## POTENSI PENGEMBANGAN MIKRO HIDRO SUNGAI PASAK SULING KABUPATEN GUNUNG MAS KALIMANTAN TENGAH

## MICRO HYDRO DEVELOPMENT POTENTIAL OF PASAK SULING RIVER
GUNUNG MAS DISTRICT, CENTRAL KALIMANTAN
Apu R. Anggen 1
1 Balai Wilayah Sungai Kalimantan II, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Korespondensi: apuanggen@gmail.com

## ABSTRAK
Masyarakat  di  Desa  Karason  Raya  Kecamatan  Tewah  belum  memiliki  akses  pada  jaringan  listrik  negara (PLN), padahal listrik sangat diperlukan bagi pembangunan di desa  ini. Desa Karason Raya memiliki potensi sumber  daya  air  yang  dapat  dimafaatkan  sebagai  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Mikro  Hidro,  namun  sumber daya  ini  belum  termanfaatkan  secara  optimal.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kondisi  ekonomi sosial, kondisi geologi, hidrologi, besarnya daya yang dapat terbangkitkan oleh PLTMH serta analisis SWOT terhadap  aspek-aspek  yang  mempengaruhi  pengembangan  PLTMH  di  Desa  Karason  Raya.  Penelitian  ini dilakukan di Desa Karason Raya Kecamatan Tewah. Metodologi yang digunakan adalah observasi lapangan, wawancara  dan  analisi  data  sekunder  unuk  memperoleh  data-data  yang  diperlukan.  Hasil  penelitian menunjukan bahwa jenis batuan Malihan Pinoh (PzRp) yang terdiri atas filit, skis, kuarsit dan genes. Kondisi kemiringan  tanah  sepanjang  Sungai  Pasak  Suling  anak  sungai  Bayang  cukup  terjal  di  kedua  sisi  sungai, kemiringan  sungai  sebesar  0.0009  m.  Sedangkan  keadaan  fisiografi  sepanjang  sungai  merupakan  perbukitan batuan yang tidak simetris. Luas Catchment area 7,50 Km², debit air terukur 1,30 m³/detik, tinggi jatuh air 13 m dan potensi daya yang dihasilkan sebesar 165.789 watt.
Kata Kunci: Mikrohidro, PLTMH, sungai

## ABSTRACT
Community  in  Desa  Karason  Raya  District  Tewah  have  no  access  to  the  State  Electricity  Network  (PLN), when  electricity  is  needed  for  development  in  this  village.  Karason  Raya  Village  has  potential  of  water resources that can be used as a generator of Micro Hydro Power Plant (MHPP) but these resources are not optimally  explored.  This  study  aims  to  determine  the  socio-economic  conditions,  geological  conditions, hydrology.  The  amount  of  power  that  can  be  provided  by  the  Micro  Hydro  Power  Plant  (MHPP)  and  the strategies when the Micro Hydro Power Plant (MHPP) wll be developed by SWOT Analysis. Research is done in  Desa  Karason  Raya  District  Tewah.  Methodology  used  was  secondry  data  analysis,  interviews,  and  field observations  to  obtain  the  necessary  data.  Results  showed  that  the  type  of  Malihan  Pinoh  rock  (PzRp) composed  of  fillit  ,  kis,  quartize  and  genealogy.  The  slope  of  ground  conditions  along  Sungai  Pasak  suling tributary quite steep on both the river are rocky hills that are not symmetrical. Calhmet wide area 7.50 Km², 1.30  m³/sec  measureable  water  discharge,  13  metres  high  water  fall  and  potential  generated  power  of 168.339,60 watts.

