https://journal.uwgm.ac.id/index.php/abdimasmahakam
E-ISSN : 2549-5755 Juli 2023, Vol. 7 No. 02 Received:  Juni 2023 Accepted: Juni 2023 Published: Juli 2023
Article DOI: http://dx.doi.org/10.24903/jam.v7i02.2295

## Pendampingan Perencanaan Saluran Limbah dan Pembuatan Septic Tank Toilet Umum Desa Duren Ijo Kecamatan Banyuasin 1
Henggar Risa Destania Universitas Indo Global Mandiri Palembang
henggarrisa@uigm.ac.id

## Debby Sinta Devi Universitas Indo Global Mandiri Palembang debbysintadevi@uigm.ac.id

## Abstrak
Pengelolaan sistem air limbah yang dihasilkan sehari-hari dari sumber limbah rumah tangga di Desa Duren Ijo Kecamatan Banyuasin 1 seringkali tidak sesuai dengan persyaratan kesehatan dan  sanitasi  lingkungan.  Hal  ini  disebabkan  karena  masih  rendahnya  tingkat  partisipasi masyarakat  dalam  upaya  pembuangan  air limbah domestik secara higienis, terdapat sebagian selokan/sanitasi lingkungan belum memadai dan bahayanya limbah rumah tangga dalam kurun waktu lama apabila tidak di kelola dengan baik. Begitu juga dengan fasilitas septic tank untuk perencanaan toilet umum yang akan dibuat untuk komunal. Penggunaan septic tank untuk toilet umum  sangat  penting  mengingat  ketersediaan  fasilitas  kebersihan  umum  yang  sangat dibutuhkan  bagi  masyarakat  desa  ataupun  umum  dan  siswa  di  lingkungan  sekolah  sekitar. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan septic tank untuk toilet umum merupakan bagian dari  upaya  perlindungan  serta  pelestarian  sumber  air  dan  lingkungan  berupa  sarana  sanitasi yang  biasanya  digunakan  beberapa  keluarga  pada  pemukiman  dengan  kepadatan  penduduk tinggi. Oleh karena itu kegiatan PKM  ini sangat menunjang dalam pemenuhan fasilitas umum seperti septic tank untuk toilet umum di Desa Duren Ijo, Kecamatan Banyuasin1, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Kegiatan PKM ini dilaksanakan pada tanggal 07 – 13 Mei 2023 dengan melibatkan langsung dalam kegiatan sebanyak 20 warga Desa Duren Ijo. Warga desa sangat antusias dengan adanya pembangunan septic tank dengan  sistem resapan untuk toilet umum  dan  desain  sistem  pengolahan  air  limbah  sehingga  diharapkan  setelah  adanya pembangunan septic tank untuk toilet umum di Desa tersebut akan memberi dampak yang baik bagi kesehatan warga desa.
Kata Kunci: septic tank, saluran limbah, Duren Ijo

