## ANALISIS KEBUTUHAN POMPA UNTUK MINE DEWATERING KUARTAL III SUMP PIT 1 UTARA, BANKO BARAT, PT SATRIA BAHANA SARANA TANJUNG ENIM,

## PROPINSI SUMATERA SELATAN

## ANALYSIS OF PUMP FOR MINE DEWATERING QUARTER III SUMP PIT 1 UTARA, BANKO
BARAT, PT SATRIA BAHANA SARANA TANJUNG ENIM,

## PROVINCE OF SOUTH SUMATRA
Sepriadi 1) ,Sudarman 2)
1Program Studi Teknik Pertambangan Batubara Politeknik Akamigas Palembang, 30257, Indonesia 2Program Studi Teknik Pertambangan Batubara Politeknik Akamigas Palembang, 30257, Indonesia Corresponding Author E-mail: sepri@pap.ac.id
Abstract: Coal  is  a  non-renewable  energy  source  that  is  widely  used  today.  So  that  coal  is  in  great  demand  by investors or entrepreneurs to establish companies, especially coal mining. PT Satria Bahana Sarana began operations in March 2015 as a mining contractor of PT Bukit Asam (Persero), Tbk. by using an open pit method with the operating area  in  Banko  Barat  1  pit.  Open  pit  mining  will  form  a  basin  at  the  ground  level  and  become  one  of  the  rainwater gathering places due to modification of surface topographic contours. Water entering the pit can come from rainwater or groundwater. In mining that is in PT Satria Bahana Sarana, the technical problems for water distribution in the mining pit are still a problem. Especially in sump drying in the North pit 1 with the actual volume of water 507786,46 m 3 and catchment area of 74,61 ha which is still a calculation for the third quarter mining plan. In connection with the problems that exist, the author carries out the final assignment (TA) which is carried out directly in  the field. Mine dewatering is an  attempt  to  remove  water  that  has  entered  the  mining  area  which  is  usually  carried  out  by  pumping.  Drying  of  the North sump pit can be dried for 122 days when using one DND 200 pump (Q = 892,5 m 3 /hour) and 51 days with the remaining water -2,242 m 3 from the actual volume sump 507786,46 m 3 when using two pumps with a pipe diameter of 8 inch.
Keywords: Mining Method, Rainwater, Pumping
Abstrak : Batubara merupakan sumber energi yang tak terbaharukan yang banyak digunakan pada saat ini. Sehingga menjadikan batubara sangat diminati oleh para investor ataupun pengusaha untuk mendirikan perusahaan khususnya pertambangan  batubara.  PT  Satria  Bahana  Sarana  mulai  beroperasi  bulan  Maret  tahun  2015  sebagai  mining contractor  PT  Bukit  Asam  (Persero),  Tbk.  dengan  menggunakan  metode  penambangan  terbuka  (open  pit)  dengan wilayah operasi di pit 1 Banko Barat. Penambangan secara open pit akan membentuk cekungan pada permukaan tanah dan menjadi salah satu tempat berkumpulnya air hujan akibat modifikasi kontur topografi permukaan. Air yang masuk kedalam  pit  bisa  berasal  dari  air  hujan  ataupun  airtanah.  Dalam  penambangan  yang  ada  pada  PT  Satria  Bahana Sarana,  masalah  teknis  untuk  penyaliran  air  yang  ada  pada  pit  penambangan  masih  jadi  permasalahan.  Terutama dalam pengeringan sump pada pit 1 Utara dengan volume aktual air 507786,46 m 3 dan catchment area seluas 74,61 ha yang  sekarang  masih  jadi  perhitungan  untuk  rencana  penambangan  kuartal  III.  Sehubungan  dengan  permasalahan yang  ada,  Penulis  melakukan  tugas  akhir  (TA)  yang  dilakukan  secara  langsung  pengamatan  dilapangan.  Mine dewatering  merupakan  upaya  untuk  mengeluarkan  air  yang  telah  masuk  ke  daerah  penambangan  yang  biasanya dilakukan  dengan  cara  pemompaan.  Pengeringan  sump  pit  Utara  dapat  dikeringkan  selama  122  hari  apabila menggunakan  satu  pompa  DND  200  (Q  =  892,5  m 3 /jam)  dan  51  hari  dengan  sisa  air  -2,242  m 3 dari  volume  aktual sump 507786,46 m 3 apabila menggunakan dua pompa dengan diameter pipa 8 inch. Kata Kunci : Metode Penambangan, Air Hujan, Pemompaan

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Pada  penambangan  batubara  di  PT
Satria Bahana Sarana ini kegiatan penambangan  batubara (coal  getting) dan
penggalian lapisan tanah penutup (overburden)
dilakukan dengan metode open pit . Penambangan secara open pit akan membentuk  cekungan  pada  permukaan  tanah dan  menjadi  salah  satu  tempat  berkumpulnya air  hujan  akibat  modifikasi  kontur  topografi
permukaan.  Air  yang  masuk  kedalam pit bisa berasal dari air hujan ataupun air tanah.
Dalam penambangan yang ada pada PT Satria  Bahana  Sarana,  masalah  teknis  untuk penyaliran air yang ada pada pit penambangan masih  jadi  permasalahan.  Terutama  dalam pengeringan sump pada pit 1  Utara  yang sekarang masih jadi perhitungan untuk rencana penambangan kuarter III.

