e-ISSN : 2715-5064

## Studi Perancangan Kapasitor Bank 1200 KVAR di PT. Raya Sinergi Elektrikal
Listiawati *) , Amani Darma Tarigan, Adisastra P Tarigan Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Pembangunan Panca Budi Jln. Jend. Gatot Subroto Km 4,5 Sei Sikambing, Medan, 20128, Sumatera Utara, Indonesia email: listiawati239@gmail.com
Abstract Electricity is a vital necessity for human life, and one aspect related to electricity is the electrical panel, which functions as the distributor of electrical energy. PT. Raya Sinergi Elektrikal is a company engaged in the manufacturing of electrical panels, with one of its products being the Capacitor Bank Panel, which serves to improve  power  factor.  The  production  of  capacitor  bank  panels involves  design  considerations,  including  the  components  to  be used,  panel  construction,  wiring  diagrams,  single-line  diagrams, and  calculations  of  Capacitor  Bank  Panel  requirements.  The Capacitor Bank Panel can be operated manually or automatically. This  research  was  conducted  through  direct  observation  and interviews at PT. Raya Sinergi Elektrikal to gather data related to the  topic.  This  study  adds  new  knowledge  and  understanding regarding the design of 1200KVAR Capacitor Bank Panels, which are widely used in industries and offices to minimize power factor losses.
Abstrak − Listrik  merupakan  kebutuhan  yang  sangat  penting bagi  kehidupan  manusia,  salah  satu  hal  yang  berhubungan dengan  listrik  adalah  panel  listrik  yang  berfungsi  sebagai penyalur  energi  listrik  PT.  Raya  Sinergi  Elektrikal  merupakan perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  pembuatan  panel  listrik dengan salah satu produknya adalah Panel Kapasitor Bank yang berfungsi  untuk  meningkatkan  faktor  daya.  Pembuatan  panel kapasitor bank tidak lepas dari istilah perancangan yang meliputi komponen-komponen  yang  akan  digunakan,  konstruksi  panel, wiring  diagram  dan  single  line  diagram,  serta  perhitungan kebutuhan  Panel  Capacitor  Bank.  Panel Capacitor Bank  dapat dioperasikan  secara  manual  dan  otomatis.  Penelitian  ini dilakukan dengan cara observasi langsung dan wawancara pada PT.  Raya  Sinergi  Electrical  untuk  mendapatkan  data  terkait judul.  Penelitian  ini  menambah  pengetahuan  dan  pemahaman baru  mengenai  perancangan  Panel  Kapasitor  Bank  1200KVAR yang  banyak  digunakan  di  industri  dan  perkantoran  untuk meminimalkan faktor daya yang dihasilkan.

