## ANALISIS AUDIT ENERGI UNTUK PENCAPAIAN EFISIENSI ENERGI DI GEDUNG AB, KABUPATEN TANGERANG, BANTEN
Agung Wahyudi Biantoro 1 , Dadang S. Permana 2
1,2 Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Mercu Buana, Jakarta E-mail: 1 agungbntr25@gmail.com , 2 dadangsp2012@gmail.com
Abstrak --  Hingga  saat  ini  energi  memiliki  peranan  sangat  penting  dalam  kehidupan  peradaban manusia.      Salah  satu  persoalan  yang  muncul  dalam  penggunaan  energi  adalah  masih  banyaknya penggunaan energi fosil, padahal energi ini sangat terbatas di muka bumi.   Oleh karena itu perlunya efisiensi penggunaan  energi  di seluruh lini bidang kehidupan, termasuk pada lembaga  pemerintah, swasta  maupun  masyarakat.      Gedung  AB,    Kabupaten  Tangerang  merupakan  salah  satu  institusi pemerintah  yang  terus  berbenah  dan  mengambil  peran  aktif    dalam  menyukseskan  program penghematan energy, yaitu dengan melakukan audit energy.  Salah satu parameter yang digunakan dalam audit energy adalah intensitas konsumsi energi (IKE). IKE adalah istilah yang digunakan untuk menentukan konsumsi energi dari sistem (bangunan). Nilai EUI dapat ditemukan dengan membagi total energi  yang  dikonsumsi  oleh  bangunan  dalam  satu  tahun  dengan  total  luas  lantai  kotor  bangunan. Berdasarkan  hasil  perhitungan,  IKE  pada  Gedung  AB,  Kabupaten  Tangerang  adalah  48,33 kWh/m2/tahun, masuk dalam kategori sangat efisien. Gedung ini masuk dalam kategori sangat efisien karena  sebagian  besar  ruang  menggunakan  ventilasi  alami,  banyak  AC  yang  tidak  bekerja  karena rusak,  banyak  ruang  yang  kapasitas  AC  nya  terlalu  kecil,  dan  Intensitas  pencahayaan  (Lux)  kurang terang (dibawah standar SNI).  Kondisi lampu penerangan rata-rata dibawah standar SNI pencahayaan buatan  dan  kondisi  ini  akan  mempengaruhi  kenyamanan  kerja  karyawan.    Intensitas    pencahayaan rata-rata tiap ruangan dibawah 210 Lux.  Kondisi AC secara umum dibawah kinerjanya yang berpotensi pemborosan energi listrik,  dengan nilai RH antara 48,1% – 78,8% (dibawah standar SNI).   Usia AC sudah tidak efisien karena sudah melebihi batas usia ekonomis maupun teknis (˃10 tahun), dengan suhu ruang kerja rata-rata diatas 26 0 C. Kondisi ini diduga akan mempengaruhi kenyamanan kerja dan kinerja karyawan.
Kata  Kunci : Intensitas Konsumsi Energi  (IKE),  audit energi, beban penerangan, beban pendingin

## I.  PENDAHULUAN
Salah  satu  hasil  penelitian  yang  dilakukan, menunjukkan bahwa Indonesia tergolong negara pengguna  energi  yang  boros.  Parameter  yang digunakan  untuk  mengukur  pemborosan  energi adalah elastisitas dan intensitas energi. Elastisitas  energi  adalah  perbandingan  antara pertumbuhan konsumsi energi dan pertumbuhan ekonomi.  Elastisitas  energi  Indonesia  berada pada kisaran 1,04 – 1,35 dalam kurun waktu 1985 –  2000,  sementara  negara-negara  maju  berada pada kisaran 0,55 – 0,65 pada kurun waktu yang sama.
Sebenarnya  sudah  sejak  lama  Pemerintah Indonesia  peduli  dengan  keadaan  krisis  energi yang berlarut-larut seperti sekarang terjadi. Pada tanggal  7  April  1982,  melalui  keluarnya  Instruksi Presiden (Inpres) No. 9  tahun  1982,  Pemerintah Republik  Indonesia  sudah  mulai  mengeluarkan kebijakan tentang Penghematan/Konservasi Energi.  Inpres  ini  terutama  ditujukan  terhadap pencahayaan  gedung,  AC,  peralatan  dan perlengkapan  kantor  yang  menggunakan  listrik, dan kendaraan dinas.
Oleh  karena  itu,  penting  bagi  pemerintah  dan masyarakat  untuk  selalu  menjadikan  hemat energi  sebagai  budaya  di  masyarakat.    Dengan hemat energi maka pengeluaran pemerintah dan
masyarakat  akan  energi  bisa  dikurangi,  dan  ini membuat  energi  dapat  digunakan  dalam  waktu yang panjang dan efisien.
