## ANALISIS PEMISAHAN UAP KERING PADA SEPARATOR PEMBANGKIT UAP AP1000
Sukmanto Dibyo
Pusat Teknologi Reaktor dan Keselamatan Nuklir BATAN sukdibyo@batan.go.id
Diterima editor  31 Agustus 2012 Disetujui untuk publikasi 19 September 2012

## ABSTRAK
ANALISIS  PEMISAHAN  UAP KERING  PADA  SEPARATOR  PEMBANGKIT  UAP  AP1000 . Pembangkit uap merupakan penukar panas, yang bagian atasnya adalah steam drum yang memuat separator uap.  Separator  ini  memisahkan  kandungan  air  yang  terbawa  oleh  uap  dari  sisi shell . Uap  kering  yang dihasilkan  dari  separator  digunakan  untuk  memutar  turbin.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  menganalisis karakteristik  pemisahan  uap kering pada  separator  pembangkit  uap  AP1000,  berdasarkan  parameter  fraksi void dalam  kondisi  aliran  dua  fasa  dengan  menggunakan  RELAP5/SCDAP.Mod3.4. Data  awal  mencakup data dimensi dan parameter temperatur, tekanan, laju alir massa (943,0 kg/s), fraksi void , entalpi cair dan uap saturasi. Untuk memperoleh karakteristik separator maka analisis ini difokuskan pada sistem separator secara terpisah  pada  kondisi  tunak.  Nodalisasi  untuk  RELAP5/SCDAP.Mod3.4,  terdiri  dari model  separator ( default ),  volume, junction dan time-dependent  junction dengan time-dependent volume  sebagai  kondisi batas. Kondisi uap kering  terlihat pada parameter fraksi void yang keluar dari separator. Hasil menunjukkan bahwa  semakin  tinggi  temperatur  uap  dari  sisi shell pembangkit  uap  maka  cenderung  semakin  tinggi  uap kering yang dihasilkan. Pemisahan uap kering yang keluar dari separator ditunjukkan pada parameter fraksi void sebesar sekitar 0,99.
Kata-kata kunci: separator uap, pembangkit uap, RELAP5/SCDAP.Mod3.4, fraksi void

## ABSTRACT
ANALYSIS OF DRY VAPOR SEPARATION IN THE SEPARATOR OF AP1000 STEAM GENERATOR . A steam generator  is heat  exchanger  in which the  top  side  is  steam  drum containing steam separator.  The separator is  used  to  separate the  water  content carried  by  the steam  come  from  The shell  side. Dry vapor produced from  the separator is  used to  turn  turbines. this  paper  analyzes  the dry Steam separation characteristic In The separator of AP1000 steam generator based on the parameters of void fraction in two phase flow using RELAP5/SCDAP.Mod3.4. The  initial  data  include  data dimensions and operating  data (temperature, pressure,  flow  rate  (943.0  KG/S),  void fraction, enthalpy  of water  and saturation vapor. To obtain the  characteristics  of  separator SO  analysis  is  focused on the separator system  separately at steady state.  The RELAP5/SCDAP.Mod3.4 nodalization  is consists of separator  model  default,  volume, junction, time-dependent junction and time-dependent volume as a boundary condition. Dry vapor from the separator outlet can be shown based on void fraction parameters. The Result shows that higher temperature steam from the  steam generator shell side is likely the  higher  the dry vapor produced.  The  separation  of dry steam coming out from the separator IS shown as a void fraction parameter of about 0.99.
Keywords : steam separator, steam generator, RELAP5/SCDAP.Mod3.4, void fraction

## PENDAHULUAN
PLTN PWR  ( Pressurized  Water  Reactor )  memiliki  sistem  pembangkit  uap  yang    merupakan bagian  dari  komponen  untai  pendingin  yang  berfungsi  memindahkan  panas  dari  sistem  pendingin primer  ke  sistem  pendingin  sekunder  untuk  menghasilkan  uap  yang  berguna  untuk  menggerakkan turbin. Oleh karena itu, karakteristik sistem pembangkit uap ini sangat penting untuk dianalisis.
