 40 Rata-rata 30.75 63.55
Berdasarkan  Tabel  III  diatas  adalah  data temperature ruangan  generator  dan  suhu  generator,  pada  generator  unit  2 yang  ada  di  PLTA  Saguling,  data  tersebut  diambil  dua  kali dalam  seminggu  setiap  hari  rabu  dan  hari  jum’at, pengambilan  data  dilakukan  dalam  jangka  waktu  empat minggu,  sehingga  data  yang  didapat  adalah  delapan  data. Pengambilan data pertama dilakukan pada hari rabu tanggal 8 januari  2020  dan  data  terakhirnya  diambil  pada  hari  jum’at tanggal  31  januari  2020.  Rata-rata  data  temperatur  ruangan
e-ISSN : 2715-5064
unit  2  ini  adalah  41.25  °C.  Sedangkan  rata-rata temperature generator unit 2 ini ada pada temperature 63.55 °C.
TABEL IV
DATA SUHU GENERATOR UNIT 3 N O Tanggal
Suhu ( °C ) Suhu ruangan Suhu generator 1 8/1/2020 42 2 10/1/2020 42 3 15/1/2020 42 4
17/1/2020 42
5 22/1/2020 42 6
24/1/2020
42 7 29/1/2020 42 8
31/1/2020 42 Rata-rata 30.75 68.3375
Berdasarkan  Tabel  IV  diatas  adalah  data temperature ruangan  generator  dan  suhu  generator,  pada  generator  unit  3 yang  ada  di  PLTA  Saguling,  data  tersebut  diambil  dua  kali dalam  seminggu  setiap  hari  rabu  dan  hari  jum’at, pengambilan  data  dilakukan  dalam  jangka  waktu  empat minggu,  sehingga  data  yang  didapat  adalah  delapan  data. Pengambilan data pertama dilakukan pada hari rabu tanggal 8 januari  2020  dan  data  terakhirnya  diambil  pada  hari  jum’at tanggal  31  januari  2020.  Rata-rata  data  temperatur  ruangan unit 3 ini adalah 42 °C dan temperature ruangan dari unit 3 ini terbilang stabil ketika pengambilan data. Sedangkan rata-rata temperature generator unit  3  ini  ada  pada temperature 63.55 °C.
TABEL V DATA SUHU GENERATOR UNIT 3 N O Tanggal
Suhu ( °C ) Suhu ruangan Suhu generator 1 8/1/2020 34 2 10/1/2020 32 3 15/1/2020 33 4 17/1/2020 35 5 22/1/2020 35 6 24/1/2020
35 7 29/1/2020 32 8 31/1/2020 35 Rata-rata 30.75 55.0125
Berdasarkan  Tabel  V  diatas  adalah  data temperature ruangan  generator  dan  suhu  generator,  pada  generator  unit  4 yang  ada  di  PLTA  Saguling,  data  tersebut  diambil  dua  kali dalam  seminggu  setiap  hari  rabu  dan  hari  jum’at, pengambilan  data  dilakukan  dalam  jangka  waktu  empat minggu,  sehingga  data  yang  didapat  adalah  delapan  data. Pengambilan data pertama dilakukan pada hari rabu tanggal 8 januari  2020  dan  data  terakhirnya  diambil  pada  hari  jum’at tanggal  31  januari  2020.  Rata-rata  data  temperatur  ruangan unit  4  ini  adalah  33.87  °C.  Sedangkan  rata-rata temperature generator unit 4 ini ada pada temperature 55.0125 °C.
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 SU H U ( °C) Tanggal UNIT 1 UNIT 2 UNIT 3 UNIT 4

## Gambar 1. Grafik perbandingan temperature ruangan
generator
Berdasarkan Grafik 4.1 diatas adalah data perbandingan temperature ruangan  generator  dari  semua  unit  yang  ada  di PLTA  Saguling,  terlihat  sangat  jelas  urutan  dari  temperatur semua unit kalau diurutkan dari temperaturnya paling rendah yaitu,  pertama  unit  1  yang  ditunjukan  garis  berwarna  biru, kedua unit 4 yang ditunjukan garis berwarna ungu, ketiga unit 2  yang  ditunjukan  garis  berwarna  merah,  dan  yang  terakhir yaitu unit 3 ditunjukan garis berwarna hijau.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 SU H U ( °C ) Tanggal UNIT 1 UNIT 2 UNIT 3 UNIT 4
Gambar 2. Grafik perbandingan temperature generator
Berdasarkan Grafik 4.2 diatas adalah data perbandingan temperatur  generator  dari  semua  unit  yang  ada  di  PLTA Saguling  sama  seperti  temperatur ruangannya, terlihat  sangat jelas urutan dari temperature semua unit kalau diurutkan dari temperaturnya  paling  rendah  yaitu,  pertama  unit  1  yang ditunjukan garis berwarna biru, kedua unit 4 yang ditunjukan garis  berwarna  ungu,  ketiga  unit  2  yang  ditunjukan  garis berwarna  merah,  dan  yang  terakhir  yaitu  unit  3  ditunjukan garis berwarna hijau.