Bangunan  Gedung  AB  Kabupaten  Tangerang berlokasi  di  jalan  Kadu  Agung,  Tigaraksa, Tangerang, Banten. Bangunannya terdiri dari satu gedung  berlantai  3,  yang  berfungsi  sebagai Gedung  AB  Kabupaten  Tangerang.    Bidang Lantai  1  diisi  oleh  Bagian    BM,  Tenaga  Kerja, Cipta  Karya,  Lantai  2,    Bagian    Tata  Ruang, Kesejahteraan,  Bagian  BM  dan  Lantai  3,  Aula Parakan,  Bagian  Kesatuan  Bangsa,  dan  Satuan P.
Sumber energi listrik yang digunakan berasal dari  PLN  dan  Emergency  Genset  Diesel,  PLN dengan kontrak daya sebesar 415 kVA golongan tarif P2.  Gedung ini memiliki Trafo Distribusi 1 x 400 kVA, dengan emergency genset diesel,  merk Siemens, kapasitas 1 x 400 kVA, 400 Volt, 50 Hz, Cos  Phi  0,8.    Sedang  data  arsitektur  berupa jumlah  blok  adalah  1  blok,  3  lantai,  luas Bangunan, 13.942,10  m2.  Material secara umum berupa  dinding  bata,  struktur  beton  bertulang, dengan kaca, dan jendela dan atap dari genteng keramik.
Dengan  kondisi  gedung  yang  berumur  lebih dari  10  tahun,  maka  diduga  terjadi  penurunan efisiensi peralatan kelistrikkan, kenaikan konsumsi  energi.    Bila  ini  dibiarkan  maka  akan
berpengaruh  pada  keamanan  dan  kenyamanan gedung,  efisiensi  energi,      produktivitas,  dan kinerja karyawan yang bekerja, serta masyarakat yang datang pada gedung tersebut.    Oleh karena itu  perlu  dilakukan  penelitian  yang  berkaitan dengan konsumsi energi gedung, beban pencahayaan dan beban pendingin ruangan.
Penelitian  bertujuan  untuk  mengetahui  tingkat intensitas    konsumsi  energi  (IKE)  lembaga pemerintah tersebut, khususnya bidang kelistrikkan,  kondisi  beban  pencahayaan  dan kondisi  beban  pendingin  di  Gedung  AB, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

## 2. KAJIAN PUSTAKA
Penelitian  mengenai  Audit  Energi  maupun  Audit Elektrikal  di  Indonesia  termasuk  hal  yang  baru dipublikasikan.    Beberapa  penelitian  yang  dapat dihimpun  oleh  penulis  yaitu  Ricky  Salpanio (2007) yang melakukan   penelitian tentang   audit energi      listrik      pada      gedung  kampus      Undip Peleburan   Semarang,   pada tahun 2007.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  penggunaan energi listrik setiap pelanggan di gedung  kampus sebagian    termasuk  kriteria      efisien.  Penelitian ini dilakukan dengan menghitung nilai penggunaan energi pada masing-masing ruangan yang ada di gedung kampus sehingga penelitian ini membutuhkan implementasi dan pengamatan langsung di lapangan.
Selanjutnya adalah Asnal effendi dan Ahsanul (2013)  melakukan  penelitian  mengenai  IKE  atau intensitas    konsumsi    energi    listrik  merupakan istilah yang digunakan untuk mengetahui besarnya pemakaian  energi  pada  suatu  sistem (bangunan).  Nilai  IKE  ini  diketahui  dengan membandingkan   total penggunaan energi listrik dengan  luas bangunan gedung.  Proses  evaluasi dilakukan  dengan  mengumpulkan  data  historis gedung  RSJ.  Prof.  HB.  Saanin  Padang  berupa data  luas  bangunan  gedung,  data  penggunaan energi  listrik,  serta  anggaran  yang  dikeluarkan untuk  kebutuhan  energi  listrik.    Dari  hasil perhitungan,  Nilai  IKE Listrik tahun 2013 adalah sebesar  155,857  kWh/  m2    per  tahun,  nilai  IKE tahun  2014  adalah  29,291  kWh/  m2  per  tahun, dan  tahun  2015  adalah  33,216  kWh/  m2    per tahun. Hasil ini termasuk kategori  efisien karena tidak  melewati  standar  IKE  listrik  untuk  gedung rumah sakit sebesar 380 kWh/ m 2 per tahun. Kemudian  Catur,  Dian  dan  Herwin  (2013) melakukan  penelitian  Audit  energi  di  Gedung Kampus Dian Nuswantoro, Semarang pada tahun 2013.    Dari      hasil      audit,      diketahui      bahwa
intensitas  konsumsi  energi  pendingin  atau  AC Universitas  berada    di  angka  23,10  kwh/m²  dan pada  pencahayaan  pemakaian  energi  sebesar 25,04 kWh hanya dapat memberikan pencahayaan rata-rata tiap ruang sebesar 114,76 E(lux).  Sesuai  dengan  standar  yang  telah ditetapkan  oleh  pemerintah      angka    tersebut masuk   dalam  kategori boros.
