## MEMBANDINGKAN PROSES PENGOLAHAN AIR SUNGAI UNTUK MENGHASILKAN KUALITAS AIR BERSIH
DIDIK ISWADI, FEBRIANTI, LUTVI Fakultas Teknik, Universitas Pamulang, dosen01740@unpam.ac.id, brianti@gmail.com, lutvi@gmail.com
Abstract: Nowadays there's a lot of river water that's actually polluted. Clean water is difficult to obtain and very much needed by society. The use of clean water is  widespread enough for society, agriculture and industry. The purpose of this study is to find out the difference between river water analysis results using coagulation, to know the impact of coagulant comparisons, to find the best sample results. Research procedure by making a solution by mixing 1, 2, 3, 4, 5, 6 grams of  aluminum  sulfate  into  each  container  containing  200  ml of  river  water  sample and mixing the solution. Then mix each mixture of the solution into each container containing 1  liter  of  river  air  sample.  So  beware  of  different  times.    Then  shake  for  six  hours.  Then analyze  a  sample  of  the  river  water  solution  that  has  been  mixed  with  aluminum  sulfate  in relation to pH, rigidity, TDS and DHL. In this study obtained samples S1 to S5 can lower the pH, rigidity, TDS and DHL values in the tested river water samples. Of the test results, S3 was the  most  effective  because  of  its  pH:8.2,  stiffness:4.08  NTU,  TDS:204.46  mg/L,  DHL:120.05 μS/cm  with  values  close  to  standard  quality.  Tobacco  made  of  natural  ingredients  that  can lower pH, TDS and DHL levels.
Keywords: River water, Coagulation, Aluminum sulfate, TDS.
Abstrak: Pada  era  sekarang  ini  banyak  air  sungai  yang  pada  hakekatnya  banyak  yang tercemar. Air bersih sulit diperoleh dan sangat dibutuhkan masyarakat. Penggunaan air bersih cukup  luas  yaitu  untuk  Masyarakat,  pertanian  dan  industri.  Tujuan  penelitian  ini  mengetahui perbedaan hasil Analisa air sungai dengan menggunakan koagulan, mengetahui pengaruh dari perbandingan  koagulan,  mengetahui  hasil  sampel  yang  terbaik.  Prosedur  penelitian  dengan membuat larutan dengan cara mencampurkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gram alumunium sulfat kedalam masing-masing  wadah  yang  berisi  200  ml  sampel  air  Sungai  lalu  mengaduk  larutan  tersebut. Selanjutnya mencampurkan masing-masing campuran larutan tersebut kedalam masing-masing wadah yang berisi 1 liter sampel air Sungai. Kemudian melakukan pengadukan dengan waktu dan  kecepatan  yang  berbeda.    Selanjutnya  mendiamkan  selama  6  jam.  Kemudian  melakukan analisis  terhadap  larutan  sampel  air  Sungai  yang  telah  tercampur  alumunium  sulfat  berkaitan dengan  pH,  kekeruhan,  TDS  dan  DHL.  Pada  penelitian  ini  didapatkan  sampel  S1  sampai  S5 dapat menurunkan nilai pH, kekeruhan, TDS dan DHL pada sampel air sungai yang diuji. Dari hasil uji sampel S3 yang paling efektif  karena nilai pH:8,2; kekeruhan:4,08 NTU, TDS:204,46 mg/L,  DHL:120,05  µS/cm  yang  nilainya  mendekati  standar  baku  mutu.  Penggunaan alumunium sulfat, lama dan kecepatan pengadukan dapat menurunkan tingkat pH, kekeruhan, TDS dan DHL padasampel air Sungai.
Kata kunci: Air sungai, Koagulasi, Alumunium sulfat, TDS.

## A.Pendahuluan
Air  adalah  suatu  komponen  yang  paling  dekat  pada  manusia  juga  bisa  disebut membutuhkan mendasar untuk hidup manusia. Maka sebab itu, ketersediaan air membutuhkan dengan kualitas dan jumlah yang sama pada pertahanan hidup sepanjang hari. Air merupakan bagian bahan yang diperlukan dalam mempertahankan kehidupan semua  yang bernyawa juga diidentifikasi sebagai beberapa penyakit yang bisa mengganggu kehidupan.