## Pendahuluan
Desa Duren Ijo merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Banyuasin I tepatnya terletak di Provinsi Sumatera Selatan. Desa Duren  Ijo memiliki luas wilayah ± 11.832,99 km². Fasilitas toilet umum merupakan bagian dari upaya perlindungan serta pelestarian sumber air dan  lingkungan  berupa  sarana  sanitasi  yang  biasanya  digunakan  beberapa  keluarga  pada
https://journal.uwgm.ac.id/index.php/abdimasmahakam E-ISSN : 2549-5755 Juli 2023, Vol. 7 No. 02
pemukiman  dengan  kepadatan  penduduk  tinggi.  Keberadaan  toilet  umum  dan  IPAL  sangat dibutuhkan khusus nya bagi warga Desa Duren Ijo yang memiliki sekitar 100 Kepala Keluarga. Tujuan dibangun septic tank untuk toilet umum di Desa Duren Ijo adalah sebagai penunjang sarana  kebersihan  dan  sanitasi  bagi  masyarakat  Desa  Duren  Ijo  sehingga  limbah  yang dihasilkan  dapat  lebih  mudah  diatasi  dan  kebersihan  selalu  terjaga.  Desa  Duren  Ijo  yang merupakan kawasan permukiman padat penduduk sangat membutuhkan sistem komunal yang terjaga dan tersistematis (Henggar Risa, 2022)
Pada  umumnya,  sulitnya  mencari  fasilitas  kebersihan  secara  umum  seperti  toilet  umum menjadi salah satu ciri khas dari kawasan padat penduduk. Masyarakat desa yang mempunyai penghasilan  yang  rendah  cenderung  kesulitan  untuk  membuat  atau  membangun  sarana kebersihan  sendiri  di lingkungan tempat tinggalnya.  Kesadaran  akan  kebersihan lingkungan terutama fasilitas septic tank tidak bisa dianggap sepele, karena berkaitan dengan pembuangan dan penumpukan limbah.  Hal ini sangat berpengaruh pada kualitasi sanitasi dan air tanah di suatu tempat (Saparina, 2021).
Desa Duren Ijo merupakan desa dengan jumlah 100  Kepala Keluarga yang rata-rata warganya merupakan warga belum ada penyuluhan tentang sanitasi lingkungan dan belum mempunyai fasilitas septic tank untuk toilet umum. Adapun permasalahan di Desa Duren Ijo  tersebut  yaitu masih  rendahnya  tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam  upaya  pembuangan air  limbah domestik secara higienis, terdapat sebagian selokan/sanitasi lingkungan belum memadai dan bahayanya limbah rumah tangga dalam kurun waktu lama apabila tidak di kelola dengan baik. Pengamatan  awal  yang  dilakukan  di  daerah  ini  menunjukkan  bahwa  daerah  ini  mempunyai kondisi lingkungan yang kurang baik terlihat dari lingkungan yang sedikit kumuh dan belum mempunyai  fasilitas  kebersihan  seperti  toilet  umum  dan  saluran  limbah  permukiman  (Said, 2018).  Kesadaran  akan  kebersihan  lingkungan  dan  pengelolaan  limbah  rumah  tangga  yang benar masih kurang terlihat. Perilaku membuang sampah tidak pada tempatnya dan pembuatan toilet/MCK per rumah yang minim sehingga permasalahan tentang limbah dan lingkungan ini menjadi perhatian utama (Ismadi, 2015). Perilaku yang seperti ini yang membuat  kesehatan lingkungan menjadi sangat rendah dan pencemaran limbah baik limbah rumah tangga maupun idustri  UMKM  menjadi  sangat  masif.  Oleh  karena  itu,  kegiatan  PKM  ini  diharapkan  dapat membantu  memfasilitasi  kebersihan  lingkungan  di  Desa  Duren  Ijo  terutama  di  bagian pengelolaan limbah dan septic tank untuk toilet umum.

## Metode
Kegiatan PKM direncanakan dilaksanakan selama 7 hari pada tanggal 07 - 13 Mei 2023 untuk merancang desain saluran air limbah dan pembuatan septic tank untuk toilet umum Desa Duren Ijo, Kecamatan Banyuasi I, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
Kegiatan PKM ini dilakukan oleh Tim Dosen yang dibantu beberapa mahasiswa dengan target luaran berupa rancangan desain IPAL dan toilet umum bagi masyarakat  desa.  Metode yang digunakan  dalam  kegiatan  PKM  ini  berbentuk  bantuan  perencanaan  desain.  Beberapa  tahap dilakukan  mulai  dari  survey  lokasi,  analisis  data  dan  perhitungan,  perencanaan  desain  dan pekerjaan pembangunan dan evaluasi kegiatan.
Kegiatan ini diawali dengan tahap survey lokasi yaitu berupa kegiatan pengamatan di lokasi kegiatan  PKM  dalam  hal  ini  Desa  Duren  Ijo.  Dalam  tahap  ini  dilakukan  juga  beberapa pendekatan  dengan  warga  sekitar  agar  mengetahui  bagaimana  pola  pikir  warga  terhadap kepedulian  lingkungan  khususnya  di  lingkungan  sendiri.  Kondisi  di  lapangan  menentukan
https://journal.uwgm.ac.id/index.php/abdimasmahakam E-ISSN : 2549-5755 Juli 2023, Vol. 7 No. 02
dimana titik lokasi dibangunnya septic tank untuk toilet umum yang akan dibangun bersama- sama dengan warga sekitar. Beberapa kebutuhan kelengkapa data akan dihasilkan dalam tahap ini untuk menunjang analisa saluran limbah yang akan direncanakan sehingga akan didapatkan kriteria  perencanaan  dan  desain  yang  dibutuhkan  Desa  Duren  Ijo.  Tahap  selanjutnya  yaitu tahap  analisis  data  dan  perencanaan.  Pada  tahap  ini  akan  dilakukan  pendataan  setelah didapatkan hasil survei lokasi yang kemudian akan dianalisis utnuk mendapatkan keputusan sebelum  dilakukan  perencanaan  IPAL.  Untuk  perhitungaan  desain  saluran  limbah  maka diperlukan  data  limbah  yang  dihasilkan  dalam  m 3 /hari,  kapasitas  dan  data  sumber  limbah sehari-hari  sehingga  dapat  direncanakan  pengelolaan  air  limbah  rumah  tangga  bagi  warga Duren Ijo. Di tahap ini juga dilakukan penentuan titik lokasi dibangunnya septic tank untuk fasilitas  toilet  umum.  Tahap  terakhir  adalah  pekerjaan  Pembuatan  Septic  Tank  toilet  umum yaitu pada tahap pekerjaan ini, jenis septictank yang dibuat adalah jenis resapan karena kondisi topografi di lokasi tersebut merupakan tanah rawa dengan perencanaan ukuran septictank yaitu 100 cm x 200 cm.

