## SINERGI Polmed : JURNAL ILMIAH TEKNIK MESIN
Homepage jurnal: http://ojs.polmed.ac.id/index.php/Sinergi/index

## KAJIAN INVERTER PURE SINE WAVE TERHADAP BEBAN PADA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA KAPASITAS 100 WP
Rawi  Lastry  Rajagukguk a* ,  Dini  Damaris  Br  Bangun a ,  Dinda  Agave  Manurung a ,  Dicky Kurniawan a , Jesicca Agustina Purba a
a Program Studi Teknik Konversi Energi, Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Medan, Jl. Almamater No.1, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Medan, Sumatera Utara 20155, Indonesia
*Corresponding authors at: rawirajagukguk@students.polmed.ac .id (Rajagukguk, R.L.) Tel: +62-895-1286-6830
I N F O A R T I K E L
Riwayat artikel: Diajukan pada 23 Mei 2023 Direvisi pada 03 Juli 2023 Disetujui pada 01 Agustus 2023 Tersedia daring pada 15 Agustus 2023

## Kata kunci:
Energi, PLTS, inverter, beban, efisiensi
Keywords: Energy, PLTS, inverter, load, efficiency
A B S T R A K
Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan tetapi dapat dikonversikan dan  energi  terbarukan  dapat  diterapkan  menjadi  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya (PLTS). PLTS merupakan salah satu solusi yang bagus untuk mengatasi kesenjangan energi listrik karena listrik merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk masyarakat karena hampir setiap saat manusia menggunakan energi listrik saat melakukan kegiatan. Energi listrik yang dihasilkan oleh panel surya adalah arus dan tegangan yang bersifat direct current (DC) sedangkan peralatan yang digunakan sehari-hari menggunakan arus dan tegangan yang bersifat alternating current (AC). Oleh karena itu, inverter berfungsi untuk mengubah arus dan tegangan DC menjadi arus dan tegangan AC. Efisiensi atau kinerja  inverter  sangat  dipengaruhi  oleh  besar  beban  yang  diberikan  karena  semakin besar daya beban yang diberikan maka semakin tinggi efisiensi inverter pure sine wave . Pengunaan pure sine wave memberikan efisiensi dari beban kipas angin kapasitas 45- Watt sebesar 67,3% dan nilai efisiensi dari beban lampu Light Emitting Diode (LED) kapasitas 30-watt sebesar 67%.
A B S T R A C T
Energy cannot be created or destroyed; but it can be transformed and converted, and renewable energy can be used in a Solar Power Plant (PLTS). PLTS is one of the good methods for bridging the electrical energy gap since electricity is a very vital need for the community because humans utilise electrical energy virtually every time, they carry out  activities.  Solar  panels  generate  direct  current  (DC)  electrical  energy,  whereas everyday equipment generates alternating current (AC) electrical energy. As a result, the inverter  converts DC  current and  voltage  to  alternating  current and  voltage.  The amount  of  load  applied  has  a  significant  impact  on  the  inverter's  efficiency  or performance since the greater the load, the higher the efficiency or performance. As a result, the inverter converts DC current and voltage into alternating current and voltage. The  amount  of  load  delivered  has  a  big  influence  on  the  inverter's  efficiency  or performance because the higher the load power given, the higher the efficiency of the pure sine wave inverter. The use of pure sine wave results in a 45-watt fan load efficiency of 67.3% and a 30-watt Light Emitting Diode (LED) light load efficiency of 67%.

