Jurnal Teknik Elektro dan Komputer vol 12 no 3 September-December 2023,  pp. 167-174 p-ISSN : 2301-8402 , e-ISSN : 2685-368X , available at : https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/elekdankom

## Rooftop Solar Power Plants for Garden House Electrical Energy Sources
Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap untuk Sumber Energi Listrik Rumah Kebun
Indriani K. Mangelep, Meita Rumbayan, Glanny M. Ch. Mangindaan Dept. of Electrical Engineering, Sam Ratulangi University Manado, Kampus Bahu St., 95115, Indonesia e-mails  : indrianimangelep@gmail.com, meitarumbayan@unsrat.ac.id , glanny_m@unsrat.ac.id Received: 20 July 2023; Revised: 08 October  2023; Accepted: 23 December 2023
Abstract — Electricity has become a basic need for society, the need for electricity is not only for needs in homes, offices or other large buildings, but electricity is also needed in small places, one of which is in a garden house. The plantations that are close to the  PLN  electricity  pole  have  received  electricity  supply,  but there  are  still  many  garden  houses  that  have  not  yet  received electricity  from  the  PLN  because  the  distance  between  the electricity pole and the garden house is very far. This research has a goal to create a system, namely rooftop solar power as a source of electrical energy  for garden houses. From  this  study, several results  and  conclusions  were  obtained,  namely  that  the implementation  of  rooftop  PLTS  for  garden  houses  had  been carried  out  properly,  and  measurements  had  been  carried  out several  times  and  for  the  measurement  results  the  largest electrical energy was 340.8 Wh.
Keywords —  Electrical  Energy;  Garden  House;  Roof  PLTS; Watt Meters
Abstrak  —  Listrik  sudah  menjadi  kebutuhan  pokok masyarakat,  kebutuhan  akan  listrik  tidak  hanya  untuk kebutuhan  yang  ada  di  rumah,  perkantoran,  atau  bangunan besar  lainnya,  melainkan  listrik  juga  dibutuhkan  di  tempat- tempat  kecil,  salah  satunya  di  rumah  kebun.  Kebun  yang jaraknya  dekat  dengan  tiang  listrik  PLN  sudah  mendapat pasokan  listrik,  namun  masih  banyak  rumah  kebun  belum mendapat  pasokan  listrik  dari  PLN  karena  jarak  tiang  listrik dengan rumah kebun sangat jauh. Penelitian ini memiliki tujuan untuk  membuat  suatu  sistem yaitu  PLTS atap  sebagai sumber energi listrik rumah kebun. Dari penelitian ini didapat beberapa hasil  dan  kesimpulan  yaitu  bahwa  implementasi  PLTS  atap untuk rumah kebun telah dilaksanakan dengan baik, dan telah dilakukan  beberapa  kali  pengukuran  dan  untuk  hasil pengukuran energi listrik terbesar yaitu 340,8 Wh.
Kata  kunci —  Energi  Listrik;  PLTS  Atap;  Rumah  Kebun; Watt Meter

## I. P ENDAHULUAN
Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  (PLTS)  merupakan sebuah  pembangkit  listrik  yang  menggunakan  cahaya matahari melalui sel surya untuk mengubah radiasi sinar foton matahari menjadi energi listrik. PLTS menggunakan cahaya atau sinar matahari untuk menghasilkan listrik DC, yang bisa diubah ke listrik AC apabila dibutuhkan. Sebab itu walaupun cuaca  sedang  mendung,  selama  masih  terdapat  cahaya  atau sinar  matahari,  maka  PLTS  tetap  bisa  menghasilkan  listrik. Pada dasarnya PLTS merupakan pencatu daya dan bisa juga
dirancang  untuk  mencatu  kebutuhan  listrik  dari  yang  kecil sampai kebutuhan listrik yang besar [1].
PLTS  atap  bisa  diimplementasikan  masyarakat  umum dengan menggunakan atap rumah untuk menghasilkan energi listrik  yang  mandiri.  PLTS  atap  mempunyai  kelebihan tersendiri  jika  dibandingkan  dengan  PLTS  skala  besar, diantaranya  lebih  mudah  dan  murah  untuk  diintegrasikan dengan sistem kelistrikan yang sudah ada, bisa memanfaatkan lahan yang sudah ada atau mengurangi biaya investasi lahan, serta bisa mengurangi beban jaringan sistem yang ada [2].
Rurukan merupakan salah satu kelurahan yang ada di kota Tomohon. Mata pencaharian utama masyarakat Rurukan yaitu berkebun.  Para  petani  sering  bekerja  hingga  larut  malam sehingga harus tinggal di rumah kebun, namun hampir semua rumah  kebun  belum  mendapatkan  akses  jaringan  listrik  dari PLN  karena  jarak  tiang  listrik  dengan  rumah  kebun  masih sangat  jauh.  Dengan  demikian,  implementasi  PLTS  atap merupakan solusi untuk sumber energi listrik di rumah kebun.

