## Penentuan Resistivity Tanah Di Dalam Menetapkan Area Pemasangan Grounding Gardu Distribusi 20 Kv  Mengunakan  Kombinasi Grid  dan Rod di Kampus Politeknik Negeri Padang
Eart Resistivity  Clasification  In To Determinite  Grounding Distribution House  Area In  20 Kv Using Grid And Rod Combination In Politeknik  State Padang
Junaidi Asrul, Wiwik Wiharti, Efendi & Firmansyah
Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Padang Kampus Limau Manis Padang 25163 Telp. 0751-72590 Fax. 0751-72576 Email: junaidi_8189@yahoo.co.id

## Abstract
To obtain a small earth (near zero) resistivity value is determined by the number of planted electrodes and soil type  properties.  Difficulty  in  obtaining  this  small  resistivity  value  often  errors  in estimating  soil properties  or soil type resistance so that failure to obtain soil barriers often occurs.
To  determine  the  desired  amount  of  material  can  be  measured  soil  type  resistor  value,  by  measuring  the  soil resistivity value so that the estimated material cost estimation can  be achieved well. then in this research using geoelectric method with Schlumberger configuration. Schlumberger method is a method with a constant system of spacing rules with the note of the 'n' multiplier is the comparison of the distance between the C1-P1 or (C2- P2) electrodes with P1-P2. The instrument used is a resistivity meter ( Naniura) equipped with four electrodes which have the ability to read output voltage response due to current injected into the ground surface through two  current  electrodes  and  two  potential  electrodes.  In  this  study  used  progress  to  map  the  2D  isoresistivity beneath the measured surface. .
The results of this soil resistivity measurement can be determined with certainty the amount of material used and the  cost  of  workmanship  provided  to  establish  the  proper  grounding  system  to  be  attached  to  a  20  kV Distribution  substation  at  the  State  Polytechnic  Padang  State  Electricity  Laboratory.  So  that  the  grounding system in pairs meet the standards that have been determined and can be categorized both and safe for humans and  equipment  for  grounding  Distribution  Distributors  20  kV  Electricity  Engineering  Laboratory  at  the  State Polytechnic Campus Padang
Keywords : Resistivity, Geolistrik

