http://jurnal.umsb.ac.id/index.php/RANGTEKNIKJOURNAL

## ANALISIS DRAINASE PADA LAHAN YANG MENGALAMI PERUBAHAN FUNGSI
(STUDI KASUS DI KAWASAN KAMPUS POLITEKNIK PU)
NICKO FADHIL MUHAMMAD 1 , BUDIONO JOKO NUGROHO 2
Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang 12
Email: nicko-fadhil@untagsmg.ac.id 1 , budionojoko@untagsmg.ac.id 2
DOI: http://dx.doi.org/10.31869/rtj.v7i1.4406
Abstrak: Kota  Semarang  adalah  Ibu  Kota  Provinsi  jawa  Tengah,  dimana  di  dalamnya  terdapat berbagai  macam  bangunan  vital  penggerak  pemerintahan,  pendidikan  dan  perekonomian.  Seiring bertambahnya tahun maka bertambah juga jumlah penduduk, dalam kurun waktu 5 tahun yaitu pada tahun 2018 sampai dengan 2023 terjadi penambahan penduduk sebesar 20.403 jiwa (Dispendukcapil Kota Semarang, 2023).  Penambahan penduduk tersebut berpengaruh terhadap pembangunan, salah satunya adalah pembangunan Kampus POLITEKNIK PU. Kampus tersebut menggunakan lahan yang awal  mulanya  adalah  lahan  yang  tertutup  semak  belukar  dibangun  menjadi  kawasan  kampus. Sehingga tata guna lahan awal yang harusnya dapat menyerap air hujan  menjadi berkurang karena tertutup  oleh  bangunan  dan  jalan  yang  dibangun  di  lahan  tersebut.  Penelitian  ini  adalah  untuk menganalisis bangunan air yang dapat menampung limpasan akibat perubahan tata guna lahan dari semak  belukar  menjadi  kawasan  kampus.  Beberapa analisis  diperlukan  dalam penelitian  ini  adalah menganalisis  debit  banjir  rencana  dengan  tata  guna  lahan  eksiting,  menganalisis  debit  banjir rencana  dengan  tata  guna  lahan  setelah  terbangun  kampus  POLITEKNIK  PU  dan  menganalisis bangunan air penampung limpasan yang kapasitasnya adalah hasil selisih limpasan tata guna lahan baru dikurangi limpasan tata guna lahan eksisting. Berdasar hasil analisis dari 3 bangunan air yaitu kolam  retensi,  long  storage  dan  u-ditch  dengan  3  profil  (50x60  cm,  60x70  cm  dan  80x100  cm) diperoleh  kapsitas  maksimal  sebesar  7926,70  m 3 . Kapaitas  tersebut  dapat  menampung  debit  banjir dari curah hujan rencana yang terjadi degan durasi 2,18 jam.
Kata kunci: Debit Banjir, Kolam Retensi, Long Storage , U-ditch.

## A. Pendahuluan
Kota Semarang adalah  Ibu Kota Provinsi jawa Tengah, dimana di dalamnya terdapat berbagai macam  bangunan  vital  penggerak  pemerintahan,  pendidikan  dan  perekonomian.  Seiring bertambahnya tahun maka bertambah juga jumlah penduduk, dalam kurun  waktu 5 tahun  yaitu pada tahun 2018 sampai dengan 2023 terjadi penambahan penduduk sebesar 20.403 jiwa (Dispendukcapil Kota  Semarang,  2023).    Penambahan  penduduk  tersebut  berpengaruh  terhadap  pembangunan,  salah satunya adalah pembangunan Kampus POLITEKNIK PU. Kampus tersebut menggunakan lahan yang awal  mulanya  adalah  lahan  yang  tertutup  semak  belukar  dibangun  menjadi  kawasan  kampus. Sehingga  tata  guna  lahan  awal  yang  harusnya  dapat  menyerap  air  hujan    menjadi  berkurang  karena tertutup oleh bangunan dan jalan yang dibangun di lahan tersebut.
Pembangunan  yang  dilakukan  di  wilayah  Kampus  POLITEKNIK  PU  seluas  47,020  m 2 harus didukung  dengan  pembangunan  sistem  drainase  yang  memadai,  sehingga  tidak  mengakibatkan genangan  air  pada  daerah  sekitarnya.    Di  dalam  Peraturan  Pemerintah    No.  26  Tahun  2008  tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  dalam  Pasal  99  diantara  isinya  adalah  penerapan  prinsip zero  delta  Q policy .  Prinsip  zero  delta  Q  di  suatu  wilayah  dapat  dinyatakan  gagal  jika  kemampuan  dari  kapasitas saluran yang sudah disediakan atau tersedia tidak sesuai lagi dengan kapasitas rancangan atau desain. Ini  ditandai  dengan  besarnya  debit  aliran  langsung  yang  masuk  ke  dalam  saluran  akan  tampak  lebih besar dibanding dengan debit aliran pada biasanya, padahal debit aliran langsung tersebut dihasilkan oleh curah hujan dengan intensitas yang relatif sama. (Robertus Haryoko,2010)
http://jurnal.umsb.ac.id/index.php/RANGTEKNIKJOURNAL

