Aldy Mangeber 1) , Glanny Mangindaan 2) , Pinrolinvic Manembu 3) , Reynold F. Robot 4)
Teknik Elektro Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu-Unsrat Manado, 95115, Indonesia E-mail: aldymangeber327@gmail.com 1) , glanny_m@unsrat.ac.id 2) , Pmanembu@unsrat.ac.id 3) reynold.robot@unsrat.ac.id 4 )
Diterima : Desember 2019; Direvisi : Februari 2020; Disetujui : Maret 2020
Abstrak — Sistem monitoring temperatur dan kecepatan putar cooling  water siklus  n-Pentana  di  PLTP  lahendong  merupakan sistem monitoring yang bersifat jarak jauh dan sangat membantu untuk  memonitoring  temperatur  dan  kecepatan  putar cooling water .  Untuk  memonitoring  suatu  temperatur  dan  kecepatan putar cooling water tidak efektif digunakan dengan cara manual apalagi  jika  berada  dari  jarak  yang  sangat  jauh.  Untuk  itulah dibuat  suatu  sistem  yang  dapat  memonitoring  suatu  sistem tersebut  yang  dapat  ditampilkan  di website ,  dimana  sistem monitoring temperatur dan kecepatan putar cooling water bisa di monitoring secara  real  time  di website .  Data  temperatur  dan kecepatan putar cooling water di kirim ke database dan disimpan. Adapun beberapa hasil yang dicapai dari penelitian ini sistem yang  digunakan  berjalan  dengan  baik,  maka  data  yang ditampilkan  di website selama  beberapa  hari    untuk  temperatur maksimum  pada  objek  mencapai  59℃  sedangkan  temperatur disekitar  mencapai  53℃,  untuk  sensor  kecepatan  putar cooling water nilai  1704  RPM  dilihat  digrafik  mengalami  kenaikan kecepatan putar.
Kata Kunci: Database Website; IoT; Sensor Temperatur; Sensor IR; Sistem monitoring; Wemos.
Abstract — The temperature monitoring system and the rotating cooling  water  cycle  of  the  n-Pentana  cycle  at  the  Lahendong geothermal  power  plant  is  a  monitoring  system  that  connects remotely  and  is  very  helpful  for  monitoring  the  temperature  and rotating  speed  of  the  cooling  water.  To  rotate the  temperature and rotating  speed of  cooling  water is  not  effectively  used by  manually removing  it  if  the  distance  is  very  far.  To  create  a  system  that  can monitor this system that can be discussed on the website, where the temperature  monitoring  system  and  the  cooling  water  rotational speed  can  be  monitored  in  real  time  on  the  website.  Temperature data and cooling water rotational speed are sent to the database and stored.
As  for  some  of  the  results  achieved  from  this  study  the  system used  is  running  well,  the  data displayed on  the  website  for  several days  for  the  maximum  temperature  on  the  object  reaches  59  ℃ while the ambient temperature reaches 53 ℃, for the cooling water rotational  speed  sensor  a  value  of  1704  RPM  seen  in  the  chart increased rotational speed.
Keywords:  Database  Website;  Sensor  Temperatur;  Sensor  IR  ; IoT; Wemos; system monitoring

## I. P ENDAHULUAN
Geotermal atau panas bumi adalah salah satu sumber energi yang  tergolong  kedalam  jenis  energi  baru  terbarukan.  Dalam pemanfaatanya,  proses  pembangkian  listrik  panas  bumi  pada PLTP  dengan  sumber  panas  bumi  yang  berentalpi  tinggi
seringkali membuang cairan panas bumi atau brine. Geotermal atau panas bumi merupakan energi baru terbarukan yang bisa dimanfaatkan  sebagai  energi  pembangkit  listrik  yang  disebut PLTP ( Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) .
Monitoring merupakan  suatu  aktivitas  yang  memantau sesuatu.  Dalam  hal  ini monitoring dapat  dimanfaatkan membantu  manusia  dalam  mengamati  suatu  objek  pada  jarak jauh maupun membantu memonitor suatu kejadian yang dapat diantisipasi. Pengembangan Teknologi sekarang ini bertumbuh  dengan  sangat  pesat.  salah  satunya  dalam  bidang IoT,  Jika  dahulu  manusia  memonitoring  dan  mengkontrol suatu  sistem  dengan  cara  manual,  sehingga  saat  ini dikembangkan  suatu  sistem  yang  dapat  memonitoring temperatur  dan  kecepatan  putar  pada cooling  water pada siklus N-pentana PLTP lahendong.
Uap  panas  dipisahkan  dari  air  panas  yang  dipisahkan  di injeksikan  kembali reserfer kemudian  akan  dipanaskan kembali oleh magma dan dimanfaatkan lagi dari separator.uap panas  dialirkan  ke  pembangkit  listrik  melalui  sistem  jaringan pipa  besar  diatas  permukaan  tanah.  Uap  panas  diproses pemurnian  terakhir  menghilangkan  kotoran-kotoran  di scrubber  diproses  kemudian  di  alirkan  ke  pembangkit  listrik. dalam  penerapan  sistem  IoT  di  bidang  industri  khususnya  di pembangkit  listrik,  sistem monitoring dari  jarak  jauh  ini  di buat untuk mempermudah memonitoring dan mengakses suatu sistem yang ada di PLTP lahendong.
A. Internet of Things (IoT)
Internet  of  things  (IoT)    adalah  sebuah  konsep  dimana suatu  objek  yang  memiliki  kemampuan  untuk  mentransfer data  lewat  jaringan  tanpa  memerlukan  adanya  interaksi  dari manusia ke manusia ataupun manusia ke perangkat komputer. IoT  sudah  berkembang  pesat  mulai  dari  konveergensi teknologi  nirkabel  micro-electromechanical  system  (MEMS), dan juga internet [1]. Internet of things adalah yang memiliki konsep konektivitas internet yang secara terus-menerus. Lewat internet  kita  bisa  melakukan  berbagi  data remote  control dan berbagai  hal  [2].  IoT  bekerja  dengan  memanfaatkan  suatu argumentasi  pemograman,  dimana  tiap-tiap  perintah  argumen tersebut  bisa  menghasilkan  suatu  interaksi  antar  mesin  secara terus-menerus  yang  terhubung  secara  otomatis  tanpa  campur tangan  manusia  dan  tanpa  terbatas  berapapun  jauhnya. Dimana  benda-benda  yang  setiap  hari  yang  bisa  dilengkapi dengan  mikrokontroler,  pemancar  gelombang.  Contohnya sensor berfungsi sebagai penerima informasi tentang apa yang ingin dimonitor, misalnya temperatur dan kecepatan putar.