Dalam  rangka  melaksanakan  kajian  desain  teknis  PLTN  PWR  sesuai  rencana  strategis  yaitu menyiapkan  pembangunan  PLTN  di  Indonesia  dan  menyiapkan  sumber  daya  manusia  yang  mampu menganalisis  desain  pembangkit uap  PWR,  maka penelitian  ini ditujukan  untuk  menganalisis  sistem separator  pembangkit  uap  pada  PWR  dengan  menggunakan  paket  komputer  RELAP5.  Program RELAP5  ini  merupakan  paket  program  yang  mampu  menganalisis  parameter  termal  dan hidrodinamika sistem yang menggunakan air sebagai media pendingin. Untuk analisis ini, data desain pembangkit  uap  pada  AP1000  dan  data  referensi  lain  dijadikan  obyek  untuk  dianalisis.  Pembangkit uap ini merupakan sistem penukar panas posisi vertikal yang pada silinder shell berisi ribuan pipa U- tube berupa bundel tube dan hemispherical head. Pada bagian atas adalah steam drum yang memuat separator  uap.  Di  dalam  silinder shell berlangsung  proses  pemanasan  air  menjadi  uap,  pada  sistem pembangkit uap di bagian sisi shell ini terjadi kondisi dua fasa uap air pada bagian atasnya, sedangkan pada  sisi tube mengalir  air  panas  dari  reaktor.  Selanjutnya  uap  yang  terbentuk,  fraksi void nya  naik menjadi sekitar 85% [1]. Uap bergerak ke atas melalui riser menuju separator uap untuk menghasilkan uap kering. Uap inilah yang dikirim untuk menggerakkan turbin.
Separator  adalah  bagian  dari  komponen  pembangkit  uap  untuk  memisahkan  kandungan  air ( moisture )  yang  terbawa  oleh  uap  yang  dihasilkan  dari  sisi shell . Kinerja  separator  uap  sangat dipengaruhi oleh parameter operasi seperti laju aliran uap dan kapasitas termalnya [2]. Oleh karena itu, penggunaan  model  separator  secara  terpisah  pada  makalah  ini  dimaksudkan  supaya  memudahkan proses  analisis  secara  teknis sehingga  analisis  pemisahan  uap  kering  terhadap  parameter  operasinya dapat  dilakukan.  Analisis  dilakukan  pada  kondisi  tunak  ( steady )  dan  sistem  dibatasi  oleh  model boundary conditions . Kondisi uap sebagai data input dapat diperoleh dari referensi dan hasil analisis kinerja termal  pembangkit uap AP1000 [3].
Dinamika fluida pada pembangkit uap, sangat komplek dan bervariasi terutama pada bagian di mana aliran  dua fasa terjadi.  Dalam  hal ini, fraksi void bertambah  begitu  pula  kualitas uapnya. Jadi, kemampuan  separator  untuk  menghasilkan  uap  kering  dapat  direpresentasikan oleh  parameter  fraksi void yang dihasilkannya, makin tinggi fraksi void maka mengindikasikan kandungan air makin kecil [4].
Berdasarkan  uraian  yang  dikemukakan  di  atas,  maka  tujuan  makalah  ini  adalah  menganalisis karakteristik  pemisahan  uap  kering  pada  separator pembangkit  uap  AP1000  berdasarkan  parameter fraksi void dengan menggunakan paket komputer RELAP5/SCDAP. Mod3.4.