## PENDAHULUAN
Menjadi      hal      penting      sekali sistem      grounding      pada      gardu     induk diperhatikan, karena pada Gardu Distribusi 20 kV sangat dibutuhkan sistem grounding yang  layak  dan  sangat  handal,  hal  ini diperlukan karena apabila terjadi gangguan pada fasa ke tanah ini akan membahayakan keselamatan manusia dan sistem kelistrikan  yang  ada,  karena  apabila  ada arus  gangguan  mengalir  pada  bagian peralatan      ke      tanah,      ini      bisa menimbulkan      gradien      tegangan      pada permukaan tanah yang
bisa membahayakan  manusia  dan  peralatan
yang  ada  di  sekitar  area  gardu  induk tersebut.
Sistem  Grounding  peralatan  gardu induk  yang  umum  digunakan  saat  ini adalah    sistem    grounding      Rod, menggunakan    kisi    Grid    dan    gabungan antara  sistem  grounding Grid dan  Rod. Dari  ketiga  model  sistem  grounding  ini sistem kisi  Grid  dan  Rod  paling  sering digunakan  untuk  Gardu  Induk  Tegangan Menengah  20  kV.    Namun  dari  pada  itu seringnya  kegagalan  dalam  pemasangan sistim      grounding  pada  gardu  distribusi untuk  mendekati  nilai  resistivity  tanah yang  kecil  dari  0,5  Ohm  oleh  karena  itu
sangatlah      penting  untuk  mengetahui karakteristik  dari  tanah  yang  ada  di kampus Politeknik Negeri padang.
Pentingnya  kita  mengetahui  Sifat  geologi tanah  karena  geologi  tanah  merupakan faktor utama yang menentukan resistivity  jenis  tanah.  Bahan  dasar  dari pada      tanah      relatif      bersifat      bukan penghantar.      Tanah      liat      umumnya mempunyai    tahanan    jenis    terendah, sedang    batu-batuan    dan    quartz    bersifat sebagai  insulator.  Untuk  mengetahui  nilai resistivity  tanah  sangat  tepat  diterapkan metode    geolistrik    untuk    melihat karakteristik    tanah    dan    besar    nilai resistivity tanah    yang  ada  di  area  yang akan   di   pasang   sistem   grounding   pada gardu distribusi 20 kV. Dengan
mengetahui  nilai  resistivity tanah  tersebut, maka  dapat  menentukan  sistem  grounding yang  tepat  untuk  digunakan  pada  gardu distribusi sesuai dengan kondisi karakteristik  tanah  di  area  tersebut. Sehingga  sistem grounding yang di pasang memenuhi  standard  yang  telah  ditentukan dan  dapat  dikategorikan    baik    dan    aman bagi    manusia    dan    peralatan    untuk pentanahaa  Gardu    Distribusi    20    kV Labor    Teknik    Listrik    di    Kampus Politeknik  Negeri Padang.
Maka  dalam  penelitian    ini  akan dilakukan  pengukuran  dan  perhitungan untuk  menganalisis  nilai  dari  resistivity pentanahan,  dengan  menerapkan  metoda geolistrik  yang  merupakan  acuan  sebelum memasang  sistem  grounding  yang  tepat pada gardu  distribusi  20  kV  Labor Teknik Listrik  di  Kampus  Politeknik  Negeri Padang  maupun  pemasangan-pemasangan sistem  grounding  di  manapun,  karena dengan  metode  geolistrik  sangat  efektif dalam  meningkatkan  kualitas  dari  sistem grounding yang akan digunakan.
Berdasarkan latar belakang diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :
1.  Melakukan  pengukuran    resistivity
jenis tanah dengan sistem
geolistrik    di  kampus  Politeknik Negeri padang.
2.  Menghitung  dan  Menganalisa  hasil nilai  pengukuran  resistivity  jenis tanah  dalam  menentukan  metoda yang  cocok    untuk  pemasangan sistem  grounding  pada    gardu distribusi        20    kV    di    kampus Politeknik    Negeri    padang        baik dengan  metoda  Grid,  Rod  atau dengan  metoda  kombinasi  Grid  dan Rod.
3. Menentukan metoda sistem
grounding  pada  Gardu  distribusi pada kampus  Politeknik  Negeri Padang.
Berdasarkan  dari  latar  belakang  diatas maka  dapat  kita  rumuskan  permasalah yang  akan  dibahas  dalam  penelitian  ini yaitu :
1. Bagaimana menentukan metode pengukuran    nilai  resistivity  jenis tanah  untuk  grounding  pada  Gardu distribusi  20  kV  Labor  Teknik Listrik  di  kampus  Politeknik  Negeri Padang.
2. Bagaimana menghitung dan menganalisa  nilai  resistivity  tanah dengan menggunakan software progress.
3. Bagaimana    menganalisa  pengaruh resistivity    jenis        tanah        terhadap nilai  tahanan  pengetanahan  dari sistem Grounding pada gardu distribusi dengan tipe kombinasi grid dan  Rod  di  kampus  Politeknik Negeri padang.
Umum      Sistem  pentanahan/ grounding system adalah suatu rangkaian/jaringan  mulai  dari    kutub pentanahan/elektroda, hantaran
penghubung  sampai  terminal  pentanahan yang    berfungsi  untuk  menyalurkan  arus lebih  ke    bumi,  agar  perangkat  peralatan dapat  terhindar    dari  pengaruh  petir  dan tegangan asing lainnya.