## A. PLTS
PLTS  adalah  salah  satu  pembangkit  listrik  yang  sangat sederhana  dan  mudah  dipasang  atau  diimplementasikan  di rumah,  sehingga  PLTS  merupakan  salah  satu  sarana  untuk memenuhi  kebutuhan  listrik  masyarakat  yang  sangat  ramah lingkungan  karena  menggunakan  sinar  matahari  [3]. Rangkaian dari sel-sel yang disusun seri dan parallel tersebut dinamakan  modul.  Biasanya  setiap  modul  terdiri  dari  10-36 unit  sel.  Apabila  tegangan,  arus  dan  daya  dari  suatu  modul tidak mencukupi untuk beban yang digunakan, maka modul- modul tersebut dapat dirangkai seri, parallel ataupun kombinasi keduanya untuk menghasilkan besar tegangan dan daya sesuai kebutuhan [4].
Pada siang hari modul surya menerima cahaya matahari yang kemudian  diubah  menjadi  listrik  melalui  proses  fotovoltaik. Listrik yang dihasilkan oleh modul dapat langsung disalurkan ke beban ataupun disimpan didalam baterai sebelum digunakan ke  beban.  Pada  malam  hari,  dimana  modul  surya  tidak menghasilkan listrik, beban sepenuhnya dicatu oleh baterai [3].

## B. PLTS Atap
Sesuai  ketentuan  dalam  Peraturan  Menteri  ESDM  No.49 tahun 2018, jo. Permen No.13 tahun 2019, jo. Permen No.16 tahun  2019,  PLTS  atap  adalah  proses  pembangkitan  tenaga listrik yang menggunakan modul fotovoltaik, yang diletakkan di  atap,  dinding,  atau  bagian  lain  dari  bangunan  milik
Indriani K. Mangelep – Rooftop Solar Power Plants for Garden House Electrical Energy Sources

## pelanggan PLN [5].

## C. Panel Surya
Panel surya merupakan komponen PLTS yang tersusun dari beberapa  sel  surya  yang  dirangkai  sedemikian  rupa,  baik dirangkai  seri  maupun  paralel  dengan  maksud  dapat menghasilkan  daya  listrik  tertentu  dan  disusun  pada  satu bingkai dan dilaminasi atau diberikan lapisan pelindung [1]. Ada  dua  jenis  panel  surya  yang  banyak  digunakan  yaitu: mono-crystalline dan poly-crystalline.

## D. Inverter
Inverter  berfungsi  untuk  mengubah  energi  listrik  searah (DC) dari modul surya atau baterai menjadi bolak-balik (AC) untuk suplai ke beban listrik. Inverter diperlukan karena arus yang  keluar  dari  panel  surya  adalah  arus  DC,  penggunaan inverter ditujukan untuk mensuplai beban yang memerlukan arus AC untuk dapat digunakan [6].
E. Solar Charge Controller
Solar Charge Controller (SCC) adalah peralatan elektronik yang  digunakan  untuk  mengatur  aliran  arus  pengisian  yang masuk ke baterai ( charging ) dan juga aliran keluaran baterai ke beban ( discharging ). Selain itu SCC juga berfungsi untuk mencegah  baterai  dari overcharge dan over  discharge serta kelebihan tegangan dari modul surya [3].
F. Baterai
Baterai  merupakan  salah  satu  komponen  yang  digunakan pada  sistem  PLTS  yang  dilengkapi  dengan  penyimpanan cadangan  energi  listrik.  Baterai  memiliki  fungsi  untuk menyimpan  energi  listrik  yang  dihasilkan  oleh  panel  surya dalam bentuk energi arus searah. Energi yang disimpan pada baterai berfungsi sebagai cadangan (back up), yang biasanya dipergunakan  saat  panel  surya  tidak  menghasilkan  energi listrik, contohnya pada saat malam hari atau pada saat cuaca mendung [1].
A. Rumah Kebun
Rumah kebun atau juga bisa disebut gubuk kebun, bahkan
Gambar 1. Rumah kebun di Rurukan
orang Manado sering menyebutnya “sabua”. Definisi atau arti kata  gubuk  berdasarkan  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (KBBI) adalah rumah kecil atau biasanya yang kurang baik dan bersifat  sementara.  Dari  definisi  di  atas  maka  didapat pengertian  dari  gubuk  yaitu  nama  dari  suatu  bangunan  yang cukup  sederhana  yang  bersifat  tidak  permanen  (sementara) yang biasanya digunakan oleh para petani sebagai tempat untuk beristirahat [7].
Rumah  kebun  ini  dibuat  menggunakan  bahan-bahan  alam mulai dari jerami, kayu, tanah liat, bambu, dan sebagainya [8]. Jenis  rumah  kebun  yang  ada  di  Rurukan  yaitu  rumah  kebun dengan dinding yang terbuat dari kayu atau bambu, dan atap dari  seng.  Rumah  kebun  dibuat  sesuai  dengan  jenis  ini yaitu hampir menyerupai rumah sederhana, dikarenakan para petani sering bekerja sampai malam hari, dan ada juga yang sampai menginap di rumah kebun.