## TEORI

## Deskripsi Separator Pembangkit Uap
Pembangkit  uap  adalah  merupakan  alat  penukar  panas  ( heat  exchanger )  yang  berfungsi mendidihkan air  pada sisi shell nya. standar TEMA ( Tubular  Exchanger  Manufacturer  Associations ) memasukkan  klasifikasi  pembangkit  uap  sebagai  penukar  panas  tipe  F.  Di  dalam  Pembangkit  uap PLTN PWR, energi panas dipindahkan dari untai primer ke untai sekunder. Jenis pembangkit uap yang digunakan  dalam  PWR  umumnya  adalah U-Tube  steam  generator [3].  Pada  pendingin  primer,  air panas  mengalir  melalui  sisi  tube  sedangkan  air  sistem  sekunder  mengisi  ruang  pada  sisi shell . Pendingin  primer  masuk  dari  bagian  bawah  pembangkit  uap  sebagai  hot  leg,  kemudian  mengalir  di dalam bundel  tube dan  keluar  pada nosel  outlet pendingin  primer.  Pembangkit  uap  pada  umumnya dilengkapi dengan anti vibrasi pada bagian lengkukan U-tube. Pada sisi shell , air pendingin sekunder dari  kondensor  masuk  ke  arah  bawah,  kemudian  mengalir  di  antara  U-tube.  uap  air  dari  sisi shell memasuki  separator  uap  dan  diteruskan  melalui  nosel,  sedangkan  kandungan  air  dipisahkan  dan diresirkulasikan kembali ke bawah. Sebelum menuju turbin, uap yang masih mengandung air saturasi harus melalui separator uap. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa uap yang terkena kipas turbin
akan  menyebabkan  erosi  yang  minimal.  Uap  air  yang  menempel  pada  kipas  turbin  air  dapat menyebabkan erosi dan keausan. Oleh karena itu, pembangkit uap dilengkapi dengan steam drum yang terletak di bagian atas yang berfungsi memisahkan  uap secara integral moisture separation. Separator primer one stage berfungsi memisahkan butir cairan ( water droplets ) dari uap dan separator sekunder merupakan second stage untuk menghasilkan uap kering.
Separator  uap  berdiameter  4,5  m,  di  dalamnya  terdapat  rangkaian entrainment  steam  dryer di bagian atas dan di bawahnya adalah swirl vane moisture separator. Nosel uap merupakan lobang outlet produk uap kering. Penampang separator pembangkit uap dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Penampang separator pembangkit uap [4]

## Paket Program RELAP5/SCDAP. Mod3.4
RELAP5/SCDAP.Mod3.4 adalah paket program untuk perhitungan termohidrolika satu dimensi sistem non-equilibrium dan non-homogenous yang  dikembangkan  untuk  menganalisis  keseluruhan perilaku  termohidrolika  reaktor  berpendingin  air  ringan  dalam  kondisi  operasi  normal  atau  kondisi transien  kecelakaan  parah.  RELAP5/SCDAP.Mod3.4 mampu  menghitung  sistem  pendingin  primer, sistem  kendali,  kinetika  reaktor  dan  perilaku  komponen  sistem  reaktor  khususnya  seperti  katup  dan pompa. model heat  structure digunakan  untuk  memodelkan  dinding  bejana  reaktor,  batang bahan bakar,  dan  U- tubes dari  pembangkit  uap.  Model  yang  terdapat  pada  RELAP5/SCDAP.Mod3.4 diantaranya  adalah  model  volume, junction , heat  structure ,  percabangan,  separator, time-dependent junction (tmdjunc ), time-dependent volume (tmdpvol) dan sebagainya.
Pada  setiap  Komponen  hidrodinamika  yang  dimodelkan,  saling  terhubung  dengan  model junction baik  berupa time-dependent  juction , single/multiple  junction ataupun  katup.  Komponen  ini memiliki korelasi persamaan satu dimensi untuk fluida tunggal maupun aliran dua fasa air uap di mana persamaan dasarnya terdiri dari persamaan konservasi massa, momentum dan energi [5].
Paket RELAP5 secara umum mengeluarkan 2 output files , satu sebagai ASCII file ( output file ) dan binary file ( restart file ).  Sebagaimana ditampilkan pada Gambar 2 [6],
Gambar 2. Diagram data file pada RELAP5
Model  separator  di  RELAP5/SCDAP.Mod3.4 pada  prinsipnya  tergantung  pada  nilai  kritis, aliran  yang  keluar  pada  outlet  cairan  adalah  air  bilamana  volume  fraksi  liquid  di  atas  nilai  kritis. Apabila  volume  fraksi  uap  di  atas  nilai  kritis,  maka  hanya  uap  yang  mengalir  melalui steam outlet. Nilai kritis ini disebut vunder untuk water outlet , dan vover untuk steam outlet . Nilai kritis vunder dan vover diberikan dengan formula,
t fj A A vunder dan t gj A A vover
dimana A fj =  luasan aliran air A t =  luasan aliran total A gj =  luasan aliran uap

## Metodologi
Nodalisasi  pada  sistem  separator  uap  disusun  oleh  model default separator yang  memiliki  3 junction (3  cabang komponen),  dan  dilengkapi  dengan  model  tmdpvol  ( time-dependent volum e component ),  komponen  volume  kanal, junction (penghubung)  dan  tmdpvol  ( time-dependent volume component )  yang  berfungsi  menetapkan  kondisi  uap  masuk  dari  sisi shell pembangkit  uap  sebagai source  boundary  condition dan  dua  buah  tmdpvol  yang  lain  sebagai  volume  pembuang  panas. Tmdpvol  pertama,  adalah  untuk  aliran  air  yang  terpisahkan  dan  tmdpvol  kedua  untuk  produk  aliran uap  kering.  Untuk  analisis  karakteristik  pemisahan  uap,  maka  kondisi  parameter  dari  sisi shell ditetapkan sebagai input tetap. Parameter tersebut adalah temperatur, tekanan, laju aliran uap dan fraksi void dan nodalisasi tidak menggunakan struktur panas ( heat structure ).