## 1.2. Rumusan Masalah
Penelitian  ini  dilakukan  karena  adanya permasalahan teknis untuk penyaliran air yang ada pada pit penambangan.Permaslahan tersebut  terutama  dalam  pengeringan sump pada pit 1 Utara yang sekarang masih menjadi perhitungan  untuk  rencana  penambangan kuarter III.
1.3. Batasan Masalah
Batasan  masalah  dalam  penelitian  ini, penulis  hanya  membahas  dari  segi  kajian teknis  penyaliran  tambang  untuk  menentukan kebutuhan pompa yang diperlukan dalam mine dewatering kuarter  III  yang  tepat  menurut penulis untuk mengoptimalkan kegiatan penanganan sump di pit 1  Utara,  Banko  Barat PT  Satria  Bahana  Sarana,  Tanjung  Enim, Propinsi Sumatera Sealatan.
1.4. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Menghitung curah hujan harian berdasarkan  data  curah  hujan  beberapa tahun sebelumnya.
2. Menghitung  debit  air  yang  masuk  ke dalam sump berdasarkan  curah  hujan rencana yang teah dihitung sebelumnya.
3. Menghitung volume air aktual yang ada di sump pit 1 Utara.
4. Menentukan luas area tangkapan hujan di pit penambangan dan mendapatkan solusi untuk  mengurangi  tangkapan  hujan  di daerah tersebut.
5. Menganalisa  kebutuhan  pompa  untuk mine dewateringsump agar sesuai rencana penambangan kuarter berikutnya.
1.5. Manfaat Penelitian Manfaat dari penelitian ini adalah
1. Dapat mengetahui gambaran atau prediksi curah hujan yang akan datang.
2. Mengetahui seberapa besar debit air yang masuk dalam kurun waktu tertentu.
3. Mengetahui  berapa  volume  air  aktual yang ada di sump dan berada pada elevasi berapa.
4. Dapat  mengetahui  luas  daerah  tangkapan hujan (catchment  area) pada sump di pit penambangan.
5. Mampu  menentukan  jumlah  dan  jenis pompa  yang  ideal  untuk  kebutuhan  di sumppit 1 Utara.

## 2. TEORI DASAR

## 2.1.Sistem Penyaliran Tambang
Pengertian  dari  sistem  penyaliran tambang  adalah  suatu  usaha  yang  diterapkan pada  daerah  penambangan  untuk  mencegah, mengeringkan,  atau  mengeluarkan  air  yang masuk  ke  daerah  penambangan.  Upaya  ini dimaksudkan  untuk  mencegah  terganggunya aktifitas penambangan akibat adanya air dalam jumlah yang berlebihan, terutama pada musim hujan dan juga untuk memperlambat kerusakan  pada  alat,  sehingga  tahan  lama (Suwandhi, 2004).
Sumber  air  yang  masuk  ke  lokasi penambangan dapat berasal dari air permukaan tanah  maupun  air  di  bawah  tanah.  Air permukaan tanah merupakan air yang terdapat dan mengalir di permukaan tanah. Jenis air ini meliputi : air limpasan permukaan, air sungai, rawa  atau  danau  yang  terdapat  di  daerah tersebut,  air  buangan  (limbah),  dan  mata  air. Namun,  air  di  bawah  tanah  merupakan  air yang  terdapat  di  bawah  permukaan  tanah (Gautama, 1999).

## 2.2 Tujuan Penyaliran Tambang
Meminimalkan  air  yang  masuk  ke dalam front penambangan  serta  mengeluarkan air  dari  area front penambangan  (proses pemompaan). Untuk dapat melakukan pengendalian  air  tambang  dengan  baik  perlu diketahui  sumber  dan  perilaku  air.  Aspek- aspek  yang mendasari perencanaan penyaliran tambang adalah aspek hidrologi dan hidrogeologi,  meliputi  pengetahuan  daur hidrologi,  curah  hujan,  infiltrasi,  air  limpasan dan  air  tanah  serta  teknik  penyaliran  tambang (Suwandhi, 2004).