Deepak (2013) menyatakan: “ In any industry, the three top operating expenses are often found to be energy (both electrical and thermal), labour and materials. Energy auditing will not only save money but it also improves the quality of electrical energy  supply.  The  most      of      the      saving      is possible  without  any  investmen,  just  by modification and proper tuning .
Depak  menyebutkan  bahwa  dalam  industri apapun,  tiga  biaya  operasional  atas  sering ditemukan  untuk  menjadi  energi  (baik  listrik  dan termal),  tenaga  kerja  dan  bahan.  Energi  audit tidak  hanya  akan  menghemat  uang  tetapi  juga meningkatkan  kualitas  pasokan  energi  listrik. Kebanyakan  dari  penghematan  dimungkinkan tanpa  perlu  investasi,  hanya  dengan  modifikasi dan pemasangan yang tepat.

## 2.1  Indeks Konsumsi Energi (IKE)
Intensitas Konsumsi Energi ( Energy Use Intensity )  atau  IKE  (EUI)  berdasarkan  formula perhitungan  dalam  Peraturan  Gubernur  DKI Jakarta  No. 38 tahun 2012 adalah  besar energi yang digunakan suatu bangunan gedung perluas area  yang  dikondisikan  dalam  satu  bulan  atau satu  tahun.  Area  yang  dikondisikan  adalah  area yang  diatur  temperatur  ruangannya  sedemikian rupa  sehingga  memenuhi  standar  kenyamanan dengan udara sejuk disuplai dari sistem tata udara gedung.
IKE  dijadikan  acuan  untuk  melihat  seberapa besar  konservasi  energi  yang  dilakukan  gedung tersebut.  Bila  diindustri/pabrik,  istilah  yang digunakan dan serupa tujuannya adalah konsumsi  energi  spesifik  ( Spesific  Energy Consumption )  yaitu  besar  penggunaan  energi untuk satuan
produk yang dihasilkan.  Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 38  tahun  2012,  standar  IKE  untuk  berbagai tipe/fungsi  bangunan  adalah  sebagai  berikut. Pada hakekatnya Intensitas Konsumsi  Energi ini adalah  hasil  bagi  antara  konsumsi  energi  total selama   periode   tertentu   (satu tahun) dengan luasan bangunan.  Satuan IKE adalah kWh/m 2 per tahun.  Dan pemakaian IKE ini telah ditetapkan di berbagai negara antara   lain ASEAN   dan APEC. Menurut  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh ASEAN-USAID pada tahun 1987 yang laporannya   baru   dikeluarkan tahun 1992, target besarnya Intensitas Konsumsi Energi (IKE) listrik untuk Indonesia adalah sebagai berikut:
(Direktorat  Pengembangan  Energi)  IKE  untuk perkantoran  (komersil)  adalah  240  kWh/m 2 per tahun,  pusat  belanja  330  kWh/  m 2 per  tahun, hotel/  apartemen:  300  kWh/  m 2 per  tahun  dan untuk rumah sakit:  380 kWh/ m 2 per tahun.  Jika nilai  IKE  lebih  rendah  daripada  batas  bawah, maka  bangunan  gedung  tersebut  dikatakan hemat  energi  sehingga  perlu  dipertahankan dengan melaksanakan aktivitas dan pemeliharaan  sesuai  dengan  standar  prosedur yang telah ditetapkan perusahaan.  Jika nilai IKE berada di  antara  batas  bawah dan acuan,  maka bangunan gedung tersebut dikatakan agak hemat sehingga  perlu  meningkatkan  kinerja  dengan melakukan  tuning  up.  Jika  di  antara  acuan  dan batas  atas,  maka  bangunan  gedung  tersebut dikatakan agak  boros sehingga perlu melakukan beberapa  perubahan.  Bila  di  atas  batas  atas, maka perlu dilakukan retrofitting atau
replacement .
2.2  Pengertian Audit Energi
Manajemen energi didefinisikan sebagai pendekatan  sistematis  dan  terpadu  untuk melaksanakan pemanfaatan sumber daya energi secara  efektif,  efisien  dan  rasional  tanpa mengurangi  kuantitas  maupun  kualitas  fungsi utama
gedung.
Langkah pelaksanaan manajemen energi yang paling awal adalah audit energi.  Audit  energi  ini  meliputi  analisis  profil penggunaan energi, mengidentifikasi
pemborosan  energi  dan  menyusun  langkah pencegahan. Dengan audit energi, dapat diperkirakan  energi  yang  akan  dikonsumsi sehingga dapat diketahui penghematan yang bisa dilakukan (Hilmawan, 2009).
Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan,  diperoleh  indikasi  yang  menunjukkan peluang penghematan energi di sektor bangunan gedung  komersial  cukup  besar,  yaitu  mencapai 10% sampai dengan 30%.