## Tahanan Jenis Tanah
Tahanan  jenis  tanah  adalah  tahanan listrik  dari  tahanan  tanah  yang  berbentuk kubus  dengan  volume  1  meter  kubik.
Kadang-  kadang  tahanan  jenis  dinyatakan dalam ohm- m. Pernyataan ohm-m merepresentasikan    tahanan  diantara  dua permukaan  yang    berlawanan  dari  suatu volume  yang  berisi  1  meter  sampai    3 meter.      Untuk  mendapatkan  tahanan pentanahan    yang  kecil  diperlukan  upaya sebagai  berikut,    mengetahui  tahanan  jenis tanah,  kemudian    membuat  bentuk  kutub tanah yang sesuai.

## Sifat geologi tanah
Ini  merupakan  faktor  utama  yang menentukan  tahanan  jenis  tanah.  Bahan dasar  dari  pada  tanah  relatif  bersifat  bukan penghantar. Tanah liat umumnya
mempunyai  tahanan  jenis  terendah,  sedang batu-batuan  dan  quartz  bersifat  sebagai insulator.
Tabel  1. dibawah  ini  menunjukkan harga-harga ( ρ ) dari berbagai jenis tanah.
No. Jenis Tanah Tahanan Jenis Tanah (ohm.meter) 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7.
Tanah yang mengandung air garam Rawa Tanah liat Pasir Basah Batu-batu kerikil basah Pasir dan batu krikil kering Batu 5 – 6 30 100 200 500 1000 3000

## Pentanahan Rod
Pada  pentanahan  rod  ini,  batang- batang    elektroda  ditanam  tegak  lurus dengan    permukaan  tanah.    Bila  elektroda rod tersebut dialiri arus  gangguan ke tanah ketika daerah perumahan  terjadi gangguan tanah,  maka  arus  tersebut    akan  menyebar atau  mengalir  ke  tanah  dan    akan mengakibatkan  naiknya  beda  potensial pada    permukaan  tanah.  Makin  jauh  dari elektroda tersebut, penyebaran arus semakin    luas,  sehingga  kepadatan  arusnya juga semakin  berkurang.
a. Satu Batang Elektroda yang ditanam Tegak Lurus ke dalam Tanah Pada Gambar 1.
Dibawah ini menunjukkan  satu  batang    elektroda berbentuk  silinder  dengan  panjang  L yang  di  tanam  tegak  lurus  permukaan tanah   berdiameter 2a, dengan  bayangan di  atas    permukaan  tanah.  Elektroda tersebut  ditanam    dengan  berbagai jenis kedalaman.

## Gambar 1. Penanaman elektroda batang (rod)
Untuk  elektroda  yang  ditanam  tegak lurus dekat permukaan tanah  (Gambar. 1), nilai tahanannya yaitu :
................(1)
Untuk elektroda yang ditanam tegak lurus  pada  kedalaman  beberapa  cm  dari permukaan tanah (Gambar.1b), nilai tahanannya yaitu :
................(2)
Untuk  elektroda  yang  ditanam  tegak lurus dekat permukaan tanah dan menembus lapisan tanah kedua (Gambar.1c),  nilai  tahanannya yaitu : ...................(3)
Untuk  elektroda  yang  ditanam  tegak    lurus pada kedalaman beberapa cm dari permukaan  tanah  dan  menembus  lapisan tanah  kedua (Gambar.1d), nilai tahanannya yaitu :
......(4)
dengan :
R     = Tahanan dari satu batang elektroda (Ω) L     = Panjang batang elektroda dalam tanah (m)
a     = Jari-jari batang elektroda (m) ρ1      =  Tahanan  jenis  lapisan  tanah  pertama (Ω- m)
ρ 2   =  Tahanan jenis lapisan tanah kedua (Ω- m)
rho   = Kedalaman penanaman elektroda (m) K    = Faktor refleksi