## MEDIA ILMIAH TEKNIK SIPIL
Volume 10 Nomor 1 Desember 2021 Hal. 51-58

## Keywords: Microhydro, MHP, river

## PENDAHULUAN
Latar Belakang Kalimantan Tenfah dikaruniai dengan kekayaan  sumber  daya  alam  yang  melimpah. Sayangnya  potensi  sumber  daya  alam  selama  ini belm  dimanfaatkan  secara  optimal  dan  bijak. Pemanfaatan  sumber  daya  alam  selama  ini  masih terbatas  pada  barang-barang  tambang  dan  hasil hutan  berupa  kayu.  Dampak  dari  pemanfaatan sumber  daya  alam  yang  kurang  bijak  mulai dirasakan oleh masyarakat seperti banjir, keruhnya air  sunga,  menurunnya  potensi  hutan  sampai dengan hilangnya keanekaragaman hayati.
Besarnya  potensi  sumber  daya  alam  yang dimiliki  Kalimatan  Tengah  tidak  seeta  menjamin bahwa  masyarakat  yang  tinggal  di  wilayah  ini hidup  dalam  kemakmuran.  Salah  satu  kondisi ironis yang dirasakan mayarakat adalah keterbatasan masyarakat terhadap layan listrik.
Ketersediaan  energi  listrik  di  pedesaan sebagai  salah  satu  bentuk  energi  yang  siap  pakai, selain untuk penerangan tentu saja akan mendorong peningkatan sarana pendidikan, kesehatan  dan  keamanan  lingkungan  serta  dapat menigkatkan penyediaan lapangan kerja baru.
Umumya  daerah  pedesaan  di  Kabupaten Gunung  Mas  Kalimantan  Tengah  tersebar  di sepanjang  daerah  aliran  sungai.  Daerah  pedesaan terpencil  yang  belum  terjangkau  jaringan  listrik nasional  (PLN)  meupakan  suatu  masalah  bagi pembangunan  dan  pengembangan  masyarakat pedesaan.
Kebutuhan  energi  masyarakat  pedesaan terpencil  untuk  penerangan,  dan  kebutuhan  lainya umumnya  berasal  dari  minyak,  baterai,  atau  accu yang dalam jangka waktu tertentu harus diisi ulang (recharge).
Salah satu cara menyelesaikan permasalahan ini  adalah  dengan  menggali  sumber-sumber potensi  energi  yang  ada  disekitar  desa,  yaitu sumber  energi  air.  Berdasarkan  pemikiran  diatas maka  melalui  suatu  kajian  studi  tentang  Potensi pengembangan  mikro  hidro  potensi  PLTMH  ini dapat  diharapkan  mendapat  gambaran  tentang
kemungkinan  dikembangkannya  listrik  desa  di Kabupaten  Gunung  Mas.  Hasil  kajian  ini diharapkan  mampu  mengawali  perubahan  dan perkembangan  desa-desa  di  Kabupaten  Gunung Mas terutama dalam hal ketersediaan litrik.

## Tujuan Penelitian
1.  Mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat di desa yang akan di bangun PLTMH
2.  Mengetahui  kondisi  geologi  teknik  (daya dukung tanah) di lokasi pengembangan PLTMH
3.  Mengetahui  kondisi  hidrologi  Sungai  Pasak Suling dari anak Sungai Bayang

## TINJAUAN PUSTAKA
Untuk  mencari  besar  debit  banjir  rencana ( design  flood )  dengan  return  periode  tertentu, biasanya  menggunakan  data  debit  sungai  atau dengan  data  curah  hujan,  yaitu  di  ambil  dari  hasil pengamatan  pada  tahun  lalu,  makin  lama  jangka aktu  pengamatan  dan  pengumpulan  data  maka akan  di  dapatkan  hasil  yang  baik.  (Dinas  PU, 2008).  Beberapa  analisis  data  yang  digunakan adalah :

## 1) Perhitungan Debit Air

## Q = V x A
Dimana : Q = debit (m³/detik) A = luas permukaan dan parit (m²)
V = kecepatan air ( m/detik)
2) Analisa Hidrologi.
A. Perhitungan Curah Hujan
Dimana : RT = curah hujan rata-rata pada wilayah A RA = jumlah curah hujan pada wilayah A 1  =  satu  titik  stasion  pengamatan  curah hujan
a. Metode Gumbel
RT = Xa + (YT-YN) / SN x SX Dimana : RT = curah hujan rata-rata Xa = curah hujan rata-rata tahunan
YT = nilai reduced variate SN = nilai reduced standard deviation SX = standar deviasi YN = nilai reduced mean
b. Metode Weduwen Dimana : Mp  =  koefesien  (untuk  suatu  return  period tertentu) R70  =  curah  hujan  dengan  return  period  70 th Rmax = curah hujan max. selama pengamatan N tahun

## METODE

## Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Karason Raya, Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimatan Tengah. Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan (Agustus – September – Oktober 2010).
Bahan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  antara lain : peta lokasi. Peta topografi, data hidrologi dan peta geologi. Sedangkan peralatan yang digunakan antara  lain  :  GPS  (global  position  system),  water pass,  meteran,  theodolit,computer  dan  peralatan lapangan.