Data  parameter  input  yang  dipakai  untuk  analisis  dikompilasikan  pada  Tabel  1  dan  Tabel  2. Data tersebut mencakup data dimensi (diameter dan panjang separator, dan data operasi (temperatur, tekanan,  laju  aliran,  fraksi  uap,  beban  entalpi  saturasi  uap  dan  air),  disamping  itu  digunakan  data tambahan yang dianggap perlu.
Tabel 1. Data parameter separator untuk input deck Parameter Data Keterangan Laju aliran massa uap (kg/s) 943,0 [7] Fraksi void uap ke separator 0,808 [3] Panjang separator drum (m) 3,96 Diameter steam drum (m) 4,50
Tabel 2. Data kondisi uap saturasi masuk separator untuk input deck [4,7,8] Temperatur Uap (K) Tekanan (Pa) Entalpi cair saturasi (kJ/kg) Entalpi uap saturasi (kJ/kg) 552 6,41646.10 6 1236,7 2779,8 561 7,22720.10 6 1279,0 2769,6 567 7,88500.10 6 1311,5 2760,3
Nodalisasi model sistem separator uap untuk analisis secara utuh diilustrasikan pada Gambar 3. Penggunaan  model  ini  memerlukan  langkah  pengaturan  data  input  dan data time  step  control yang benar sehingga proses numerik berlangsung dengan baik.
Gambar 3. Nodalisasi model separator
Analisis  karakteristik  pemisahan  uap  kering  pada  separator  ini,  menggunakan data temperatur (entalpi cair dan uap), tekanan, laju aliran, dan fraksi void . Kegiatan analisis dimulai dari penyusunan kartu t ime step control , minor edit request untuk menampilkan parameter pada output. Kemudian input deck untuk  Relap5  disusun berdasarkan data desain  dari pembangkit uap  AP1000. untuk  melakukan running , parameter  yang  diminta  diharapkan  mencapai  kondisi  stabil  sehingga  dapat  diperoleh parameter  fraksi void dan  laju  aliran  massa.  Input  untuk running menggunakan  kondisi  parameter temperatur  552K  ( running -I),  561K  ( running -II)  dan  567K  ( running -III).  Ketiga  varian  temperatur tersebut  didasarkan  pada  acuan  referensi  yang  menyatakan  kisaran  temperatur  uap  pada  separator [4,7]. Diagram prosedur pelaksanaan pembuatan model ini ditampilkan pada Gambar 4.
Analisis Data input Deck model RELAP5
Data awal parameter separator uap,
time step control, minor edit request
dan control card Running I, II, III Output requested untuk fraksi void dan
laju aliran massa

## PEMBAHASAN
Analisis  pemisahan  uap  pada  separator  telah  dilakukan  dengan  menggunakan  model  kartu separator  ( separator  card )  default  dari  RELAP5/SCDAP.Mod3.4.  Dalam  analisis  ini,    parameter utama  untuk  pencapaian  kondisi  tunak  yang  diamati  yaitu  fraksi void ,  temperatur,  tekanan,  dan  laju aliran  uap.  Proses running dikerjakan  untuk  mencapai  kondisi  tunak  sampai  100  detik  dengan menggunakan  mode  new  transt  dalam  kartu  yang  tersedia  pada  input  RELAP5/SCDAP.Mod3.4. Pencapaian  kondisi  tunak  tersebut,  diketahui  dari  kurva  beberapa  parameter  operasi  yang  diminta ( requested ) untuk ditampilkan. Dalam pembahasan analisis karakteristik pemisahan uap oleh separator ini,  diinputkan data  media masuk  separator  pada  kondisi tertentu. Kondisi ini  direpresentasikan  oleh model tmdpvol no.170 seperti pada Gambar 3. Penelusuran karakteristik separator uap ini telah dipilih pada  kanal  masuk  uap  basah,  uap  kering    dan  aliran  air  yang  dipisahkan,  dengan  demikian  dapat diketahui karakteristik kondisi aliran pada tiap kanal tersebut.