## 2.3 Metode Penyaliran Tambang
Penanganan  masalah  air  dalam  suatu tambang terbuka dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
1. Mine drainage
Merupakan  upaya  untuk  mencegah masuknya air ke daerah penambangan. Hal ini umumnya  dilakukan  untuk  penanganan  air tanah  dan  air  yang  berasal  dari  sumber  air permukaan.  Cara  yang  biasa  digunakan  untuk mencegah  agar  air  permukaan  adalah  dengan membuat saluran/paritan di sekeliling tambang atau lantai jenjang.
2. Mine dewatering,
Merupakan upaya untuk  mengeluarkan air yang telah masuk ke daerah penambangan. Upaya ini terutama untuk menangani  air  yang berasal dari air hujan.
Beberapa  metode  penyaliran  tambang  adalah sebagai berikut :
2.4 Membuat Sump di Dalam
Front Tambang ( Pit )
Sistem ini diterapkan untuk membuang air  tambang  dari  lokasi  kerja.  Air  tambang dikumpulkan pada sumuran ( sump ), kemudian dipompa  keluar.  Pemasangan  jumlah  pompa tergantung pada kedalaman penggalian, dengan  kapasitas  pompa  menyesuaikan  debit air yang masuk ke dalam lokasi penambangan.
2.5 Membuat Paritan
Pembuatan parit
sangat ideal diterapkan  pada  tambang  terbuka open  cast atau  kuari.  Parit  dibuat  berawal  dari  sumber mata  air  atau  air  limpasan  menuju  kolam penampungan, langsung ke sungai atau diarahkan  ke  selokan  ( riool ).  Dimensi  parit diukur  berdasarkan  volume  maksimum  pada saat musim penghujan deras dengan memperhitungkan  kemiringan  lereng.  Bentuk standar  melintang  dari  parit  umumnya trapezium (Hartono, 2008).
2.6  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi Sistem Penyaliran Tambang
Faktor-faktor yang harus
dipertimbangkan  dalam  merancang  sistem penyaliran  pada  tambang  terbuka  (Hartono, 2008) adalah :
1. Permeabilitas
2. Rencana Kemajuan Tambang
3. Curah Hujan
Data  curah  hujan  yang  akan  dianalisa adalah besarnya curah hujan harian maksimum.  Pengolahan  data  curah  hujan meliputi:
1. Periode ulang hujan 2. Hujan rencana
Salah  satu  metode  dalam  analisa frekuensi  yang  sering  digunakan  dalam menganalisa  data  curah  hujan  adalah  metode distribusi  ekstrim,  atau  juga  dikenal  dengan metode distribusi Gumbel (Suwandhi 2004). Persamaan Gumbel tersebut  adalah sebagai berikut:
Dimana:X T =  perkiraan  nilai  curah  hujan rencana(mm)
X  = curah hujan rata-rata (mm) =  simpangan  baku (standar deviation)
=  standar  deviasi  dari  reduksi variate  (standar  deviation  of thereduced  variate), nilainya tergantung dari jumlah data
Yt  =  nilai  reduksi variat e  dari variable yang diharapkan terjadi  pada  periode  ulang tertentu Yn=  koreksi rata-rata (reduced mean)
Simpangan  baku  dihitung  dengan rumus :
√ ̅
Dimana : = standar deviasi X  = nilai variat ̅̅̅ = nilai rata-rata hitung variat n   = jumlah data Nilai  reduksi  variat  dihitung  dengan menggunakan rumus :
{ } .
Dimana :Y = nilai reduksi variat dari variable yang  diharapkan  terjadi  pada periode ulang tertentu
T = periode ulang (tahun)
Koreksi  rata-rata  ( reduced  mean ) dihitung dengan menggunakan rumus :
*    , -+
Dimana : Yn =  koreksi rata-rata ( reduced mean)
n  =  jumlah data m =  urutan data (1,2,3,…) Nilai  koreksi  simpangan  ( reduced standard deviation ) ditentukan dengan rumus:
√ ̅̅̅̅
Dimana :
= standar  deviasi  dari  reduksi
variate ( standar  deviation  of thereduced  variate) ,  nilainya tergantung dari jumlah data
Yn=  koreksi rata-rata ( reduced
mean ) ̅̅̅̅ =  nilai rata-rata Yn n  =  jumlah data 3. Intensitas curah hujan
Intensitas  curah  hujan  adalah  jumlah hujan  per  satuan  waktu  yang  relatif  singkat, dinyatakan dalam mm/jam, mm/menit, mm/detik.  Perhitungan  intensitas  curah  hujan satu  jam  dilakukan  dengan  menggunakan rumus Mononobe sebagai  berikut  (Suwandhi, 2004) :
Dimana :R 24 =  curah  hujan  rencana  perhari (24 jam)
Tc    =  waktu konsentrasi (jam) 4. Waktu konsentrasi
Waktu  konsentrasi  dapat  dihitung dengan rumus :
Tc  =
Dimana : Tc = waktu konsentrasi (jam) 2.7 Air Limpasan
Air  limpasan  adalah  bagian  dari  curah hujan  yang  mengalir  diatas  permukaan  tanah menuju sungai, danau atau laut.
Untuk memperkirakan debit air limpasan maksimal digunakan rumus rasional, yaitu :