## Desain Penelitian
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berupa sekunder  dan  primer  yang  diperoleh  dalam observasi  lapngan.  Data  primer  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Data  debit  air  sungai,  diukur  dengan menggunakaan current meter dan floating
2. Data besarnya Head
3. Data kecepatan air, diukur  dengan menggunakan alat ukur current meter
4. Masukan  dari  berbagai  pihak,  dilakukan dengan metode wawancara
Sedangkan data sekunder yang digunakan adalah : 1. Peta topografi
2. Curah  hujan  selama  10  tahun  terakhir  di ambil dari stasiun pengamatan curah hujan Kabupaten Gunung Mas
Pengolahan dan analisis data berupa :
a. Analisa  data  topografi  untuk  mengetahui
head  (tinggi  terjun)  dan  luas  tangkapan DAS
b. Analisa  hidrolgi  dan  hidroulika  berupa perhitungan  curah  hujan,  debit  dan kecepatan aliran sungai
Rincian  tahapan  kegiatan  penelitian  ini  adalah sebagai berikut : 1. Persiapan 2. Analisis data sekunder 3. Observasi lapangan 4. Analisis data

## Variabel Penelitian
1. Curah  hujan,  yaitu  besarnya  curah  hujan harian  maksimum  tahunan  selama  sepuluh tahun terakhir
2. Debit  air  sungai,  meliputi  debit  andalan ( serial data debit ) serta debit rencana

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Desa Karason Raya berbatasan dengan :
• Sebelah Barat : Desa Haruwu
• Sebelah Selatan : Desa Tajau Urap
• Sebelah Timur : Desa Batu Karung
• Sebelah Utara : Desa Habaun
Desa Karason Raya saat ini belum terjangkau oleh listrik  dari  Perusahaan  Listrik  Negara  (PLN). Kebutuhan energi untuk penerangan rumah saat ini menggunakan  petromak,  lampu  tempel,  PLTS (Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya)  dan  sebagian menggunakan genset

## Kondisi Topografi
Air  yang  akan  digunakan  rencana  untuk  PLTMH Karason  berasal  dari  Sungai  Pasak  Suling  dari anak  Sungai  Bayang.  Kondisi  kemiringan  tanah sepanjang  Sungai  Pasak  Suling  cukup  terjal  di kedua  sisi  sungai.  Sedangkan  keadaan  fisiografi sepanjang  sungai  merupakan  perbukitan  bukan batuan yang tidak simetris.

## Analisa Hidrologi
Data  hidrologi  digunakan  untuk  penempatan  dan perencanaan pintu intake dan rumah turbin, dimana nantinya  di  analisa  untuk  mengetahui  besar  debit banjar  rencana  (  design  period  ),  artinya  pada periode  tertentu  banjur  tersebut  akan  terjadi  lagi, misalnya  banjir  50  thaunan  adalah  banjir  akan terjadi  50  tahun  sekali.  Kegiatan  survey  hidrologi dan hidrogeometri dilaksanakan untuk mendapatkan  data  besarnya  curah  hujan  dan  debit
aliran  sungai.  Dalam  penelitian  ini  penulis menggunakan  data  curah  hujan  yang  di  ambil  dai stasiun  yang  berdekatan  dengan  lokasi  penelitian, yaitu pada stasiun Kuala Kurun, dengn lama waktu pengamatan  10  tahun.  Data  curah  hujan  terbesar tahunan pada suatu daerah pengairan Kuala Kurun.

## 1. Curah  hujan  rata-rata  harian  maksimum per  tahun  dan  curah  hujan    maksimum tahunan.
Metode  yang  digunakan  dalam  perhitungan adalah  :  metode  gumbel  dan  metode  weduwen. Untuk  mendapatkan  hasil  curah  hujan  rata-rata ( RT ) maka dalam perhitungan digunakan metode Arimatik.

