https://jamsi.jurnal-id.com

## Perbaikan dan Penggantian Komponen pada Box Panel Instalasi Listrik di Ruang Praktikum SMK Negeri 4 Kota Tanggerang - Banten
Aripin Triyanto* 1 , Marfin 2 , Edwar Mualim 3
1,2,3 Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Pamulang, Indonesia *e-mail: dosen01315@unpam.ac.id 1 , dosen00929@unpam.ac.id 2 , dosen00575@unpam.ac.id 3

## Abstrak
Kecelakaan  kerja  khususnya  pada  bidang  elektrikal  terjadi  karena  kurangnya  penerapan  sistem proteksi rangkaian terpasang. Masih banyak pemanfaatan dan pengaplikasian power dengan sistem by pass sehingga  dapat  mengakibatkan  hubung  singkat  terhadap  rangkaian  dan  kecelakaan  terhadap  pengguna. Solusi dari permasalahan tersebut dapat dilakukan dilakukan perapihan instalasi dan pemasangan proteksi pada  beban  yang  digunakan  sebuah  rangkaian.  Kegiatan  yang  dilakukan  yaitu  Pengabdian  Kepada Masyarakat  bertujuan  untuk  menghindari  kecelakaan  kerja  dan  memperbaiki  proteksi  yang  terjadi kerusakan  pada  box  panel  di  laboratorium  untuk  kerja.  Kegiatan  yang  dilakukan  berlokasi  di  SMK  N  4 Tangerang Kota Provinsi Banten. Penggunaan metode yaitu perancangan komponen pada box panel sesuai kapasitas  dan  menambahkan  MCB  untuk  pembagian  beban  secara  merata.  Hasil  yang  didapatkan  dari kegiatan ini adalah  box panel berfungsi dengan baik, dapat digunakan  untuk power masing-masing  meja kerja  laoratorium  dan  pembagian  power  disesuaikan  kapasitas  proteksi  sehingga  jika  terjadi  beban  lebih dapat diproteksi oleh pengaman MCB.
Kata kunci : Box panel, Hubung Singkat, Kecelakaan Kerja, MCB, Proteksi

## Abstract
Occupational accidents, especially in the electrical field, occur due to the lack of application of an installed circuit protection system. There is  still a lot of utilization and application of power with a bypass system so it can result in a short circuit in the circuit and accidents for the user. The solution to this problem can  be  done  by  tidying  up  the  installation  and  installing  protection  on  the  load  used  by  a  circuit.  The activities  carried  out,  namely  Community  Service  aim  to  avoid  work  accidents  and  repair  protection  that occurs damage to the panel box in the laboratory for work. The activities carried out are located at SMK N 4 Tangerang City Banten Province. The use of method is designing the components in the panel box according to capacity and adding the MCB to distribute the load evenly. The results obtained from this activity are that the panel box functions properly, can be used to power each laboratory workbench, and the distribution of power is adjusted to the protection capacity so that if an overload  occurs it can  be  protected by the MCB safety.
Keywords : Box Panel, MCB, Protection, Shortcircuit, Work Accident