## Hasil dan Pembahasan
Kegiatan PKM ini  dilakukan sebagai bagian dari pengabdian dan kepedulian terhadap sanitasi kebersihan  lingkungan.  Perhitungan  analisa  untuk  saluran  limbah  dilakukan  dengan merencanakan kapasitas dan dimensi kolam pengolahan air limbah. Pengaruh air limbah yang dihasilkan sangat bergantung dari kebutuhan dan pemakaian air bersih yang dipakai di rumah tangga.  Kebutuhan  waktu  pengendapan  di  setiap  pengolahan limbah  untuk  penurunan  BOD yang maksimal merupakan metode proses biofilter anaerob yang digunakan dalam pengolahan air  limbah  ini.  30%  dari  total  air  limbah  dari  hasil  beban  puncak  akan  ditambahkan  untuk pemenuhan beban air limbah seperti rincian bak untuk pengendapan sekitar 2-4 jam, biofilter anaeron  sekitar  4-8  jam,  bak  penampungan  sekitar  4-8  jam,  bak  pemisah  lemak  sekitar  30 menitdan bak pengendapan akhir berkisar 2-4 jam. Pemenuhan beban air limbah membutuhkan 30%  dari  total  air  limbah  tersebut  sehingga  didapatlah  perhitungan  kebutuhan  total  saluran limbah untuk IPAL Desa Duren Ijo seperti berikut.
Perhitungan Kebutuhan Total Tinggi air efektif m 2 Lebar Bawah Efektif m 1 Panjang IPAL (m) m 5,6 Volume Tampung (m 3 ) m 3 11,2 Volume Tampung (liter) Liter 11.200 Perkiraan total air limbah Liter/rumah/hari 384 Jumlah  rumah  yang  dilayani  dalam  1 IPAL Rumah 30-40 Jumlah Rumah/KK Rumah 100 Total Limbah Liter/hari 38400 Total Kebutuhan IPAL buah 2-3 Tabel 1. Kebutuhan Total Bak IPAL Panjang 8,125 m
https://journal.uwgm.ac.id/index.php/abdimasmahakam E-ISSN : 2549-5755 Juli 2023, Vol. 7 No. 02
Lebar 1,3 m Kedalaman Air 2 m Ruang Bebas 0,5 m Volume Efektif 11,2 m 3 Tebal Dinding 15 cm Konstruksi Beton K250 Tabel 2. Dimensi Bak IPAL
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  dilaksanakan  dengan  target  luaran  kegiatan  ini berupa dari perhitungan saluran air limbah dan pembuatan septic tank toilet umum Desa Duren Ijo Kecamatan Banyuasin 1 dengan tahap sebagai berikut  :

## 1. Tahap Persiapan
Pada tahap ini beberapa faktor pendukung untuk perhitungan analisis dikumpulkan dan didata  begitu  juga  dengan  saran  dan  pendapat  dari  warga  desa  tentang  penempatan lokasi septic tank untuk toilet umum.