Air  memiliki  kemampuan  untuk  membubarkan  bahan  padat,  sehingga  air  di  alam  akan berisi zat dan mineral  lain pada  air yang masuk  sesuai  air melintas  (Kurniawati et al., 2017). Beberapa penyakit berkaitan pada air salah satunya penyakit infeksi pada saluran cerna antara lain  diare  pada  anak,  infeksi  mata  dan  kulit  seperti  trachoma  dan  kutu  yang  pindah  yang bersumber  dari  tikus  antara  lain  leptospirosis.  Pilihan  dalam  menguji  yang  dilakukan  yaitu
parameter  kimia  dan  fisik  yaitu  kekakuan,  pH,  Soluble  Solids  (TDS),  Soluble  Oxygen  (DO), suhu, konduktivitas, ammonia, besi, serta nitrit yang ada pada air mentah.
Pada  era  sekarang  ini  banyak  air  sungai  yang  pada  hakekatnya  banyak  yang  tercemar. Air  Sungai  yang  tercemar  ada  beberapa  factor  yang  mempengaruhinya  seperti  pembuangan limbah industri baik padat atau cair dengan membuang secara  langsung di sungai dengan tidak diolah  sebelumnya  yang  mengakibatkan  lingkungan  air  sungai  tercemar  kandungan  logam yang berbahaya, bau yang tidak sedap dan warna air yang berubah. Pembuangan sampah dari limbah  rumah  tangga  baik  padat  maupun  cair  yang  dalam  membuangnya  sembarangan dilingkungan  sungai  yang  mengakibatkan  sungai  juga  cepat  tercemar  dan  tidak  dapat digunakan  masyarakat  dalam  mencuci  pakaian,  mandi  dan  lain-lain.  Sekarang  banyak masyarakat  yang  membuang  sampah  sembarangan  diarea  sungai  tanpa  menghiraukan keindahan  lingkungan,  kebersihan  dan  keberlangsungan  makhluk  hidup  serta  tidak  takut dengan  sanksi  yang  ada.  Air  dikatakan  menjadi  kotor,  ketika  air  terdapat  berbagai  zat  atau partikel kecil yang mengakibatkan kotor dan berwarna sehingga memberikan warna kabur dan kotor. Korosi menggambarkan suatu  yang bersifat optik air, berdasarkan jumlah cahaya yang diserap dan dipancarkan oleh bahan-bahan  yang  terkandung dalam air. Polusi air dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti pelepasan yang disebabkan oleh aktivitas masyarakat dan musim.
Semua logam dan senyawa kimia yang yang diartikan racun, Sebagian besar logam telah larut dengan kapasitas besar dapat menyebabkan bahaya pada tubuh. Kemunculan Fe pada air minum menimbulkan rasa atau bau, menghasilkan koloid merah. Pada purifikasi air, pelepasan akan  hancur  menjadi  dispersi  kolloid  berisi  positif  Al 3+, partikel  koloidal  akan  terikat didalamnya  berisi  ion  negatif  yang  menyebabkan  partikel  ada  didalamnya.  Aluminium  sulfat dihasilkan dalam bentuk cair dengan konsentrasi 5-20%. Adanya konsentrasi alumunium sulfat bervariasi  dari  11-17%  disesuaikan  adanya  jumlah  air  dalam  bentuk  kristal.  Apakah  bubuk atau cair, kualitas alum ditentukan oleh tingkat Al 2 O 3 .