## 1. PENGANTAR
Energi merupakan suatu kebutuhan yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia apabila terjadi kesenjangan energi maka diperlukan inovasi baru untuk menghasilkan energi. Matahari dapat dijadikan sumber energi yang ramah lingkungan dan terbarukan. Energi baru dan terbarukan mempunyai peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan energi. Hal ini disebabkan penggunaan  bahan bakar untuk pembangkit-pembangkit listrik konvensional dalam jangka waktu yang panjang akan menguras sumber minyak bumi dan gas bumi. Energi surya yang tidak akan habis mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadi energi alternatif sumber energi listrik. Oleh karena itu sel surya berpotensi dinegara yang memiliki pancaran sinar matahari tinggi seperti daerah tropis. Penggunaan listrik merupakan salah satu kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat di era globalisasi ini. Masyarakat menggunakan energi listrik mulai dari mengisi ulang baterai ponsel, menyetrika, menonton televisi, mencuci, dan memasak dan lain-lain. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) merupakan salah satu pembangkit energi yang  berasal dari sumber energi terbarukan yang mampu memberikan pasokan energi listrik bagi masyarakat. Di dalam PLTS terdapat beberapa komponen salah satunya ialah inverter . PLTS yang dikembangkan yaitu solar home system (SHS). SHS umumnya berupa sistem berskala kecil dengan menggunakan modul surya 50–100- watt peak (wp) dan menghasilkan listrik harian sebesar 150-300 Wh. PLTS memiliki inverter yang berfungsi sebagai pengubah arus maupun tegangan direct current (DC) menjadi arus maupun tegangan alternating current (AC) atau lebih sering disebut dengan arus bolak-balik. Bentuk gelombang yang dapat dihasilkan oleh power inverter diantarannya adalah gelombang persegi ( square wave ), gelombang sinus ( sine wave ), gelombang sinus yang dimodifikasi ( modified sine wave ) dan gelombang modulasi lebar pulsa ( pulse width modulated /PWM) tergantung pada desain rangkaian inverter yang bersangkutan (Siti Saodah dan Sri Utami, 2022; Abdul Muis Prasetia dan Sofian, 2021). Jadi inverter ini sangat berfungsi karena kebanyakan peralatan elektronik yang digunakan oleh masyarakat  memiliki arus dan tegangan bolak-balik dan inverter yang digunakan dalam pembuatan PLTS ini ialah  inverter 1 fasa jenis pure sine wave (R Dwiki Rachwanto dkk., 2022; Muhazir Baho, 2021; Levin Halim dan Oetomo, 2020).

## 1.1 Panel Surya
Panel surya merupakan komponen yang sangat penting dalam Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) karena panel surya inilah yang  berfungsi  untuk  menangkap  cahay  amaupun  panas  matahari  ynag  kemudian  akan  dikonversi  menjadi  energi  listrik  dengan menggunakan prinsip kerja P-N junction yang muncul akibat adanya proses doping . Doping merupakan proses pencampuran material pada salah satu bagian semikonduktor dengan tujuan memperoleh kandungan muatan positif (P) dan juga negatif (N) (Ryan Rezky Ramadhana dkk.,  2022).  Jenis  panel  surya  yang  digunakan  pada  PLTS  ini  ialah Polichrystalline  Solar  Panels .  Namun  disamping  itu  panel  surya memiliki beberapa jenis panel yaitu (Muhajir Baho, 2021):
a. Monochrystalline Solar Panels
Jenis panel surya yang menggunakan silicon murni yang dihasilkan dengan proses crystal-growth yang cukup rumit dengan ketebalan sekitar 0.2 – 0.4 mm. Monocrystalline Solar Panels memiliki efisiensi yang tinggi yaitu sekitar 15%-20%. Biasanya panel surya ini berwarna hitam dan kinerjanya baik pada suhu tinggi.
b. Polichrystalline Solar Panels
Merupakan jenis sel surya yang terbuat dari banyak silicon yang berwarna biru. Polycrystalline juga sering disebut dengan multi- crystalline dan harganya lebih murah dibandingkan Monocrystalline . Efisiensinya juga relatif rendah, berkisar 13%-16%. Panel surya jenis  polikristal  biasanya  membutuhkan  permukaan  yang  lebih  luas  untuk  memaksimalkan  penyerapan  cahaya  matahari,  namun disamping itu panel surya ini juga dapat berfungsi dengan baik apabila cuaca sedang mendung.  Panel surya jenis polikristal dapat dilihat pada gambar 1.
Gambar 1 : Polichrystalline solar panels

## c. Thin Film Solar Panels
Sel surya jenis ini merupakan sel surya yang tidak memiliki kristal nyata, tetapi berupa lapisan tipis silikon dari material seperti metal atau gelas yang bentuk permukaannya bebas. Efisiensinya juga masih cukup rendah yaitu sekitar 5%-8%.