## B. Metodologi Penelitian
Beberapa  analisis  diperlukan  dalam  penelitian  ini  guna  meminimalkan  kesalahan  sehingga diharapkan dapat memperoleh hasil yang maksimal dari beberapa  analisis  yang dilakukan. Beberapa analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Menganalisis debit banjir rencana dengan tata guna lahan eksiting.
2. Menganalisis  debit  banjir  rencana  dengan  tata  guna  lahan  setelah  terbangun  kampus POLITEKNIK PU.
3. Menganalisis bangunan air penampung limpasan yang kapasitasnya adalah hasil selisih limpasan tata guna lahan baru dikurangi limpasan tata guna lahan eksisting.

## Pengolahan Data Hidrologi
Data hidrologi diolah melalui 3 tahapan yaitu:
a. Perhitungan curah hujan maksimum tahunan
Data hujan diambil dari Stasiun Hujan Maritim. Data hujan yang digunakan pada penelitian ini adalah data curah hujan harian dari tahun 2000 sampai dengan 2019. b. Analisis distribusi
Analisis  distribusi  hujan  membandingkan  4  metode  distribusi,  yaitu:  Normal,  Gumbel,  Log Pearson III dan Log Normal.
c. Uji distribusi
Pengujian  distribusi  dilakukan  menggunakan  2  metode,  yaitu:  Chi-Kuadrat  dan  Smirnov Kolmogorov.

## Metode Pengumpulan Data
Data yang digunakan untuk dianalisis adalah sebagai berikut:
a. Data daerah tangkapan air hujan ( catchment area ).
Data  daerah  tangkapan  air  hujan  menggunakan  data  primer,  yaitu  data  yang  diambil  langsung dilokasi penelitian. Gambar catchment area ditampilkan pada Gambar 1. b. Data curah hujan.
Data  yang  dugunakan  diperoleh  dari  Dinas  PU  SDA  &  Tata  Ruang  Provinsi  Jawa  Tengah, sehingga  termasuk  kategori  data  sekunder.  Data  curah  hujan  yang  digunakan  adalah  dari  Stasiun Hujan Maritim. Data curah hujan tersebut ditampilkan pada Tabel 1.
Gambar 1. Gambar daerah tangkapan air hujan ( catchment area ). Tabel 1. Data curah hujan maksimal di Stasiun Hujan Maritim.
Tahun Curah Hujan Maksimal (mm) 2000 168,0
http://jurnal.umsb.ac.id/index.php/RANGTEKNIKJOURNAL
EISSN 2599-2090 66
2001 156 2002 94 2003 98 2004 87,00 2005 80 2006 148,0 2007 97,0 2008 107,0 2009 231,0 2010 139,0 2011 106,0 2012 110,0 2013 147,0 2014 142,0 2015 66,0 2016 79,0 2017 83,0 2018 105,0 2019 54,0
(Sumber: Dinas PU SDA Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah, 2020).