Bangunan  gedung  merupakan  salah  satu sektor negara dengan konsumsi energi 23% dari konsumsi  energi  total  seluruh  sektor  (Saptono, 2010).  Konsumsi  energi  kategori  bangunan gedung  di  negara  Indonesia  masih  tergolong boros,  dikarenakan  berbagai  hal  baik  secara teknis maupun non teknis. Secara teknis berasal dari banyaknya pemakaian alat-alat pengkonsumsi energi listrik teknologi tinggi  yang pada umumnya menggunakan piranti elektronika dan  masih  menggunakan  alat-alat  listrik  yang boros  energi.  Adapun  secara  non  teknis  adalah berasal  dari  perilaku  konsumen  PLN  yang mengabaikan aspek-aspek hemat energi sederhana, seperti memakai energi listrik secara berlebihan,  jorok  dalam  menggunakan  alat-alat listrik dan banyak lagi yang lain.
Audit energi yang paling mudah dilakukan adalah pada  penggunaan  listrik  suatu  bangunan.  Data yang  dibutuhkan  adalah  luas  total  bangunan,
tingkat  pencahayaan  ruang,  intensitas  daya terpasang,  konsumsi  energi,  juga  biaya  energi bangunan.  Dari  prosedur  audit  yang  telah dilakukan  selama  ini,  ada  sejumlah  aksi  yang direkomendasikan.  Misalnya  dengan  menseting thermostat ke angka tertentu untuk mendapatkan penghematan  pada  suatu  ruangan  dengan  AC. Atau  langkah  sederhana  lain,  mengganti  lampu pijar  dengan  lampu  fluorescence  bisa  menekan 15-20  persen  penggunaan  listrik  (Magdalena, 2009).

## 3. METODOLOGI

## 3.1 Pengumpulan Data
Pada  tahapan  audit  ini  dibagi  menjadi  2  tahap pelaksanaan pengumpulan data yaitu:
a)  Pengumpulan  data  sekunder  berupa  data sejarah energi pada gedung tersebut
b)  Pengumpulan data primer dengan melakukan pengukuran/pemeriksaan  setiap  ruangan. Variabel yang diukur/diperiksa dalam penelitian  ini  adalah  Kwh,  biaya  tagihan, Temperatur,  Kelembapan,  Kuat  cahaya ruangan, luas ruangan dan kapasitas AC.

## 3.2 Lokasi Penelitian
Lokasi  penelitian  adalah  di  Gedung  AB, Kabupaten  Tangerang,  Tiga  Raksa,  Tangerang. Gedung ini merupakan bangunan yang di design dengan  void  dibagian  tengah  gedung  untuk mendapatkan  pancaran  sinar  matahari  agar masuk kedalam ruangan. Sistem vegetasi sudah baik, dengan terlihatnya banyak sekali tumbuhan/pohon yang melingkupi gedung disepanjang sisi gedung dan pagarnya, sehingga menyebabkan udara sekitar cukup sejuk.   Waktu penelitian adalah Oktober 2016 hingga November 2016

## 3.3 Analisis Data
Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan  analisis  deskriptif  kuantitatif  dan perhitungan  energi  yaitu  IKE.  Peralatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Power Quality  Equalizer,  Environment  meter,  camera digital, tang ampere dan multimeter.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Hasil Audit Energi Awal
Hasil  audit  energi  awal  dari  Gedung  X  dapat disebutkan  bahwa  pemakaian  energi  terbanyak adalah  berasal  dari  pemakaian  daya  AC, komputer dan lampu. Dengan demikian pengukuran  diutamakan  pada  ketiga  beban tersebut.    Pendekatan  historis  penggunaan  atau konsumsi energi dilakukan untuk mengetahui pola
penggunaan  energi  dari  kurun  waktu  tertentu hingga  kurun  waktu  terakhir  atau  saat  ini,  hal  ini dapat  dilihat  dari  kecenderungan  penggunaan energi  yang  mengalami  peningkatan  atau penurunan,  atau  mungkin  sudah  stabil.    Historis penggunaan  energi  ini  cukup  penting  untuk mengontrol penggunaan energi pada masa-masa yang  akan  datang,  kemudian  menentukan base line penggunaan  energi  apabila  penggunaan energi  terus  mengalami  peningkatan  cukup signifikan. Dengan base line energi ini penggunaan  energi  akan  terus  dapat  dipantau dan dikontrol terus menerus.
Dari  hasil  pengumpulan  data  penggunaan energi  yang  dilakukan  pada  saat  audit  energi  di Gedung AB, Kabupaten Tangerang memiliki satu rekening  PLN  yaitu  Rekening  dengan  Daya  415 kVA.  Berikut  ini  adalah  data  konsumsi  energi bulanan untuk periode 6 (enam) bulan terakhir.
Tabel 4.1 Penggunaan energy listrik Gedung AB, Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang
Gambar 4.1. Grafik Konsumsi Energi Listrik Gedung AB, Kabupaten Tangerang, tahun 2016

## 4.2 Intesitas Konsumsi Energy (IKE)
Intensitas konsumsi energi (IKE) pada bangunan merupakan  suatu  nilai/besaran  yang  dapat dijadikan  sebagai  indikator  untuk  mengukur tingkat  pemanfaatan  energi  di  suatu  bangunan. Intensitas  konsumsi  energi  di  bangunan/gedung didefinisikan  dalam  besaran  energi  per  satuan luas  area  pada  bangunan  yang  dilayani  oleh energi (kWh/m 2 /tahun atau kWh/m 2 /bulan).