## 2. Survey Lapangan
Kondisi eksisting di lapangan disesuaikan dengan kebutuhan sanitasi desa agar tercipta kondisi  lingkungan  yang  ideal  dan  persetujuan  dari  semua  pihak.  Dalam  tahap  ini dilakukan  bersama-sama  dengan  warga  desa  agar  segala  kendala  dan  permasalahan dapat menjadi masukan untuk dicari solusi bersama.
3. Analisis perencanaan saluran limbah
Gambar  1. Pengamatan kondisi eksisting lokasi
Gambar  2. Survey lokasi kondisi eksisting saluran
https://journal.uwgm.ac.id/index.php/abdimasmahakam E-ISSN : 2549-5755 Juli 2023, Vol. 7 No. 02
Data  yang  didapat  dalam  tahap  sebelumnya  menjadi  masukan  data  yang  digunakan untuk perencanaan IPAL yang akan menjadi  indikator saluran limbah yang baik bagi lingkungan. Data yang akurat dibutuhkan untuk perencanaan sehingga didapatkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

## Pelaksanaan Pembuatan septic tank toilet umum
Adapun tahap pelaksanaan kegiatan pembangunan WC Desa Duren Ijo, Kecamatan Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan antara lain sebagai berikut :
1. Tahap pembersihan lahan dan penentuan lokasi
Tahap ini merupakan tahapan pertama dalam pembangunan septic tank dan dilakukan penentukan patok lokasi pembuatan septic tank untuk toilet umum.

## Gambar 3. Pembersihan lahan dan penentuan patok
2. Tahap pengukuran septic tank
Pada tahap pekerjaan ini, jenis septictank yang digunakan adalah resapan karena kondisi tanah di lokasi adalah tanah rawa. Ukuran septictank yaitu 100 cm x 200 cm.
Gambar 4. Pengukuran septic tank
3. Tahap penggalian tanah
https://journal.uwgm.ac.id/index.php/abdimasmahakam E-ISSN : 2549-5755 Juli 2023, Vol. 7 No. 02
Pada tahap ini tanah digali sesuai dengan ukuran yang direncanakan yaitu 100 x 200 cm.  pada  tahap  ini  dilakukan  juga  pembuatan  sekat  pembatas  antara  wadah pembuangan dengan sumur resapan.
Gambar 4. Penggalian tanah dan pengeluaran air dalam septic tank
4. Pemasangan dinding septic tank Pada tahap ini dilakukan pemasangan dinding septic tank berupa pasangan batu bata yang diplester serta pengaturan pipa saluran pembuangan .

## Gambar 5. Pemasangan dinding septic tank
5. Finishing Pada tahap ini dibuat lapisan tembok pada bawah septic tank dan ventilasi agar terdapat sirkulasi dalam septic tank.

## Evaluasi dan penampingan perawatan septic tank
Setelah  proses  pembuatan  septic  tank  selesai,  maka  dilakukan  evaluasi  dan  sharing  untuk perawatan septic tank agar kinerjanya tetap terjaga dan mencegah terjadinya masalah antara lain bagimana cara merawat septic tank, bagaimana pembersihan septic tank secara berkala, menghindari  yang  merusak  septic  tank  seperti  menanam  pohon  di  sekitar  septic  tank,
https://journal.uwgm.ac.id/index.php/abdimasmahakam E-ISSN : 2549-5755 Juli 2023, Vol. 7 No. 02
mengalirkan  air  hujan  kedalam  septic  tank  dll.  Masyarakat  antusias  dalam mengikuti  setiap rangkaian  kegiatan  PKM  karena  kegiatan  ini  sangat  bermanfaat  bagi  desa,  dan  menunjang kebersihan desa yang optimal hal ini ditunjukkan dengan survei kepuasan terhadap kegiatan PKM ini dengan indikator 1 – 5 untuk sangat tidak setuju – sangat setuju.
Parameter Nilai (1-5) Apakah kegiatan PKM ini bermanfaat bagi warga desa ? Apakah  kepedulian  terhadap  kebersihan  lingkungan menjadi prioritas utama warga desa?
Setelah  dilakukan  PKM,  apakah  warga  akan  konsisten untuk menjaga kebersihan lingkungan ? Apakah  warga  desa  bisa  berkomitmen  untuk  menjaga fasilitas umum yang sudah dibangun? 90/100 85/100 90/100 85/100