## C. Analisis dan Pembahasan Analisis Distribusi Curah Hujan
Analisis distribusi hujan menggunakan 4 metode distribusi, yaitu: Distribusi Gumber, Distribusi Normal,  Distribusi  Log  Normal  dan  Distribusi  Log  Pearson  III.  Hasil  dari  masing-masing  distribusi ditampilkan pada Tabel 2 sampai dengan Tabel 5.
Tabel 2. Hasil analisis Distribusi Gumbel No Periode Ulang T (Tahun) X rerata (mm) S Faktor K Hujan Rencana (mm) 1 2 115 42,836 -0,20392 106,365 2 5 115 42,836 0,90580 153,901 3 10 115 42,836 1,60368 183,795 4 20 115 42,836 2,27301 212,467 5 25 115 42,836 2,41743 218,653 6 50 115 42,836 3,13939 249,579 7 100 115 42,836 3,78864 277,390 8 500 115 42,836 5,29022 341,712 9 1000 115 42,836 5,93379 369,280 Tabel 3. Hasil analisis Distribusi Normal No Periode Ulang X rerata S Faktor K T Hujan Rencana T (Tahun) (mm) (mm)
http://jurnal.umsb.ac.id/index.php/RANGTEKNIKJOURNAL
EISSN 2599-2090 67
1 2 115 42,836 0 115 2 5 115 42,836 0,84 151,082 3 10 115 42,836 1,28 169,930 4 20 115 42,836 1,64 185,351 5 25 115 42,836 1,71 188,278 6 50 115 42,836 2,05 202,914 7 100 115 42,836 2,33 214,908 8 500 115 42,836 2,88 238,468 9 1000 115 42,836 3,09 247,463 Tabel 4. Hasil analisis Distribusi Log Normal No Periode Ulang Log X rerata Faktor KT SLogX LogXT Hujan Rencana T (Tahun) (mm) 1 2 2,036 0,00 0,149 2,036 108,721 2 5 2,036 0,84 0,149 2,162 145,093 3 10 2,036 1,28 0,149 2,227 168,771 4 20 2,036 1,64 0,149 2,281 190,991 5 25 2,036 1,71 0,149 2,291 195,527 6 50 2,036 2,05 0,149 2,342 219,880 7 100 2,036 2,33 0,149 2,384 242,083 8 500 2,036 2,88 0,149 2,466 292,433 9 1000 2,036 3,09 0,149 2,497 314,312 Tabel 5. Hasil analisis Distribusi Log Pearson III No Periode Ulang Log x Faktor KT SLogX  LogXT Hujan Rencana T (Tahun) (mm) 1 2 2,036 -0,03 0,149 2,032 107,721 2 5 2,036 0,85 0,149 2,163 145,460 3 10 2,036 1,33 0,149 2,235 171,806 4 20 2,036 1,67 0,149 2,286 193,008 5 25 2,036 1,84 0,149 2,311 204,570 6 50 2,036 2,18 0,149 2,362 230,287 7 100 2,036 2,49 0,149 2,408 256,116 8 500 2,036 3,92 0,149 2,621 417,524 9 1000 2,036 4,25 0,149 2,671 468,997

## Uji Kecocokan
Tahapan  selanjutnya  adalah    uji  kecocokan  dengan  menggunakan  2  metode  yaitu  metode Smirnov-Kolmogorov  dan  metode  Chi  Kuadrat.  Uji  kecocokan  menggunakan  2  metode  tersebut menghasilkan metode Log Pearson 3 sebagai metode distribusi yang diterima. Hasil dari uji tersebut ditampilkan pada Tabel 6. Hasil rangkuman perhitungan curah hujan rencana ditampilkan pada Tabel 7.
http://jurnal.umsb.ac.id/index.php/RANGTEKNIKJOURNAL
Tabel 6. Hasil uji metode Smirnov-Kolmogorov No. Distribusi Probabilit as Metode Chi-Kuadrat Metode Smirnov- Kolmogorof Keterangan x 2 hitungan X 2 cr Ket. ΔP Maks ΔP Kritis Ket. 1 Gumbel 8,50 5,991 Ditolak 1,003 0.29 Ditolak Ditolak 2 Normal 8,50 5,991 Ditolak 0.619 0.29 Ditolak Ditolak 3 Log Normal 9,25 5,991 Ditolak 0.131 0.29 Diterima Ditolak 4 Log Pearson Type III 3,917 5,991  Diterima  0.228 0.29 Diterima Diterima Tabel 7. Hasil rangkuman perhitungan curah hujan rencana Periode Ulang Curah Hujan Rencana (mm) No (Tahun) Gumbel Normal Log Normal Log Pearson Type III *) 1 2 106,35 115,10 108,72 107,72 2 5 154,44 151,08 145,09 145,46 3 10 184,69 169,93 168,77 171,81 5 25 219,95 188,28 195,53 204,57 6 50 251,24 202,91 219,88 230,29 7 100 279,37 214,91 242,08 256,12 8 500 344,44 238,47 292,43 417,52 9 1000 372,33 247,46 314,31 469,00