## Monitoring Temperatur Air dan Kecepatan Fan Cooling water Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Siklus Biner
Gambar 1. Wemos D1 R2

## B. Sistem monitoring
Sistem monitoring adalah  suatu  jaringan  kerja  dari prosedur-prosedur  yang  saling  berhubungan,  berkumpul bersama-sama  untuk  melakukan  suatu  kegiatan  atau  untuk menyelesaikan  suatu  sasaran  tertentu.  Sistem monitoring merupakan  suatu  proses  untuk  mengumpulkan  data  dari berbagai  sumber  daya.  Biasanya  data  yang  dikumpulkan merupakan data waktu nyata. Proses-proses yang terjadi pada suatu  sistem monitoring dimulai  dari  pengumpulan  data, seperti  data  dari network  traffic , hardware  information ,  dan lain-lain  yang  kemudian  data  tersebut  dianalisis  pada  proses analisa data dan pada akhirnya data tersebut akan di tampilkan [3].  Yang  di monitoring yaitu  temperatur  yang  ada  di  pipa karbonsteel dan kecepatan fan cooling water .
C. Website Website atau  Web,  dapat  diartikan  suatu  kumpulan- kumpulan  halaman  yang  dapat  menampilkan  informasi  teks, gambar  yang  diam  atau  bergerak,animasi,  suara,video,  yang dimana  membentuk  suatu  rangkain  bangunan  yang  saling berkaitan  dimana  masing-masing  dengan  jaringan  halaman atau hyperlink [4].  atau  dengan  kata  lain Website adalah kumpulan bermacam halaman situs, yang terangkum di sebuah domain  atau  subdomain  yang  lebih  tepatnya  berada  di  dalam WWW  (  World  Wide  Web  )  yang  di  dapat  dalam  internet. Halaman website biasanya  terdapat  dokumen  yang  ditulis dalam format Hyper text Markup Language ( HTML). yang di akses  melalui  HTTP  ( Hypertext  Transfer  Protocol ).  HTTP adalah protokol aplikasi untuk informasi yang menyampaikan informasi  di server website untuk  ditampilkan  kepada  para user atau pengguna melalui web browser [5].
D. Perangkat Keras Adapun sistem monitoring temperatur dan kecepatan putar cooling  water menggunakan  perangkat  keras  berupa  wemos D1 R2  adalah mikrokontroler berbasis ESP8266 yaitu sebuah modul mikrokontroler nirkabel (Wifi) 802.11 yang kompatibel dengan. Arduino IDE Gambar 1. Tata letak mikrokontroler ini didasarkan  pada  desain hardware Arduino  standar  dengan proporsi  yang  sama  dengan  arduino  uno  dan  Leonardo. Mikrokontroler  ini  juga  sudah  termasuk  satu  set  header
Gambar 2 Sensor MLX90614      Gambar 3 Sensor IR
arduino  standar  yang  artinya  kompatibel  dengan  beragam Arduino  shield  [6].  Kemudian  perangkat  keras  kedua menggunakan  Sensor  MLX90614  merupakan  termometer inframerah yang digunakan mengukur suhu tanpa bersentuhan dengan objek [7]. Sensor ini terdiri dari chip detktor yang peka terhadap  suhu  berbasis  inframerah  dan  pengondisi  sinyal ASSP  yang  mana  terintegrasi  dengan  TO-39.  Sensor  ini didukung  dengan  penguat  berderau  rendah,  ADC  17  bit,  unit DSP  dan  termometer  yang  memiliki  akurasi  dan  resolusi tinggi  Gambar  2.  Sedangkan  perangkat  keras  yang  terakhir menggunakan sensor IR memiliki pemancar dan penerima IR internal.  [8]  Infrared  Transmitter  adalah  light  emitting  diode (LED)  yang  memancarkan  sinar  inframerah.  Oleh  karena  itu, mereka disebut IR LED Gambar 3 . Meskipun LED IR terlihat seperti  LED  normal,  radiasi  yang  dipancarkan  oleh  IR  LED tidak terlihat oleh mata manusia [9]