## B. Penelitian Terkait
Ramadhan  dan  Rangkuti  pada  tahun  2016  membuat perencanaan PLTS di atap gedung Harry Hartanto Universitas Trisakti. Perancangan ini dibuat dengan memakai 312 modul surya dengan kapasitas 300 Wp, dan inverter 20 kW sebanyak 5 buah. Dengan data dari hasil perhitungan ROI tersebut yaitu Pay Back Period selama 8 tahun 5 bulan, dibandingkan dengan estimasi rata-rata umur pemakaian modul surya yang mencapai 25  tahun,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pembuatan  PLTS dengan  menggunakan  rancangan  ini  akan  menghasilkan income yang baik untuk masa yang akan datang [2].
Rumbayan,  dkk  tahun  2021  dalam Model  of  solar  energy utilization  in  Bunaken  Island  Communities melakukan perencanaan model untuk penerapan PLTS skala rumah tangga yang digunakan di atap pelaku usaha warung makan di pulau Bunaken sebagai destinasi wisata internasional. Skema biaya sistem  PLTS  atap  skala  rumah  tangga  dihitung  dengan  3 alternatif  harga  yang  terjangkau  oleh  masyarakat  (Lihat gambar 2) [9].
Gambar 2. Model PLTS atap skala rumah tangga di pulau Bunaken Sumber : [9]
Jurnal Teknik Elektro dan Komputer vol 12 no 3 September-December 2023,  pp. 167-174 p-ISSN : 2301-8402 , e-ISSN : 2685-368X , available at : https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/elekdankom
Gambar 3. Desain solar home system untuk pondok wisata skala kecil Sumber : [10]
Model desain solar home system tipe rooftop mandiri untuk pondok wisata skala kecil di pulau Bunaken sudah dikaji oleh Rumbayan,  dkk  tahun  2021  menggunakan Hybrid Optimization of Multiple Energy Resources (HOMER) (Lihat gambar 3) [10].
Sebagai tinjauan literatur dalam konteks penerapan tenaga surya di berbagai lokasi di Indonesia. Rumbayan dkk (2023) telah  mencatat  perancangan  dan  instalasi  sistem  pompa  air tenaga  surya  di  Pulau  Bunaken,  Indonesia  [11].  Rumbayan, Kindangen, dan Thayeb (2022) menyajikan penelitian terkait instalasi pompa air tenaga surya untuk Masjid Al-Muhajirin di Desa  Lalumpe  Minahasa  [12].  Selanjutnya,  Rumbayan, Sompie,  dan  Nakanishi  (2019)  menampilkan  studi  awal mengenai pemberdayaan masyarakat di Pulau Talaud melalui energi  terbarukan  [13].  Penjabaran  pemahaman  dari  ketiga sumber  referensi  ini  memberikan  dasar  yang  kuat  untuk pengembangan  isi  artikel terkait penerapan teknologi energi surya di berbagai komunitas di Indonesia.
II. M ETODE
Penelitian ini dimulai dengan tinjauan literatur sistem sel surya. Yaitu terdiri dari langkah-langkah berikut: Pengkajian data  radiasi  matahari  untuk  lokasi,  yang  membantu  untuk memperkirakan  jumlah  listrik  yang  dihasilkan;  Pengkajian area yang tersedia, yang membantu untuk mengetahui berapa luas area yang bisa dimanfaatkan untuk PLTS, dan mengecek kelayakan  atap  apakah  masih  kuat  untuk  penempatan  panel surya;  Pengkajian  konfigurasi  sistem  PLTS,  pemilihan konfigurasi yang cocok untuk lokasi penelitian; Mendapatkan informasi  dan  pemilihan  panel  surya, inverter ,  SCC,  dan baterai  dari  berbagai  sumber.  Informasi  ini  mencakup spesifikasi  teknis  secara  lengkap  dari  masing-masing peralatan.
Panel surya akan diletakkan di atas atap dengan sistem Flat Plate  Arrays, panel  surya  dipasang  fix  pada  sudut  dan  arah tertentu untuk menangkap radiasi  cahaya matahari dari  atap rumah  kebun.  Hal  tersebut  bertujuan  untuk  memanfaatkan atap  rumah  kebun  dengan  sudut  kemiringan  atap,  selain  itu tipe Flat  Plate  Arrays ini  lebih  murah  dibandingkan  sistem Tracking Plate Arrays.
TABEL I
TOTAL ENERGI LISTRIK YANG DIBUTUHKAN RUMAH KEBUN Nama Alat Waktu Menyala (Jam) Jumlah (unit) Daya Listrik (Watt) Energi Listrik (Wh) Lampu 10 2 5 100 Handphone 2 1 10 20 Radio 1 1 100 100 Total 220 TABEL II DATA DARI APLIKASI PVSYST Bulan Global horizontal irradiation (kWh/m 2 /day) Januari 5.93 Februari 5.43 Maret 5.81 April 5.76 Mei 6.04 Juni 5.53 Juli 5.91 Agustus 6.59 September 6.56 Oktober 6.38 November 6.29 Desember 5.63 Rata-rata 5.99