## Debit Banjir Rencana
Analisis  debit  banjir  rencana  dilakukan  setelah  mendapatkan  besaran  curah  hujan  rencana. Analisis  debit  banjir  rencana  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  Rasional,  metode  ini  dipilih karena luas wilayah penelitian yang relatif kecil yaitu seluas 47,020 m 2, dengan rincian seluas 29.482 m 2 untuk  lahan  bangunan  kampus  dan  seluas  17.538  m 2 untuk  bagian  lahan  hijau.  Rumus  metode Rasional sebagai berikut (Triatmodjo, 2009):
Q = 0,278 C.I.A (m 3 /det) dimana: Q = debit banjir
C = koefisien limpasan I = intensitas hujan
A
= luas daerah pengaliran
Rumus ini didasarkan atas sebagai berikut:
- Tidak ada kehilangan-kehilangan (semua curah hujan menjadi limpasan permukaan).
- Lama waktu hujan sedemikian rupa sehingga debit keseimbangan dicapai dengan memperhatikan adanya kehilangan-kehilangan.
Analisis  debit  banjir  rencana  dilakukan  dengan  3  kondisi  yaitu  kondisi  sebelum  adanya pembangunan  dan  kondisi  sesudah  adanya  pembangunan.  Curah  hujan  yang  digunakan  adalah menggunakan curah  hujan  kala  ulang 5 tahun (R5). Hasil perhitungannya ditampulkan pada Tabel 8 untuk  kondisi  sebelum  ada  pembangunan  kampus,  Tabel  9  untuk  kondisi  sesudah  adanya
http://jurnal.umsb.ac.id/index.php/RANGTEKNIKJOURNAL
pembangunan  kampus  untuk  bagian  bangunan  kampus  dan  tabel  10  untuk  kondisi  sesudah  adanya pembangunan kampus untuk bagian lahan hijaunya.
Tabel 8. Hasil perhitungan debit banjir rencana sebelum adanya pembangunan kampus.
Kala ulang CH (mm) Q (m 3 /dt) Metode Log Person III Metode Rasional 2 107,720 5,887 5 145,460 7,949
Tabel 9. Hasil perhitungan debit banjir rencana sesudah adanya pembangunan kampus untuk bagian
bangunan kampus. Kala ulang CH (mm) Q (m 3 /dt) Metode Log Person III Metode Rasional 2 107,720 5,537 5 145,460 7,476
Tabel 10. Hasil perhitungan debit banjir rencana sesudah adanya pembangunan kampus untuk bagian
lahan hijau. Kala ulang CH (mm) Q (m 3 /dt) Metode Log Person III Metode Rasional 2 107,720 1,098 5 145,460 1,482

## Perhitungan Selisih Besaran Limpasan
Perubahan tata guna lahan yang awalnya adalah semak belukar menjadi lahan kawasan kampus akan mengakibatkan limpasan menjadi  semakin besar.  Selisih besaran limpasan ( delta zero run off ) dihitung dengan hasil pengurangan antara kondisi sudah terbangun (bangunan kampus + lahan hijau) dengan kondisi sebelum terbangun. Perhitungannya adalah: selisih limpasan = (7,476+1,482) – 7,949 selisih limpasan = 1,009  m3/detik.
Besar  debit  yang  diperoleh  dari  perhitungan  selisih  limpasan  antara  kondisi  yang  sudah terbangun dan kondisi sebelum terbangun (delta debit) adalah 1,009 m3/detik.