## F. Database
Database yang  digunakan  untuk  menyimpan  data temperatur  dan  kecepatan  putar cooling  water adalah menggunakan  MySQL database .  MySQL  adalah  sebuah database manajemen  sistem  (DBMS)  yang  memiliki  fungsi sebagai  relasi database manajemen  sistem  (RDBMS).  Selain itu  MySQL software merupakan  suatu  aplikasi  yang  bersifat open source serta server basis data MySQL yang mempunyai kinerja  yang  sangat  cepat,  reliable,  dan  mudah  untuk digunakan  serta  bekerja.  Dikarenakan  faktor  open  source tersebut maka cocok untuk mendemontrasikan proses replikasi basis data. Database dalam sistem monitoring temperatur dan kecepatan putar cooling water yang ada dalam database yaitu temperatur  objek,  temperatur  sekitar  dan  RPM  untuk  satuan tempatur  yaitu  celcius,  sedangkan  kecepatan  putar  RPM  . Untuk  menyimpan  data  temperatur  dan  kecepatan  putar cooling  water secara  otomatis  pada database ini  digunakan bahasa pemograman PHP [10].
II. METODE PENELITIAN
Metode  pada  penelitian  ini  yaitu  meliputi  perancangan perangkat keras dan perancangan perangkat keras. Perancangan  perangkat  keras  yaitu  perancangan  desain perancangan  desain  dan  perancangan  rangkaian  penyambung komponen pendukung sistem. Sedangkan pembuatan perancangan  perangkat  lunak  meliputi  diagram  alur  kerja sistem monitoring serta pembuatan program sensor MLX90614  dan  sensor  IR  pada  wemos  D1  R2,  program database dan desain website menggunakan MySQL database .
Gambar 4 Sensor temperatur pada pipa karbonsteel
Gambar 5 Sensor temperatur pada pipa karbonsteel

## A. Perancangan Rangkaian
Berdasarkan  Gambar  9  sistem monitoring mempunyai beberapa komponen  penyusun yaitu :
1) Sensor  MLX  90614.  Berfungsi  sebagai  pendeteksi temperature  objek  dan  suhu  sekitar  di  pipa karbonsteel.
2) Sensor  IR.  Berfungsi  sebagai  pendeteksi  kecepatan putar cooling water .
3) Wemos  D1  R2.  Berfungsi  sebagai server serta prosessor dalam sistem monitoring .
Perancangan rangkaian pada sistem ini ada tiga bagian utama yaitu  masukan,  proses  dan  keluaran.  Pada  bagian  masukan rangkaian  terdapat  dua  komponen  berupa  sensor  MLX90614 pendeteksi  temperatur,  sensor  IR  pendeteksi  kecepatan  putar cooling  water .  Pada  bagian  proses  digunakan  Wemos  D1  R2 yang juga berfungsi sebagai server , dimana bagian data sensor temperatur di pipa karbonsteel Gambar 5 dan kecepatan putar cooling water gambar dibaca kemudian dikirim di web server . Pembacaan data temperatur dan kecepatan putar cooling water mengunakan  sensor  MLX90614  dan  sensor  IR  diperoleh  dari pembacaan melalui rangkaian penyambung yang di Gambar 4.
Pada  bagian  keluaran  sistem  ditampilkan  melalui website dalam  bentuk  grafik  tampilan  temperatur  di  pipa  karbonsteel dan  kecepatan  putar cooling  water data  diperoleh  dari database . Output yang dihasilkan dari moitoring jarak jauh ini berupa monitoring temperatur  dan  kecepatan putar  cooling water yang  bisa  memantau  perubahan  temperatur  dan kecepatan  putar cooling  water yang  terjadi  dalam  60  detik. Data temperatur dan kecepatan putar cooling water dihasilkan dalam  bentuk  grafik,  bisa  ditampilkan  pada website yang dapat di akses melalui http://cec-unsrat.com/iotc/aldy/, alamat ini tampilan home pada website .
Gambar 6 Bagan sistem monitoring kecepatan putar cooling water dan temperatur