## Simpulan dan rekomendasi
Kegiatan  PKM yang telah dilaksanakan ini sangat bermanfaat bagi warga desa duren ijo karena membantu memenuhi kebutuhan sanitasi yang baik dan bantuan pendampingan perencanaan saluran air limbah dan pembangunan septic tank untuk toilet umum agar mendukung kegiatan perlindungan air dan lingkungan yang sehat. Keberadaan septic tank untuk toilet umum sangat dibutuhkan khusus nya bagi warga Desa Duren Ijo yang memiliki sekitar 100 Kepala Keluarga. Bantuan desain perencanaan ini diharapkan bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit, melindungi dari gangguan estetika, bau dan penggunaan sarana yang aman dan bukan  tempat  berkembangbiakan  serangga  sebagai  vektor  penyakit.  Kegiatan  ini  sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan untuk pengembangan kualitas sanitasi di berbagai daerah yang membutuhkan.
https://journal.uwgm.ac.id/index.php/abdimasmahakam E-ISSN : 2549-5755 Juli 2023, Vol. 7 No. 02

## Daftar Pustaka
Saparina,  T.,  &  Ali,  L.  2021.  Pembuatan  Septic  Tank  Komunal  Solusi  Kesehatan  Bagi Masyarakat Pesisir Desa Bokori Kecamatan Soropia: Making Communal Septic Tanks, Health  Solutions  for  Coastal  Communities,  Bokori  Village,  Soropia  District. Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat , 2 (1), 33–39.
Kementerian     Kesehatan.  2016.  Pedoman      Umum     Program     Indonesia     Sehat      dengan pendekatan keluarga. Kementerian Kesehatan RI.
Risa, Henggar, A.Syarifudin. 2022. Radar-Based Rainfall Estimation in Boyong River (BO- D5). Indonesian Journal of Engineering and Science . Vol. 3 No. 1.
Hastuti,  Elis.  2014.  Kajian  Penerapan  Teknologi  Biofilter  skala  Komunal  untuk  memenuhi Standar  Perencanaan  Pengolahan  Air  Limbah  Domestik.  Jurnal  Standarisasi,  Vol.16 No. 3.
Bappenas     RI.   2013. Kebijakan   Nasional Penyehatan   Air   Minum   dan   Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat. Bappenas
Hastutiningrum, S dan Purnawan. 2017. Pra Rancangan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Industri  Batik.  (Studi  Kasus  Batik  Sembung,  Sembungan  RT.31/RW.14  Gulurejo, Lendah Kulon). Jurnal Eksergi . Vol 14 No.2. http://jurnal.upnyk.ac.id
Maria, R., Sumawijaya, N., Suherman, D., dan Marganingrum, D. 2014. Pengaruh Limbah Cair Industri  Batik  terhadap  Kualitas  Air  Tanah  Dangkal  di  Daerah  Laweyan  Surakarta. Prosiding Pemaparan Hasil Penelitian Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI. Jakarta.
Said,        NI.        dan        Wahyu        Widayat.  2018.  Perencanaan  dan  Pembangunan  Instalasi Pengolahan  Air  Limbah  Domestik          Dengan          Proses          Biofilter  Anaerob- Aerob.Gosyen   Publishing   : Yogyakarta

## Purnawan,  P.,  Sukmawati,  P.  D.,  &  Puspita,  Y.  C.  2019.  PERENCANAAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) DOMESTIK (GREY WATER) DI UPT RUSUNAWA GRAHA BINA HARAPAN, KOTA YOGYAKARTA, DIY. Jurnal Teknologi , 12 (2), 130–136.
SNI 6774:200. Tata Cara Perencanaan Unit Paket Pengolahan Air.

## UU RI No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Ismadi  R.  2015.  Pola  Rencana  Penanganan  Air  Limbah  Domestik  Pemukiman  Kumuh Perkotaan di Kabupaten Lampung Utara. 7 (2): 77-144.
Mei  A.  2018.  Sanitasi  Total  Berbasis  Masyarakat  di  Desa  Muara  Putih  Kecamatan  Natar Kabupaten Pesawaran. Jurnal Sakai Sambayan . 2.2: 76-80.