## Perhitungan Bangunan Air
Perhitungan kapasitas bangunan air dalam penelitian ini adalah kolam retensi, long storage dan saluran  drainase  keliling  bangunan  menggunakan  debit  hasil  selisih  besaran  limpasan  antara  kondisi sebelum sesudah terbangun dan sebelum terbangun yaitu sebesar 1,009 m 3 /detik.
Berdasarkan  SNI  03-3424  –  1994  tentang  Tata  Cara  Perencanaan  Drainase  Permukaan  Jalan bahwa  disyaratkan  lamanya  durasi  curah  hujan  adalah  selama  4  jam,  sehingga  perhitungan  untuk kapasitasnya  menggunakan  durasi  hujan  selama  4  jam.  Perhitungan  volume  kapasitasnya  sebagai berikut:
4 x 3600 x 1,009 = 14.529,6 m 3
Berdasar  dari  hasil  perhitungan  tersebut  makan  volume  sebesar  14.529,6  m 3 akan  ditampung  oleh kolam retensi dan saluran drainase.
Lahan  yang  tersedia  untuk  dibangun  kolam  retensi  seluas  986,48  m 2 dengan  kedalaman efektif sedalam 3,5 m, karena apabila lebih dari kedalaman tersebut sudah mencapai kedalaman muka
http://jurnal.umsb.ac.id/index.php/RANGTEKNIKJOURNAL
air  tanah.  Gambar  bentuk  rencana  kolam  retensinya  ditampilkan  pada  Gambar  2.  Sehingga perhitungan kapasitas volumenya adalah:
V = Luas kolam retensi x kedalaman V = 986,48 m 2 x 3,5m V = 3452,68 m 3
Gambar 2. Rencana bentuk kolam retensi.
Gambar 3. Lokasi dan arah aliran air limpasan.
EISSN 2599-2090
Gambar 4. Detail long storage .
Setelah mendapatkan  kapasitas volume kolam retensi, maka  selanjutnya menghitung kapasitas long storage yang akan menerima limpasan. Gambar lokasi dan arah aliran air limpasan ditampilkan pada  Gambar  3,  kemudian  gambar  detail long  storage ditampilkan  pada  Gambar  4.  Perhitungan kapasitas long storage adalah sebagai berikut:
V = lebar x (panjang site a + site b) V =10,32 x (134 + 262 ) V = 4086,72 m 3
Kapasitas  kolam  retensi  dan long  storage sudah  didapat,  maka  selanjutnya  menghitung kapasitas  saluran  drainase  keliling  bangunan.  Dimensi long  storage menggunakan  3  model  u-ditch yaitu  ukuran  50  x  60  cm,  60  x  70  cm  dan  80  x  100  cm.  Gambar  detail  saluran  keliling  drainase bangunan  di  tampilkan  pada  Gambar  5  sampai  dengan  Gambar  7.  Perhitungan  kapasitas  saluran drainase keliling bangunan adalah sebagai berikut:
a. Saluran u-ditch 50 x 60 cm.
V = panjang x lebar x tinggi
V = 140 x 0,5 x 0,6 V = 42 m 3 .
b. Saluran u-ditch 60 x 70 cm. V = panjang x lebar x tinggi
V = 725 x 0,6 x 0,7
V = 304,5 m 3 .
c. Saluran u-ditch 80 x 100 cm. V = panjang x lebar x tinggi
V = 51 x 0,8 x 1
V = 40,8 m 3 .
Kapasitas total dari saluran drainase keliling bangunan adalah: Vtotal = 42 + 304,5 + 40,8 = 387,3 m 3 .
EISSN 2599-2090
Gambar 5. Detail saluran u-ditch 50 x 60 cm.
Gambar 6. Detail saluran u-ditch 60 x 70 cm.
Gambar 7. Detail saluran u-ditch 80 x 100 cm.
Berdasar  dari  seluruh  perhitungan  kapasitas  bangunan  air,  maka  hasilnya  adalah  sebagai berikut:
Kapasitas total = Kolam retensi + long storage + sal. keliling. Kapasitas total =  3452,68 +  4086,72 + 387,3 Kapasitas total = 7926,70 m 3 .

## Evaluasi Kapasitas
Tahapan  setelah  mendapatkan  kapasitas  total  maka  selanjutnya  adalah  evaluasi  kapasitas. Kapasitas total yang dimiliki jika dibagi dengan debit banjir rencana adalah sebagai berikut:
= durasi
= 2,18 jam.
Hasil  dari  evaluasi  menunjukkan  bahwa  dengan  kapasitas  total  sebesar  7926,70  m 3 hanya mampu  menampung  curah  hujan  rencana  yang  jatuh  dengan  durasi  2,18  jam,  sehingga  diperlukan adanya lahan yang lebih luas untuk memperoleh dimensi bangunan air yang dapat menampung secara
http://jurnal.umsb.ac.id/index.php/RANGTEKNIKJOURNAL
keseluruhan  selisih  besaran  limpasan  akibat  ( zero  run off)  dari  perubahan  tata  guna  lahan  yang awalnya lahan yang tertutup semak belukar berubah menjadi kawasan kampus.