## METODOLOGI
Pengukuran  Nilai  Resistivitas  Tanah dengan Metode Geolistrik
Untuk  memperoleh  resistivity  tanah yang  rendah  dengan  hasil  kualitas  yang baik,  maka  perlu  dilakukan  pengukuran dengan  metode  geolistrik,  karena  dengan metode  geolistrik  sangat  membantu  sekali dalam  mengetahui  sifat  tanah  yang  ada  di sekitar tempat pemasangan sistem grounding  pada  Gardu  Induk  distribusi  di Kampus Politeknik Negeri padang.
Dalam melakukan pengambilan data dengan metode geolistrik diperlukan peralatan  resistivity  meter  dan  beberapa elektroda batang, dan beberapa meter kabel baik  untuk  elektroda  potensial,  maupun untuk  elektroba  Arus.  Metoda  yang  akan diterapkan  untuk  menggambil  data  adalah dengan menerapkan metoda Schulemberger yaitu  dengan  menggunakan  4  (empat) elektroda  batang  seperti  pada  gambar dibawah    ini.Awalnya  pada  saat  penusulan proposal  penelitian  ini,  metoda  yang digunakan  adalah  metoda  wenner,  karena melihat tujuan pengukuran dengan mengetahaui  lapisan  secara  vertical,  maka
metoda yang  lebih cocok digunakan adalah dengan  metoda  schlumberger  Metoda Schlumberger  mampu  mendeteksi  variasi lapisan  batuan  secara  vertikal  dengan membentangkan  2  buah  elektroda  arus  dan 2  buah  elektroda  potensial  dengan  jarak tertentu  di  tancap  ke  tanah  seperti  pada gambar di bawah ini.
Gambar 2. Rangkaian Schlumberger
 Keunggulan  :  kemampuan  untuk mendeteksi adanya non-
homogenitas  lapisan  batuan  pada permukaan
 Kelemahan  :  pembacaan  tegangan pada  elektroda  MN  adalah  lebih kecil terutama ketika jarak AB yang relatif jauh.
Dari  gambar  diatas  dapat  dilihat bahwa    C1  dan  C2  merupakan  elektroda arus  dan  P1  dan  P2  untuk  elektroda potensial,  sedangkan  r  merupakan  jarak antara  elektroda  arus  dengan  elektroda potensial.  Dari  metode  schlumberger  yang akan  diterapkan  dalam  pengambilan  data maka  dihitung  besar  nilai  resistivity  tanah dengan  persamaan  dibawah ini yaitu :
............................(5) ...........................(6) ... 10) .........(7) ......(8) .......................................(9)

## Pengambilan data
Penentuan  resistivitas  tanah  di  kampus
Politeknik Negeri padang 1. Menyusun rangkaian alat resistivitymeter. 2. Mengaktifkan resistivitymeter kemudian    menginjeksikan  arus listrik ke elektroda dengan
kedalaman  30 cm.
3. Melakukan pengukuran pada lintasan    kemudian  mencatat  arus listrik  (I)  dan  beda    potensial  (V) antara 2 titik elektroda.
4. Mengubah  letak  elektroda  arus  dan elektroda  potensial    sebanyak    10 kali  dengan  jarak  yang  telah ditentukan saat pengukuran.
5. Menghitung  resistivitas  semu  hasil pengukuran  dengan  menggunakan persamaan (13).
Dalam  pelaksanaannya,  jumlah  elektroda yang  digunakan sebanyak 4 batang dengan spasi  elektroda    terkecil  adalah  30  cm. Karena  jarak  antar  elektroda    menentukan kedalaman  jangkauan  pengkuran,    maka pengukuran dilakukan dengan memvariasikan jarak tersebut dan menggeser  posisi  keseluruhan    konfigurasi elektroda  pada  lintasan  yang  dibuat  setiap jarak  30  cm  untuk  memperoleh  informasi mengenai    distribusi    konduktivitas  secara vertikal maupun  lateral.