## Data Penelitian
Data  penelitian  kali  ini  menggunakan  dua  data  yaitu  data pertama adalah data primer dan data yang kedua adalah data sekunder. Dimana data primer berupa total energi listrik yang dibutuhkan rumah kebun Rurukan, sedangkan untuk data yang kedua yaitu data sekunder seperti data iradiasi matahari yang didapatkan dari aplikasi PVsyst.
Untuk  mengetahui  berapa  total  energi  listrik  yang dibutuhkan  rumah  kebun  maka  harus  ditentukan  terlebih dahulu  beban  yang  akan  dipakai,  lama  penggunaan  beban, berapa jumah beban yang dipakai, daya listrik dari beban, dan energi  listrik  dari  beban.  Setelah  menentukan data-data  yang disebutkan  di  atas,  maka  dapat  dihitung  total  energi  listrik untuk  rumah  kebun  mengacu  pada  (1).  Rumus  untuk  total energi listrik yang dibutuhkan, yaitu sebagai berikut:
Total Energi Listrik (Wh) = Jumlah unit x W x h         (1)
Keterangan: W = Daya (Watt) H = Jam (h)
Para  petani  memerlukan  listrik  baik  di  siang  hari  maupun malam hari. Kebutuhan listrik untuk rumah kebun yaitu untuk mengisi  daya  baterai  telepon  seluler,  radio,  dan  untuk penerangan lampu di malam hari. Rumah kebun yang ada di Rurukan  ini  tidak  memakai  pompa  air  dikarenakan  air  yang digunakan di rumah kebun ini diambil langsung dari mata air yang turun dari pegunungan. Total energi listrik untuk rumah kebun  telah  dihitung  mengacu  pada  (1)  maka  didapat  total energi  listrik  yang  dibutuhkan  rumah  kebun  adalah  220  Wh (lihat tabel 1).
Untuk menentukan intensitas radiasi matahari di kelurahan Rurukan, diambil data melalui aplikasi PVsyst. Data intensitas radiasi  matahari  yang  didapat  yaitu  rata-rata  1  tahun  sebesar 5,99 (kWh/m 2 /day) (lihat tabel II).
170
Indriani K. Mangelep – Rooftop Solar Power Plants for Garden House Electrical Energy Sources III. H ASIL DAN P EMBAHASAN

## A. Radiasi Sinar Matahari
Data  radiasi  sinar  matahari  menurut  meteonorm  yang diambil pada software PVsyst memiliki rata-rata sebesar 5,99 kWh/m 2 /hari (lihat gambar 4). Berdasarkan data yang diambil pada web Global Solar Atlas, kelurahan Rurukan, Tomohon memiliki output daya fotovoltaik sebesar 3,810 kWh/kWp/hari  dan  iradiasi  horizontal  global  sebesar  4,687 kWh/m 2 /hari (lihat gambar 5).