Flokulasi adalah proses mengumpulkan zat atau partikel pada muatan atau kondisi yang tidak  tetap  lalu  bergabung  bersama  untuk  pembentukan  kelompok  zat  atau  partikel  yang berukuran  berbeda  atau  lebih  besar  atau  tinggi  (Kasus  et  al.,  2016).  Flokulasi  dan  koagulasi adalah suatu proses yang bisa terjadi secara berkelanjutan dengan membentuk koagulasi yang bercampur  hingga  hasil  flokulasi  dapat  dipengaruhi  adanya  kejadian  kondensasi  dan  adanya dosis koagulan yang digunakan (Oktaviasari et al., 2016). Koagulasi adalah proses kimia yang bertujuan  untuk  mengurangi  kekeruhan  dan  bahan  dalam  air  sebagian  besar  adalah  zat  atau partikel  koloid (ukuran 1-200 mili mikron) antara lain  alga, bahan  anorganik organik, bakteri dan partikel plat (Mayasari & Hastarina, 2018).
Air sungai dinyatakan terkontaminasi ketika ada gangguan pada kebersihan air maka air tersebut  tidak  bisa  dimanfaatkan  untuk  tujuannya.  Masalah  pasokan  air  bersih  menjadi semakin  mendesak  seiring  pertumbuhan  populasi  dan  perkembangan  angka  industri.  Dengan demikian,  untuk  memenuhi  kebutuhan  air  bersih  perlu  dilakukan  perawatan  air,  sehingga  air dapat  digunakan  maka  perlu  untuk  memenuhi  kualitas  air  yang  tepat.  Indonesia  sudah  punya UU  yang  dapat  mengatur  sumber  daya  air  dari  2004,  antara  lain  UU  No.  7  pada  tahun  2004 mengenai Sumber Daya Air.
Polusi  air  dipengaruhi  oleh  banyak  faktor,  seperti  pelepasan  yang  disebabkan  oleh aktivitas masyarakat dan musim. Ini adalah tantangan bagi perusahaan pengolahan air minum. Ketika  kondisi  air  mentah  memiliki  kualitas  air  yang  buruk,  perusahaan  masih  harus menyediakan  air  bersih  berkualitas.  Oleh  karena  itu,  dari  penelitian  ini  kami  melakukan malakukan  percobaab  menjernihkan  air  sungai  yang  ada  di  Sawangan,  Depok  untuk menyediakan  ketersediaan  air  bersih  dengan  proses  koagulasi  dan  flokulasi  dapat  bermanfaat bagi masyarakat, mengetahui hasil analisa air sungai dari penggunaan aluminium sulfat dalam memperoleh air bersih, mengetahui hasil analisa yang terbaik dari air sungai dengan perlakuan penambahan  aluminium  sulfat.  Pengolahan  air  diklasifikasikan  berdasarkan  koagulasi, fluktuasi  dan  sedimentasi  air.  Untuk  memenuhi  standar  kualitas  yang  ada,  air  mentah  harus diolah dan diproses sesuai dengan karakteristik air (Oktaviasari et al., 2016).

## B.Metedologi Penelitian
Bahan yang digunakan koagulan alumunium sulfat, aquadest, air sungai Sawangan. Alat yang digunakan beaker  glass ukuran 1000 ml dan 200 ml, pipet graduate 0,1 ml, stop watch, pH  meter,  turbidimeter,  TDS,  EC  Meter/Conductivity  meter.  Prosedur  penelitian  yaitu membuat  larutan  alumunium  sulfat  dengan  cara  mencampurkan  1,  2,  3,  4,  5,  6  gram alumunium sulfat kedalam masing-masing wadah yang berisi 200 ml air Sungai lalu mengaduk larutan  tersebut.  Selanjutnya  mencampurkan  masing-masing  campuran  larutan  yang  dibuat tersebut kedalam masing-masing wadah yang berisi 1 liter air Sungai.   Kemudian melakukan pengadukan  dengan  waktu  dan  kecepatan  yang  berbeda.    Selanjutnya  mendiamkan  selama  6 jam.  Kemudian  melakukan  analisis  terhadap  larutan  air  Sungai  yang  telah  tercampur alumunium  sulfat  berkaitan  dengan  kandungan  pH,  kekeruhan,  TDS  dan  DHL.  Data  ini digunakan untuk mengetahui kualitas air sungai yang telah mengalami treatment menggunakan koagulan  alumunium  sulfat.  Variabel  dalam  penelitian  ini  dibagi  menjadi  3  macam:  variabel bebas  yaitu  variasi  berat  aluminium  sulfat,  waktu  pengadukan,  kecepatan  pengadukan. Variabel  terkendali  dalam  penelitian  ini  adalah  aluminium  sulfat  1,  2, 3, 4, 5,  6  gram;  waktu pengadukan 5, 15, 25, 35, 45, 55 menit; kecepatan pengadukan 1, 2, 3, 4, 5, 6 rpm.  Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pH, TDS, kekeruhan, DHL.