## 1.2 Solar Charge Controller (SCC)
SCC merupakan suatu rangkaian kontrol yang berfungsi untuk mengatur regulasi pengisian dan pengosongan baterai. Solar Charge Controller juga  mempunyai  fungsi  yang  khusus  yaitu  mendeteksi  kapasitas  baterai  selan  itu  SCC  juga  berfungsi  sebagai  pendeteksi kerusakan pada saat proses pengisian dan pengosongan baterai. Adapun Solar Charge Controller (SCC) yang digunakan pada PLTS ini ialah SCC tipe pulse width modulation (PWM). SCC memiliki 2 jenis yaitu (Levin Halim dan Oetomo, 2020):
a. Maximum Power Point Tracking (MPPT)
MPPT  adalah  sebuah controller yang  bisa  digunakan  jika  tegangan  panel  melebihi  tegangan  pada  baterai.  SCC  tipe  MPPT  bisa menyesuaikan  tegangan  panel  yang  lebih  tinggi  dari  tegangan  baterai  tanpa  kehilangan  arus  pada  proses  penyesuaiannya.  MPPT
merupakan SCC yang paling canggih saat ini, selain itu SCC tipe MPPT ini juga termasuk tipe SCC yang mahal dan mampu mengubah tegangan berlebih menjadi arus listrik. Pada suhu rendah kinerja MPPT ini lebih optimal dibandingkan dengan PWM.
b. Pulse Width Modulation (PWM)
PWM merupakan sebuah controller yang fungsinya sama dengan SCC tipe MPPT yaitu berfungsi untuk menyesuaikan pengisian baterai namun SCC tipe PWM ini tidak memiliki koneksi mekanis untuk diputus.  Tipe PWM memiliki jenis yang efektif dari segi biaya dan digunakan untuk mencapai pengisian tegangan baterai yang konstan dengan menyesuaikan rasio tugas sakelar (MOSFET). Pada sistem pengontrol PWM, arus dari panel surya mengecil sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pengisian baterai. Ketika tegangan baterai  mencapai  titik  setel  regulasi,  secara  perlahan  algoritma  PWM  akan  mengurangi  pengisian  daya  arus  untuk  menghindari pemanasan dan radiasi gas beracun dari baterai. Sistem PWM memiliki keunggulan yaitu efisiensi pengisian lebih tinggi, masa pakai baterai lebih lama, mengurangi pemanasan pada baterai dan meminimalkan tekanan pada baterai. SCC tipe PWM dapa lihat seperti pada gambar 2.
Gambar 2 : Solar Charge Controller

## 1.3 Baterai
Baterai berfungsi untuk menyimpan daya listrik pada saat panel surya tidak bekerja dan jenis baterai yang digunakan dalam PLTS ini adalah jenis baterai primer. Baterai primer adalah jenis baterai yang dapat diisi ulang dan jenis baterai primer yang digunakan adalah baterai valve regulated lead acid (VRLA). Baterai tipe VRLA dapat dilihat dapat gambar 3 (Rusman. 2015).
Gambar 3 : Baterai VRLA