## 1. PENDAHULUAN
Panel  listrik  atau Elektrical  Switchboard yaitu  penempatan  sebuah  komponen  elektrik untuk  penghubung,  pengaman  dan  pengontrol  rangkaian  dalam  sebuah  box  tertutup. Perencanaan peralatan listrik yang ada dalam panel box harus menyesuaikan dimensi box dan kapasitas  penggunaan  antara  input  dan  beban  terpasang.  Lokasi  dan  penempatan  box  panel pada  area  yang  aman  dari  jangkauan  tangan  manusia  agar  tidak  terjadi  konsleting  dan kecelakaan kerja. Tempat panel box diberikan space atau ruang untuk maintenance rutin setiap bulan dan pada saat terjadi perbaikan tidak terganggu oleh penghalang. Preventif maintenance perlu  diadakan secara rutin untuk dapat menjaga kinerja dari komponen dalam jangka waktu yang lama(Triyanto et al., 2022)(Sunarto et al., 2022).
Berikut ini adalah persyaratan dalam pemasangan box panel listrik sesuai standar PUIL 2000(Nasional, 2000):
1. Susunan penghantar dalam instalasi keadaan rapi dan bersih.
2. Semua terminal yang bertegangan harus diberikan proteksi.
3. Pemasangan komponen dicek ulang untuk tingkat kekuatan pada sambungan terminal.
https://jamsi.jurnal-id.com
4. Terdapat proteksi setiap pembagian fasa dan beban untuk memudahkan maintenance.
5. Dapat diupgrade sesuai kebutuhan.
6. Mempunyai tingkat keandalan yang bagus dan standar. Permasalahan pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat didasarkan pada box panel listrik pada laboratorium yang tidak berfungsi komponen proteksinya dan kurangnya perhatian dari  segi  keselamatan  penggunaan  power  dari  panel  box.  Terdapat  beberapa  MCB  untuk pengaman dari tegangan lebih dan arus lebih tidak berfungsi sehingga tidak ada proteksi pada bagian  output  karena  sistemnya  by  pass  sehingga  dapat  menyebabkan  kerusakan  dan kecelakaan  kerja  saat  terjadi  hubung  singkat  pada  instalasi(Elliot  Rappaport,  Chair  Daleep  C. Mohla, 2007)(Wabula & Tunny, 2021).
Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan kewajiban Tri Dharma perguruan tinggi yang dituntut untuk mengembangkan ilmu pengetahuan setiap tahun dan semester. Kegiatan tersebut antara  lain  adalah  pengajaran,  penelitian  dan  pengabdian  kepada  masyarakat  agar  ilmunya bermanfaat.  Kegiatan  PKM  dilakukan  setiap  satu  semester  dengan  tema  perbaikan,  sosialisasi dan  rancang  bangun  peralatan  yang  bermanfaat  bagi  masyarakat  dan  siswa  SMK(Sunardi, Triyanto, Irwansyah, et al., 2020).
Siswa  SMK  Negeri  4  Tangerang  yang  berlokasi  di  Jl.  Veteran  No.1A,  RT.005/RW.002, Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118, Indonesia. Sangat srategis dan sangat lengkap  peralatan  praktikum  serta  kelengkapan  sistem  belajar  mengajarnya.  Laboratorium lengkap dengan peralatan LAB dan sangat luas areanya untuk pengembangan ilmu dan teknologi kedepannya.  Siswa  SMK  N  4  Tangerang  kota  sangat  antusias  menyambut  kedatangan  dari Universitas  Pamulang  untuk  melakukan  kegiatan  bersama  yaitu  PKM  dengan  tema  perbaikan dan penggantian komponen box panel di laboratorium. Universitas Pamulang dalam kegiatan ini terlibat 3 Dosen untuk mendampingi sebagai ketua, penyuluh dan narasumber. Sedangkan dari pihak mahasiswa terdiri dari 5 mahasiswa untuk ketua tim mahasiswa dan anggota tim kegiatan PKM. Sebelum kegiatan dilakukan pertama adalah breafing anggota sebelum berangkat ke lokasi dan ploting pekerjaan sesuai perencanaan awal. Setelah sampai ditempat siswa dan guru SMK N 4  Tangerang  kota  sudah  menyiapkan  tempat  untuk  kelas  sosialisasi  dan  peralatan  yang digunakan  sebagian  untuk  perbaikan  box  panel  laboratorium.  Kegiatan  berlangsung  sampai dengan tiga hari sesuai dengan perencanaan yaitu persiapan survei lokasi, pembelian material, pengerjaan,  evaluasi  pekerjaan  dan  ramah  tamah  sebelum  kembali  ke  kampus  Universitas Pamulang(Sunardi, Triyanto, Dinata, et al., 2020).
Alasan diadakan pelaksanaan kegiatan PKM adalah salah satu mahasiswa adalah alumni dari SMK N 4 Tangerang Kota dan setelah survei ditemukan beberapa box panel utama dalam laboratorium yang rusak dan tidak berfungsi. Sehingga secara khusus tujuan kegiatan PKM ini adalah:
1. Memperbaiki box panel utama sebagai sumber tegangan ke laboratorium
2. Bersosialisasi terkait pentingnya keselamatan kerja dan bahaya hubung singkat.
3. Bersosialisasi  terkait  standar  penyambungan  instalasi  dan  batasan  penggunaan  proteksi pada komponen listrik.
Sehingga dengan uraian tujuan di atas dapat mengatasi masalah yang telah dihadapi dan disurvei sebelumnya. Penggunaan box panel dapat terhindar dari kecelakaan kerja dan terdapat proteksi pada batasan arus lebih sesuai kapasitas komponen yang terpasang.
Luaran yang dihasilkan dalam kegiatan PKM adalah:
1. Karya  dari  mahasiswa  dan  siswa  berupa  instalasi  dan  pemasangan  komponen  proteksi dengan baik.
2. WEB yang akan memuat mengenai kegiatan PKM yang dapat dilihat di web resmi universitas pamulang.
3. Jurnal  Nasional  dan  prosiding  nasional  sebagai  luaran  file  yang  dapat  dilihat  setelah diterbitkan.
Manfaat dari kegiatan PKM adalah:
1. Menambah ilmu pengetahuan mengenai tatacara pemasangan instalasi box panel.
2. Dapat terhindar dari jangkauan manusia sehingga tidak menyebabkan kecelakaan kerja.
https://jamsi.jurnal-id.com
3. Dapat memberikan manfaat penggunaan box panel sesuai dengan pembagian fasa terhadap laboratorium.