## C.Hasil dan Pembahasan

## 1.   Hasil Pengujian Derajat Keasaman (pH)
Air  dengan  pH  yang  sangat  rendah  atau  tinggi  dapat  menjadi  tanda  pencemaran  kimia atau logam berat.
Gambar 1 . Hasil pengujian kadar pH Dari Berbagai  Sampel Kadar  pH  sampel  yang  diuji  dapat  dilihat  pada  gambar  1.  Pada  pengujian  pH  pada sampel terjadi penurunan terhadap semua sampel, tetapi sampel terbaik diperoleh pada sampel 3  dengan  kadar  pH  8,2  dimana  kadarnya  lebih  kecil  dibandingkan  kadar  pH  sampel  lainnya. Pada  sampel  S0  air  Sungai  memberikan  hasil  tertinggi  10,3.  Pada  sampel  S1  sampai  S3 mengalami  penurunan  pH  yang  signifikan  yaitu  9,38-8,20.  Pada  sampel  S4  sampai  S5 mengalami  kenaikan  dibandingkan  dengan  sampel  S3  yaitu  9,10–9,12.  Tingkat  kekeruhan pada  sampel  S3  tersebut  paling  kecil  karena  dilihat  dari  nilai  kekeruhan  dari  masing-masing sampel.  Dari  sampel  uji  bisa  dilihat  penggunaan  alumunium  sulfat  pada  sampel  S3  dapat menurunkan kekeruhan pada air sungai, ini juga didukung dari adanya alumunium sulfat yang digunakan,  semakin  banyak  penggunaan  alumunium  sulfat  akan  menurunkan  nilai  pH  dan kekeruhan pada air sungai ini terlihat pada sampel S3.
Pada  penelitian  terdahulu  memperlihatkan  pembentukan  Al(OH) 3 dimulai  pada  pH sekitar 4,5 yang akan meningkat dengan cepat saat pH naik, penurunan 90% dalam koagulasi dalam  setiap  suspensi  menggunakan  alum  koagulan  dan  ferri  klorida.  Penurunan  90% kekeruhan yang merupakan hasil dari kombinasi dosis pH dan koagulasi di mana pH dan dosis koagulasinya  adalah  variabel  independen.  Pengaruh  kadar  pH  jika  dibawah  standard  dapat
disebut  bersifat  asam  yang  sangat  korosif  dan  bahaya,  dan  jika  diatas  pH  lebih  dari  standard dikatakan  dapat  bersifat  basa  atau  alkali.  Air  dengan  pH  tinggi  atau  rendah  membuat  air tertekan dan menyebabkan pembunuhan mikroorganisme air. Air yang memiliki nilai pH yang rendah menyebabkan air menjadi korosif untuk bahan konstruksi besi.

## 2. Hasil Pengujian Kekeruhan
Berikut gambar yang memperlihatkan hasil uji kekeruhan.