## Q = C x I x A
Dimana : Q =  debit  air  limpasan  maksimum (m 3 /detik)
C=  koefisien limpasan I =  intensitas curah hujan (m/detik) A=  luas  daerah  tangkapan  hujan (m 2 ) 2.8 Catchment Area
Catchment area (daerah tangkapan air) merupakan  suatu  wilayah  daratan  yang merupakan  satu  kesatuan  dengan  sungai  dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut  secara  alami,  yang  batas  di  darat merupakan  pemisah  topografis  yang  dapat berupa punggung-punggung bukit atau gunung dan  batas  di  laut  sampai  dengan  daerah perairan  yang  masih  terpengaruh  aktifitas daratan.
2.9 Sump Sump merupakan  bagian  yang  tidak dapat  dipisahkan  dalam  sistem  tambang terbuka. Sump berfungsi  sebagai  penampung segala  jenis  air  yang  masuk  ke  dalam pit tambang  terbuka.  Sumber  air  pada  sistem tambang  terbuka  meliputi  air  hujan,  air permukaan,  limpasan/rembesan  dari  sumber air permukaan dan airtanah. Dalam perjalanan suatu  sistem  tambang  terbuka,  pengelolaan sump merupakan suatu keharusan.

## 2.10 Pemompaan
Pompa  berfungsi  untuk  memindahkan atau  mengeluarkan  air  dari  tempat  yang rendah,  yaitu  air  yang  ada  pada  kolam penampungan  ( sump )  pada  lantai  kerja penambangan  ke  tempat  yang  lebih  tinggi (keluar  tambang).  Sesuai  dengan  prinsip kerjanya, pompa dibedakan atas :
1. Reciprocating Pump
2. Centrifugal Pump
3. Axial Pump
Dalam  pemompaan  dikenal  istilah julang  ( head ),  yaitu  energi  yang  diperlukan untuk  mengalirkan  sejumlah  air  pada  kondisi tertentu.  Semakin  besar  debit  air  yang dipompa,  maka head juga  akan  semakin besar. Head total  pompa  untuk  mengalirkan sejumlah  air  seperti  yang  direncanakan  dapat ditentukan  dari  kondisi  instalasi  yang  akan dilayani  oleh  pompa  tersebut,  sehingga  julang total pompa dapat dituliskan sebagai berikut:
H = h s + h v + h f1 + h f2 Dimana :H = head total pompa (m) h s = head statis pompa (m) h v = head kecepatan (m) h f1 = head gesekan (m)
h f2 = head belokan Perhitungan berbagai julang pada pemompaan :
1. Head statis (h s ) hs = h 2 – h 1 Dimana : h 1 = elevasi sisi isap (m)
h 2 = elevasi sisi keluar (m)
2. Head kecepatan
h V =
Dimana :Hv = head kecepatan (m) v  = kecepatan aliran air dalam pipa (m/detik)
g  =  percepatan
gravitasi (m/detik 2 )
3. Head gesekan (h f 1 ) ( )
Dimana : Q = debit air limpasan (m 3 /detik) v =  kecepatan  aliran  dalam  pipa (m/detik)
L = panjang pipa (m) d = diameter pipa (m) f =  koefisien kekasaran pipa g =  percepatan gravitasi bumi
(m/detik 2 )
4. Head belokan (h f 2 )
( )
Dimana :  k  =  koefisien kerugian pada belokan
*              ( ) +   ( )
V  =  kecepatan  aliran  dalam  pipa (m/detik)
g =  percepatan gravitasi bumi (m/detik 2 ) R =  jari-jari lengkung belokan (m)

## ϴ = sudut belokan pipa (derajat)
D = diameter pipa (m)
2.11 Saluran Penyaliran
Perhitungan  kapasitas  pengaliran  suatu saluran air dilakukan dengan rumus manning ( Amin, 2000) sebagai berikut :
Q = 1/n x R 2/3 x S 1/2 x A
Dimana : Q = debit (m 3 /detik) R = jari-jari hidrolik (m)
S = kemiringan saluran (%) A  = luas penampang basah (m 2 )
n = koefisien kekasaran manning

## 3. METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  pada adalah  penelitian  kuantitatif  dengan  proses penelitiannya  langsung  melakukan  observasi ke lapangan.
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian
Kegiatan yang dilakukan untuk pengambilan  data  ini  dilaksanakaan  pada tanggal 5 Mei 2017 s.d. 5 Juni 2017 di area pit l Utara PT Satria Bahana Sarana Distrik Banko Barat jobsite Tanjung Enim.