## Kata Kunci − Faktor Daya, Kapasitor Bank, Panel Listrik

## I.PENDAHULUAN
PT.  Raya  Sinergi  Elektrikal  merupakan  perusahaan  yang bergerak di bidang produksi panel listrik dan juga merupakan perusahaan  kontraktor  listrik  yang  berkualitas.  PT.  Raya Sinergi  Elektrikal  merupakan  perusahaan  yang  memberikan jasa terkait dengan distribusi tenaga listrik, seperti jasa desain, produksi,  perbaikan  dan  pemasangan  berbagai  jenis  panel distribusi  dan  kendali  listrik  untuk  beberapa  tempat  seperti keperluan industri, bangunan komersial, dan lain sebagainya. Produk  yang  dihasilkan  oleh  PT.  Raya  Sinergi  Elektrikal tentunya berkualitas, dibuat dengan standar kualitas tinggi dan diproduksi  atau  dikerjakan  oleh  staf  yang  memiliki pengalaman luas.
Selain  itu,  produk  yang  dihasilkan  di  PT.  Raya  Sinergi Elektrikal telah memenuhi standar kelistrikan yang berlaku di Indonesia.  Produk  yang  PT.  Raya  Sinergi  Elektrikal memproduksi  terbagi  menjadi  dua  jenis  panel  berdasarkan tegangannya,  yaitu  Panel  Tegangan  Rendah  dan  Panel Tegangan Menengah. Salah satu produk yang dihasilkan oleh PT. Raya Sinergi Elektrikal merupakan Panel Kapasitor Bank. Panel Kapasitor Bank merupakan panel yang biasa dibutuhkan di berbagai tempat seperti industri, perkantoran, apartemen dan lain sebagainya. Panel Capacitor Bank merupakan panel yang berisi  rangkaian  yang  terdiri  dari  beberapa  unit  kapasitor. Fungsi Panel Capacitor Bank adalah memperbaiki faktor daya ( cos  phi )  untuk  meningkatkan  kapasitas  daya  dan meningkatkan  kemampuan  pemanfaatan  peralatan  listrik konsumen PT. Raya Sinergi Elektrikal merupakan perusahaan yang  bergerak  di  bidang  produksi  panel  listrik  dan  juga merupakan perusahaan kontraktor listrik yang berkualitas. PT. Raya  Sinergi  Elektrikal  merupakan  perusahaan  yang memberikan jasa terkait dengan distribusi tenaga listrik, seperti jasa  desain,  produksi,  perbaikan  dan  pemasangan  berbagai jenis panel distribusi dan kendali listrik untuk beberapa tempat seperti  keperluan  industri,  bangunan  komersial,  dan  lain sebagainya.  Produk  yang  dihasilkan  oleh  PT.  Raya  Sinergi Elektrikal tentunya berkualitas, dibuat dengan standar kualitas tinggi dan diproduksi atau dikerjakan oleh staf yang memiliki pengalaman luas.
Selain  itu,  produk  yang  dihasilkan  di  PT.  Raya  Sinergi Elektrikal telah memenuhi standar kelistrikan yang berlaku di Indonesia.  Produk  yang  PT.  Raya  Sinergi  Elektrikal memproduksi  terbagi  menjadi  dua  jenis  panel  berdasarkan tegangannya,  yaitu  Panel  Tegangan  Rendah  dan  Panel Tegangan Menengah. Salah satu produk yang dihasilkan oleh PT. Raya Sinergi Elektrikal merupakan Panel Kapasitor Bank. Panel Kapasitor Bank merupakan panel yang biasa dibutuhkan di berbagai tempat seperti industri, perkantoran, apartemen dan lain sebagainya. Panel Capacitor Bank merupakan panel yang berisi  rangkaian  yang  terdiri  dari  beberapa  unit  kapasitor. Fungsi Panel Capacitor Bank adalah memperbaiki faktor daya (cos  phi)  untuk  meningkatkan  kapasitas  daya  dan meningkatkan  kemampuan  pemanfaatan  peralatan  listrik konsumen

## II. PENELITIAN YANG TERKAIT
Menurut Susanto (2018) Desain adalah suatu proses terperinci untuk  menciptakan  solusi  berbasis  komputer  terhadap permasalahan  atau  masalah  setelah  dipilih  dalam  tahap penyelidikan (analisis). Tahap perancangan meliputi beberapa tahapan,  diantaranya  adalah  proses  penyusunan  spesifikasi produk, kemudian menentukan perbandingan (skala) instrumen,  memperbaiki  petunjuk  pokok,  merancang  bentuk asli  produk,  dan  mengembangkan  produk  instrumen berdasarkan  hasil  desain  produk  yang  telah  dirancang
*) penulis korespondensi : Listiawati
Email: listiawati239@gmail.com
e-ISSN : 2715-5064
sebelumnya  (Hamid,  2019).  Kegiatan  dalam  suatu  desain mempunyai satu ciri, salah satunya adalah perancangan selalu dimulai dari awal sampai akhir, artinya kegiatan dalam desain selalu  terfokus  pada  titik  akhir  penggambaran  produk.  Hasil perancangan  ini  akan  membuat  proses  pembuatan  menjadi lebih  mudah  dari  segi  produktivitas.  Oleh  karena  itu,  proses desain  merupakan  proses  utama  sebelum  menghasilkan sesuatu.
A. Panel Listrik
Panel  listrik  adalah  peralatan  listrik  yang  mempunyai  fungsi menyalurkan,  membagi  dan  mendistribusikan  energi  listrik yang  berpusat  dari  sumber  listrik  yaitu  PLN  (Perusahaan Listrik  Negara)  ke  instalasi  dan  peralatan  konsumen  listrik (Suryono, 2018).