0 10 20 30 40 50 S0 S1 S2 S3 S4 S5 N ila i sampel
Gambar 2 . Hasil pengujian Kekeruhan Dari Berbagai Sampel Hasil  uji  kekeruhan  dari  gambar  2  menunjukan  hasil  pengujian  air  sungai  dimana kekeruhan  mengalami  penurunan  dan  kenaikan.  Pada  sampel  S1  mengalami  penurunan kekeruhan  yaitu  4,75.  Pada  sampel  S2  mengalami  kenaikan  dibandingkan  dengan  sampel  S1 yaitu  6,17  NTU.  Sampel  S3  sampai  S5  dibanding  dengan  sampel  S1  mengalami  penurunan yang signifikan yaitu 4,75–4,47 NTU. Tingkat kekeruhan pada sampel S3 tersebut paling kecil karena  dilihat  dari  nilai  kekeruhan  dari  masing-masing  sampel.  Sampel  S4  mengalami kenaikan kekeruhan dibandingkan dengan sampel S4. Dari sampel uji bisa dilihat penggunaan alumunium sulfat dapat menurunkan kekeruhan pada air sungai, ini juga didukung dari adanya penggunaan lama pengadukan dan kecepatan pengadukan yang menyebabkan perbedaan nilai kekeruhan dari masing-masing sampel.
Peran  alumunium  sulfat  memberikan  dapat  menurunkan  tingkat  kekeruhan  pada  air sungai,  semakin  tinggi  kosentrasi  bahan  tersebut  akan  memberikan  tingkat  kekeruhan  yang berbeda.  Dari  data  sampel  terendah  kekeruhan  adalah  sampel  S3  dengan  kadar  4,08  NTU. Standart  dari  kekeruhan  pada  air  baku  sendiri  yaitu  30  NTU.  Pencemaran  atau  kekeruhan disebabkan  oleh  kehadiran  bahan  organik  dan  anorganik  yang  larut.  Semakin  tinggi  nilai padatan,  semakin  tinggi  kekakuan,  tetapi  semakin  tinggi  tidak  selalu  diikuti  oleh  kekeruhan yang lebih tinggi akan semakin buruk kualitas air. Semakin tinggi dosis koagulan yang dicapai, semakin baik tingkat pengurangan kekeruhan. Selain itu, juga dapat dilihat bahwa peningkatan dosis  koagulan  dapat  memperluas  kisaran  pH  operasional  dalam  menurunnya  dosis  koagulan serta  menunjukkan  bahwa  dosis  (alum  dan  ferri  klorida)  yang  diperlukan  untuk  memberikan penurunan  90%  dalam  kekeruhan  air.  Penelitian  sebelumnya  juga  menunjukkan  bahwa kekeruhan  tinggi  dapat  menyebabkan  gangguan  sistem  osmoregulasi,  seperti  terganggunya pernapasan  dan  penglihatan  organisme  air  dan  dapat  menghambat  penetrasi  cahaya  ke  dalam air. Nilai kekeruhan tinggi juga dapat mempersulit filtrasi dan mengurangi efisiensi desinfeksi dalam proses purifikasi air (Kurniawati et al., 2017).

## 3. Hasil Pengujian Zat Padat Terlarut (TDS)
Berikut gambar yang memperlihatkan hasil uji TDS.
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 S0 S1 S2 S3 S4 S5 N ILA I SAMPEL
Gambar 3 . Hasil pengujian TDS Dari Berbagai Sampel Kadar  zat  padat  terlarut  sendiri  dapat  dilihat  pada  gambar  3  menunjukan  hasil  dari pengujian air sungai dimana pada sampel S1 sampai S5 mengalami penurunan nilai TDS. Pada sampel S1 sampai S3 mengalami penurunan nilai TDS secara signifikan yaitu 205,07 – 204,46 mg/L.  Sampel  S3  mempunyai  nilai  TDS  terendah  dari  masing-masing  sampel  yaitu  204,46 mg/L.  Pada  sampel  S4  mengalami  kenaikan  nilai  TDS  dibanding  dengan  sampel  S3  yaitu 205,11  mg/L.    Pada  sampel  S5  mengalami  penurunan  dibandingkan  dengan  sampel  S4  yaitu 205,03  mg/L.  Dari  sampel  uji  TDS  bisa  dilihat  penggunaan  alumunium  sulfat  dapat menurunkan kekeruhan pada air sungai, ini juga didukung dari adanya lama waktu pengadukan dan kecepatan pengadukan yang menyebabkan perbedaan nilai kekeruhan dari masing-masing sampel  karena  dapat  dilihat  dari  hasil  masing-masing  sampel  menunjukkan  hasil  TDS  yang naik-turun  dari  sampel  S1  sampai  S5.  Standar  dari  zat  padat  terlarut  pada  air  baku  sendiri adalah  maksimal  1500  mg/L.  Kadar  zat  padat  terlarut  tinggi  berarti  terdapat  zat-zat  partikel yang berbahaya.