## 2. METODE PELAKSANAAN

## 2.1. Penggunaan bahan kegiatan PKM
1. Box Panel
Pengguaan box panel menyesuaikan lokasi didalam ruangan atau diluar ruangan(Sarwito & Priyangga, 2021).
Gambar 1. Box panel instalasi

## 2. MCB
Penggunaan  MCB  ( Miniatur  Circuit  Breaker )  dalam  instalasi  yang  direncanakan menggunakan jenis MCB 1 phase dan 3 phase. Untuk power utama dari pusat pembangkit tercover pada MCB 3 phase sedangkan power pembagi masing-masing beban menggunakan MCB 1 phase.  Pembagian pada proteksi mCB menyesuaikan dengan kapasitas penggunaan batasan  ampere  yang  ada  pada  nameplate  MCB(Triyanto  et  al.,  2022)(Menteri  Pekerjaan Umum, 2008).
Gambar 2. MCB 1 phase dan 3 phase
3. Kabel NYAF 1.5 mm
Penggunaan  kabel  jenis  bahan  isolasi  PVC  dengan  tipe  serabut  dimaksudkan  agar mempermudah dalam instalasi box panel karena lebih flexible dalam penggunaannya.
https://jamsi.jurnal-id.com

## Gambar 3. Kabel NYAF 1,5 mm

## 4. Kabel NYAF 2,5 mm
Penggunaan  jenis  NYAF  dengan  ukuran  2,5  mm  digunakan  pada  area  power  utama  yang berasal dari KWH dan PLN dengan tujuan agar terhindar dari panas berlebih akibat aliran arus pada penghantar.
Gambar 4. Kabel NYAF 2,5 mm
5. Kabel Lug (Skun Kabel)
Digunakan  untuk  penyambungan  antara  terminal  dengan  kabel  penghantar  agar  tidak terjadi tegangan hilang pada titik percabangan terminal(Rachman, 2019).
Gambar 5. Skun kabel terminal
6. Rel Alminium/Rel Omega
Sebagai tempat untuk meletakkan komponen agar rapi  dan teratur sehingga memudahkan dalam preventif dan perbaikan pada saat terjadi kerusakan pada jalur-jalur tertentu.
https://jamsi.jurnal-id.com

## Gambar 6. Rel aluminium

## 7. Kabel Ties
Untuk  mengikat  dan  memisahkan  antara  kabel  fasa  dengan  kabel  netral  sehingga menghindarkan  terjadinya  hubung  singka.  Mengelompokkan  jalur  instalasi  antar  beban sesuai dengan ikatan pada kabel ties.
Gambar 7. Kabel ties