## Gbr. 1 Panel Distribusi
Panel listrik memiliki beberapa fungsi diantaranya:
1. Penghubung
Konektor, artinya panel yang digunakan untuk menghubungkan  suatu  rangkaian  listrik  dengan  rangkaian listrik  lainnya  berdasarkan  prinsip  kerjanya.  Panel  listrik menghubungkan  catu  daya  listrik  yang  berasal  dari  panel utama dengan beban instalasi listrik.
2. Pengaman
Fungsi  dari  panel  listrik  pengaman ini dimaksudkan untuk lebih  memperhatikan  komponen-komponen  yang  terdapat pada  panel  yaitu Moulded  Case  Circuit  Breaker (MCCB) dan Miniature Circuit Breaker (MCB) yang berfungsi untuk melindungi  panel  listrik  ketika  terjadi  gangguan  atau  ada masalah pada rangkaian listrik.
3. Pembagi Pembagian yang dapat dilakukan adalah  pada instalasinya, baik  pada  instalasi  penerangan  maupun  instalasi  kekuatan. Pembagian ini bekerja dengan membagi penyediaan listrik berdasarkan  banyak  beban.  Selain  dapat  membagi  beban, panel  listrik  juga  berfungsi  untuk  membagi  fasa  R,  S,  T sehingga  terdapat  beban  yang  sebanding  antara  satu  fasa dengan fasa lainnya.
4. Penyuplai
Panel juga dapat berfungsi sebagai penyuplai atau penyedia pasokan  dasar  daya  listrik  dari  sumber  ke  beban.  Panel berperan sebagai penyalur dan penyalur tenaga listrik yang dimulai  dari  panel  utama dan cabang ke pusat  beban yang berfungsi untuk penerangan instalasi listrik.
5. Pengontrol
Fungsi utama panel listrik adalah sebagai pengontrol. Hal ini disebabkan oleh semua beban yang ada yang terdapat pada panel dapat dikontrol atau dikontrol hanya dari tempat yang sama.

## B. Faktor Daya
Faktor daya adalah rasio daya aktif (dalam watt) terhadap daya. Daya semu atau total (VA) atau juga sudut kosinus antara daya aktif  dan  daya  semu  atau  daya  total.  Semakin  tinggi  daya reaktif  maka  semakin  tinggi  pula  daya  reaktifnya  semakin tinggi  nilai  cosinusnya.  Faktor  tersebut  dapat  dikatakan  baik jika nilai faktor dayanya mendekati 1. Sebaliknya, Faktor daya dikatakan  buruk  apabila  nilai  faktor  dayanya  mendekati  0. Nilai faktor daya tersebut dapat dihitung dengan membagi daya aktif (P) dengan daya semu (S). Berikut rumus yang digunakan kapan mencari perhitungan faktor daya.
𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝐷𝑎𝑦𝑎(𝑆) = 𝐷𝑎𝑦𝑎𝐴𝑘𝑡𝑖𝑓(𝑃) 𝐶𝑜𝑠𝜙
C. Daya Listrik Daya listrik adalah laju perpindahan energi listrik dalam suatu rangkaian listrik. arus yang mengalir dalam rangkaian dengan hambatan  listrik  membuatnya  bekerja.  Perangkat  mengubah pekerjaan  ini  menjadi  berbagai  bentuk  yang    berguna  seperti panas, cahaya, energi kinetik dan suara (Hakim, 2014). Tenaga listrik  terbagi  menjadi  tiga  yaitu  daya  aktif  (P),  daya  reaktif (Q), daya semu (S). Dalam kekuatan yang terkait erat dengan istilah  hubungan  segitiga  kekuasaan,  yaitu  hubungan  yang terdiri  dari  tiga  jenis  Kekuatan.  Berikut  ini  adalah  gambar segitiga daya.
Gbr. 2 Segi Tiga Daya
1. Daya Altif (P)
Daya  aktif  adalah  daya  yang  benar-benar  digunakan  dan dapat diukur pada beban. Pada Dalam penggunaannya, daya aktif dapat dibedakan menjadi dua jenis fasa, yaitu satu fasa dan tiga fasa
2. Daya Reaktif (Q)
Daya reaktif merupakan daya yang dibutuhkan untuk proses pembentukan  medan  magnet.  Medan  Magnet  yang dihasilkan kemudian akan membentuk fluks medan magnet 3. Daya Semu Daya  semu  dihasilkan  dengan  mengalikan  tegangan  dan arus yang melewati distributor (pengiriman)
D. Kapasitor Bank Bank  kapasitor  adalah  rangkaian  yang  terdiri  dari  kumpulan kapasitor  dengan  Kapasitansi  menjelaskan  bahwa  besarnya daya reaktif diperoleh dari frekuensi dan tegangan Unit VAR (Brunello,  2018).  Kapasitor  ini  mempunyai  sifat  kelistrikan yaitu  kapasitansi  (konduksi),  oleh  karena  itu,  Bank  kapasitor mempunyai sifat yang dapat menghilangkan atau mengurangi sifat induktif. Selain itu, kapasitor bank juga bertindak sebagai
e-ISSN : 2715-5064
penyeimbang karakteristik induktif. Berikut gambar kapasitor bank
.
Gbr. 3 Panel Kapasitor Bank