## 3.3 Metode Penelitian
Masalah-masalah  yang  dibahas  pada penelitian  ini,  dapat  menggunakan  beberapa metode penyelesaiannya sebagai berikut : 1. Studi literatur
Studi  literatur  dilakukan  dengan mencari informasi serta teori yang berhubungan  dengan  kondisi  jalan  angkut berdasarkan  referensi  dari handbook ,  dan dari sumber referensi lainnya.
2. Observasi
Penelitian ini dilakukan secara langsung  dengan  mengamati  lokasi  di  di  area pit 1  Utara  PT  Satria  Bahana  Sarana  terkait dengan akan dibahas, antara lain :
a. Pengamatan daerah tangakapan hujan pit 1  Utara  dan  menentukan  daerah  lokasi pengambilan data di daerah sump .
b. Pengamatan saluran easting dan pengukuran volume air sump .
3. Pengambilan data
Pengambilan  data  tergantung  dari jenis data yang dibutuhkan, yaitu
a. Data  sekunder,  antara  lain  :tinjauan umum  PT  Satria  Bahana  Sarana,  data curah  hujan,  spesifikasi  pompa  dan
grafik rpm pompa  DND  200,  danjenis pipa yang digunakan.
b. Data  primer,  antara  lain  :penentuan langsung daerah tangkapan hujan, pengukuran  debit  air  keluar  dari  hasil pemompaan  aktual,  pengukuran  dan perhitungan  volume  air  aktual  di sump pit 1 Utara 4. Pengumpulan data
Data  yang  akan  diambil  dan dikumpulkan  kemudian  di  klasifikasikan berdasarkan  jenis  data  kemudian  dilakukan perhitungan  secara  teoritis  sesuai  dengan kebutuhan dan tujuan penelitian.
5. Pengolahan data
Pengolahan  data  yang  dilakukan dalam  penelitian  ini  mengunakan  metode statistik  untuk  menghitung  curah  hujan, intensitas  hujan  pada  penelitian  dan mengunakan  teori-teori  yang  dikemukan oleh  parah  ahli  tambang.Pengambilan kesimpulan
Kesimpulan  diambil  dari  hasil pengolahan data dengan membandingkan  opsi-opsi  yang  sudah diambil  dan  dianalisa  dan  selanjutnya memberikan rekomendasi yang
mendasar pada perusahaan terkait.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1  Kondisi  Aktual Dewatering  Pit 1  Utara PT Satria Bahana Sarana
Dalam kegiatan penambangan batubara di pit 1  utara  PT  Satria  Bahana  Sarana menggunakan sump untuk menampung presipitasi  air  hujan.  Terdapat  satu  buah pompa  pada pit utara  yang  terletak  di pit penambangan batubara. Pompa yang digunakan mengalirkan air ke luar sump diarahkan  menuju  kolam  pengendapan lumpur.
Kondisi di lapangan berdasarkan pengamatan  penulis,  kinerja  dan  penanganan dewatering masih  belum  maksimal.  Karena, dilihat  dari  lokasi  penambangan  batubara masih  ada  genang  air.  Untuk  itu,  perlu penanganan pit dewatering pada pit 1 utara PT Satria Bahana Sarana.

## 4.2 Analisis Data Curah Hujan
4.2.1 Metode Distribusi Gumble
Penentuan data curah hujan didapatkan dari perhitungan data curah hujan sebelumnya yang diambil sepuluh tahun sebelumnya, yaitu data  curah  hujan  tahun  2007  sampai  2016. Analisis  curah  hujan  rencana  ditentukan dengan  metode  umum  yang  sering  digunakan dalam  merencanakan  curah  hujan.  Metode Gumble dipakai  untuk  menentukan  distribusi curah  hujan  yang  mungkin  terjadi  di  daerah penelitian.Hujan  rencana  ini  ditentukan  dari hasil  analisis  frekuensi  data  curah  hujan  yang tersedia  dengan  menggunakan  metode partial duration  series ,  yaitu  dengan  mengambil  dan mencatat  curah  hujan  maksimum  periode 2007–2016.  Berdasarkan  data  curah  hujan, diperoleh  data  curah  hujan  rata–rata  untuk kuarter  III  121  mm/hari,  dan  curah  hujan maksimum  pada kuarter  III  terjadi  pada bulan September  tahun  2017  dengan  curah  hujan tertinggi sebesar 454 mm/hari.
Berdasarkan perhitungan dengan metode  distribusi Gumble didapatkan  nilai curah hujan rencana sebesar 138,596 mm/bulan  yang  artinya  nilai  ini  lebih  kecil daripada  nilai  rata-rata  curah  hujan  bulanan pada  kuarter  III.  Maka  dengan  pertimbangan pesimis  digunakan  curah  hujan  tertinggi  pada kuarter  III,  yaitu  138.596  mm/hari  untuk mengantisipasi kelebihan debit yang disebabkan  kesalahan  dalam  perhitungan penentuan curah hujan rencana pada kuarter III tahun 2016.
4.2.2 Perhitungan Debit Air Limpasan Debit air limpasan merupakan perkalian antara curah hujan rencana dalam pit dapat  dihitung  dengan  memperhitungkan parameter  berikut  ini.  parameter  waktu konsentrasi,  intensitas  curah  hujan,  koefisien air limpasan dan catchmentarea .
1). Waktu konsentrasi
Waktu  konsentrasi  air  hujan  diambil dari  pembagian  antara  jam  hujan  maksimal pada  kuarter  II  dua  tahun  sebelumnya  dengan banyak  hari  hujan  maksimal  kuarter  II  dua tahun sebelumnya.Waktu konsentrasi maksimal  yang  didapatkan  dari  perhitungan sebesar 4,57 jam/hari pada kuarter III.
2). Intensitas curah hujan Intesitas curah hujan  yang terjadi pada daerah penambangan pit 1 utara adalah sebesar 2,12  mm/jam.Debit  air  limpasan  yang  masuk ke  dapat sump 1  sebesar  1423,5588  m 3 /jam atau sebesar 1.423.558,8liter/jam. 4.2.3 Evapotranspirasi
Evapotranspirasi  yang  terjadi  pada sump di pit 1 utara kemungkinan terjadi sangat kecil  dan  tidak  berpengaruh  terhadap  volume dan  debit  air  pada sump  pit 1  utara. Evapotranspirasi dapat terjadi pada area basah sump namun  dari  hasil  pengamatan  dan perhitungan,  maka  evapotranspirasi  tidak digunakan  dalam  perhitungan  untuk  menjaga keyakinan debit yang masuk ke dalam sump. 4.3 Daerah Tangkapan Hujan
4.3.1 Catchment Area Sump pit 1 Utara
Daerah tangkapan hujan atau catchmentarea pada  kuarter  II  dan  kuarter  III tahun  2017,  berdasarkan  peta  kemajuan tambang  memperlihatkan  daerah  tangkapan hujan sangat dipengaruhi oleh kontur wilayah. Daerah tangkapan hujan pada kuarter II dan III tahun  2017  pada  blok  penambangan pit 1 Utara PT Satria Bahana Sarana seluas 74,61ha.
Area tangkapan hujan pada pit 1 Utara diasumsikan  memiliki  koefesien  limpasan  0,9 dimana  air  yang  melimpas  di  permukaan sebesar  90  %  dan  air  hujan  yang  diserap  oleh permukaan tanah sebesar 10 %.