## a. Curah hujan rata-rata
Curah  hujan  rata-rata  (RT)  dihitung  dari  jumlah besarnya  curah  hujan  dalam  waktu  tertentu (bulan/tahun)  dibagi  dengan  besaran  waktu (bulan/tahun)

## b. Catchment area
Pengukuran luas catchment area dilakukan dengan menghitung  luas  daerah  yang  dibatasi  (  dikelilingi oleh daerah tertinggi/ pegunungan dimana keseluruhan  air  di  daerah  tersebut  mengalir  ke daerah yang akan di ukur.
Tabel  1. Hasil  pengukuran  panjang  dan  lebar catchment area (m)
No Titik Panjang/ lebar Catchment area (m) 1 I 2975 2 II 4675 3 III 4250 4 IV 2140 c. Data curah hujan
Untuk mendapatkan gambaran mengenai penyebaran  hujan  di  seluruh  daerah,  di  beberapa tempat  tersebar  pada  DAS  dipasang  alat  penakar hujan.

## d. Perhitungan curah hujan dengan Metode Arimatik
Curah hujan wilayah atau curah hujan daerah yang dinyatakan dalam satuan milimeter. Hasil perhitungan  curah  hujan  arimetik  dapat  dilihat pada Tabel 2.
Tabel  2 .  Data  curah  hujan  rata-rata  maksimum tahunan degan metode arimatik
Tahun Curah hujan max tahunan Perhitungan curah hujan rata-rata dengan metode arimatik (RT) 2000 129,8 129,8 2001 139,8 139,8 2002 120,5 120,5 2003 170,2 170,2 2004 133,6 133,6 2005 136,2 136,2 2006 128,9 128,9 2007 145,8 145,8 2008 133 133 2009 128,2 128,2 Sumber : Dinas PU. Provinsi Kalimantan Tengah

## e. Perhitungan curah hujan dengan Metode Gumbel
Kedua  metode  ini  digunakan  untuk  menghitung curah  hujan  maksimum  tahunan  untuk  kala  ulang
10  sampai  dengan  100  tahun  yaitu , , . ( I Made. K 2010 ) Tabel 3. Analisa hidrologi dengan Metode Gumbel Tahun Xi ( mm ) (Xi-Xa) (Xi-Xa)2 2000 129,8 -6,58 43,3 2001 139,8 3,42 11,7 2002 120,5 -15,88 252,17 2003 170,2 33,82 1143,79 2004 133,6 -2,78 7,73 2005 136,2 -0,18 0,03 2006 128,9 -7,48 55,95 2007 145,8 9,22 85,01 2008 133 -3,38 11,42 2009 128,2 -10,18 103,63 ∑ Xi 1.363,80 Xa 136,4 ∑ ( Xi-Xa)² 1.714,74 Tabel 4. Hasil perhitungan metode gumbel T YT Rmax (mm) 10 2,25 184,94 25 3,198 211,17 50 3,902 230,65 100 4,6 249,97
f. Perhitungan  curah  hujan  dengan  Metode

## Weduwen
R Max dalam 50 tahun untuk daerah stasiun sungai pasak  suling  dengan  metode  weduwen  (I  Made.K 2010).
Tabel 5. Hasil perhitungan metode weduwen T MN Rmax (mm) 10 0.603 145.33 25 0.845 204.06 50 0.948 228.87 100 1.050 253.49

## g. Perbandingan  nilai  perhitungan  Weduwen dan Gumbel
Untuk  mendapatkan  nlai  akhir  curah  hujan maksiumum  yang  dipergunakan  sebagai  bahan perhitungan  maka  hasil  perhitungan  metode weduwen dan hasil perhitungan metode gumbel di rata-ratakan.
Tabel 6. Rata-rata hasil perhitungan Weduwen dan Gumbel
T YT MN Rmax (mm) Rata- rata Gumbel  Weduwen 10 2,25 0.603  184,4 145,33 165,14 25 3,198  0.845  211,17 204,06 207,59 50 3,902  0.948  230,65 228,87 229,76 100  4,600  1.050  249,97 253,49 251,73