## HASIL

## Lokasi Pengukuran
Penelitian  dilaksanakan  pada  Politeknik Negeri  Padang  di  jurusan  Teknik  Elektro yaitu  di  Labor  Sistem  Distribusi  dan proteksi,  dan  denah  pengukuran  dilakukan di  area  Gardu  Distribusi  20  KV  labor system Distribusi dan proteksi
Gambar 2. Lokasi pengukuran dan Proses

## Pengukuran

## Data Pengukuran dan Analisa Data
A. Hasil  Pengukuran  Resistivity  Tanah dengan Menggunakan Alat Ukur
Geolistrik dengan menggunakan
metoda Schlumberger
Tabel 2. Hasil Pengukuran Pada Titik 1
B. Analisa  Perhitungannya  nilai  factor geometrinya dengan persamaan sebagai berikut :
1. Untuk  Jarak  Pengukuran  1,5  Meter untuk elektroda AB dan jarak 0,5 meter untuk elektroda MN
2. Untuk  Jarak  Pengukuran  2,5    Meter untuk elektroda AB dan jarak 0,5 meter untuk elektroda MN
3. Untuk  Jarak  Pengukuran  4  Meter untuk elektroda AB dan jarak 0,5 meter untuk elektroda MN
C. Setelah Menghitung nilai factor geometrinya  atau  nilai  (K),  maka berdasarkan  besar  nilai  Arus  dan Tegangan  pada  hasil  pengukuran  di lapangan  maka  kita  bisa  menghitung besarnya  nilai  Resistivity  Tanah  (  ) dengan  persamaan sebagai berikut :
1. Untuk Jarak Pengukuran 1,5 Meter untuk elektroda AB dan jarak 0,5 meter untuk elektroda MN  dan nilai K = 6,28   I = 311 mA dan V= 3471
mV, maka besar nilai resistivity :
2. Untuk Jarak Pengukuran 2,5 Meter untuk elektroda AB dan jarak  0,5 meter untuk elektroda MN  dan nilai K = 18,85   I = 348 mA dan V=
1713 mV, maka besar nilai resistivity :
3. Untuk Jarak Pengukuran 4 Meter untuk elektroda AB dan jarak 0,5 meter untuk elektroda MN dan nilai
K = 49,46   I = 292 mA dan V= 698 mV, maka besar nilai resistivity :
Setelah  melakukan  perhitungan  dengan persamaan  perhitungan  nilai  tahanan    jenis tanah  tersebut  maka  data  pengukuran  dan perhitungan kita olah dengan menggunakan software  proggers  untuk  melihat  kurva kedalam  lapisan  tanah  berdasarkan  nilai resistivity dari perhitungan tadi.
Analisa  kurva  resistivity  seperti  pada gambar  3    untuk  kedalaman    sebagai berikut :
1. Pada kedalaman 0  -1  meter didapatkan tahanan  jenis  lapisan  tanahnya  sebesar 57,62  Ohm.m  diprediksikan  sebagai Top Soil.
2. Pada kedalaman 1  -5  meter didapatkan tahanan  jenis  lapisan  tanahnya  sebesar
185,54  Ohm.m  diprediksikan  sebagai lempung
3. Pada kedalaman
5 -64 meter
didapatkan  tahanan  jenis    lapisan tanahnya  sebesar    16,97  Ohm.m diprediksikan  sebagai  Batuan  lempung
dan serpihan.
4. Pada kedalaman 64 -98 meter
didapatkan  tahanan  jenis    lapisan tanahnya  sebesar    13,39  Ohm.m diprediksikan sebagai  lempung.
5. Pada  kedalaman  98-140 meter didapatkan tahanan jenis lapisan tanahnya  sebesar    37,48  Ohm.m diprediksikan sebagai  batuan lempung.
Gambar 3. Kurva Pengukuran resistivity Tanah Pada titik 1
D. Hasil  Pengukuran  Resistivity  Tanah dengan Menggunakan
Alat Ukur Geolistrik  dengan  menggunakan  metoda Schlumberger  Pada  Titik  Pengukuran Kedua
Tabel 3. Hasil Pengukuran Pada Titik 2
Dengan cara menghitung Nilai Faktor geometrid  an  nilai  resistivity  Tanahnya sama  dengan  cara  analasisa  pengukuran pertama, setelah data pengukuran di analisa dengan Software Progress maka di dapatkan hasil nya sebagia berikut :
Gambar 4. Kurva Pengukuran resistivity Tanah Pada Titik 2
Dari hasil kurva tersebut di simpulkan bahwa  lapisan  tanah  di  labor  system proteksi  dan  system  distribusi  masih diasumsikan lapisan tanah Lempung.
Setelah  mengetahui  lapisan  tanah yang terdapat pada area gardu distribusi 20 KV di Labor Sistem Distribusi dan proteksi, maka kita  bisa  merancang dan  menerapkan jenis  metoda  pentanahan  yang  digunakan pada  Gardu  distribusi  tersebut  sehingga mendapatkan system pentanahan yang lebih baik.
Pada  kedalaman  1-6  meter  bahwa terdapat  lapisan  tanah    lempung,  pasir, kerikil  kering    jadi  dalam  kondisi  tersebut diprediksi ada mengandung kelembaban air dengan  jumlah  yang  sedikit,  inilah  menjadi catatan dalam menentukan metoda pemasangan pentanahan nantinya.