## 4.3.2 Penentuan Daerah Tangkapan Hujan
Daerah  tangkapan  hujan  pada pit 1 Utara  tambang  PT  Satria  Bahana  Sarana didapatkan  dengan  cara  mengambil  beberapa titik–titik  batas  daerah  tangkapan  hujan dengan menggunakan alat GPS dan melakukan marking .  Pada  kegiatan  ini  GPS  yang digunakan  adaah  GPS  tipe Garmin  GPSMAP 64S . Koordinat titik–titik yang diambil dengan menggunakan GPS meliputi nilai x, y, z. yang didefenisikan  sebagai  batas  daerah  tangkapan hujan  di  lapangan  kemudian  diolah  dengan menggunakan software minescape .
Volume  air  pada sump  pit 1  Utara sekarang ini adalah 507786,46 m 3 . Perhitungan  tersebut  volume  air  pada sump didapatkan  atas  perhitungan  menggunakan
software  minescape dengan  menggunakan situasi terbaru dari pit 1 Utara.
4.4 Debit Pemompaan Air Sump Pada PT Satria Bahana Sarana pengecekan  debit  air  pada  pompa  dilakukan sebanyak  dua  kali,  yakni  dilakukan  pada  pagi dan  sore  hari.  Pemompaan  air  pada sump dilakukan  selama  24  jam  yang  dimulai  dari jam  06.00  WIB  –  06.00  WIB.  Untuk pemompaan dilakukan dengan 1250 rpm yang merupakan  ketetapan  dari  PT  Satria  Bahana Sarana.
Dari  pengukuran  kecepatan  air sump menggunakan  alat flow  meter untuk  pipa saluran  dengan  diameter  8  inch  (0,2032  m) diketahui  kecepatan  debit  air  pada  pipa outletsump menuju kolam pengendapan seperti pada tabel 4.1.
Tabel 4.1Kecepatan Debit Pemompaan Air Sump
Pada kolam penampungan ( sump ) pit 1 Utara berdasarkan data tahun 2017 menunjukkan  variasi  ketinggian  air  yang mengikuti  pergantian  musim  hujan  dan kemarau  pada  tiap  tahunnya.  Bulan  basah terjadi  pada  bulan  Nopember  sampai  dengan April  sedangkan  bulan  kering  terjadi  pada bulan Mei – Oktober 2017.
Perkiraan  debit  air  yang  masuk  ke sump dan front penambangan  diasumsikan berasal  dari  air  limpasan  ( run  off ).  Dimana curah  hujan  rencana  yang  dipakai  dalam
Hari ke- V (m/s) A (m 2 ) Q (m 3 /s) Q (m 3 /jam) 1 2,7 0,032 0,088 315,053 2 2,9 0,032 0,094 338,390 3 3 0,032 0,097 350,059 4 3,4 0,032 0,110 396,733 5 3,5 0,032 0,113 408,402 6 3,3 0,032 0,107 385,065 7 2,7 0,032 0,088 315,053 8 3 0,032 0,097 350,059 9 3 0,032 0,097 350,059 10 3,3 0,032 0,107 385,065
perencaan sebesar mm/jam. Perhitungan curah hujan  menggunakan  metode  distribusi  curah hujan Gumble.
4.4.1 Kolam Penampungan ( Sump )
Kolam penampungan yang ada pada pit 1 utara hanya ada satu. Didalam perencananya apabila sump pada pit Utara  ini  kering  akan dilakukan penambangan guna untuk mengambil  batubara  yang  ada  di  bawah sump tersebut.  Pada sumppit 1  Utara  ini  dapat menampung  volume  air  sebesar  150.000  m 3 pada  elevasi  permukaan  air  mencapai  65 meter. Pada saat ini kolam penampungan pada pit 1  Utara,  menampung  air  pada  elevasi  13,6 meter.  Pompa  pada sump  pit 1  Utara  hanya menggunakan satu pompa jenis DND 200 dari PT KSB. Air yang ada pada sump pit 1 Utara ini berasal dari air rembesan atau air tanah dan air  limpasan  air  hujan.  Untuk  mengetahui situasi sump pada pit 1 Utara ini.
4.5 Pengeringan SumpPit 1 Utara