## B. Jumlah Komponen yang Dibutuhkan Menentukan Jumlah Panel Surya yang Dibutuhkan
Proses fotovoltaik atau waktu optimal penyinaran matahari di Sulawesi Utara berlangsung selama 4,8 jam. Dalam
Gambar 4. Grafik iradiasi horizontal
Gambar 5. Data dari web Global Solar Atlas
implementasi atau pemasangan  PLTS  atap ini, panel  surya yang digunakan yaitu panel surya 50 Wp. Untuk menentukan jumlah panel surya yang akan digunakan dapat menggunakan (2) :
Jumlah PV = (2) = ,
= 0,9166 dibulatkan menjadi 1

## Menentukan Jumlah Baterai yang Dibutuhkan
Spesifikasi baterai yang tersedia yaitu 12 V 12 Ah, kapasitas baterai  yang  akan  digunakan  dipengaruhi  oleh  total  energi listrik, tegangan baterai, dan DoD baterai.
Kapasitas baterai = x (3) = ,
= 22,916 Ah
Dari perhitungan didapat kapasitas baterai yaitu 22,916 Ah dan baterai yang tersedia memiliki kapasitas 12 Ah, sehingga yang dibutuhkan yaitu 2 unit baterai 12 V 12 Ah yang dihubungkan secara paralel sehingga baterai menjadi 12 V 24 Ah.

## Menentukan Jumlah SCC yang Dibutuhkan
Untuk  menentukan  berapa  unit  SCC  yang  dibutuhkan  maka dicari terlebih dahulu arus SCC menggunakan (4) yaitu :
Arus SCC = (4) = = 4,166 A
SCC  yang  tersedia  yaitu Solar  Charge  Controller 30A 12V/24V  sebanyak  1  unit  sudah  bisa  memenuhi  untuk digunakan pada PLTS atap rumah kebun.
Komponen-komponen yang dibutuhkan dalam pemasangan PLTS  atap  rumah  kebun  dapat  dilihat  pada  tabel  3.  Untuk skema  instalasi  PLTS  atap  rumah  kebun  dapat  dilihat  pada gambar 6.

## C. Implementasi PLTS Atap di Rumah Kebun
Penerapan  alat  dan  instalasi  dilakukan  secara  langsung  di rumah kebun yang terletak di Temboan, Rurukan (lihat gambar 7). Untuk penempatan panel surya yaitu di atap rumah kebun yang  memiliki  pencahayaan  matahari  yang  bagus  dan  tidak terhalangi  pepohonan.  Panel  surya  diletakkan  di  atas  atap dengan sistem Flat Plate Arrays, yaitu panel surya dipasang fix pada sudut dan arah tertentu untuk menangkap radiasi cahaya matahari dari atap rumah kebun. Hal tersebut bertujuan untuk memanfaatkan  atap  rumah  kebun  dengan  sudut  kemiringan atap. Untuk penempatan panel surya yang diletakkan di atap
TABEL III KOMPONEN-KOMPONEN PEMASANGAN PLTS No. Nama Komponen Jumlah Unit 1. Panel surya 50 Wp 1 2. Baterai 12 V 12 Ah 2 3. Inverter 500 W 1 4. Solar Charge Controller 30A 12V/24V 1 5. Lampu 5 W 2 6. Kabel NYM 2x1,5 mm 15 meter 7. Saklar seri 1 8. Stop kontak 1 9. MCB 2 A 1 10. Watt meter 1
0 1 2 3 4 5 6 7 Iradiasi Horizontal Global (kWh/m 2 /hari)
Jurnal Teknik Elektro dan Komputer vol 12 no 3 September-December 2023,  pp. 167-174 p-ISSN : 2301-8402 , e-ISSN : 2685-368X , available at : https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/elekdankom
Gambar 6. Skema instalasi PLTS atap
Gambar 7. Pemasangan alat dan instalasi
rumah kebun dapat dilihat pada gambar 8. Untuk penempatan komponen-komponen PLTS lainnya yang diletakkan di dalam kotak panel dapat dilihat pada gambar 9.
Implementasi  PLTS  atap  di  rumah  kebun  Rurukan  telah terselesaikan  dengan  baik.  Rumah  kebun  sebelum mendapatkan  pasokan  listrik  dapat  dilihat  pada  gambar  10. Untuk rumah kebun sesudah mendapatkan pasokan listrik dari implementasi PLTS atap dapat dilihat pada gambar 11.