## B.Konsep Perancangan Alat
Dalam  penelitian  sistem monitoring kecepatan  putar cooling water dan temperatur pada siklus n-Pentana di PLTP Lahendong,  integrasi  dari  dua  unsur  perancangan  yaitu, Perangkat  keras (hardware) dan  perangkat  lunak (software) adalah  hal  utama  dalam  perancangan  konsep  untuk mendapatkan  hasil  dan  tujuan  sesuai  yang  diinginkan.  Dalam hal  ini  pemilihan  komponen  yang  digunakan  untuk memonitoring  kecepatan  putar cooling  water dan  temperatur pada  siklus n-Pentana .  Konsep  dasar  perancangan  menjadi salah  satu  pedoman  perencanaan  perancangan  yang  akan dibuat,  perancangan  ini  memiliki  langkah-langkah  untuk mencapai suatu konsep yang diinginkan pada penunjang untuk mendesain.  Berikut  ini  bagian  sistem monitoring kecepatan putar cooling  water dan  temperatur  pada  siklus n-Pentana . Konsep  perancangan  alat  ini  memiliki  komponen  perangkat lunak  dan  komponen  perangkat  keras.  Dimana  pentingnya penggunaan  perangkat  keras  dan  perangkat  lunak  untuk menunjang sistem monitoring temperatur dan kecepatan putar Gambar 6 .

## B. Desain  Peletakan  Komponen  Sisitem  Monitoring  pada Binary Cycle di PLTP Lahendong
Desain  Peletakan  komponen  disesuaikan  dengan  kondisi yang  ada  pada  sistem  Binary  Cycle  di  PLTP  Lahendong. Untuk  memonitoring  kecepatan  putar cooling  water dan temperatur  digunakan  satu  buah  sensor  MLX  90614  dan  satu buah  sensor  IR.  Dimana  sensor  IR  ini  di  letakan  di  bagian cooling water untuk mengukur kecepatan putar cooling water dan  dengan  tujuan  juga  untuk  mengetahui  kecepatan  putar cooling  water tersebut.  Untuk  memonitoring  keadaan temperatur, sensor MLX 90614 di letakan di pipa karbonsteel tujuannya  agar  mengetahui  temperatur  yang  ada  pada  sistem binary cycle di PLTP lahendong.

## C. Rangkaian Penyambung Keseuluruhan
Dimana  sensor  MLX  untuk  SCL  di  wemos  D1 dihubungkan ke pin SCL pada wemos D1, pin SDA di wemos dihubungkan ke pin SDA sensor temperatur dan pin VIN pada sensor temperatur dihubungkan ke pin 3.3V wemos, kemudian pin GND sensor temperatur dihubungkan ke pin GND wemos. dimana  pin  digital  02  pada  wemos  dihubungkan  data output pada  sensor  IR,  untuk  pin  GND  pada  wemos  dihubungkan pada  pin  GND  sensor  IR,  kemudian  pin  5  V  pada  wemos dihubungkan ke pin 5 V pada sensor IR, pada Gambar 7.
Gambar 7 Rancangan keseluruhan penyusunan sistem
Gambar 8 Diagaram alir monitoring temperatur dan kecepatan putar cooling water

## D. Perancangan  diagram  alir  sistem  monitoring  temperature dan kecepatan putar cooling water
Pada Gambar 8 ini diagram alir di atas menjelaskan bahwa sensor  kecepatan  dan  sensor  temperatur  dapat  membaca keluaran  sensor  dalam  waktu  nyata  melalui  wemos.  Dimana data  sensor  yang  sudah  dibaca  disimpan  di database  website . Kemudian  data  yang  ada  di database akan  dikirim  dan ditampilkan di website .
Untuk mempermudah perancangan perangkat lunak sistem monitoring temperatur  dan  kecepatan  putar cooling  water terlebih  dahulu  dibuat  diagram  alir  untuk  menjelaskan  alur kerja  sistem monitoring temperatur  dan  kecepatan  putar cooling water diagram  alir.
Gambar 9 Hasil perancangan rangkaian keseluruhan penyusunan sistem

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil desain
1). Hasil desain website
Hasil  desain website menggunakan boostrap dengan menggunakan  bahasa  pemograman  HTML.  menu  project berisi  konten-konten  tugas  akhir  (TA)  yaitu  grafik  sistem monitoring temperatur dan kecepatan putar cooling water dan desain  peletakan  komponen  di  PLTP  lahedong,  serta  slide presentasi  sidang  berbentuk  slide  image.  Kemudian  bersikan tentang  penjelasan  singkat  IoT  pada  sistem monitoring temperatur  dan  kecepatan  putar cooling  water pada  siklus n- Pentana di  PLTP  lahendong.  Menu  team  berisikan  tentang nama  penulis  dan  dosen  pemimbing,  menu  contact  berisikan tentang  alamat,  nomor  telpon,  email  serta  google  maps (location).  Tampilan website di  desain  sesuai  kebutuhan  dan sesederhana sehingga memenuhi kebutuhan sistem monitoring temperatur dan kecepatan  putar cooling  water .  Pada  tampilan website ini  sudah  dapat  menampilkan  hasil monitoring temperatur dan kecepatan putar cooling water secara real time dan bisa di akses data temperatur dan kecepatan putar cooling water .  Hasil  pengiriman  sensor  di  proses  di database mempunyai  tiga  kolom  yaitu  Time,  RPM  dan  temp  pada database sangat  penting  dalam  pembuatan software pengiriman  data  dari  baca  sensor  ke website Gambar  11 kemudian  di  tampilkan  pada website .  Pada  halaman  tampilan monitoring temperatur  dan  kecepatan  putar cooling  water di tampilkan  melalui  grafik Gambar 10.    Hasil  tampilan website menggunakan boostrap .
Gambar 10 Tampilan utama website
Gambar 11 Tampilan tabel database