4.5.1 Pemompaa Sump Pit 1 Utara (Actual) Pompa  yang  digunakan  pada  sistem pemompaan  adalah  pompa  DND  200,  dengan debit  maksimal  892,5  m 3 /jam  atau  14.875 m 3 /menit.  Pompa  dipasang  pada  elevasi  10  m dan outlet pemompaan berada pada elevasi 60 meter.
Total Head pada  pompa  jika  bekerja pada debit pemompaan  maksimal  yang terjadi dalah  sebesar  97,765  m  dengan  panjang pemipaan  sejauh  360  m.  Pompa  DND  200 akan  bekerja  pada  beberapa  variasi rpm dan efisiensi  sesuai  dengan  debit  air  yang dipompakan  oleh  pompa.  Pompa  DND  200 bekerja  pada  debit  aktual  pemompaan  sebesar 315,89  m 3 /jam  dengan rpm 1050  dengan  jam produktif pemompaan 17,3 jam/hari.
4.5.2  Pemompaan Sump  Pit 1  Utara Rekomendasi (Recommended)
Untuk
memperlihatkan rpm rekomendasi  dan  efisiensi  pompa,  maka dilakukan plotting debit  air  dengan  total head hasil  perhitungan  didapatkan  nilai rpm dan efisiensi  seperti  yang  ditunjukkan  pada  tabel 4.2.
Tabel 4.2Hasil Ploting Rpm dan Efisiensi Pompa Diameter Pipa 8 Inch Recommended SumpPit 1 Utara Duty of Flowrate (liter/detik) Duty of Total Head (m) Rpm Recommended (rpm) Efisiensi Pompa (%) 86,111 58,36 950 60 83,333 57,83 900 60
Berdasarkan  perhitungan  didapatkan nilai  efisiensi  dari  pompa  DND  200  untuk digunakan sebagai rekomendasi dalam penentuan  debit  air  yang  dipompakan  keluar sump sebesar  83,33  Liter/detik  dengan efisiensi pompa sebesar  60%  dengan rpm 950 akan  menghasilkan  debit  pompa  310  m 3 /jam. Dimana  berdasarkan  standar  yang  ditetapkan bahwa efisiensi minimal pompa 60%.
Dibandingkan dengan debit
pemompaan  pompa  DND  200  secara  aktual yang  menggunakan rpm 1050  dengan  debit pemompaan  yang  dihasilkan  sebesar  315,89 m 3 /jam, maka direkomendasi rpm pemompaan pompa DND 200 dengan rpm 950  yang dapat menghasilkan  debit  pemompaan  yang  hampir setara,  yaitu  sebesar  310  m 3 /jam.  Selain  itu efisiensi  pemompaan  secara  aktual  dengan pemompaan  yang  direkomendasikan  sama, yaitu  70  %  dan  daya  poros  pompa  sebesar  30 kw.
Pada  pengeringan sump  pit 1  Utara dapat dilakukan dengan cara penyesuaian rpm dan  diameter  pipa  yang  digunakan  pada pompa.  Dari  hasil  penelitian  didapatkan  data bahwa sump  pit 1  Utara  dapat  dikeringkan selama 122 hari dengan sisa air -3,617 m 3 dari volume  total  air sump aktual  sebanyak 507786,46  m 3 yang  jatuh  pada  bulan  Oktober tahun 2017, apabila menggunakan satu pompa DND 200 dengan diameter pipa HDPE 8 inch. Untuk rpm pompa  yang  digunakan  sebesar 950,  efisiensi  sebesar  70  %  dengan  debit pemompaan  310  m 3 /jam  dan  jam  pemompaan 17,3 jam/hari.
Sedangkan  apabila  menggunakan  dua pompa  dengan rpm ,  efisiensi,  debit  dan diameter  pipa  yang  sama, sump  pit 1  Utara dapat  dikeringkan  selama  51  hari  dengan  sisa
air  -2,242  m 3 dari  volume  air  aktual,  yang jatuh pada bulan Agustus tahun 2017.
Kemudian sump pit 1 Utara dapat juga dikeringakan  lebih  cepat  dari  penggunaan rekomendasi rpm dan  diameter  pipa  diatas. Dimana disini, sump direkomendasikan menggunakan rpm sebesar 1010dengan efisiensi  sebesar  71%  dan  debit  pemompaan yang dihasikan sebesar 577 m 3 /jam dan waktu pemompaan  17,3  jam/hari  dapat  dilihat  pada tabel 4.3.