## D. Hasil Pengukuran
Pada  SCC  sudah  diatur  ketika  tegangan  baterai  tersisa  hanya 10,7 V maka sudah tidak ada listrik yang mengalir ke instalasi listrik rumah kebun, sehingga lampu akan padam. Maka baterai tidak akan cepat rusak karena baterai akan bertahan lama jika penggunaannya  hanya  50%  saja.  Pengisian  baterai  ketika matahari  mulai  terbit,  saat  baterai  sudah  penuh  atau  tegangan baterai  yang  diatur  pada  SCC  sudah  mencapai  14,4  V  maka pengisian pada baterai otomatis berhenti. Setelah baterai sudah penuh  atau  pada  siang  hari,  para  petani  dapat  memanfaatkan listrik  yang  dihasilkan  PLTS.  Para  petani  dapat  mengisi  daya handphone, memasang  radio,  ataupun  peralatan  lainnya  yang membutuhkan  listrik.  Rumah  kebun  yang  peneliti  jadikan tempat  untuk  implementasi  PLTS  atap  ini  terletak  di pegunungan,  sehingga  tidak  menggunakan  pompa  air  untuk kebutuhan di rumah kebun, karena sudah mendapat air langsung
Gambar 8. Penempatan panel surya di atap
Gambar 9. Penempatan komponen PLTS lainnya dari  mata  air  yang  ada  di  pegunungan.  Untuk    pengisian baterai, waktu optimalnya 5 jam dimulai dari jam 10.00-15.00 WITA. Untuk pengisian baterai, peneliti mengambil data pada tanggal  15  Mei  2023  menggunakan  Watt  Meter,  dengan rentang  suhu  19 hingga  25 o C.  Data  yang  diambil  dari  Watt meter pada saat jam 09.00 WITA dapat dilihat pada gambar 12, begitu  juga  data  yang  diambil  pada  jam  16.00  WITA  dapat
Indriani K. Mangelep – Rooftop Solar Power Plants for Garden House Electrical Energy Sources
dilihat  pada  gambar  13.  Data  untuk  pengisian  baterai menggunakan  Watt  meter  dapat  dilihat  pada  tabel  3  dan gambar 14.
Gambar 10. Rumah kebun sebelum implementasi PLTS
Gambar 11. Rumah kebun sesudah implementasi PLTS
Kondisi atau cuaca pada hari saat pengambilan data berubah- ubah, ada kalanya cerah, ada juga tertutup awan, dan ada juga turun  hujan  walau  tidak  lama.  Data  yang  diperoleh menggunakan  Watt  Meter  hasilnya  hampir  sama  dengan perhitungan  teori  menggunakan  rumus  yang  ada.  Pada  Watt Meter saat pukul 12.00 WITA, daya yaitu 25 Watt dan energi listrik yaitu 56,6 Wh, untuk perhitungan teori menggunakan (5) dan (6) yaitu :
Gambar 12. Data Watt Meter jam 09.00 WITA
Gambar 13. Data Watt Meter jam 16.00 WITA
TABEL IV DATA PENGISIAN BATERAI Jam (WITA) Arus (A) Tegangan (V) Daya (W) Arus per jam (Ah) Energi listrik (Wh) 09.00 0,98 13,18 12,9 2,234 29,6 09.30 1,3 13,8 17,89 2,41 33,4 10.00 1,245 14,01 17,47 2,78 39,3 10.30 0,94 13,75 12,92 3,188 43,6 11.00 1,53 14,04 21,45 3,29 47,2 11.30 1,58 14,02 21,9 3,71 51,8 12.00 1,78 14,05 25 4,184 56,6 12.30 0.89 13,98 12,5 4,465 60,5 13.00 2,39 14,23 33,7 4,75 64,1 13.30 0,11 13,27 1,5 4,96 67,6 14.00 2,29 13,75 32,9 5,092 69,4 14.30 1,7 19,7 23,3 5,27 71,9 15.00 0,45 13,64 6,6 5,48 74,9 15.30 0,6 13,8 8,3 5,64 77,1 16.00 0 13,36 0 5,77 78,9
Jurnal Teknik Elektro dan Komputer vol 12 no 3 September-December 2023,  pp. 167-174 p-ISSN : 2301-8402 , e-ISSN : 2685-368X , available at : https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/elekdankom
Gambar 14. Grafik energi listrik P = V x I (5) = 14,05 x 1,78 = 25,009 W W = V x I x t (6) = 14,05 x 4,184 = 58,78 Wh
Selanjutnya, peneliti melakukan pengukuran menggunakan Watt Meter untuk energi listrik yang dihasilkan panel surya pada beberapa hari dalam satu minggu yaitu pada tanggal 28 Mei 2023, 2 dan 3 Juni 2023. Hasil pengukuran terbesar untuk energi listrik yaitu pada tanggal 28 Mei 2023 sebesar 340,8 Wh.