Pada  penelitian  terdahulu  menunjukkan  bahwa  Total  Dissolved  Solid  (TDS) menunjukkan  masih  memenuhi  kualitas  standar  air  limbah  untuk  kegiatan  industri  gula  di mana untuk parameter TDS 2000 mg/L hasilnya masih sangat jauh dibandingkan dengan hasil penelitian  ini  adalah  1.000  mg/l.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  analisis  tingkat  Total Dissolved  Solid  (TDS)  yang  dilakukan  sangat  baik  karena  masih  di  bawah  standar  kualitas PERDA  DIY  pada  tahun  2016.  Pada  penelitian  terdahulu  juga  menerangkan  bahwa  Total Disolved  Solid,  salah  satu  faktor  yang  sangat  penting  yang  menentukan  bahwa  air  layak dikonsumsi adalah kandungan Total disolved solid (TDS) atau unsur mineral dalam air sedikit.

## 4. Hasil Pengujian Daya Hantar Listrik (DHL)
Konduktivitas air juga dipengaruhi oleh TDS (Total Dissolved Solid) atau total padat larut, semakin tinggi nilai TDS dalam air maka nilai konduktif dalam air itu juga akan tinggi.
Gambar 4 . Hasil pengujian DHL Dari Berbagai Sampel Hasil  nilai dari daya hantar  listrik pada  air sungai dapat dilihat pada  gambar 4, dimana menunjukan hasil dari pengujian kualitas air sungai dimana daya hantar listrik pada sampel S1 sampai  S5  mengalami  penurunan  nilai  DHL  dibandingkan  dengan  Sampel  S0  dengan  nilai awal  sampai  akhir  yaitu  120,82–120,71  µS/cm.  Pada  sampel  S1  sampai  S3  mengalami penurunan  nilai  DHL  yang  signifikan  dibandingkan  dengan  sampel  S4  dan  S5  yaitu  120,82– 120,05 µS/cm. Sampel S3 mempunyai nilai DHL terendah yaitu 120,05 µS/cm. Untuk sampel S4 mengalami kenaikan nilai DHL dibandingkan dengan sampel S3 yaitu 120,06 µS/cm. Pada sampel  S5  mengalami  kenaikan  nilai  DHL  dibandingkan  dengan  sampel  S4  yaitu  120,71 µS/cm.  Dari  sampel  uji  DHL  bisa  dilihat  penggunaan  alumunium  sulfat  dapat  menurunkan tingkat TDS pada air sungai, ini juga didukung dari adanya penggunaan lama pengadukan dan kecepatan  pengadukan  yang  menyebabkan  perbedaan  nilai  DHL  dari  masing-masing  sampel karena dapat dilihat dari hasil nilai masing-masing sampel menunjukkan hasil nilai DHL yang naik-turun dari sampel S1 sampai S5. Untuk standar baku mutu pada kadar daya hantar listrik yaitu 20-1500 µS/cm.
Penelitian sebelumnya menunjukkan nilai tinggi air tanah DHL yang diproduksi karena adanya  batu  dan  area  industri  di  lokasi.  Nilai  tinggi  DHL  pada  air  tanah  pada  suatu  tempat membuat  kualitas  air  tanah  turun.  Keterkaitan  pada  ukuran  nilai  DHL  dan  jarak  dari  tempat TPA  800  meter  akan  berkurang.  Penurunan  nilai  DHL  bisa  disebabkan  dari  keadaan lingkungan daerah dan jenis pembentukan batu yang ada.  Studi lain juga menunjukkan bahwa konduktivitas  dapat  meningkat  pada  jumlah  yang  sama  seperti  kebersihan  meningkat.  Pada umumnya faktor-faktor yang lebih besar pada perubahan konduktiviti air yaitu suhu yang bisa mengukur konduktiviti yang dimanfaatkan. (Sofiah et al., 2016).