Berikut  ini  adalah  nilai  standar  IKE  untuk  jenis bangunan  perkantoran  pemerintah  berdasarkan Permen ESDM No. 13/2012.
Tabel 4.2 Nilai IKE Standar di Bangunan Gedung Perkantoran Pemerintah Berdasarkan Permen ESDM No. 13/2012
Selanjutnya berikut adalah jumlah Kwh perbulan, luas  bangunan  serta  perhitungan  IKE  per  bulan dan per tahun pada bangunan tersebut.
Tabel 4.3 Nilai Intensitas Konsumsi Energi di Gedung AB, Kabupaten Tangerang
Gambar 4.2. Grafik Intensitas Konsumsi Energi dibangunan Gedung AB Kabupaten Tangerang
Nilai  intensitas  konsumsi  energi  (IKE)  untuk Gedung  AB  Kabupaten  Tangerang  berdasarkan perhitungan  dari  total  rekapitulasi  rekening  PLN per  luas  bangunan  ber-AC  enam  bulan  terakhir adalah  56.147 kWh dengan luas lantai 13.942,10 m 2 maka Intensitas Konsumsi Energi adalah 4,03 kWh/m2/bulan atau 48,33 kWh/m 2 /tahun. Berikut adalah  rujukan  nilai standar Konsumsi  Energi
Standart  di  Bangunan  /  Gedung  berdasarkan aktifitas  dari  referensi  “ASEAN  USAID  tahun 1987.

## BULAN
TRP DAYA KWH BIAYA MEI P2 415.000 61.278 63.826.060 Rp JUNI P2 415.000 58.710 64.190.433 Rp JULI P2 415.000 54.690 59.422.459 Rp AGUSTUS P2 415.000 46.338 55.413.068 Rp SEPTEMBER P2 415.000 58.242 63.720.737 Rp OKTOBER P2 415.000 57.624 64.735.428 Rp Total 336.882 371.308.185 Rp
Tabel 4.4 Nilai Intensitas Konsumsi Energi Standart di Bangunan / Gedung berdasarkan aktifitas (Referensi “ASEAN USAID th 1987”)
Dari  Tabel  4.4  tersebut  maka  dapat dibandingkan antara nilai aktual IKE di lapangan dengan referensi nilai standar Permen ESDM No. 13/2012  dan  ASEAN  USAID  tahun  1987. Berdasarkan  nilai  standar  Permen  ESDM  No. 13/2012  mengenai  pemakaian  energi  pada gedung  ber  AC  dan  Intensitas  Konsumsi  Energi Standart  di  Bangunan  berdasarkan  rujukan ASEAN  USAID  th  1987,  maka  nilai  IKE  Gedung AB,  Kabupaten Tangerang  sebagai Gedung Ber- AC, masuk dalam kategori sangat efisien.

## 4.3 Perhitungan Beban Pencahayaan
Berdasarkan  hasil  survei  di  lapangan  dan  data yang diperoleh dari pengelola gedung, dikombinasikan  dengan  hasil  observasi  ketika survey, pencahayaan buatan di Gedung Gedung AB  Kabupaten  Tangerang  di  seluruh  lantai menggunakan  lampu  jenis  TL  2  x  36  W,  Down Light  14  W  dan  18  W.  Pengukuran  dilakukan disetiap ruangan.
Apabila  ditinjau  dari  hasil  observasi  secara visual,  terdapat  sumber-sumber  pencahayaan alami  pada  Gedung  AB,  Kabupaten  Tangerang yaitu  dari  jendela.    Berdasarkan  hasil  observasi tersebut,  pemanfaatan  sumber  pencahayaan alami  sudah  ada  yang  termanfaatkan  namun belum secara optimal, banyak cahaya alami yang masuk  terhalang  dan  juga  belum  adanya pengetahuan mengenai hal tersebut.
Untuk  mendapatkan  gambaran  mengenai kualitas  pencahayaan  yang  ada  di  Gedung  AB Kabupaten  Tangerang,  tim  audit  energi  telah melakukan  pengukuran  tingkat  pencahayaan dengan  menggunakan  lux  meter.  Pengukuran dilakukan dengan pengambilan sampel data kuat pencahayaan pada tiap-tiap titik didalam ruangan kerja.
Di bawah ini adalah tabel tingkat pencahayaan pada tiap-tiap ruangan hasil survey secara  langsung  yang  dapat  dipakai  sebagai perbaikan  kuat  penerangan  sehingga  standar kenyamanan untuk ruang kerja dan secara terus menerus dapat dicapai.