## 2). Hasil perancangan penempatan komponen.
Penempatan  komponen  pendukung  untuk  memonitoring temperatur  dan  kecepatan  putar cooling  water pada  siklus n- Pentana di  PLTP  lahendong  di  sesuaikan  dengan  posisi cooling water dan pipa karbosteel. Dimana sensor temperatur di letakan di pipa karbonsteel, sedangkan sensor IR di letakan pada cooling  water ,  peletakan  ini  berguna  untuk  membaca temperatur  dan  kecepatan  putar cooling  water .  Sensor MLX90614  di  letakan  di  pipa  karbonsteel  Gambar  12, sedangkan  untuk  sensor  IR  di  letakan  pada cooling  water Gambar 13. Dimana masukan dari kedua pembacaan antara
Gambar 12 Peletakan sensor MLX90614 di pipa karbonsteel
Gambar 13 Peletakan sensor IR di cooling water
tiap sensor yaitu sensor IR dan sensor MLX 90614, Sensor IR digunakan untuk membaca kecepatan putar cooling water dan sensor  MLX  90614  digunakan  untuk  membaca  temperatur yang  ada.  Kedua  sensor  ini  dihubungkan  ke  mikrokontroler dengan  menggunakan  kabel  jumper  yang  dihubungkan  pada pin  analog  Wemos.  Dimana  wemos  mengirim  data  yang diterima  dari  mikrokontroler  ke website yang  bisa  di  akses oleh pengguna.
B. Hasil Pengujian
Pembuatan  program  untuk  pembacaan  sensor  temperatur dan  kecepatan  putar cooling  water di  Wemos  D1  R2. Kemudian  pembuatan database di  PhpMyAdmin,  data  yang sudah  di  terima  dan  dibaca  oleh  Wemos  D1  R2  akan dikirimkan  dan  diolah  dalam database MySQL  yang  sudah dibuat dan akan di update 30 detik. Kemudian saat data sensor temperatur dan kecepatan cooling water disimpan di database maka  akan  dibuat  program  untuk  tampilan  grafik  di website dan juga didesain. Data sensor yang disimpan dalam database otomatis akan terkirim ke web server untuk di tampilkan pada website dalam bentuk grafik. Hasil monitoring temperatur dan kecepatan  putar cooling  water dapat  dilihat  dalam  bentuk grafik  di website cec-unsrat.com.  untuk  memudahkan jangkauan  jika  terjadi  error  dalam  pengiriman  data  sensor  di website , box panel kontrol  menggunkan box kedap air untuk melindungi  komponen-komponen  yang  ada  yang  terbuat  dari bahan plastik. Box kontrol ini diletakan di tempat yang mudah untuk  di  jangkau  sehingga  tidak  sulit  untuk  melakukan maintenance. didalam box kontrol terdiri dari Wemos D1 R2, Supply  12  V  (aki), dan  wifi  smartfren  Gambar 14.  Perangkat keras  yang    di  gunakan  dalam  penelitian  yang  bisa  dilihat secara  fisik. Hardware yang  berguna  untuk  memproses masukan yang telah diberikan oleh pengguna, Alat pendukung yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mikrokontroler dan sensor.  Bagian  desain hardware di  desain  bertujuan  untuk mencapai  konsep  perancangan  yang  memenuhi  tujuan penelitian.
Gambar 14 Box panel kontrol
1). Hasil Pembacaan sensor MLX90614 dan Sensor IR pada pagi hari
Data  pembacaan  sensor  temperatur  dan  kecepatan  putar cooling  water pada  yang  dikirim  di website merupakan  data dalam  bentuk  digital  berupa  angka  dalam  bentuk  grafik berdasarkan  data  yang  dibaca  oleh  sensor  kemudian  di  olah dalam  Wemos  D1  R2  yang  telah  di  simpan  di database . Gambar  15  menunjukan  hasil  pembacaan  temperatur  dan kecepatan  putar cooling  water pada website secara  real  time melalui grafik. Untuk garis yang berwarna merah menunjukan hasil  baca  sensor  kecepatan  putar cooling  water ,  garis  yang berwarna  biru  menunjukan  pembacaan  temperatur  objek, sedangkan  yang  berwarna  hitam  menunjukan  temperatur sekitar. Tampilan grafik tersebut didesain untuk memudahkan pengguna  saat  mengakses  sistem monitoring temperatur  dan kecepatan  putar cooling  water melalui website .  Tampilan website secara  nyata  hasil  pembacaan  sensor  sudah  direkam beberapa  minggu  sebelumnya  yang  tersimpan  dalam  web server .
Gambar 16 Data temperatur dan kecepatan cooling water dalam waktu nyata
Gambar 17 Data temperatur dan kecepatan putar cooling water yang disimpan selama 1 minggu
Keadaan  temperatur  dan  kecepatan  putar cooling  water terjadi  perubahan  temperatur  keadaan  objek  dan  temperatur sekitar, untuk temperatur sekitar terjadi perubahan saat waktu keadaan  sekitar  terjadi  perubahan  suhu  sekitar,  sedangkan untuk keadaan objek temperatur dalam keadaan stabil. Dalam pengambilan data selama 24 jam menggunakan Wemos D1 R2 dapat  menghambat  penyimpanan  yang  masuk  ke  dalam database .  Sedangkan  keadaan  temperatur  selama  1  minggu temperatur  objek  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan temperatur sekitar, untuk kecepatan putar cooling water terjadi perubahan yang sangat dinamis bisa di lihat pada Gambar 15, Ada  juga  dimana  keadaan cooling  water yang  di  nonaktifkan sehingga pembacaan nya 0 RPM. Gambar 17 menunjukan data temperatur  dan  kecepatan  putar cooling  water yang  disimpan selama  1  minggu.  Sedangkan  untuk  Gambar  16  menunjukan data pengiriman sensor secara real time dengan waktu 2 menit pembacaan  temperatur  sekitar,  objek  dan  kecepatan  putar cooling  water .  Data  temperatur  sekitar,  objek  dan  kecepatan putar cooling water bisa diatur dengan keinginan sendiri untuk pengiriman  ke website .  Hasil  pembacaan  sensor  disimpan dalam database kemudian  ditampilkan website cec  unsrat http://cec-unsrat.com/iotc/aldy/.  Data  sensor  memiliki  delay 2 menit  saat  dikirim  ke website ,  di  mana  tampilan  bisa berbentuk  real  time  dan  berbntuk  grafik  dengan  kecepatan cooling  water garis  merah,  temperatur  objek  garis  berwarna biru  dan  temperatur  sekitar  garis  berwarna  hitam  jika  dilihat dalam grafik.
Gambar 18 Temperatur dan kecepatan putar cooling water 09.00 AM
Gambar 19 Temperatur dan kecepatan putar cooling water 10.00 AM
Hasil  pembacaan  sensor  temperatur  dan  kecepatan  putar cooling water jam 09.00 AM. Garis berwarna biru Pembacaan sensor  temperatur  untuk  objek  49℃  yang  cenderung  stabil sedangkan  garis  berwarna  hitam  temperatur  sekitar  yang cenderung  stabil  41℃  di  tampilan website .  Garis  berwarna merah pembacaan sensor kecepatan putar 0 RPM di tampilan website dengan  keadaan cooling  water yang shutdown .  Dari Gambar  18  di  atas  menunjukan  temperatur  objek  lebih  panas dibadingkan dengan temperatur sekitar. atas  hasil pembacaan sensor  dan  kecepatan  putar cooling  water jam  10.00  AM. Garis berwarna biru Pembacaan sensor temperatur objek 50℃ sedangkan  garis  berwarna  hitam  temperatur  sekitar  47℃ cenderung  stabil  di  tampilan website .  Garis  berwarna  merah Pembacaan sensor kecepatan putar 0 RPM di tampilan website dengan  keadaan cooling  water yang shutdown .  Dari  Gambar 19  menunjukan  temperatur  objek  lebih  panas  dibadingkan dengan temperatur sekitar.
2). Hasil  pembacaan  sensor  MLX90614  dan  sensor  IR  pada