## 1.4 Inverter
Inverter ialah  sebuah  alat  elektronika  yang  berfungsi  untuk  mengubah  arus  searah/ Direct  Current (DC)  menjadi  arus  bolak balik/ Alternating Current (AC). Inverter merupakan alat yang digunakan untuk mengkonversi tegangan DC menjadi tegangan AC pada frekuensi tertentu. Inverter banyak digunakan pada peralatan elektronik seperti pada charger handphone , charger laptop , computer , kulkas, AC, TV, pompa air, lampu dan masih banyak lagi yang menggunakan arus listrik AC. Disamping itu inverter juga dapat digunakan untuk mengimpor kelebihan daya yang dihasilkan dari solar panel yang akan disalurkan ke PLN untuk dapat digunakan kembali. Tetapi p ada umumnya fungsi dari kedua inverter ini sama yaitu untuk mengubah arus DC menjadi AC. Yang membedakan inverter ini adalah inverter solar panel mempunyai pengendali/pengontrol muatan dan memiliki beberapa rangkaian switching . Pada inverter solar panel mempunyai terminal untuk menghubungkan antara baterai dan panel surya dan mensuplai daya ke beban (Abdul Muis Prasetia dan Sofian, 2021).
a. Prinsip kerja inverter
Prinsip kerja inverter adalah mengkonversikan daya listrik DC menjadi daya listrik DC pada frekuensi tertentu. Panel surya akan menangkap cahaya matahari lalu dikirimkan ke baterai untuk tempat penyimpanan daya listrik dengan bantuan SSC dan di dalam baterai masih dilakukan tahap konversi yaitu dari energi kimia menjadi daya listrik DC yang kemudian disalurkan pada inverter lalu inverter mengkonversi  daya  listrik  DC  tersebut  menjadi  daya  listrik  AC  untuk  disalurkan  pada  beban  yang  ada.  Dengan  adanya inverter penyaluran listrik dapat berjalan dengan optimal, itulah sebabnya inverter sangat dibutuhkan dalam pembangkit listrik tenaga surya. Pada gambar rangkaian dibawah ini apabila saklar S1 dan S2 dihubungkan atau di on kan maka arus DC akan mengalir ke beban R, dari arah kiri menuju kanan. Sebaliknya, apabila saklar S3 dan S4 dihidupkan maka arus DC akan mengalir ke beban R, dari kanan ke kiri. Biasanya inverter menggunakan rangkaian modulasi lebar pulsa / Pulse Width Modulation dalam proses mengkonversi arus DC ke AC. Prinsip kerja inverter dapat dilihat pada gambar 4 (R Dwiki Rachwanto dkk., 2022):
Gambar 4 : Prinsip kerja inverter

## b. Jenis-jenis inverter
Berdasarkan  jumlah  fasa output nya  inverter  dibedakan  menjadi  2  yaitu  inverter output 1  fasa  mempunyai output 1  fasa  dengan tegangan listriknya antara 220V-240 v dan pada umumnya inverter output 1 fasa ini digunakan pada rumah. Inverter output 3 fasa mempunyai output 3  fasa  dengan  yang  menghasilkan  tegangan  listrik  sampai  380v  dan  bisa  digunakan  untuk  kegiatan  dibidang industri. Inverter berdasarkan gelombangnya dibedakan menjadi 3 yaitu inverter pure sine wave inverter digunakan dalam berbagai macam  peralatan  elektronika. Pure  sine  wave  inverter adalah  jenis inverter yang  mempunyai  kualitas  terbaik  karna  dapat menghasilakan gelombang sinus yang sangat murni seperti pada gambar 5. Inverter ini dapat mampu memberikan kinerja yang baik terhadap beban induktif maupun motor listrik. Inverter modified sine wave sering disebut dengan inverter sinus kotak ( modified square wave )  dikarenakan inverter ini  dapat  menghasilkan  gelombang  berbentuk  kotak.  Tetapi  tingkat  efisiensi  dari sine  wave  modified inverter masih  kategori  rendah. Inverter ini  masih  tetap  dapat  digunakan  pada  peralatan  elektronika  namun,  tidak  dianjurkan digunakan pada peralatan yang sifat bebannya sensitif. Inverter square wave inverter adalah jenis inverter yang paling sederhana yang mempunyai  keluaran  gelombang  berbentuk  kotak.  Namun inverter ini  kurang  optimal  untuk  digunakan  karena  efisiensi  maupun kualitas dari inverter ini masih rendah.
Gambar 5 : Inverter pure sine wave

## 1.5 Beban
Adapun beban yang digunakan dalam pengujian kinerja inverter ini adalah beban motor satu fasa yaitu kipas angin kapasitas 45 watt dan juga beban induktif yaitu lampu LED yang kaasitasnya 30 Watt. Jenis beban yang digunakan dapat dilihat pada gambar 6.