Dari  hasil  rekomendasi  tabel  di  atas sump pit 1 Utara dapat dikeringkan selama 55 hari  dengan  sisa  air  -2,067  m 3 apabila menggunakan  satu  pompa  DND  200  dan diameter yang digunakan 10 inch dengan rpm. Sedangkan  apabila  menggunakan  dua  pompa DND  200  dengan  rekomendasi rpm dan diameter  pipa  yang  sama,  pengeringan sump pit 1  Utara  dapat  dilakukan  selama  27  hari dengan  sisa  air  -11,076  m 3 dan  terjadi  pada bulan Juli tahun 2017.
Tabel 4.3Hasil Ploting Rpm dan Efisiensi Pompa Diameter Pipa 10 Inch Recommended SumpPit 1 Utara Duty of Flowrate (liter/detik) Duty of Total Head (m) Rpm Recommended (rpm) Efisiensi Pompa (%) 216,67 68,40 1020 73 208,33 67,01 1010 71 177,78 62,39 980 71
Jadi,  apabila sump  pit 1  Utara  ingin cepat dikeringkan untuk penambangan kuarter III,  perusahaan  harus  menggunakan  dua  buah pompa jenis DND 200 dengan rpm yang telah direkomendasikan di atas dengan menggunakan diameter pipa HDPE 10 inch.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan Dari pembahasan tersebut, maka kesimpulan dari penelitian ini, yaitu :
1. Luas  daerah  tangkapan  hujan (catchment area) pada sump  pit 1  Utara  adalah sebesar74,61 ha atau sekitar 746.100 km 2 .
2. Debit  air  limpasan  yang  masuk  ke  dapat sumppit 1 utara sebesar 1423,5588 m 3 /jam atau sebesar 1.423.558,8 liter/jam.
3. Dari  hasil  pengolahan  data  curah  hujan yang  ada  dari  tahun  2007  sampai  tahun 2016  diperoleh  curah  hujan  perkiraan maksimum  untuk  masa  ulang  hujan  dua tahun sebesar 16,88 mm/jam dan intensitas hujan sebesar 2,12 mm/jam.
4. volume air pada sump pit 1 Utara sekarang ini  adalah  507786,46  m 3 dam  berada  pada elevasi 13,6 m.
1. Pengeringan sump  pit 1  Utara  dapat dilakukan dengan cara melakukan penggunaan rpm dan  diameter  yang  lebih tepat dengan jenis pompa tipe  DND 200.
5.2 Saran
Saran    yang  dapat  diberikan  dari penelitian ini, yaitu :
1. Pada  penggunaan  pipa  HDPE,  sebaiknya menggunakan  pipa  yang  berdiameter sesuai  (>8  inch)  dengan  pompa  tipe  DND 200  yang  memiliki  debit  pemompaan maksimal 892,5 m 3 /jam.
2. Dalam upaya pengeringan sump pit 1 Utara yang  direncanakan  untuk  penambangan kuarter III sebaiknya menggunakan minimal dua pompa jenis DND 200 bukan satu pompa.
3. Untuk  penggunaan rpm dan  efisiensi pompa  sebaiknya  digunakan rpm yang sesuai melalui perhitungan dan pertimbangan.
4. Paritan  yang  telah  rusak  sebaiknya dilakukan  perbaikan  segera  agar  air limpasan tidak merembes ke front penambangan  yang  dapat  mengganggu kelancaran produksi.
5. Untuk  jam  kerja  pemompaan  sebaiknya dilakukan  penambahan  jam  kerja,  dimana yang secara aktual jam pemompaan adalah 15 jam/hari.

## DAFTAR PUSTAKA
Gautama., RS.. 1999. Sistem Penyaliran
Tambang . Institut Teknologi Bandung.
Mine  Plan PT  Satria  Bahan  Sarana.  2017. Dokumen  Mine  Plan. PT  Satria  Bahana Sarana.
PT  KSB  Indonesia.  2017. Spesifikasi  Poma DND 200 dan Grafik  RPM . PT Satria Bahana Sarana. Suwandhi,  A..  2004. Perencanaan  Sistem
Penyaliran Tambang . Universitas Islam Bandung.