Gambar 5. Kurva fraksi void dan laju aliran massa uap pada 552K
Gambar 5 memperlihatkan hasil running -1 (temperatur uap 552K), yaitu untuk kurva fraksi void pada posisi node-117, node-181, node-171, node-172 dan laju aliran massa uap kering. kondisi tunak telah diperoleh akan tetapi terdapat vibrasi kurva untuk laju aliran massa uap kering. Kondisi vibrasi ini dapat disebabkan oleh tidak stabilnya laju aliran uap. Besarnya laju aliran massa uap yang tampak pada  kurva  tersebut  adalah  dalam  kisaran  750  kg/s,  sehingga  angka  ini  masih  di bawah  laju  aliran massa  yang  dipakai  sebagai  referensi  yaitu  943  kg/s  [7].  Fraksi void uap  masuk  ke  separator  pada mulanya  diinputkan  0,808,  kemudian  ketika  melewati  separator  terjadi  pengembunan  butir  air  yang dapat  dipisahkan  dari  uapnya  [9],  dalam  hal  ini  fraksi void berkurang  di  dalam  komponen  model separator. Selanjutnya uap kering bergerak ke atas dan keluar dari separator dengan fraksi void sekitar 0,99.  Hal ini sesuai  dengan  kondisi uap  kering  yang  dihasilkan  oleh separator  pembangkit  uap  pada umumnya [7]. Uap ini telah mengalami proses pemisahan kandungan air dua kali yaitu pada primary separator dan secondary  separator ,  akan  tetapi  model  default  separator  RELAP5/SCDAP.Mod3.4 tidak membagi lebih rinci kondisi di kedua pemisahan uap tersebut. Kurva selanjutnya adalah fraksi void pada node-172 yang menunjukkan angka mendekati nol yaitu air yang terpisahkan oleh separator. Kondisi  pada  kurva  ini  menyatakan  bahwa  aliran  air  ini  tidak  menunjukkan  adanya  fraksi void ,  di mana fraksi void lokal merujuk pada volume yang sangat kecil sehingga fraksi void = 0 yaitu bilamana keadaan cair dan tidak dapat diukur secara eksperimen [10].
void fraction void fraction void fraction void fraction flow rate
Gambar 6. Kurva fraksi void dan laju aliran massa uap pada 561K
Gambar 6 dan  7 adalah hasil running -II (temperatur uap 561K) dan running -III (temperatur uap 567K) yang menampilkan kurva-kurva fraksi void dan laju aliran massa seperti pada Gambar 5. Pada prinsipnya, pola kurva tidak jauh berbeda akan tetapi terdapat perbedaan pada angka kuantitas untuk ketiga gambar tersebut. Uap kering yang dihasilkan (yang keluar) dari separator memiliki angka fraksi void yang  relatif  sama,  akan  tetapi  tampak  laju  aliran  massa  uap  yang  dihasilkan  berbeda  untuk masing-masing  kasus  ( running -I, running -II, running -III)  yaitu  kisaran  750  kg/s  untuk running -I, kisaran 780 kg/s untuk running -II, dan  810 kg/s untuk running -III.
Gambar 7. Kurva fraksi void dan laju aliran massa uap pada 567K
Dengan  demikian  secara  umum,  disampaikan  dalam  pembahasan  bahwa  karakteristik pemisahan uap pada separator dipengaruhi oleh besarnya laju aliran uap, temperatur dan tekanan uap yang dilewatkan ke dalam separator. Semakin tinggi temperatur uap yang masuk ke dalam separator maka semakin besar jumlah (laju aliran massa) uap kering  yang dihasilkan.