## E. Power Factor Regulator
Power  Factor  Regulator  merupakan  suatu  peralatan  kendali yang  mempunyai  fungsi  sebagai  pengatur    mengkompensasi kapasitas  pada  kapasitor  untuk  menyuplai  daya  reaktif  ke sistem sesuai  kebutuhan. Pada dasarnya pengatur faktor daya sama  dengan  Human Machine Interface (HMI),  HMI merupakan peralatan yang mempunyai fungsi menghubungkan manusia  dengan  mesin  pada  industri  yang  biasa  digunakan untuk  menampilkan,  mengamati,  dan  mengendalikan  atau mengendalikan mesin yang sedang beroperasi.

## .
Gbr. 4 Panel Kapasitor Bank

## III.METODE PENELITIAN
Penulis  melakukan  penelitian  dengan  menggunakan  metode observasi  langsung  dan  wawancara.  Observasi  ini  dilakukan terhadap perancangan Panel Kapasitor Bank 1200KVAR yang meliputi  komponen-komponen  yang  digunakan,  konstruksi kotak  panel,  prinsip  kerja,  dan  perhitungan  kebutuhan  dalam perancangan  panel.  Sedangkan  wawancara  dilakukan  kepada supervisor  di  industri  dan  karyawan  PT.  Raya  Sinergi Elektrikal  untuk  menambah  pemahaman  dan  pengetahuan. Hasil  observasi  dan  wawancara  yang  penulis  lakukan, kemudian mencari referensi dari jurnal dan e-book terkait topik yang penulis bahas yang dituangkan dalam bentuk laporan.
A. Spesifikasi  Komponen  Panel  Kapasitor  Bank 1200KVAR
Adapun  komponen-komponen  yang  digunakan  dalam pembuatan  Panel  kapasitor  Bank  1200KVAR  diantaranya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
T ABEL I S PESIFIKASI K OMPONEN P ANEL K APASITOR B ANK 1200KVAR No  Kompon Brand Tipe Jumlah 1 Box Panel 3 Kreasi Freestanding Indoor  2100 x  2700  x 1 Unit
1400 mm RAL 7032 2 ACB  3P  2000A 85KA Shihlin BW  2000  - HS 1 pcs 3 MCCB 3P, 200A, 30KA Shihlin BM 125 - SN 11 pcs 4 MCCB 3P, 125A, 22KA Shihlin BM 125 - SN 2 pcs 5 Power Factor Control 12 Step ABB RVC – 12 1 pcs 6 Kontaktor 75kVAR/400VAC Lovato BF110K230 24 pcs 7 Kapasitor  Bank 50KVAR 525V ABB CLMD 63 080 525 24 pcs 8 Detuned Reactor 50KVAR/525V ABB 178815 24 pcs 9 Selector M-O-A Howig 1 pcs 10  Push Button Howig 26 pcs 11  Fuse + Cartridge  Howig 5 pcs 12  Pilot Lamp Howig 12 pcs 13  Relay  2  C/O, 220VAC + Socket Idec 1 Lot 14  Exhaustfan CKE 10” 4 pcs 15  Thermosthat Schneider 1 pcs 16  Lampu TL + Limit Switch Philips 4 Set B. Single  Line  Diagram dan Wiring  Diagram  Panel Kapasitor Bank 1200 KVAR
Dalam  pemasangannya,  diagram  garis  tunggal  menjelaskan letak komponen yang digunakan dihubungkan oleh satu garis. Sedangkan wiring diagram merupakan gambar yang disajikan secara  detail  yang  digunakan  untuk  mengetahui  hubungan antar  komponen  secara  detail.  Berikut  gambar  diagram  garis tunggal  dan Wiring  Diagram  Panel Capacitor  Bank 1200KVAR.
Gbr. 5  Wiring Diagram Panel Kapasitor Bank 1200 KVAR
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN Sebelum melakukan perancangan, hal  penting lainnya adalah melakukan  perhitungan  untuk  memperkirakan  jumlah kebutuhan  komponen  yang  digunakan.  Berikut  tabel  berisi perhitungan  data  pada  Panel  Capacitor  Bank  berkapasitas 1200KVAR.
e-ISSN : 2715-5064
T ABEL II D ATA K EBUTUHAN H ASIL P ANEL K APASITOR B ANK 1200KVAR Sebelum Sesudah Daya Aktif (P) Daya Total (S1) Daya Reaktif (Q1) Beban (Amps) Daya Total (S2) Daya Reaktif (Q2) Beban (Amps) 1508 kW 2010,7kV  1329 kVAR 2418,5 Amps 1587 kVA 494,4 kVAR 1909,3 Amps
Berdasarkan  Tabel  2  di  atas,  yang  mana  merupakan  hasil perhitungan  kebutuhan  Panel  Kapasitor  Bank  1200KVAR. Diketahui bahwa cos phi awal sebesar 0,75 dengan target cos phi  sebesar  0,95.  Berikut  ini  adalah  proses  perhitungan  dari hasil data
a. Perhitungan Daya Aktif Diketahui:
Cos phi awal = 0,75 Daya total (S1) = 2010,7 kVA Ditanya: Daya Aktif (P) = ? Jawab: P = cos 𝜑 1 𝑥 𝑆 1 P = 0,75 x 2010,7 = 1508 kW
b. Perhitungan Daya Reaktif Awal (Q1) Diketahui:
Daya Aktif (P) = 1508 kW Daya total (S1) = 2010,7 kVA Ditanya:
Daya Rektif Awal (Q1) = ? Jawab:
𝑄1 = √𝑆 2 − 𝑃 2 𝑄1 = √2010, 7 2 − 1508 2 𝑄1 = 1329𝑘𝑉𝐴𝑅
c. Perhitungan Faktor Daya (S2)
Diketahui: Daya Aktif (P) = 1508 kW Cos phi target = 0,95 Ditanya: Faktor daya (S) = ? Jawab:
𝑆 = 𝑃 𝐶𝑜𝑠𝜙
𝑆 = 1508 0,95 = 1587𝑘𝑉𝐴𝑅 d. Perhitungan Daya Reaktif Target (Q2)
Diketahui: Faktor daya (S) = 1587 kVA Daya aktif (P) = 1508 kVA
Ditanya: Daya Rektif Target (Q2) = ? Jawab:
𝑄2 = √𝑆 2 − 𝑃 2
𝑄2 = √1587 2 − 1508 2