## Debit Banjir Rencana
Analisa hidrologi juga dilakukan untuk mengetahui besarnya debit banjir rencana. Debit banjir rencana adalah  debit  air  dengan  metode  periode  ulang tertentu yang diperkirakan akan elalui suatu fungsi ungai  atau  bangunan  air.  Perhitungan  debit  air rencana ini penting agar kita dapat memperkirakan kekuatan  dan  ukuran  bangunan  air  yang  sesuai yang  dapat  mengatasi  kemungkinan  debit  terbesar sekalipun.  Debit  banjir  rencana  dihitung  dengan Metode  Weduwen  dengan  rumus  sebagai  berikut ( I Made.K 2010 ).
QT    ą . β . q
ą = 1 -
β = β = = 0,944
q = = 17,987 ą = 1 - t =
t =
= 2,36
Dimana :
QT  =  debit  dengan  periode  ulang  T  tahun
( m³/detik) ą = koefesien pengaliran β = faktor reduksi q = debit persatuan luas (m³/detik/km) RT  =  curah  hujan  max  selama  24  jam,  untuk periode ulang T tahun (mm) F = luas catchment area S = kemiringan sungai
Maka nilai t dari cara coba-coba di dapat t = 2,36. Hasil pehitungan debit banjir rencana Sungai Pasak Suling  dengan  menggunakan  metode  Weduwen dapat dilihat pada tabel 7.
Tabel 7. Debit banjir rencana metode Weduwen
Periode Ulang (tahun) RT (mm) QT (m3/det) 10 165,14 73,2 25 207,59 92,08 50 229,78 101,91 100 251,73 111,66
Gambar 1. Debit banjir rencana metode Weduwen
Dari  tabel  di  atas  kita  dapat  melihat  bahwa  dalam periode ulang 10 tahun debit rencana sebesar 73,25 m³/det.  Hal  ini  juga  berarti  bahwa  dalam  kurun waktu  sepuluh  tahun  kemungkinan  terjadi  debit banjir  rencana  sebesar  73,25  m³/det.  Dalam perhitungan  untuk  membangun  bangunan  air biasanya  digunakan  periode  ulang  50  tahun.  Dari
tabel  di  atas  terlihat  bahwa  besarnya  debit  pada periode  ulang  50  tahun  adalah  101,91  m3/det. Berati dalam kurun waktu 50 tahun terjadi peluang satu  kali  debit  sungai  Pasak  Suling  mencapai 101,91 m³/detik.
Pintu  intake  akan  ditempatkan  di  Sungai  Pasak Suling  dan  bangunan  rumah  turbin  di  bangun disekitar  air  yang  jatuh  (  air  terjun)  dengan memperlihatkan  elevasi  air  maksimum,  untuk keperluan  tersebut  maka  perlu  diketahui  dimensi sungai pasak suling dengan debit 101,91 m³/det.
Untuk  menghitung  dimensi  sungai  pasak  suling perlu diketahui data sepeti dibawah ini.
• Lebar sungai rata-rata
• Kemiringan sungai
• Debit(Qso) banjir rencana
• Koefisien kekasaran dinding
Untuk  menghitung  tinggi  air  (h)  Sungai  Pasak Suling  dihitung  berdasarkan  debit  banjir  rencana Qso=101,91 m³/det yaitu:
Dimana:
V = (I/N) x R i K = 50 i = 0,009
A = b + 2h R = A/P Selanjutnya  digunakan  metode  coba-coba  untuk mengetahui  tinggi  air  di  sungai  (H)  yang mendekati nilai debit Q50. Maka di dapat nilai H = 3,38 m dengan perhitungan sebagai berikut : A = 3,5 + (3,5 + ( 4 X 3,38) X (3,382)/2 = 34,68 M
P = 3,5 + 2.3,38 = 22,56 M R = 134,68/22,56 = 1,54 M V = 1/(0,05x1,54X0,009) = 2,92 m/det Q 50 = 34,68 x 2,92 = 101,13 m³/det
Tabel 8. Hasil perhitungan Sungai Pasak Suling NO B H A P M m m m 1 3,5 3,38 34,68 22,56 NO R i V Q Qth m m/det m³/det  m³/det 1 1,54  0,009 2,92 101,13 Q50 = 101,91 m/det
Dari hasil perhitungan di atas pada tabel 8 dengan
tinggi air (H) sebesar 3,38 m dan Q sebesar 101,13 maka tinggi air (H) memenuhi syarat Dimana: H =tinggi air normal A =luas penampang basah
P =keliling areal basah
R =jari-jari penampang basah i, =kemiringan dasar sungai V =kecepatan air Q =debit air B =lebar bawah
Gambar  penampang  sungai  secara  umum  dapat dilihat pada gambar 2
Gambar  2. Penampang  melintang  Sungai  Pasak Suling
Perhitungan  luas  penampang  Sungai  Pasak Suling
Perhitungan  luas  penampang  sungai  diawali dengan  mengetahui  dimensi  sungai.  Perhitungan dimensi  sungai  dilakukan  dengan  melakukan pengukuran  5  titik  dengan  2  kali  pengkuran  yaitu lebar dasar sungai (B), dan tinggi muka air (H).
Dari  hasil  pengukuran  pertama  (I),  kedua  (II)  di lapangan  dan  studi  geotografi  tepian  sungai  maka diketahui  dimensi  penampang  melintang  Sungai Pasak  Suling  yang  dapat  dilihat  pada  tabel  8  dan tabel 9.
Tabel  9. Penampang  Sungai  Pasak  Suling pengukuran (I)
Titik Pengukuran Lebar Bawah (m) Lebar Atas (m) Tinggi Air (m) I 2,7 2,5 0,5 II 3,8 5 0,3 III 26 5 0,5 IV 4,3 6,0 0,20 V 4,1 5,5 0,20 Jumlah 17,5 24 1,7 Rata-rata 3,5 4,8 0,34 = 0,3
Dari hasil pengukuran titik ke I pada tabel 9 maka dimensi  penumpang  melintang  Sungai  Pasak Suling dapat dilihat pada gambar 3.
Gambar  3. Penampang  melintang  Sungai  Pasak
Suling Tabel  10  Penampang  Sungai  Pasak  Suling pengukuran (II) Titik Pengukuran Lebar Bawah (m) Lebar Atas (m) Tinggi Air (m) I 2,7 4,5 0,55 II 3,8 5 0,40 III 26 5 0,56 IV 4,3 6,5 0,30 V 4,1 6,0 0,30 Jumlah 17,5 27 2,11 Rata-rata 3,5 5,4 0,422
Dari hasil pengukuran ke II pada tabel  10 di maka dmensi penampang melintang Sungai Pasak Suling dapat dilihat pada gambar 4.
Gambar  4. Penampang  melintang  Sungai  Pasak Suling