## siang hari.
Hasil  pembacaan  sensor  dan  kecepatan  putar cooling water .  Dari  grafik  menunjukan  temperatur  objek  lebih  panas dibadingkan dengan temperatur sekitar.  atas hasil pembacaan sensor  dan  kecepatan  putar cooling  water jam  12.00  AM Gambar 20. Garis berwarna biru Pembacaan sensor temperatur objek  1037℃  banyak  data  pembacaan  yang  mengalami  error sedangkan  garis  berwarna  hitam  temperatur  sekitar  41℃ kondisi  stabil  ditampilan website .  garis  berwarna  merah Pembacaan cooling  water 974  ditampilan website dengan keadaan cooling  water yang shutdown .  Hasil  pembacaan sensor  yang  dikirim  di website pada  12.00  AM  banyak  nilai pembacaan sensor yang error temperatur objek dan kecepatan cooling  water .  Pembacaan  sensor  pada  13.00  AM  temperatur objek  1037℃  pembacaan  error,  temperatur  sekitar  41℃, sedangkan kecepatan putar cooling water 0 Gambar 21.
Gambar 20 Temperatur dan kecepatan putar cooling water 12.00 AM
Gambar 21 Temperatur dan kecepatan putar cooling water 13.00 AM
3).  Hasil  Pembacaan  sensor  MLX90614  dan  sensor  IR  pada sore hari
hasil pembacaan sensor dan kecepatan putar cooling water . jam  14.00  PM  Gambar  22.  Garis  berwarna  biru  Pembacaan sensor temperatur objek 49℃ sedangkan garis berwarna hitam temperatur  sekitar  41℃  ditampilan website .  garis  berwarna merah  Pembacaan cooling  water 0  RPM  di  tampilan website . Hasil  pembacaan  yang  dikirim  di website untuk  temperatur objek dan kecepatan cooling water memiliki error jika dilihat di  grafik  . atas  hasil  pembacaan  sensor  dan  kecepatan  putar cooling water pada hari rabu jam 16.00 PM pada Gambar 23 . Garis berwarna biru Pembacaan sensor temperatur objek 49℃ sedangkan  garis  berwarna  hitam  temperatur  sekitar  42℃ ditampilan website . garis berwarna merah Pembacaan cooling water 0  RPM  di  tampilan website .  Hasil  pembacaan  yang dikirim  di website untuk  temperatur  objek  lebih  panas  dari temperatur sekitar.
Gambar 22 Temperatur dan kecepatan putar cooling water 14.00
AM
Gambar 24 pengujian antara temometer dan sensor MLX90614
Gambar 25 Temperatur dan kecepatan putar cooling water 23.25 PM