## 2. METODE

## 2.1 Metode pengkajian efisiensi inverter
Efektivitas dan efisiensi pada inverter pure sine wave didapat dari nilai daya keluaran dibagi nilai daya masukan. Perhihitungan besarnya daya masukan dan daya keluaran perlu diperhatikan kembali persamaan (1) sebagai berikut (Abdul Muis Prasetia dan Sofian, 2021):
P aktif = V × I × cos 𝜑 (1) P = daya listrik (watt) V = tegangan (volt) I= arus (ampere) cos 𝜑 = Faktor Daya
Pada persamaan 1 disebut tentang faktor daya (cos 𝜑) , dimana nilai dari faktor daya itu sendiri antara 0 – 1. Untuk mencari nilai faktor daya dapat menggunakan persamaan 2 sebagai berikut (Abdul Muis Prasetia dan Sofian, 2021):
Faktor daya = 𝐷𝑎𝑦𝑎 𝐴𝐾𝑡𝑖𝑓 (𝑃) 𝐷𝑎𝑦𝑎 𝑆𝑒𝑚𝑢 (𝑆) = 𝑘𝑊 𝑘𝑉𝐴 = 𝑉 𝑥 𝐼 𝑥 cos 𝜑 𝑉 𝑥 𝐼 =  cos 𝜑 (2)
Setelah  faktor  daya  didapat  hasilnya  maka  dihitung  nilai  daya  keluaran  inverter  kemudian  dihitung  efisiensinya.  Efisiensi  inverter merupakan gambaran dari keefektifan kinerja dari inverter untuk mengkonversikan besaran DC menjadi AC.  Untuk mencari nilai dari efisiensi inverter maka digunakan persamaan 3 sebagai berikut (Abdul Muis Prasetia dan Sofian, 2021):
ղ = 𝑃𝑜𝑢𝑡 𝑃𝑖𝑛 𝑥 100%
(3)
ղ = efisiensi inverter P in = daya masuk pada inverter P out = daya keluaran inverter