## IV. K ESIMPULAN DAN S ARAN

## A. Kesimpulan
Implementasi  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  (PLTS) atap di rumah kebun Rurukan telah dilaksanakan dengan baik. Telah diuji coba dan rumah kebun sudah bisa mendapatkan listrik. Penggunaan listrik pada siang hari yaitu untuk mengisi daya telepon seluler, memasang radio, dan sebagainya. Untuk penggunaan  malam  hari  yaitu  sebagai  penerangan  rumah kebun.  Untuk  pengisian  baterai,  waktu  optimalnya  5  jam dimulai  dari  jam  10.00-15.00  WITA.  Pengukuran  melalui Watt Meter pada tanggal 15 Mei 2023 yaitu energi listrik yang dihasilkan  oleh  panel  surya  adalah  78,9  Wh.  Kondisi  atau cuaca  pada  hari  saat  pengambilan  data  berubah-ubah,  ada kalanya  cerah,  ada  juga  tertutup  awan,  dan  ada  juga  turun hujan walau  tidak lama. Data yang diperoleh menggunakan Watt Meter hasilnya hampir sama dengan perhitungan teori menggunakan  rumus  yang  ada.  Pengukuran  juga  dilakukan beberapa  kali  dan  untuk  hasil  pengukuran  energi  listrik terbesar yaitu didapat pada tanggal 28 Mei 2023 sebesar 340,8 Wh.
B. Saran
Untuk lebih mengoptimalkan sistem PLTS yang sudah ada, maka sebaiknya ditambah untuk panel surya dan juga baterai, sehingga  energi  listrik  yang  tersimpan  lebih  banyak  dan baterai lebih tahan lama. Lebih memperhatikan display SCC untuk baterai, diharapkan jangan sampai baterai kosong.
R EFERENSI
[1]  I. B. K. Sugirianta, I. G. N. A. D. Saputra, and I. G. A. M. Sunaya, ‘Draft Buku Ajar Pembangkit Listrik Tenaga Surya’, 2019, Accessed: Jul. 05,
2023. [Online]. Available:
https://www.academia.edu/40670232/DRAFT_BUKU_AJAR_PEMBA NGKIT_LISTRIK_TENAGA_SURYA
[2]  S.  G.  Ramadhan  and  C.  Rangkuti,  ‘Perencanaan  Pembangkit  Listrik Tenaga Surya di Atap Gedung Harry Hartanto Universitas Trisakti’, in Seminar  Nasional  Cendekiawan  2016 ,  Trisakti  University,  2016. Accessed: Jul. 05, 2023. [Online]. Available: https://www.neliti.com/publications/173051/
[3]  A.  Syaeful  Anwar,  ‘Analisis  Kelayakan  Pembangkit  Energi  Listrik Tenaga  Surya  Rooftop  di  Gedung  Fakultas  Teknik  Universitas Siliwangi’, sarjana, Universitas Siliwangi, 2021. Accessed: Jul. 05, 2023. [Online]. Available: http://repositori.unsil.ac.id/2391/
[4]  R. J. Lumempouw, M. Rumbayan, and H. Tumaliang, ‘Studi Pembangkit Listrik  Tenaga  Surya  Makalehi  Di  PLN  Area  Tahuna  Rayon  Siau Kabupaten Kepulauan Sitaro’, J. Tek. Elektro Dan Komput. , vol. 4, no. 7, Art. no. 7, Dec. 2015.
[5]  A.  Rachmi,  B.  Prakoso,  H.  Berchmans,  I.  Agustina,  I.  D.  Sara,  and Winne,  ‘Panduan  Perencanaan  dan  Pemanfaatan  PLTS  Atap  di Indonesia’,  Online  Drive  ESDM.  Accessed:  Jul.  05,  2023.  [Online]. Available: https://drive.esdm.go.id/wl/?id=XOegh8pXO9FMjebl4x0joDD6hIZe94 Fm
[6]  I. O. Silaban, I. N. S. Kumara, and I. N. Setiawan, ‘Perancangan PLTS Atap  pada  Gedung  Kantor  Bupati  Tapanuli  Utara  dengan  Arsitektur Rumah Adat Batak Toba’, J. SPEKTRUM , vol. 8, no. 2, pp. 270–280, Jul. 2021, doi: 10.24843/SPEKTRUM.2021.v08.i02.p31.