## 𝑄2 = 494,4𝑘𝑉𝐴𝑅

## Analisa Kerja Kapasitor Bank 1200KVAR .
Prinsip  kerja  Panel  Kapasitor  Bank  1200KVAR  terbagi menjadi  dua  yaitu  dapat  dilakukan  secara  manual  atau  dapat dilakukan  secara  otomatis  (automation).  Pengoperasian manual  menggunakan tombol tekan start  dan stop. Bila ingin memilih sistem operasi secara manual, langkah pertama yang
dilakukan  adalah  memutar  saklar  pemilih  ke  posisi  manual. Setelah  itu  relay  akan  mendapatkan  daya  dimana  awalnya kontak-kontak tersebut berada pada posisi 2 sampai 6 menjadi kontak  6  sampai  4.  Dengan  kata  lain  kontak-kontak  tersebut berubah  dari  posisi  biasanya  terbuka  (NO)  menjadi  biasanya tertutup  (NC)  dan  sebaliknya.  Ketika  tombol  push  ditekan, kontak  A1  kontaktor  terhubung  atau  mendapat  daya  dan kontaktor  otomatis  berfungsi  dengan  kontak  awalnya  berada pada posisi normal terbuka (NO) hingga normal tertutup (NC) yang dibuktikan dengan indikator berupa lampu pilot. Sistem operasi  selanjutnya  adalah  sistem  operasi  otomatis.  Pada sistem  operasi  ini,  saklar  pemilih  diputar  ke  posisi  otomatis. Secara otomatis kontak-kontak pada masing-masing kontaktor akan  terhubung  dan  menghidupkan  kapasitor.  Pada  sistem operasi otomatis hal ini berkaitan dengan pengendalian faktor daya  yang  telah  diatur  sebelumnya.  Berikut  gambar  diagram sistem Panel Kapasitor Bank 1200KVAR.
Langkah  awal  adalah  pengendalian  faktor  daya  yaitu melakukan pembacaan nilai cos phi dibantu dengan trafo arus (CT). Kemudian pengontrolan faktor daya mulai menghitung untuk  mengetahui  besarnya  kapasitas  kapasitor  yang dibutuhkan untuk mengoreksi cos phi. Selanjutnya pengontrol faktor  daya  mengatur  relay  agar  on  atau  terhubung  untuk menghidupkan  kontaktor  sesuai  langkah  yang  diinginkan. Ketika kontaktor hidup atau terhubung, maka kapasitor mulai mengkompensasi daya reaktif. Jika nilai cos phi sudah masuk minimal  0,85  maka  perhitungan  yang  dilakukan oleh  kontrol faktor daya akan terhenti. Sebaliknya jika nilai cos phi belum mencapai  minimal  0,85  maka  pengontrol  faktor  daya  akan terus  melakukan  perhitungan  hingga  mencapai  nilai  cos  phi minimal 0,85