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Pengukuran Inverter

## 3.1.1 Hasil Pengukuran Inverter Berbeban Kipas Angin
Hasil pengukuran arus dan tegangan inverter sebelum dan sesudah dibebani dilakukan sebanyak tiga kali dikarenakan ada tiga jenis kecepatan yang berbeda-beda. Kipas angin juga mempunyai frekuensi yang sama dan pengukuran ketiga level kecepatan kipas angin itu akan di cari nilai rata-rata daya masukan dan juga daya keluaran inverter ditunjukkan pada tabel 1 sampai tabel 4.
Tabel 1: Data pengukuran kipas angin pada level 1
Waktu Baterai ke Inverter Inverter ke Beban Tegangan (V) Arus (A) Tegangan (V) Arus (A) Cos  9:30 11,67 3,70 224,8 0,127 0,93 10:00 11,82 3,64 225,6 0,127 0,93 10:30 11,99 3,65 225,1 0,127 0,94 11:00 12,08 3,61 225,3 0,127 0,94 11:30 11,98 3,71 224,5 0,127 0,96 12:00 11,96 3,65 224,3 0,127 0,94 12:30 11,90 3,68 225,5 0,127 0,96 13:00 11,98 3,62 224,8 0,139 0,93 13:30 11,97 3,62 224,7 0,127 0,99 14:00 11,95 3,63 226,0 0,139 0,95 14:30 11,85 3,67 225,5 0,127 0,99 15:00 11,96 3,64 225,1 0,127 0,93 15:30 11,87 3,70 224,8 0,127 0,96 16:00 11,90 3,65 225,1 0,127 0,94 Jumlah 166,88 51,17 3151,1 1,802 13,29 Rata-rata 11,92 3,65 225,07 0,128 0,94
Tabel 2: Data pengukuran kipas angin pada level 2 Waktu Baterai ke Inverter Inverter ke Beban Tegangan (V) Arus (A) Tegangan (V) Arus (A) Cos  9:30 11,69 3,77 225,5 0,127 0,97 10:00 11,87 3,73 224,8 0,139 0,97 10:30 11,96 3,70 224,2 0,139 0,97 11:00 12,07 3,72 224,7 0,139 0,96 11:30 11,90 3,74 224,3 0,139 0,98 12:00 11,92 3,73 225,0 0,139 0,97 12:30 11,90 3,70 224,8 0,139 0,96 13:00 11,98 3,69 224,5 0,139 0,96 13:30 11,85 3,74 225,3 0,139 0,97 14:00 11,90 3,67 225,0 0,139 0,96 14:30 11,84 3,70 225,1 0,139 0,96 15:00 11,92 3,70 225,0 0,139 0,97 15:30 11,85 3,68 224,8 0,139 0,96 16:00 11,90 3,72 224,7 0,139 0,97 Jumlah 166,55 51,99 3147,7 1,988 13,53 Rata-rata 11,89 3,71 224,83 0,142 0,96 Tabel 3 : Data pengukuran kipas angin pada level 3 Waktu Baterai ke Inverter Inverter ke Beban Tegangan (V) Arus (A) Tegangan (V) Arus (A) Cos  9:30 11,70 4,02 225,1 0,152 0,97 10:00 11,82 4,01 224,2 0,151 0,97 10:30 11,93 4,03 224,3 0,162 0,97 11:00 12,04 4,00 224,8 0,162 0,97 11:30 11,88 4,01 225,3 0,162 0,97 12:00 11,92 4,06 225,6 0,162 0,97 12:30 11,87 4,05 224,7 0,162 0,97 13:00 11,92 4,01 224,5 0,162 0,97 13:30 11,84 4,04 225,0 0,162 0,97 14:00 11,87 4,01 225,5 0,162 0,97 14:30 11,82 4,07 226,0 0,162 0,97 15:00 11,84 4,01 225,0 0,162 0,97 15:30 11,87 4,05 224,8 0,162 0,97 16:00 11,90 4,07 225,3 0,162 0,98 Jumlah 166,22 56,44 3150,1 2,247 13,59 Rata-rata 11,87 4,03 225,0 0,160 0,97
Tabel 4 : Data pengukuran inverter berbeban lampu LED 30 watt Waktu Baterai ke Inverter Inverter ke Beban Tegangan (V) Arus (A) Tegangan (V) Arus (A) Cos  9:30 11,96 3,41 225,1 0,197 0,63 10:00 11,84 3,44 225,1 0,209 0,60 10:30 12,01 3,46 224,2 0,197 0,63 11:00 12,08 3,48 225,5 0,197 0,62 11:30 12,04 3,51 225,6 0,197 0,62 12:00 11,95 3,41 224,7 0,209 0,60 12:30 11,96 3,52 225,8 0,197 0,63 13:00 11,93 3,52 224,8 0,197 0,64 13:30 11,90 3,44 224,7 0,209 0,61 14:00 11,88 3,54 225,3 0,209 0,60 14:30 11,92 3,47 225,8 0,209 0,60 15:00 11,90 3,45 225,2 0,197 0,61 15:30 11,87 3,50 224,8 0,197 0,64 16:00 11,94 3,42 225,1 0,209 0,62 Jumlah 167,18 48,57 3151,7 2,83 8,54 Rata-rata 11,94 3,46 225,1 0,202 0,61 3.2 Pembahasan

## 3.2.1 Pengujian Kinerja Inverter Terhadap Beban Kipas Angin 45 Watt
Perhitungan besaran daya input dan daya output sehingga kinerja inverter dapat diketahui dan dapat dihasilkan pengaruh faktor daya terhadap efisiensi inverter menggunakan persamaan 3 sebagai berikut:
P in = V in × I in
(3)
P in = 11,92 volt × 3, 65 ampere P in = 43,508 watt
Untuk menghitung nilai dari daya keluaran kipas angin pada posisi level 1 dapat menggunakan persamaan 4. P out = V out × I out × cos (4)
P out = 225,07 V × 0,127 A × 0,94 P out = 26,8688566 watt
Maka efisiensi inverter dari beban kipas angin pada posisi satu dapat dihitung melalui persamaan 5. ղ = 𝑃 𝑜𝑢𝑡 𝑃 𝑖𝑛 × 100% (5) ղ = 26,8688566 𝑊𝑎𝑡𝑡 43,508  𝑊𝑎𝑡𝑡 × 100%
ղ = 61%
1. Perhitungan pada posisi kecepatan dua dari kipas angin menggunakan persamaan 3. P in = V in × I in P in = 11,89 volt × 3, 71 ampere P in = 44,1119 watt
Untuk menghitung nilai dari daya keluaran kipas angin pada posisi level 2 dapat menggunakan persamaan 4. P out = 224,83 volt × 0,142 ampere × 0,96 P out = 30, 6501888 watt Efisiensi inverter dari beban kipas angin pada posisi dua dapat dihitung melalui persamaan 5. ղ = 30,6501888  Watt 44,1119 Watt × 100%
ղ = 69%
2. Perhitungan pada posisi kecepatan tiga dari kipas angin menggunakan persamaan 3.
P in = V in × I in P in = 11,87 volt × 4,03 ampere P in = 47,8361 watt
3. Perhitungan nilai dari daya keluaran kipas angin pada posisi level 3 dapat menggunakan persamaan 4.
P out = 225,0 volt × 0,160 ampere × 0,97
P out = 34,92 Watt
Efisiensi inverter dari beban kipas angin pada posisi tiga dapat dihitung melalui persamaan 5. ղ = 34,92 Watt 47,8361 Watt × 100% ղ = 72%