## 4).  Hasil  pembacaan  sensor  MLX90614  dan  sensor  IR  pada
malam hari hasil pembacaan sensor dan kecepatan putar cooling water jam  23.25  PM.  Garis  berwarna  biru  Pembacaan  sensor temperatur  objek  42℃  sedangkan  garis  berwarna  hitam temperatur  sekitar  34  celcius  ditampilan website .  garis berwarna merah Pembacaan cooling water 0 RPM ditampilan website .  Hasil  pembacaan  yang  dikirim  di website untuk temperatur  objek  lebih  panas  dari  temperatur  sekitar  pada Gambar 25 .

## C.  Hasil Pengujian sensor dengan alat ukur.

## 1). Pengujian Sensor dengan Termometer
Pengujian  perbandingan  antara  sensor  dan  alat  ukur bertujuan  untuk  membandingkan  analisa  antara  sensor  yang digunakan,  sehingga  dapat  mengetahui  hasil  error  yang  telah di  dapat.  Berdasarkan  Gambar  24  menunjukan  temperatur yang  dibaca  oleh  sensor  MLX90614  adalah  166℃. menunjukan temperatur yang dibaca oleh alat ukur termometer adalah  163℃,  sehingga  memiliki  selisi  antara  sensor  dan termometer 3 celcius.

## Gambar 26 pengujian antara tachometer dan sensor IR
TABEL I. PERBANDINGAN PENGUKURAN No Pengukuran Alat ukur Sensor Error 1 163 ℃ 166 ℃ 1.8 % 2 159 ℃ 158 ℃ 0.6 % 3 157 ℃ 155 ℃ 1.2 % 4 98 ℃ 98 ℃ 0 % Rata-rata error 0.9 %

## 2). Pengujian Sensor dengan Tachometer
Pengujian perbandingan antara sensor inframerah dan alat ukur  bertujuan  untuk  membandingkan  analisa  antara  sensor yang  digunakan,  sehingga  dapat  mengetahui  hasil  error  yang telah di dapat.Berdasarkan Gambar 26  menunjukan kecepatan putar cooling  water saat  diukur  dengan  sensor  IR  memiliki 2968  RPM.  Sedangkan    alat  ukur  tachometer  memiliki  2831 RPM. Sehingga memiliki selisih 137 RPM.

## 3).Hasil Pengujian sensor dengan alat ukur.
Pengujian  sensor  dengan  alat  ukur  tachometer  digital  dan temometer  digital  bertujuan  mengetahui  akurasi  dari pembacaan sensor yang digunakan Tabel I menunjukan sensor MLX90614  dan  termometer,  Tabel  II  menunjukan  sensor  IR dan  Tachometer.  dibahwa  merupakan  hasil  dan  pengujian sensor  dan  alat  ukur.  Untuk  presentase  error  dihitung  seperti Persamaan 1.
(1)
No Pengukuran Alat ukur  Sensor Error 1 2829 RPM 2968 RPM  4.6 %
2 2831RPM  2968 RPM  4.6 %
3 2829RPM  2964 RPM  4.5 %
4 2830RPM  2968 RPM  4.6 %
Rata-rata error 4.5 % (2)
Berdasarkan  Tabel  I  dan  II  ketika  di  hitung  menggunakan Persamaan 2 mendapatkan hasil untuk tabel pengukuran II 0.9 % sedangkan tabel pengukran II 4.5 % .