Tabel 4.5 Tingkat Pencahayaan pada tiap-tiap Ruangan di Gedung AB: BM Keuangan dan Sumber daya Air
Pada Tabel 4.5 terlihat bahwa rentang tingkat Pencahayaan pada tiap-tiap Ruangan di Gedung AB : BM Keuangan dan Sumber daya Air berada pada  45  Lux  –  146,5  Lux.    Data  diatas  untuk semua  pencahayaan  ruangan  menunjukkan bernilai    dibawah  150  Lux  (masih  dibawah standart  SNI  yaitu  350  Lux).  Kondisi  ini  secara penggunaan energi dapat menjadi hemat, namun kenyamanan orang bekerja menjadi berkurang.
Tabel 4.6 Tingkat Pencahayaan pada tiap-tiap Ruangan di Gedung AB: Sie Perencanaan dan Respsionis
Dari  Tabel  4.6  di  atas  untuk  semua pencahayaan ruangan rata-rata dibawah 210 Lux (masih  dibawah  standart  SNI  yaitu  350  Lux). Kondisi  ini  secara  penggunaan  energi  dapat menjadi  hemat,  namun  kenyamanan  orang bekerja  menjadi  berkurang. Mengingat konsumsi energi  gedung  ini  masih  dalam  kategori  sangat efisien  maka  penambahan  titik  lampu  untuk meningkatkan pencahayaan masih dimungkinkan untuk  dilakukan.  Berikut  tabel  standart  tingkat pencahayaan  (Lux).  Tipe  lampu  yang  digunakan rata-rata menggunakan lampu TL-T8 2 x 36 watt dan  Down Light tipe  neon  compact dimana  jenis lampu  ini  pada  saat  ini  dianggap  masih  agak boros.  Untuk  meningkatkan  efisiensi  energi sebaiknya  kedepan  lampu  tersebut  bisa  diganti menggunakan tipe LED.
Tabel 4.7 Standarisasi SNI 6197 – 2011 Tingkat Pencahayaan (Lux)
Terdapat  potensi  penghematan  energi  pada sistem  tata  cahaya,  yaitu  dengan  penggantian lampu TL/Essential /Tornado/PLC ke lampu yang
lebih  hemat  energi,  seperti  LED.  Keunggulan lampu  LED  yaitu  selain  hemat  dalam  konsumsi energi  juga  lebih  tahan  lama  karena  memiliki lifetime /umur  pemakaian  selama  50.000  jam. Untuk  intensitas  daya  penerangan  sudah  sesuai standar,  dibawah  12  watt/m².  Hal  ini  disebabkan oleh  luas  ruangan  dan  pemakaian  lampu  yang sesuai. Akan tetapi, untuk kuat pencahayaan rata- rata  tiap  ruangan  (terutama  ruang  kerja)  masih dibawah standar yang ditetapkan direkomendasikan SNI. Tabel 4.8 Standarisasi Daya Listrik Maksimum untuk Pencahayaan
Perincian  dari  potensi  konservasi  energi  di sistem tata cahaya adalah sebagai berikut.
Dari  analisis  diatas  terlihat  bahwa  dengan menggunakan lampu LED,  investasi awal adalah Rp. 134.400.000, dan  akan terjadi penghematan biaya  listrik  sebesar  Rp  35.819.888  per  tahun, dengan nilai payback periode adalah 3,75 tahun.

## 4.4 Perhitungan Beban Pemakaian AC
Jenis  AC  (Tata  Udara)  yang  digunakan  pada Gedung  AB  Kabupaten  Tangerang  adalah  jenis AC split dan AC Cassete. Kapasitas AC split yang digunakan  adalah  1  PK,  2  PK  dan  ½  PK.  jenis refrigerant  yang  digunakan  masih  refrigerant sintetik  R-22  dengan  sistem  pengoperasian secara  manual  oleh  si  pengguna.    Berikut merupakan pengecekan visual untuk penggunaan AC  pada masing-masing ruangan di Gedung AB Kabupaten Tangerang.
Tabel 4.9. Hasil pengukuran kelembapan dan temperatur udara ruangan: Sie Keuangan dan Sumber daya air
Pada Tabel 4.9 diatas terlihat bahwa Gedung AB BM Keuangan dan Sumber Daya air memiliki suhu rata-rata rata 27,81 °C. Disimpulkan bahwa sebaran  distribusi  temperatur  mendekati  standar SNI  (  24°C  -  27°C)  dari  total  ruangan  yang dilakukan  pengukuran.      Untuk  nilai  sebaran kelembaban  di  ruangan  Gedung  AB.  Dimana kelembaban terendah yang diukur sebesar 59,3 % dan  kelembaban  tertinggi  sebesar  75,8  %. Disimpulkan bahwa sebaran distribusi kelembaban  tidak  memenuhi  standart  SNI  yaitu (55  %-  65  %).    Selanjutnya  pada  Gedung  AB Perencanaan  dan  Resepsionis  adalah  sebagai berikut:
Tabel 4.10. Hasil pengukuran kelembaban dan temperatur udara ruangan: Sie Perencanaan dan Resepsionis
Pada Tabel 4.10 diatas terlihat bahwa Gedung AB  Sie  Perencanaan  dan  Resepsionis    memiliki suhu  rata-rata  rata  27,3  °C.  Disimpulkan  bahwa sebaran  distribusi  temperatur  mendekati  standar SNI  (24°C  -  27°C)  dari  total  ruangan  yang dilakukan pengukuran.   Sedangkan pada rentang kelembaban  antara  54,3%  -  75,5%.      Sebaran distribusi  kelembaban  dalam  ruangan  ini  juga tidak memenuhi standart SNI yaitu (55 %- 65 %).