## D.Penutup
Berdasarkan hasil analisa sampel air sungai S1 sampai S5 terdapat perbedaan penurunan dan  kenaikan  nilai  pH,  kekeruhan,  TDS  dan  DHL  yang  tidak  terlalu  signifikan.  Proses koagulasi  pada  sampel  S1  sampai  S5  dapat  menurunkan  nilai  pH,  kekeruhan  TDS  dan  DHL pada  air  sungai  yang  diuji.  Dari  hasil  uji  menunjukkan  sampel  S3  yang  paling  efektif  atau terbaik  pada  penelitian  ini  karena      didapatkan  nilai  pH  sebesar  8,2;  kekeruhan  sebesar  4,08 NTU, TDS sebesar 204,46 mg/L, DHL sebesar 120,05 µS/cm dengan nilai mendekati standar baku  mutu.  Dari  sampel  S1  sampai  S5  yang  telah  diuji  nilai  pH,  kekeruhan,  TDS  dan  DHL memberikan  dampak  penggunaan  alumunium  sulfat,  lama  pengadukan  dan  kecepatan pengadukan dapat menurunkan tingkat pH, kekeruhan, TDS dan DHL pada sampel air sungai.

## Daftar Pustaka
Kasus, S., dan  Lawean,  S.,  Suro, K., Tengah, J., Fadliah Rusydi,  A., Suherman, D., Nyoman Sumawijaya  Pusat  Penelitian  Geoteknologi  LIPI,  dan,  Lipi,  K.,  &  Sangkuriang,  J. (2016). Pengolahan  Air  Limbah  Tekstil  Melalui  Proses  Koagulasi-Flokulasi  Dengan Menggunakan Lempung Sebagai Penyumbang Partikel Tersuspensi .
Kurniawati,  S.  D.,  Santjoko,  H.,  Husein,  A.,  Poltekkes,  J.,  &  Yogyakarta,  K.  (2017).  Pasir Vulkanik  sebagai  Media  Filtrasi  dalam  Pengolahan  Air  Bersih  Sederhana  untuk Menurunkan  Kandungan  Besi  (Fe),  Mangan  (Mn)  dan  Kekeruhan  Air  Sumur  Gali. Jurnal Kesehatan Lingkungan , 9 (1), 20–25.
http://journalsanitasi.keslingjogja.net/index.php/sanitasi Mayasari,  R.,  &  Hastarina,  M.  (2018). Optimalisasi  Dosis  Koagulan  Aluminium  Sulfat  Dan Poli  Aluminium  Klorida  (Pac)  (Studi  Kasus  Pdam  Tirta  Musi  Palembang) Optimalisation Of Aluminium Sulphate And Poly-Aluminium Chloride (Pac)(Case Study At Pdam Tirta Musi Palembang) . 3 (2). Oktaviasari, S.  A., Mashuri, M., & Statistika, J. (2016). Optimasi Parameter Proses Jar Test Menggunakan Metode Taguchi dengan Pendekatan PCR-TOPSIS (Studi Kasus: PDAM Surya Sembada Kota Surabaya) (Vol. 5, Issue 2).
Sofiah,  V.,  Chamid  dan,  C.,  &  Studi  Pertambangan,  P.  (2016). Prosiding  Teknik Pertambangan  Kajian  TDS  dan  DHL  Untuk  Menentukan  Tingkat  Pencemaran  Air Tanah Dangkal di Sekitar Lokasi TPA Leuwigajah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat .
Pratiwi,  S.  S.,  (2021).  Analisis  Dampak  Sumber  Air  Sungai  Akibat  Pencemaran  Pabrik  Gula Dan Pabrik Pembuatan Sosis. Journal of Research and Education Chemistry , 3 (2), 122. https://doi.org/10.25299/jrec.2021.vol3(2).7774