Sebagaimana  disampaikan  pada  bab  pendahuluan  bahwa  penekanan  dari  analisis  ini  adalah untuk  mengetahui  karakteristik  pemisahan  uap  kering  pada  separator  pembangkit  uap  berdasarkan
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0 20 40 60 80 100 time,s v o id fr a c ti o n ,- 0 200 400 600 800 1000 m a s s f lo w r a te , k g /s moist steam travels to separator node 171 dry steam node 117 condensate water node 172 dry steam mass flowing 561K inlet steam to separator node 181 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0 20 40 60 80 100 time,s v o id f ra c ti o n ,- 0 200 400 600 800 1000 m a s s f lo w ra te , k g /s inlet steam to separator node 181 moist steam travels to separator node 171 dry steam node 117 condensate water node 172 dry steam mass flow 567K void fraction void fraction void fraction void fraction rate void fraction void fraction void fraction Water flow node 172 void fraction rate Water flow node 172 void fraction
Analisis Pemisahan Uap Kering Pada Separator Pembangkit ......... (Sukmanto Dibyo)
parameter  fraksi void .  Meskipun  tidak  ada  data  acuan  tentang  fraksi void pada  sistem  separator  ini, namun  RELAP5/SCDAP.Mod3.4 berhasil  menampilkan  parameter  tersebut  untuk  mengindikasikan bahwa uap kering telah dihasilkan dari pemisahan dari kandungan air. Selanjutnya produk uap kering ini dilewatkan melalui lobang nosel uap yang terdapat pada ujung atas vessel separator. Dalam  kondisi  transien,  karakteristik  produksi  uap  dari  sisi shell pembangkit  uap  senantiasa akan lebih rumit, sehingga dalam analisis ini hanya dibatasi pada kondisi konstan terhadap uap masuk ke  separator.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  memudahkan  proses  analisis  yang  hanya  difokuskan  pada separator saja.

## KESIMPULAN
Hasil  analisis  pemisahan  uap  yang  telah  dilakukan,  menunjukkan  bahwa  karakteristik pemisahan uap pada separator tergantung pada kondisi uap masuk (temperatur uap) yang dilewatkan ke dalam separator. Semakin tinggi temperatur uap dari sisi shell pembangkit uap maka akan semakin banyak uap kering yang dihasilkan. Pemisahan uap kering yang keluar dari separator ditunjukkan pada parameter  fraksi void sekitar  0,99.  Penelusuran  lebih  jauh  tentang  parameter  lain  yang  berpengaruh pada pemodelan separator, masih memungkinkan untuk dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Ravnikar-Petelin.  3D  Model  of  SG  of  NPP  Krsko. Nuclear  Energy  in  Central  Europe, Slovenia (regional meeting); 1995.
2. Nishida K.  et  al. Development  of  moisture  separator  with  high performance  of  steam generator, 12th Int. Conference on Nuclear Engineering (ICONE12) April 2004, Virginia.
3. Sukmanto D. Analisis  desain  kinerja termal  pada  pembangkit  uap  Delta  125  dan  Delta  75. Proseding  SENPEN-V, Jakarta 19-juni 2012.
4. Putney JM,  Preece RJ. Assessment  of  PWR  steam  generator  modeling  in  RELAP5/Mod2. Intrn.Agreement Report. Nureg/IA-0106 / TEC/L/0471/R91 /1993.
5. RELAP5, RELAP5/Mod3.3 CODE MANUAL : INPUT REQUIREMENTS. Idaho National Engineering Laboratory, Washington DC, 2002.
6. Kondo M. Practical  work  of  RELAP5  Analysis,  Thermal-hydraulic  safety  research group JAEA. NSRA Nuclear Safety Course 2008.
7. Westinghouse. Reactor  Coolant  System  and  Connected  Systems,  Chapter  5.  AP1000 European Design Control Document, 2009 Westinghouse Electric Company LLC.
8. Perry R. H, Chemical Engineers Handbook, Steam Tables Chapter 2. 8 Edition McGraw-Hill. Inc, New York, October 2007.
9. Wisegeek. What Is a Steam Separator? Conjecture Corporation 2012. Available from: URL: http://www. Wisegeek .com/what-is-a-steam-separator.htm . Accessed May 20, 2012
10. John  Thome.Void Fraction  in  two  phase  flows. Engineering  data  Book  III. Chapter  17. Wolverine Tube, Inc, 2010.