Data diatas merupakan sebagian dari ruangan yang mewakili Gedung AB
Kabupaten
Tangerang.    Dari  hasil  pengukuran  Gedung Lingkup AB Kabupaten Tangerang nilai temperatur  rata-rata  27,5°C.  Disimpulkan  bahwa sebaran  distribusi  temperatur  masih  mendekati standar SNI ( 24 °C - 27°C) dari total ruangan yang dilakukan pengukuran.
Untuk  nilai  sebaran  kelembaban  di  ruangan Gedung AB. Dimana kelembaban terendah  yang diukur sebesar 48.1 % dan kelembaban tertinggi sebesar  78,8  %.  Disimpulkan  bahwa  sebaran distribusi  kelembaban  tidakmemenuhi  standart SNI yaitu (55 %- 65 %).
Untuk ruangan yang tidak sesuai standar bisa disebabkan oleh kurangnya kesadaran pengguna untuk  menutup  pintu/  jendela  sehingga  masih adanya  infiltrasi  udara  luar  ke  dalam  ruangan ataupun penyetelan Remote AC yang berlebihan, serta  menurunnya  performa  AC  sehingga  tidak tercapai  temperatur  dan  kelembaban  ruangan yang memenuhi standar (Sulistyono, 2016).
Untuk  usia  AC  Split  banyak  ditemukan  lebih dari  7  tahun,  kondisi  ini  berpotensi  menurunkan tingkat efisiensi AC sehingga akan meningkatkan pemborosan energi listrik.  Dari hasil kajian data, dimana potensi penghematan energi di klasifikasikan berdasarkan
pada
sistem kelistrikan,  sistem  penerangan,  dan  sistem  tata udara    pada  bagian  berikut  ini  akan  disajikan secara lebih detail, kajian/analisa potensi penghematan energi pada masing-masing sektor tersebut.

## 4.  KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Kesimpulan
Nilai  intensitas  konsumsi  energi  (IKE)  untuk Gedung AB  Kabupaten Tangerang adalah  48,33 kWh/m 2 /tahun,  masuk  dalam  kategori  sangat efisien . Gedung ini masuk dalam kategori sangat efisien karena sebagian besar ruang menggunakan  ventilasi  alami,  banyak  AC  yang tidak  bekerja  karena  rusak,  banyak  ruang  yang kapasitas  AC  nya  terlalu  kecil,  dan  Intensitas pencahayaan  (Lux)  kurang  terang  (dibawah standar SNI).
Kondisi lampu penerangan rata-rata dibawah standar SNI pencahayaan buatan dan kondisi ini akan mempengaruhi
kenyamanan
kerja karyawan.  Kuat  pencahayaan  rata-rata  tiap ruangan di bawah 150 Lux.
Kondisi AC secara umum dibawah performance  nya  yang  berpotensi  pemborosan energi listrik. Penurunan performance ini diakibatkan  Karena  kurangnya  perawatan  dan usia  AC  sebagian  sudah  melebihi  batas  usia ekonomis maupun teknis (˃10 tahun). Suhu ruang kerja  rata-rata  diatas  26 0 C.  Kondisi  ini  akan mempengaruhi kenyamanan kerja karyawan.

## 5.2 Saran
Untuk meningkatkan efisiensi energi pada system AC  perlu  untuk  mengganti  refrigerant  R-22  ke refrigan jenis R-410 atau R-32 pada seluruh unit – unit  AC  Split  yang  akan  dipasang  baru.
Penggunaan  tipe  inverter  akan  meningkatkan efisiensi energi juga.
Mengganti AC yang usia nya sudah melebihi batas  usia  maksimum  (>10  Tahun).    Menutup celah  –  celah  dinding  keluarnya  pipa  refrigerant. Melakukan  perawatan  rutin  seperti  pembersihan filter  dan  menambah  freon  jika  tekanan  freon sudah berkurang sekaligus memperbaiki kebocoran pipa freon.
Memperbaiki kebiasaan buruk  tiap karyawan yang  terbiasa  merokok  didalam  ruang  ber  –AC dan  membiarkan  kondisi  pintu  dan  jendela terbuka. Kondisi ini berpotensi terjadinya pemborosan listrik. Penyempurnaan pemasangan instalasi  AC  sebaiknya  jarak  indoor  ke  outdoor maksimum  15  meter,  jarak  indoor  ke  dinding minimal 10 cm, posisi depan outdoor tidak boleh terhalang  (blocking),  posisi  indoor  sebaiknya berlawanan  dengan  posisi  jendela  kaca,  dan setting temperature pada remot AC 24 0 C.  Selain itu  perlu  diperhatikan  agar  jam  operasi  AC disesuaikan  dengan  jam  kerja  kantor  (segera matikan jika sudah tidak ada kegiatan), kapasitas AC  disesuaikan  dengan  luas  ruangan  (600 BTU/H/m 2 ).  Lindungi  jendela  kaca  dengan sunscreen/  gorden  tembus  pandang  untuk mengurangi panas matahari dari luar ruangan dan biasakan  menutup  pintu    dan  jendela  ketika  AC beroperasi.