## 3.2.2 Pengujian Kinerja Inverter Terhadap Beban Lampu LED 30 watt
Perhitungan dari hasil pengukuran beban Lampu LED kapasitas 30 watt menggunakan persamaan 3. P in = 11,94 volt × 3,46 ampere P in = 41,3124 watt
Perhitungan nilai dari daya keluaran lampu LED kapasitas 30 watt dapat menggunakan persamaan 4. P ou t = 225,1 volt × 0, 202 ampere × 0,61 P ou t = 27,736822 watt
Efisiensi inverter dari beban lampu LED kapasitas 30 watt dapat menggunakan persamaan 5. ղ = 27,736822 𝑤𝑎𝑡𝑡 41,3124 𝑤𝑎𝑡𝑡 × 100% ղ = 67%
Panel surya menggunakan SSC berfungsi mengamankan dari kelebihan beban dari panel surya sehingga panel surya tidak cepat rusak (Rahmat Hidayat dkk., 2017). Hubungan baterai dengan beban adalah dihubungkan paralel langsung ke beban. Jika baterai tersebut sudah terisi penuh. Untuk melindungi baterai dari beban yang berlebihan ( over load ) ataupun hubung singkat pada beban, maka sebelum baterai dihubungkan langsung ke beban harus melalui rangkaian proteksi. Fungsi SSC sudah cukup jelas, yaitu untuk memproteksi ataupun melindungi baterai akibat adanya beban berlebih ataupun hubung singkat pada beban (Naim Fadlan Wahidin dkk., 2022; Hanifah Riafinola dkk., 2022). Penelitian menggunakan inverter square wave (SW) dengan efisiensi memiliki kisaran dari 40% -80% sedangkan dari hasil pengujian  keluaran  inverter  SPWM  memiliki  efisiensi kisaran 30%  -90  %  (R Dwiki  Rachwanto dkk.,  2022; Abdul  Muis  Prasetia  dan Sofian, 2021; Levin Halim dan Oetomo, 2020). Hasil pengukuran tegangan keluaran inverter SW lebih kecil dibandingkan SPMW dan ini sesuai dengan penelitian dimana SPMW lebih besar karena frekuensi tinggi pada sinyal SPWM yand mengganti spesifikasi komponen diode pada modul kontrol tegangan agar kapasitas inverter lebih besar. Hal ini memberikan dampak lebih mudah mengkonversikan AC ke DC mengganti spesifikasi komponen mosfet agar kapasitas daya inverter bisa lebih besar supaya pensaklaran mosfet lebih baik d alam menghasilkan daya lebih besar (Muammar Zainuddin dan Frengki Eka Putra Surusa, 2019).