## B. Pembahasan
Berdasarkan  hasil  analisis  dari  data  yang  didapatkan, bahwa  dari  empat  unit  yang  beroperasi  di  PLTA  saguling semua  generator  masih  berfungsi  dengan  baik  dan  tahanan isolasinya  masih  dapat  digunakan  untuk  beberapa  tahun  ke depan.  Karena,  temperatur  keempat  generator  yang  ada  di PLTA  Saguling  ini  tidak  melibihi  batas  temperature maksimum  isolasi  yang  digunakan,  kelas  isolasi  yang digunakan  pada  generator  di  PLTA  Saguling  adalah  kelas  E yang memiliki batas maksimum temperaturnya  yaitu 120 °C. dan  dikuatkan  lagi  karena  adanya  data  hasil winding insulation  resistance dari  tahun  sebelumnya  bahwa  isolasi generator  yang  ada  di  PLTA  Saguling  masih  dalam  keadaan baik.  Meskipun  semua  unit  generator  berbeda-beda temperaturnya.  Tetapi,  dapat  di  lihat  juga  bahwa  temperatur ruangan  sangat  berpengaruh  sekali  terhadap  temperatur
e-ISSN : 2715-5064
generatornya.  Temperature  ruangan  ini  dipengaruhi  oleh sistem  pendingin  pada  setiap  masing-masing  generator unitnya.
Dari  data  yang  didapatkan,  unit  1  temperature  ruangan dan  temperatur generatornya  paling  baik.  Karena, temperatur ruangan  dari  unit  1  rata-ratanya  adalah  30.75  °C,  sehingga berpengaruh  terhadap  temperature  generator  supaya  tidak terlalu  panas  dan  melebihi  batas  maksimum  temperatur isolasinya.  Secara  berurutan  di  susun  sesuai  temperature setelah unit 1 dikuti oleh unit 4, unit 2, dan unit 3. Meskipun unit  3  dari  data  terlihat  temperaturnya  lebih  tinggi  tetapi masih dapat  beroperasi  dengan  baik.  Karena,  temperatur dari generatornya tidak melebihi dari batas maksimum temperatur isolasinya.

## V. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pengamatan  dan  analisis  yang dilakukan  pada  saat  Kerja  Praktek  yang  telah  dilaksanakan, didapat kesimpulkan sebagai berikut :
1. Berdasarkan  analisis  dan  data  penelitian  yang  diambil dapat  disimpulkan  semua  unit  yang  ada  di  PLTA Saguling masih dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan dan masih dapat digunakan.
2. Berdasarkan  analisis  data  temperature ruangan  generator dari nilai rata-rata  unit  1  ada  pada  temperature 30.75°C, unit  2  ada  pada  temperature  41.25°C,  unit  3  ada  pada temperature  42°C,  dan  unit  4  ada  pada  temperature 38.87°C,  dari  data  tersebut  unit  1  temperaturnya  lebih rendah dan unit 3 temperaturnya paling tinggi.
3. Pengaruh  temperature  ruangan  sangat  berperan  penting terhadap  temperature  generatornya  hal  ini  terlihat  dari data yang nilai rata-rata yang didapatkan dari temperature generator  adalah,  unit  1  temperature  generatornya  ada pada 54.9125°C, unit 2 temperatur generatornya 63.55°C, unit  3  temperatur  generatornya  68.3375°C,  dan temperature  generator  unit  4  adalah  55.0125°C.
temperature ruangan dan temperature generator berbanding lurus.
4. Berdasarkan  hasil  data  yang  didapatkan  bahwa  semua unit  generator  yang  ada  di  PLTA  Saguling  isolasinya masih  berfungsi  dengan  baik,  tidak  ada  kerusakan  dan masih dapat digunakan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terimakasih  kepada  Ibu  Ulinnuha Latifa, S.T., M.T. dan Bapak Abdi Insani Bangsa, S.T., M.Sc. serta pembimbing lapangan dari PT. Indonesia Power POMU. yang  telah  memberikan  saran-saran  dan  juga  bimbingan dalam  penelitian  ini.  serta  ucapan  terima  kasih  kepada  tim editorial Jurnal Teknologi Elektro atas publikasinya penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Bachtiar,  Antonov.  2018. Evaluasi  dan  Analisa  Partial  Discharge Terhadap Isolator pada Transformator-Aplikasi pada PT. Indah  Kiat Pulp And Paper Perawang . Padang : Institut Teknologi Padang.
[2] Calcara,  L.,  dkk.  (2017).  Standard  evolution  of  Partial  Discharge detection  in  dielectric  liquids.  IEEE  Transactions  on  Dielectrics  and Electrical Insulation, 24(1), 2–6
[3] Haq.  Nizamul.,  Ardita,  I.  M.  2014.  Analisis  dan  Pendeteksian  Partial Discharge  Pada  Isolasi  Generator  Terhadap  Performa  Generator Berpendingin Hidrogen. Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
[4] Husnul,  Muhammad.,  2008.,  Deteksi  dan  Analisis  Peluahan  Parsial pada Belitan Stator Generator., FTUI., Jakarta.
[5] Jurjani,  Firman.  2016. Analisis  dan  Resiko  Partial  Discharge  pada Kabel Tegangan Menengah . Jakarta : Universitas 17 Agustus 1945.
[6] Putra,  Wimbyoga  Haryanto.  Masyudi  Yendra.  Nurjamil  Syahril  A. 2018. Generator  AC  dan  DC. Universitas  Nurtanio  Bandung. Bandung.
[7] Saeful, Alby. 2016. Analisis Polarisasi Inderks (PI) Generator PLTG. Universitas Brawijaya. Malang. 2016
[8] Setyoadi., 2012., Analisis Permasalahan Partial Discharge pada Isolasi Belitan Stator Generator 11,8 kV., FTUI., Jakarta.
[9] Stone  G.C.,  C.  Chan.,  H.G.  Sedding,  2016,  Online  Partial  Discharge Measurement  in  Hydrogen  Cooled  Generators,  Electrical  Insulation Conference 19-22 June, Canada.
[10] Widodo,  Kukuh.  Dkk.2020.  Analisis  Partial  Discharge  dan  Prediksi Usia  Layak  Isolasi  Belitan  Stator  Generator  143,4  MVA.  Energi  dan Kelistrikan: Jurnal Ilmiah. Vol. 12, No. 1.