Untuk  meningkatkan  efisiensi  energi  pada sistem  tata  cahaya,  sebaiknya  perusahaan melakukan penggantian lampu  yang ada saat  ini dengan  lampu  jenis  LED  yang  menghasilkan iluminansi  sama  tetapi  lebih  hemat  energi, memperbaiki  tingkat  pencahayaan  di  titik  kerja dengan  menambah  titik  lampu,  kebiasaan mematikan lampu jika sudah meninggalkan kantor dan  membagi  group  lampu  dengan  saklar  agar lampu  bisa  dimatikan  sebagian  ketika  tidak dibutuhkan.

## DAFTAR PUSTAKA
[1].  Asnal  Effendi,  Miftahul.    2013.    Evaluasi Intensitas  Konsumsi  energi  Listrik  melalui audit  awal  energy  listrik  di  RS  Prof.  HB Saanin,  Padang.  JTE  -  ITP  ISSN  NO.  2252- 3472
https://ejournal.itp.ac.id/index.php/telektro/arti cle
[2].  Catur  Trimunandar,  Dian  Retno  Sawitri, Herwin Suprijono, 2015.  Audit Energy Untuk efisiensi  di  Gedung  B,  Universitas  Dian Nuswantoro,  Semarang.    Jurusan  Teknik Elektro,  Fakultas  Teknik,  Universitas  Dian Nuswantoro, Semarang
[3].  Deepak  Rathod,  Ranjana  Khandare  and Asutosh  Kumar  Pandey.    2013.    Electrical Energy  Audit  (A  Case  a  study  of  Tobbaco Industry).    Rishiraj  Institute  of  Technology, Indore  India.      International  Journal  of
Engineering and Applied Sciences. www.eaas-journal.org [4].  Direktorat              Pengembangan              Energi. 2010.    Petunjuk  teknis  konservasi  energi  : Prosedur  Audit  Energi  Pada  Bangunan Gedung. Jakarta. Departemen Pertambangan dan Energi. Direktorat Jendral Pengembangan Energi
[5].  Harjanto,  2016.  Shell Indonesia  Technology Conference 2016 di Jakarta.   Tanggal  17-18 Februari 2016 - JIBI.
[6].  Hilmawan  Edy.    2009.    Energy  Eficiency standard dan Labelling in Indonesia. International Cooporation for energy Efficiency    Standard  and  Labelling  Policy.
Tokyo.  Japan.
[7].  Kementerian  Kesehatan  RI.    2017.    Tingkat Pencahayaan  Lingkungan  Kerja.      Sumber: KEPMENKES RI. No. 1405/MENKES/SK/XI/02. http://perpustakaan.depkes.go.id:8180 [8].  Magdalena,  M,  2009.      Menekan  Konsumsi dengan Audit Energi. 13 Juni 2009.  Diakses 13 November 2016 dari http://puspiptek.info/?q=id/node/359 [9].  Menteri  Energy  Sumber  Daya  Mineral Indonesia.    2012.    Nilai  IKE  Standar  di
Bangunan  Gedung  Perkantoran  Pemerintah Berdasarkan  Permen  ESDM  No.  13/2012.
Sumber :
http://prokum.esdm.go.id/permen/2012/.pdf
[10]. Salpanio,    Ricky.    (2007).    Audit    Energi Listrik        Pada        Gedung    Kampus    Undip Pleburan  Semarang.    Jurnal    Ilmiah  pada Jurusan  Teknik    Elektro  Fakultas  Teknik Universitas Diponegoro
[11]. Saptono,  H  D,  2010.    Analisis  Kebutuhan Energi  Kalor  pada  Industri  Tahu.    Universitas Muhammadiyah Surakarta.  Skripsi
[12]. Suhendar,  Ervan  efendi  dan  Herudin.    2013. Audit  Sistem  Pencahayaan  dan  Sistem pendingin  di  Gedung  Rumah  Sakit  Umum Daerah  (RSUD)  Cilegon.    Jurnal  Setrum. Jurusan  Teknik  elektro.    Universitas  Ageng Tirtayasa, Cilegon, Banten.  ISSN : 2301-4652.
[13]. Sulistyono, 2016.  Data Audit energy Gedung AB,  Kabupaten  Tangerang.    PT  Cometindo. Jakarta
[14]. Hidayat,  Arief  Rahman.  2014.  “Pengendalian Ketinggian  Air  Pada  Distilasi  Air  Laut Menggunakan  Kontroler  On-Off”.    Jurnal Universitas Brawijaya.