## 4. KESIMPULAN
Beban kipas angin kapasitas 45 watt disetiap level kecepatan memberikan efisiensi yang semakin meningkat. Pada level pertama diperoleh  efisiensi sebesar 61%,  dimana daya input nya  43,50  watt  dan  daya output nya 26,86  watt.  Pada  level  kedua  efisiensi inverter semakin meningkat diperoleh sebesar 69%, pada saat itu daya masukan 44,11 watt dan daya keluarannya 30, 65 watt. Pada level ketiga efisiensi inverter semakin meningkat yaitu sebesar 72% dan daya masukannya juga semakin meningkat menjadi 47,8361  watt dan daya keluarannya sebesar 34,92 watt. Beban lampu jalan/ lampu LED kapasitas 30 watt diperoleh efisiensi 67% dan daya keluarannya 27,73 watt dan daya input yang diperoleh 41,31 watt. Hal ini menunjukkan bahwa variasi beban atau daya beban sangat berpengaruh pada kinerja atau efisiensi inverter pure sine wave .

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis mengucapkan rasa syukur karena berkat dan rahmat Yang Maha Kuasa penulis dapat menyelesaikan artikel ini, serta terima kasih kepada Program Studi Teknik Konversi Energi Jurusan Teknik Mesin yang memberikan dukungan dalam menyelesaikan artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Baho, M. 2021. Analisa Perbandingan Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Surya Jenis Polikristal dengan Monokristal Terhadap Output Inverter Pure Sine Wave . Jurnal Ilmiah Mahasiswa Teknik 2 , 1-13.
Fatahillah, F. (2022). Analisa Pemanfaatan Motor AC 1Ø Sebagai Beban Pada Rancang Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya 200WP. Jurnal Jurritek 1 , 1-12.
Halim, L & Oetomo. (2020). Perancangan dan Implementasi Awal Solar Inverter Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya Off Grid . Jurnal Teknologi Universitas Muhammadiyah 12 , 31-38.
Hidayat, R., Zuraidah, Z., Fadil, J., Firdaus, M., Mursalin, M., Ridwan, M., & Rizki, M. (2017). Modul Pembangkit Listrik Tenaga Surya Untuk Aplikasi Beban Rendah (600 W). Jurnal Intekna 17 , 29-36.
Irsyam, M. 2021. Perancangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya sebagai Sumber Energi Lampu dan Projector diruang Kelas Fakultas Teknik Unrika. Sigma Teknika, 199-208.
Prasetia, A.M., Sofian. (2021). Implementasi Inverter Pure Sine Wave Untuk Pemanfaatan Energi Surya. THETA OMEGA: Journal of Electrical Engineering, Computer, and Information Technology 1 , 1-5.
Rachwanto, R.D., Saidah, & Amirullah. (2022). Implementasi Inverter Berbasis Square Wave dan Sinusoidal PWM Menggunakan Arduino Uno . Rekayasa Journal of Science and Technology 15 , 182-191.
Ramadhana, R.R., Iqbal M., Hafid, A., Adriani. (2022). Analisis PLTS on Grid . Vertex Elektro Jurnal Teknik Elektro 14 , 12-25.
Riafinola, H., Suciningtyas, I.K.L.N., Sholihuddin, I., Widya Rika Puspita, W.R. (2022).  Rancang Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya pada Penggunaan Listrik Rumah Tangga. Journal of Applied Electrical Engineering 6 , 79-84
Rusman. 2015.  Pengaruh Variasi Beban Terhadap Efisiensi Solar Cell dengan Kapassitas 50 WP. Turbo Jurnal Program Studi  Teknik Mesin Univ. Muhammadiyah Metro 4 , 84-90.
Saodah, S & Utami, S. (2022). Perancangan Sistem Grid Tie Inverter pada Pembangkit Listrik Tenaga Surya. ELKOMIKA: Jurnal Teknik Energi Elektrik, Teknik Telekomunikasi, & Teknik Elektronika 7 , 339 – 350.
Wahidin, N.F., Yadie, E., Putra, M.A. 2022. Analisis Perbandingan Charging SCC Jenis PWM Dan MPPT Pada Automatic Handwasher with Workstation Bertenaga Surya Politeknik Negeri Samarinda. PoliGrid 3 , 12-20.
Zainuddin , M., & Surusa, F.E.P. (2019). Pengaruh Grid-Connected Photovoltaic (GCPV) Rooftop Terhadap Jatuh Tegangan dan Stabilitas Tegangan Pada Penyulang Distribusi Radial. Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan 18 , 79-88.