## 2.2. Penggunaan peralatan kegiatan PKM
1. Mulitester
Digunakan  untuk  mengukur  tegangan  dan  arus  pada  rangkaian  box  panel  terdiri  dari  dua tipe yaitu manual dan analog.
Gambar 8. Multitester
2. Tang kombinasi dan tang potong Untuk  memotong  kabel  NYAF  digunakan  tang  potong  sedangkan  untuk  penunjang pengencangan baut perlu digunakan tang kombinasi
3. Obeng plus dan minus
Digunakan untuk memastikan sambungan terminat kuat dan tidak kendor.
https://jamsi.jurnal-id.com
Penggunaan Metode dari kegiatan PKM antara lain sebagai berikut: Metode  yang  dilakukan  dalam  pelaksanaan  kegiatan  PKM  adalah  dengan  survei lapangan,  pengecekan  beban  penggunaan  dan  tegangan  supply  pada  laboratorium,  persiapan peralatan dan pelaskanaan PKM.
1. Survei dan Analisis
Survei  lokasi  yang  dilakukan  adalah  untuk  menentukan  kondisi  pada  laboratorium  yang terdapat  beberapa  kerusakan  instalasi  dan  box  panel.  Sehingga  tidak  berfungsi  dan  sering digunakan untuk by pass agar power dapat digunakan. Resiko dan akibat yang ditimbulkan dapat  berbahaya  bagi  pengguna  dan  komponen  yang  digunakan  sehingga  perlu  dilakukan perbaikan.
2. Perancangan Pada  tahapan  ini  dilakukan  pelepasan  power  utama  dari  breaker  untuk  keamanan  dan keselamatan  maintenance.  Perapihan  instalasi  dilakukan  dengan  mengukur  dan  melihat jalur instalasi dari meja ke jalur utama. Perancangan jalur baru dalam panel box dilakukan dengan menandai semua kabel yang terhubung dengan beban penggunaan sesuai meja kerja laboratorium.
3. Pelaksanaan
Sesuai perancangan pada uraian sebelumnya pelaksanaan menggunakan peraltan safety dan standar  untuk  mendapatkan  nilai,  hasil  sambungan  instalasi  yang  kuat  dan  maksimal. Perapihan  kabel  instalasi  dilakukan  sesuai  dengan  jalur  pada  meja  kerja  laboratorium. Penggantian beberapa komponen dilakukan untuk memaksimalkan kabel yang kosong dan rel dalam box panel yang kosong serta membagi beban dengan rata.
4. Penyelesaian masalah yang dihadapi
Pembagian jalur utama dengan panel pembagi dapat digunakan untuk membuat beban rata pada  masing-masing  beban.  Penggunaan  kapasitas  MCB  pada  pengaman  dapat  bekerja maksimal  dan  tidak  menimbulkan  panas  berlebih.  Pengaman  panel  sudah  diikat  dengan kabel ties dan digunakan skun pada terminal  hubung. Saat ini permasalahan sudah selesai dan panel box berfungsi dengan baik.
5. Sasaran kegiatan PKM Peserta dalam kegiatan yang terlibat adalah siswa SMK N 4 Tangerang Kota dengan jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik, Perwakilan dari wali murid dan Anggota guru lainnya.
6. Tempat dan waktu pelaksanaan Tempat : SMK N 4 Tangerang Kota Waktu : Jum’at s.d Minggu Tanggal : 27 s.d 29 Januari 2023
7. Tahapan kegiatan Tahapan yang dilakukan adalah:
a. Breafing internal sebelum sosialisasi dikelas.
b. Sosialisasi terkait dengan instalasi listrik sesuai standar PUIL 2000.
c. Pelaksanaan perbaikan instalasi dan penggantian komponen instalasi.
d. Merapikan jalur kabel instalasi diluar box panel.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Tahapan persiapan kegiatan PKM
Sebelum  melakukan  kegiatan  dilakukan  breafing  internal  untuk  pembagian  tugas  dan penyesuaian  dari  prosedur  pelaksanaan  kegiatan  tujuannya  agar  pelaksanaan  kegiatan  dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
https://jamsi.jurnal-id.com

## Gambar 9. Breafing Internal

## 3.2. Tahapan Pelaksanaan
Dilakukan  presentasi  terkait  pemasangan  standar  dari  instalasi  sesuai  PUIL  2000. Sehingga  sebelum  ketempat  lokasi  semua  siswa  paham  bagaimana  tatacara  perbaikan  dan instalasi  yang  benar.  Pekerjaan  dimulai  pada  hari  sabtu  tanggal  29  Januari  2023  dari  pukul 09.00- 17.00 sampai acara penutupan kegiatan PKM.

## Gambar 10. Sosialisasi pemasangan instalasi listrik

## 3.2.1. Keadaan box panel sebelum diperbaiki
Sebelum  melakukan  perbaikan  instalasi  pada  box  panel  terlebih  dahulu  dilakukan pengecekan mengenai tegangan pada masing-masing kabel, agar tidak terjadi kecelakaan kerja pada saat maintenance.

## Gambar 11. Box panel sebelum perbaikan

## 3.2.2. Proses perbaikan box panel
Penambahan  MCB  dan  penggantian  beberapa  kabel  terpasang  pada  box  panel  dengan tujuan  peremajaan  instalasi  agar  memudahkan  maintenance  dan  rapi.  Pemisahan  jalur  beban dan  pembagian  beban  merata  pada  output  MCB  agar  tidak  terjadi  beban  lebih  pada  power utama.
https://jamsi.jurnal-id.com

## Gambar 12. Proses perbaikan instalasi box panel

## 3.3. Hasil perbaikan box panel
Hasil  yang  didapatkan  dari  kegiatan  PKM  adalah  kerapihan  panel,  pembagian  beban merata masing-masing MCB dan perapihan instalasi luar yang terhubung dengan box panel. Saat ini box panel sudah berfungsi dengan baik dan safety sesuai dengan kegunaan dan fungsinya.
Gambar 13. Hasil perapihan dan perbaikan instalasi box panel