## IV KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  maka  dapat disimpulkan  sistem  monitoring  temperatur  dan  kecepatan  fan cooling  water dengan  menggunakan  wemos  D1  R2  telah berjalan  dengan  baik,  dimana  data  temperatur  dan  kecepatan fan  cooing  water  yang  dikirim  ke  webserver  09.00  AM temperatur  objek  49  ℃,  temperatur  sekitar  41  ℃  sedangkan kecepatan  fan  cooling  water  0  di  karenakan  cooling  water shutdown ditampilkan dalam website dalam bentuk garafik.
B. Saran
Saran  dalam  penelitian  ini  tentunya  masih  memiliki banyak  kekurangan  sehingga  diharapkan  kedepannya  dapat dilakukan  pengembangan  seperti  menggunakan  sensor  yang lebih  bagus  lagi,  dan  memperbanyak  teknik  pemograman website agar tampilan website lebih baik lagi.

## V. KUTIPAN
[1]  Setiadi,  D.,  &  Muhaemin,  M.  N.  A.  (2018).  PENERAPAN  INTERNET OF  THINGS  (IoT)  PADA  SISTEM  MONITORING  IRIGASI (SMART IRIGASI). Jurnal Infotronik , 3 (2), 95–102.
[2]  P.  D.  K.  Manembu,  Architecture  Design  of  Smart  Meter  Controlling
System  for  Dynamic  IP  Environment.  International  Conference  on Intelligent Autonomous System. 2018
[3]  Sasmoko,  D.,  Rasminto,  H.,  &  Rahmadani,  A.  (2019).  Rancang  Bangun
Sistem  Monitoring  Kekeruhan  Air  Berbasis  IoT  pada  Tandon  Air Warga. Jurnal Informatika Upgris , 5 (1), 25–34.
[4]  Ontowirjo,  F.  Y.  Q.,  Poekoel,  V.  C.,  Manembu,  P.  D.  K.,  Robot,  R.  F.,
(2018). Implementasi Internet of Things Pada Sistem Monitoring Suhu dan  Kelembaban  Pada  Ruangan  Pengering  Berbasis  Web. Jurnal Teknik Elektro Dan Komputer , 7 (3), 331–338.
[5] Hasugian, P. S. (2018). Perancangan Website Sebagai Media Promosi Dan
Informasi. Journal Of Informatic Pelita Nusantara , 3 (1), 82–86.
[6]  Mahaganti,  E.  I.,  Sompie,  S.  R.  U.  A.,  Kambey,  F.  D.,  Robot,  R.  F.,
(2019).  Pengendalian  Kelembaban  Tanah  dan  Suhu  Dalam  Green House. Jurnal Teknik Elektro Dan Komputer , 8 (1), 21–28.
[7] Daniel, J. S. Z., Suraatmadja, M. S., & Qurthobi, A. (2016). Perancangan
Termometer  Digital  Tanpa  Sentuhan. E-Proceeding  of  Engineering , 3 (1), 43–48.
[8]  Lukman,  M.  P.,  Friendly,  Y.,  &  Rieuwpassa,  Y.  (2018). Sistem  Lampu Otomatis Dengan Sensor Gerak , Sensor Suhu Dan . 1 (2), 100–108.
[9]  Prama  Wira  Ginta1,  R.  F.  M.  (2011). Robot  Pendeteksi  Dan  Penghitung Jalan  Berlobang  Menggunakan  Sensor  Infra  Merah  Berbasis Mikrokontroler At89S51 . 7 (1).
[10] Destiningrum, M., & Adrian, Q. J. (2017). Sistem Informasi Penjadwalan Dokter Berbassis Web Dengan Menggunakan Framework Codeigniter (Studi Kasus: Rumah Sakit Yukum Medical Centre). Jurnal Teknoinfo ,
11 (2), 30–37. Retrieved from https://ejurnal.teknokrat.ac.id
Penulis  bernama  lengkap  Aldy  Mangeber anak  pertama  dari  2  bersaudara.  anak  dari Ferry  Mangeber,  (Ayah)  dan  Altje  Katuche (Ibu). Lahir di Kuyanga pada tanggal 16 Mei 1997.  Sekolah  pertama  tempat  belajar  TK GMIM  Sion  Kuyanga  kemudian  melanjutkan ke SD Inpres Kuyanga (2003-2009), Selanjutnya  ke  SMP  Negeri  6  Tombatu (2009-2012)  dan  menyelesaikan  sekolah  tingkat  atas  di  SMA Kristen  1  Tomohon  (2012-2015).  Tahun  2015,  penulis melanjutkan studi di Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Elektro, Universitas  Sam  Ratulangi  Manado.  Dua  tahun  kemudian yaitu  Tahun  2017,  Penulis  memilih  konsentrasi  minat  Teknik Kendali.  Penulis  melaksanakan  kerja  praktek  di  PT.  PLN Wilayah Suluttenggo bagian APD.