## D. Penutup Kesimpulan
Kesimpulan  yang  dapat  diperoleh  pada  penelitian  ini  yang  tahapan  analisis-analisinya  sudah dilakukan secara menyeluruh adalah sebagai berikut:
1. Potensi debit banjir terjadi dalam 3 kondisi yaitu:
a. Kondisi  eksisting,  yaitu  tata  guna  lahan  dengan  kondisi  lahan  yang  tertutup  semak  belukar memiliki potensi debit banjir sebesar 7,949  m 3 /detik.
b. Kondisi  setelah  pembangunan,  yaitu  tata  guna  lahan  dengan  kondisi  lahan  yang  tertutup bangunan kampus memiliki potensi debit banjir sebesar  7,476 m 3 /detik.
c. Kondisi  setelah  pembangunan  yaitu,  pada  bagian  lahan  hijau  memiliki  potensi  debit  banjir sebesar  1,482 m 3 /detik.
2. Selisih  limpasan  yang  terjadi  antara  kondisi  eksisting  dengan  kondisi  setelah  pembangunan kampus adalah sebesar 1,009  m3/detik.
3. Bangunan air yang dapat menampung debit banjir selisih dari perubahan tata guna lahan adalah sebagai berikut:
a. Kolam  retensi  dengan  luasan  kolam  seluas  986,48  m 2 dengan  kedalaman  3,5  m  dapat menampung debit banjir sebesar 3452,68 m 3 .
b. Long  storage 2  bagian  yaitu site  A dan site  B dengan  yang  dapat  menampung  debit  banjir berkapasitas total sebesar 4086,72 m 3
c. Saluran keliling bangunan yang terdiri atas 3 profil u-ditch yaitu u-ditch ukuran 40x50 cm, u- ditch  ukuran  60x70  cm  dan  u-ditch  ukuran  80x100  cm.  saluran  keliling  tersebut  dapat menampung debit banjir sebesar 387,3 m 3 .
Kapasitas dari 3 bangunan air tersebut dapat menampung debit banjir sebesar 7926,70 m 3 . Debit banjir tersebut terjadi dengan curah hujan rencana berdurasi selama 2,18 jam.

## Saran
Saran yang dapat diberikan hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Diperlukan luas lahan lebih untuk memperluas kolam retensi, sehingga dapat tercapai 0 limpasan selisih perubahan tata guna lahan ( zero run off ).
2. Diperlukan  penelitian  yang  lebih  lanjut  untuk  mendapatkan  hasil  yang  lebih  maksimal  dalam meminimalisir limpasan bahkan hingga tercapai 0 limpasan ( zero run off ).

## Daftar Pustaka
Indriatmoko, R.H., (2010) Penerapan Prinsip Kebijakan Zero Delta Q Dalam Pembangunan Wilayah. JAI (6) 1. Limantara, L.M. (2015). Rekayasa Hidrologi. Yogyakarta: Andi. Muhammad,  N.F.  (2022)  Analisis  Pemanenan  Air  Hujan  (Studi  Kasus  di  Kampus  UNTAG Semarang). Journal of Civil Engineering and Technology Sciences. (1) 1. 36-42.
Muhammad,  N.F.,  Darsono,  S.,  Suharyanto,  Supriyanto,  A.  (2021)  Analisis  Reduksi  Debit  Banjir  di Dalam DAS Pucang Gading. Rang Teknik Journal. (4) 2. 220-228.
Muhammad,  N.F.,  Hapsari  R.N.A.,  Suseno,  D.P.    (2023)  Analisis  Perbandingan  Kalibrasi  Curah Hujan Jam-jaman Menggunakan Stasiun Hujan Hulu dan Hilir. Rang Teknik Journal. (6) 1. 1- 10.
Suharyanto, Nugroho B.J., Sangkawati  S.S. (2021) Analysis Of Water Performance At Graha Jangli Indah Semarang. Rang Teknik Journal . (4)1. 1-10. Triatmodjo, B, (2009). Hidrologi Terapan. Yogyakarta. Andi.