## E. Pengukuran dengan mengunakan
Metoda Kombinasi Grid dan Rod
Setelah  melakukan  pengukuran  dan
menganalisa  hasil  pengukuran  dengan menggunakan  alat  ukur  Geolistrik  dan menganalisa dengan menggunakan software Proggres maka kita bias melihat kondisi  tanah  yang  ada  pada  area  labor system  proteksi  dan  system  distribusi yaitu terdapat lapisan  lembung,  jadi  kita bisa  menerapkan  system  grounding dengan menggunakan metoda kombinasi grid dan rod karena hasilnya lebih akurat untuk mendapat nilai tahanan tanah yang  5  Ohm.  Sehingga  lebih  aman  dalam mengamankan  peralatan  system  gardu distribusi 20 KV di labor system proteksi dan system distribusi.
Tabel 4. Data pengukuran dan hasil perhitungan No. Jumlah Elektroda Tahanan (ohm) Hasil pengukuran Tahanan (ohm) Hasil perhitungan 1. 2.
3. 4.
5. 6. 7. 1 elektroda 2 elektroda 4 elektroda 8 elektroda 9 elektroda 10 elektroda 12 elektroda 4 3.8 3.75 3.7 3.5 3.4 3.39 4,03 3,93 3,8 3,7 3,65 3,62 3,54
Dari  hasil  pengukuran  semakin  banyak kombinasi  elektroda  yang  ditanam,  maka semakin kecil nilai tahanan yang didapatkan,  dimana  resistansi  yang  diukur berbanding terbalik dengan jumlah elektrodanya. Nilai  hasil  pengukuran  tersebut  dapat digunakan sebagai referensi untuk menentukan jumlah elektroda yang dipasang  agar  diperoleh  nilai  Tahanan pentanahan  yang  kecil  yaitu  sebasar  5 Ohm. Proses
Pengukuran Sistem
Pentanahan  dengan  metoda  kombinas  Grid dan  Rod  di  Labor  Sistem  Proteski  dan Sistem  Distribusi  program  Studi  Teknik Listrik
Gambar 5. Pengukuran dengan mengunakan Metoda Kombinasi Grid dan Rod