[7]  I.  Lidiawati,  ‘Gubuk/Pondok’.  Accessed:  Jul.  05,  2023.  [Online]. Available: https://juragancipir.com/gubukpondok-adalah/
[8]  I.  Budhiman,  ‘6  Potret  Rumah  Gubuk  Sederhana  yang  Terbuat  dari Bambu  hingga  Jerami’.  Accessed:  Jul.  05,  2023.  [Online].  Available: https://m.caping.co.id/news/detail/11973002
[9]  M.  Rumbayan,  S.  R.  U.  Sompie,  D.  G.  S.  Ruindungan,  and  N.  V. Panjaitan,  ‘Model  of  solar  energy  utilization  in  Bunaken  Island Communities’, IOP  Conf.  Ser.  Earth  Environ.  Sci. ,  vol.  739,  no.  1,  p. 012082, Apr. 2021, doi: 10.1088/1755-1315/739/1/012082.
[10]  M.  Rumbayan,  S.  R.  U.  Sompie,  D.  G.  S.  Ruindungan,  and  N.  V. Panjaitan,  ‘Design  of  a  Photovoltaics  Stand-Alone  System  for  a Residential  Load  in  Bunaken  Island  Using  HOMER’, IOP  Conf.  Ser. Earth  Environ.  Sci. ,  vol.  927,  no.  1,  p.  012039,  Dec.  2021,  doi: 10.1088/1755-1315/927/1/012039.
[11]  M. Rumbayan, D. Mamahit, F. Kambey, B. Maluegha, G. Mangindaan, and H. Jody, ‘Design and Installation of a Solar Water Pumping System in  Bunaken  Island  of  Indonesia’,  presented  at  the  THE  2ND INTERNATIONAL  CONFERENCE  ON  NATURAL  SCIENCES, MATHEMATICS, APPLICATIONS, RESEARCH, AND TECHNOLOGY  (ICON-SMART  2021):  Materials  Science  and Bioinformatics  for  Medical,  Food,  and  Marine  Industries,  Manado, Indonesia, 2023, p. 060009. doi: 10.1063/5.0118276.
[12]  M. Rumbayan, J. Kindangen, and P. S. Thayeb, ‘Instalasi Sistem Pompa Air  Tenaga  Surya  untuk  Masjid  Al-Muhajirin  di  Desa  Lalumpe Minahasa’, MONSUANI TANO J. Pengabdi. Masy. , vol. 5, no. 2, Art. no. 2, Jun. 2022, doi: 10.32529/tano.v5i2.1702.
[13]  M.  Rumbayan,  S.  Sompie,  and  Y.  Nakanishi,  ‘Empowering  Remote Island  Communities  with  Renewable  Energy :  A  Preliminary  Study  of Talaud  Island’.  Accessed:  Jan.  29,  2024.  [Online].  Available: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755- 1315/257/1/012024/meta
Penulis  bernama  lengkap  Indriani Kristanti  Mangelep,  lahir  di  Tomohon pada  tanggal  31  Juli  2000.  Penulis memulai  pendidikan  di  SD  GMIM Rurukan  pada  tahun  2006  –  2012, kemudian  melanjutkan  pendidikan  di SMP Kristen Rurukan pada tahun 2012 - 2015,  lalu  melanjutkan  pendidikan  di SMK  Kristen  1  Tomohon  pada  tahun 2015 – 2018. Tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan S1 di Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Elektro, Program Studi Teknik
29,6 33,4 39,3 43,647,2 51,8 56,6 60,564,1 67,669,4 71,974,9 77,178,9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Wh

## Indriani K. Mangelep – Rooftop Solar Power Plants
for Garden House Electrical Energy Sources
Elektro,  Universitas  Sam  Ratulangi,  Sulawesi  Utara.  Selama perkuliahan  penulis  tergabung  sebagai  anggota  organisasi kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Elektro (HME). Penulis pernah  mengikuti  Program  Kreativitas  Mahasiswa  (PKM) tahun 2022 dan lolos pendanaan.