## 3.4. Kegiatan Foto bersama
Dilakukan  kegiatan  foto bersama  untuk  dijadikan  bukti  kegiatan,  bentuk  kebersamaan dan kerjasama antara universitas pamulang dengan SMK N 4 Tangerang Kota.
Gambar 14. Foto bersama
https://jamsi.jurnal-id.com

## 4. KESIMPULAN
Kegiatan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  (PKM)  yang  telah  dilakukan  berjalan  dengan lancar. Peserta dan partisipasi dari Guru dan Siswa dalam membantu persiapan alat, sosialisasi dengan tanya jawab dan instalasi dengan hasil kerjasama menjadikan kegiatan PKM ini begitu bermanfaat dan bermakna. Pada proses instalasi dilakukan dengan hati-hati menyesuiakan jalur instalasi terpasang agar tepat pada penggunaannya. Hasil yang didapatkan pada kegiatan PKM adalah  berfungsinya  box  panel  pada  laboratorium  untuk  kerja  praktik  dengan  pengaman terpasang  dan  pembagian  beban  sesuai  kapasitas,  sehingga  box  panel  dapat  digunakan sebagaimana mestinya. Manfaat untuk siswa adalah mengenal instalasi, titik terminal dan cara membuat  rancangan  proteksi  pada  instalasi  terpasang.  Manfaat  dan  tujuan  dari  PKM  untuk menambah wawasan pentingnya proteksi dan keselamatan kerja.

## DAFTAR PUSTAKA
Elliot  Rappaport,  Chair  Daleep  C.  Mohla,  V.  C.  (2007).  IEEE  Std  142 TM -2007,  Grounding  of Industrial and Commercial Power Systems. In IEEE Std 142 TM -2007 (Vol. 2007).
Menteri  Pekerjaan  Umum.  (2008).  Permen  PU  nomor  24  tahun  2008  tentang  Pedoman Pemeliharaan Gedung. Permen PU No. 24 , 16.
Nasional,  B.  S.  (2000).  Persyaratan  Umum  Instalasi  Listrik  2000  (PUIL  2000). DirJen Ketenagalistrikan , 2000 (Puil), 1 – 133. Rachman, T. (2019). Annual Report PT Indonesia Power Tahun 2019 .
Sarwito,  S.,  &  Priyangga,  S.  A.  (2021).  Analisa  Gangguan  Short  Circuit  serta  Pengaturan Koordinasi  Proteksi  pada  Container  Crane  Disuplai  dengan  Energi  Terbarukan  Berbasis Simulasi. Jurnal Teknik ITS , 9 (2). https://doi.org/10.12962/j23373539.v9i2.57049
Sunardi, A., Triyanto, A., Dinata, S., Ardianto, N., Tahang, S., Ramdhani, F., & Ikhsan, D.  (2020). Sanitizer  Otomatis  Mencegah  Covid-19  Dan. Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat – Aphelion , 01 (01), 85 – 95.
Sunardi,  A.,  Triyanto,  A.,  Irwansyah,  N.,  Nurtiyanto,  W.  A.,  Saputra,  A.,  &  Ikhsan,  M.  K.  (2020).
Pelatihan Pemasangan Dan Perawatan Audio System Di Mushola Baiturrohman, Tambora- Jakbar. Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  (JPKM)  -  Aphelion , 1 (01),  11. https://doi.org/10.32493/jpka.v1i01.6901
Sunarto, S., Santosa, Y., & Supriyanto, S. (2022). Analisis Perbandingan Sistem Proteksi Tegangan Sentuh Tidak Langsung Menggunakan ELCB dan MCB. JTERA (Jurnal Teknologi Rekayasa) ,
7 (1), 83. https://doi.org/10.31544/jtera.v7.i1.2022.83-90
Triyanto, A., Sakti, A. L., Nugraha, H., & Rifai, A. A. (2022). Operasi dan stabilitas sistem tenaga (A. Sunardi (ed.); Issue 1). UNPAM PRESS.
Wabula, L. R., & Tunny, I. S. (2021). Sosialisasi Upaya Meningkatkan Perilaku Keselamatan Dan Kesehatan  Kerja  (K3)  Pada  Nelayan  Tradisional  Di  Desa  Kawa  Kabupaten  Seram  Bagian Barat. Jurnal
Pengabdian Masyarakat Indonesia , 1 (6), 271 – 276. https://doi.org/10.52436/1.jpmi.47
https://jamsi.jurnal-id.com

## Halaman Ini Dikosongkan