## .

## PENUTUP

## Kesimpulan
1.  Kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat  Desa
Karason  Raya  yang  terkait  dengan  rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) adalah :
a.  Untuk  memenuhi  kebetuhan  akan  energi penerangan,  masyarakat  Desa  Karson  Raya masih  menggunakan  generator  panel  surya dan lampu minyak tanah
b.  Untuk  memenuhi  kebutuhan  akan  energi listrik di Desa Karason Raya yang berjumlah 89 kk diperlukan paling sedikit 8.900 watt
2.  Kondisi  geoogi  di  Desa  Karason  Raya  juga terdiri dari endapan aluvium, dimana mempunyai  sebaran  yang  luas  dan  batuan terdiri  atas  pasir,  kerikil  dan  batu  pasir  yang dapat menyimpan air.
3.  Kondisi  hidrologi  di  Sungai  Pasak  Suling
mampu  melaksanakan  dengan  besar  debit minimum  1,32  m³/detik  untuk  memenuhi kebutuhan  akan  energi  listrik  di  Desa  Karason Raya  juga  berjumlah  89  kk  diperlukan  Pling sedikit 8.900 watt.
4.  Potensi  daya  pembangkit  listrik  tenaga  mikro hidro  (PLTMH)  yang  dapat  disalurkan  di  Desa Karason  Raya  dengan  memanfaatkan  potensi sungai  Pasak  Suling  dengan  debit  minimum 1,32  m³/detik  dan  daya  terbangkit  sebesar 168.339,60 watt, dimungkinkan untuk dikembangkan  dengan  pertimbangan  debit rencana  untuk  periode  ulang  5o  tahun  sebesar 101,91 m³detik
5.  Untuk pengembangan PLTMH di Desa Karason Raya,  diperlukan  langkah-langkah  strategis sebagai berikut :
a.  Konservasi  daerah  hulu  sungai  dan  daerah aliran  sungai  untuk  menjaga  stabilitas  debit air serta fungsi hidrologis kawasan
b.  Pelatihan pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat agar mampu mengelola PLTMH
c.  Peningkatan  pengetahuan  dan  keterampilan masyarakat dalam mengelola PLTMH d.  Kaloborasi/  kerjasama  antara  pemerintah, NGO dan perusahaan untuk mengembangkan PLTMH e.  Penetapan  peraturan  baik  oleh  pemerintah maupun  desa  untuk  menghindari  konversi hutan  di  sekitar  desa  dan  di  daerah  hulu sungai
f.  Pengelolaan  PLTMH  yang  transparan, terbuka    dan partisipatif untuk menghindari konflik sosial
g.  Peningkatan  kesadaran  semua  pihak  (public awareness)  tentang  konservasi  sumber  daya alam.

## Saran
Berdasarkan  hasil  studi  potensi  pengembangan PLTMH  di  Desa  Karason  Raya  dan  kondisi topohidrografi Sungai Pasak Suling dengan debit Q = 1,32 m³/detik, disarankan untuk mengembangkan PLTMH dengan model pembuatan pintu intake dan rumah  turbin  dengan  menggunakan  turbin  untuk menggerakan generator. Jenis turbin yang sebaiknya  digunakan  adalah  jenis  crossflow dengan diamter 225 mm, lebar 400 mm, kecepatan poros  609  RPM  daya  poros  22  kw  untuk ditranmisikan  ke  generator  yang  direncanakan dapat  mengeluarkan  output  20  kw  serta  efisiensi
74%  dengan  spesifikasi  turbin  seperti  tersebut diatas  maka  diameter  pipa  pesat  dai  pintu  intake sampai  rumah  turbin  sepanjang  ±  100  m.  Besar rumah turbin dengan ukuran panjang 3 m dan lebar 3 m

## DAFTAR PUSTAKA
Bachtiar  &  Neris,  Asep.  (2008). Pemilihan penggerak  mula  turbin  air  untuk  sistem pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTM) .  Jurnal  Ekotrans.  ISSN  1411-4615. volume 8 nomor 2, Juli 2008. Direktorat  Jenderal  Pengairan.  (1980). Cara Menghitung  Design  Flood .  Badan  Penerbit Pekerjaan Umum, Jakarta
Enoh, R.Moh. (1993). Suatu eksperimen pembuatan
pembangkit lisrik tenaga mikrohidro  (PLTM)  dengan  penggerak  mula turbin  tanki  untuk  kelistrikan  desa  di Kecamatan  Lembang  Jaya  Kabupaten  Solok Sumatera  Barat .  Laporan  Penelitian  Institut Keguruan  dan  Ilmu  Pendidikan  (IKIP)
Padang, Padang.
Harto,  Sri.  (1993). Analisis  Hidrologi .  Gramedia Pustaka Utama. Jakarta Kamiana,  I  Made.  (2011). Teknik  Perhitungan Debit  Rencana  Bangunan  Air .  Graha  Ilmu. Yogyakarta Kodoatie,  Robert  J.,  &  Sjarif,  Roestam,  (2008). Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu (Edisi Revisi) . Andi Offset. Yogyakarta Mulyanto,  H.  R.  (2007). Sungai:  Fungsi  dan Sifat-sifatnya.  Edisi  Pertama .  Graha  Ilmu. Yogyakarta. Satriyo, Puguh Adi. (2007). Pemanfaatan
Pembangkit  Listrik  Tenaga  Mikro  Hidro untuk Daerah  Terpencil .  Puslitbang  Iptekhan. Dephan. Jakarta.