## V. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pada proses perancangan Panel Kapasitor Bank  1200KVAR  terdapat  beberapa  hal  yang  harus dipersiapkan  dalam  proses  perancangan,  antara  lain menyiapkan diagram garis tunggal dan diagram pengkabelan, pada  tahap  perancangan.  juga  melakukan  perhitungan  yang digunakan  untuk  menentukan  kebutuhan  kapasitas  kapasitor yang  dibutuhkan.  Prinsip  kerja Panel  Capacitor  Bank  terbagi menjadi  dua  sistem  operasi  yaitu  sistem  operasi  manual  dan sistem operasi otomatis. Pengoperasian manual menggunakan tombol  start  dan  stop,  sedangkan  pengoperasian  otomatis menggunakan kontrol faktor daya

## VI. DAFTAR PUSTAKA
[1] Brunello,  G.  (2018).  Shunt  Capacitor  Bank  Fundamental and  Protection,  Conference  for  Protective  Relay  Engineers,  Texas A&M University [2]
Esye,  Y.  (2021).  Analisa  Perbaikan  Faktor  Daya  Sistem Kelistrikan. Jurnal Sains dan Teknologi, 11(1).
[3]
Hakim, M., F.(2018). Analisis Kebutuhan Capacitor Bank Beserta Implementasinya untuk Memperbaiki Faktor Daya Listrik Di Politeknik Kota Malang. Jurnal ELTEK, 12(1),105-118. [4]
Hamid, M. A. (2019). Pengembangan Instrumen Penilaian Hasil  Belajar  Siswa  Berbasis  TIK  Pada  Pembelajaran Dasar  Listrik Elektronika. Jurnal VOLT, 1(1), 37-46. [5]
Harten, P., V., & Setiawan, E. (1992). Instalasi Listrik Arus
Kuat 1. Bandung: Bian Cipta.
[6] Noor,  F.,  A.  (2017).  Pengaruh  Penambahan  Kapasitor Terhadap Tegangan, Arus, Faktor Daya, dan Daya Aktif pada Beban Listrik di Minimarket. Jurnal Teknik Elektro, 9(2).
e-ISSN : 2715-5064
[7]
Septiansyah, F. (2018). Rekontruksi Panel Distribusi Daya
Listrik  PP-IB  Laboraturium  Instalasi  Listrik  POLBAN  Menurut Standar SNI PUIL 2000. Bandung: JBPTPPOLBAN.
[8] Suryono., & Supriyati. (2018). Rancang Bangun Pengontrol panel  Listrik  Menggunakan  Radio  Frekuensi  Identifikasi  (RFID). ORBITH, 14 (1), 28-39.
[9] Susanto, A. (2004). Sistem Informasi Manajemen Konsep dan Pengembangannya. Bandung: Lingga Jaya.
[10] Syaefulloh, A., & Darmawan, I., A. (2020). Aplikasi PLC Omron CP1E-N40 DT1-D sebagai Sistem Kontrol Exit Roll Kiln 1 dalam Pembuatan Keramik di PT. Satyaraya Keramindoindah. Jurnal Elektro KOmputer Teknik, 4(2), 209-218