## PEMBAHASAN
Analisis Data dengan Metoda Kombinasi Grid dan Rod
Berdasarkan hasil percobaan, didapatkan  data  seperti  yang  terdapat  pada table  pengamatan  di  atas.  Namun  jika tahanan  dihitung  dengan  persamaan  yang ada, maka didapatkan data sebagai berikut: Kedalaman pemasangan grid:
Pengetanahan grid:
         2 1 ' 2 ln 1 K A L K h L L g R  
R1 = 4.10 ohm
Hasil pengetanahan grid dan rod:
R p L L l K L A K 12 2 1 2 1                 ln R12 = 2.77 ohm Tahanan pengentanahan:
Rg R xR R R R R     1 2 12 1 2 2 12 2 a. Tahanan pengetanahan kombinasi
dengan 1 batang rod (n=1):
  R p nl l d K l A n 2 2 8 2 1 2 1 1 2                 ln R2 = 28.85 ohm
Jadi:
Rg R xR R R R R     1 2 12 1 2 2 12 2
Rg = 4.03 ohm
Sampai  perhitungan  dilakukan  dengan menggunakan  12  batang  elektroda  seperti hasil pada table 1 diatas.
Dari data yang didapatkkan berdasarkan  perhitungan  tersebut  tampak bahwa hasil dari perhitungan dan pengukuran terhadap tahanan tanah memiliki nilai yang mendekati sama. Selain itu  konfigurasi  pentanahan  lebih  baik  yaitu menggunakan konfigurasi segi empat terisi, sebab  nilai  tahanan  yang  dihasilkan semakin kecil. Dengan demikian jika terjadi gangguan,  arus  akan  dialirkan  ke  tanah terlebih dahulu, sehingga dapat menghindari manusia terkena arus gangguan tersebut.
Berdasarkan  persamaan  tersebut juga  dapat  disimpulkan  bahwa  untuk
mendapatkan  harga  tahanan  yang  lebih kecil dapat dilakukan dengan cara:
a. Memperdalam penanaman elektroda
b. Memperbanyak penanaman elektroda
c. Memperbesar  jarak  antar  masing- masing elektroda
d. Memakai  elektroda  dengan  luas penampang yang lebih besar.

## SIMPULAN
Dari  hasil  pembahasan  dapat  disimpulkan sebagai berikut.
1. Untuk  memilih  lokasi  pemasangan grounding,  untuk  mendapatkan  nilai yang  kecil  diperlukan  pengukuran  jenis lapisan tanah menggunakan geolistrik.
2. Dari  hasil  pengukuran  yang  diperoleh dari 2 titik dengan bentangan 250 meter diperoleh  hasil  resistivity  tanahnya yaitu sifat tanah lempung.
3. Pengukuran  dilakukan  di  2  lokasi dengan  titik  yang  berbeda  dalam  satu area  yang  sama,  diperoleh  sifat  tanah lempung.
4. Area  gardu  distribusi  politeknik  negeri padang  yang  kategorikan  sebagai  tanah lempung, cocok untuk digunakan metoda grid dan rod.

## SARAN
Untuk  memastikan  jumlah  elektroda  yang akan  dipasang  pasa  suatu  gardu  distribusi, terlebih  dahulu  dilakukan  pengukuran  dan jumlah elektroda yang dipasang agar dapat mengestimasi biaya pemasangan pengerjaanya.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]   Hutauruk,  TS.  (1991). “Pengetanahan Netral    sistem    tenaga    dan Pengetanahan peralatan”,
Jakarta:Erlangga.
[2]        _________.    (1983).  “IEEE    Guide for    measuring    earth    resistivity, ground    Impedance    and    earth surface    potensial  of  grounding system”, IEEEstd 81.
[3]    _________,  SPLN 04-0225. (2000). “ Peraturan  Umum    umtuk  elektroda bumi dan penghantar bumi”, PT.PLN (  Persero )
[4]    Zulfikar  Limolang  (2012).”Studi Pengaruh Jenis Tanah Dan Kedalaman    Pembumian  Driven  Rod Terhadap  Resistansi  Jenis  Tanah”
.Vol 7, Nomor 14, Oktober 2012 [5]    Suryono,  (2013).”Evaluasi  Tahanan
Pentanahan Kawat Netral Pada Jaringan Tegangan Menengah Daerah Perbukitan dan Pantai di Area Pelayanan Jaringan Semarang”. ISSN
: 2252-4908  Vol. 2 No. 1 April 2013
[6]   Anonim, (2004).  “Pelatihan Geolistrik Metode    Vertical  Electrical  Sounding (VES)”. Lab. Listrik  Dasar & Proyek SEMI QUE – V, Jurusan  Elektro FT- UNRAM
[7]      Azhar  dan  Gunawan  Handayani, (2004). “Penerapan Metode Geolistrik Konfigurasi    Schlumberger  untuk Penentuan Tahanan  Jenis   Batubara”,
Jurusan  Geofísika  Terapan  ITB, Bandung