## EVALUASI INSTALASI PLUMBING
AIR BERSIH RUMAH TIPE 42
MENGGUNAKAN PIPE FLOW EXPERT BERDASARKAN SNI 03-7065-2005 DAN BS 6700

## Pekik Mahardhika
Program Studi D4 Teknik Perpipaan, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya Jl. Teknik Kimia Kampus ITS, Keputih Sukolilo Surabaya 60111 Email: pekikmahardhika@ppns.ac.id

## Abstrak
Sistem plumbing adalah sistem  perpipaan  yang berhubungan dengan penyaluran air dalam  suatu bangunan rumah, gedung,  dan  lain-lain.  Saat  ini  kebutuhan  instalasi plumbing berkembang  pesat  seiring  permintaan  pembangunan perumahan yang signifikan. Sistem plumbing air bersih bertujuan menyediakan penyaluran air bersih untuk kebutuhan pemakai  rumah  tipe  42  di  Perumahan  Kartika  Chandra  Sidoarjo.  Permasalahan  yang  sering  terjadi  dalam  sistem plumbing adalah tidak diketahuinya tekanan, laju aliran, kecepatan aliran, dan kerugian head-head pada pipa sehingga distribusi air disetiap cabang pipa belum tentu sesuai persyaratan SNI 03-7065-2005 dan BS 6700. Oleh karena itu perlu  mengevaluasi  instalasi  sistem plumbing air  bersih terhadap  persyaratan  SNI  03-7065-2005  dan  BS  6700. Parameter utama meliputi kebutuhan air bersih, tekanan, laju aliran, kecepatan aliran, dan tipe aliran. Hasil evaluasi menunjukkan  bahwa laju aliran belum  memenuhi  minimum  persyaratan SNI 03-7065-2005 dan BS 6700, tekanan fluida  belum  memenuhi  minimum  persyaratan  SNI  03-7065-2005  dan  BS  6700,  tetapi  kecepatan  aliran  masih memenuhi persyaratan SNI 03-7065-2005. Aliran fluida dalam pipa merupakan jenis aliran turbulen yang memiliki Re > 4000.
Kata Kunci : BS 6700, Debit, Kecepatan aliran, SNI 03-7065-2005, Tekanan

## Abstract
Plumbing  system  is  a  piping  system  related  with  the  water  supply  in  a  building  of  houses,  buildings,  and  others. Currently, the need for plumbing installations is growing rapidly as demand for housing projects is significant. This water supply system provides clean water supply for the needs of housing users of type 42 in Housing Kartika Chandra Sidoarjo. The problems that often occur in the plumbing system is unrecognized of pressure, flow rate, velocity, and head losses on the pipe so that the distribution of water in each branch of the pipe is not comply with SNI 03-7065- 2005 and BS 6700 criteria. Therefore it is necessary to evaluate the installation of water supply system to SNI 03- 7065-2005 and BS 6700 requirements. The main parameters include water supply requirements, pressure, flow rate, velocity and type of flow. The results of the evaluation is the flow rate has not comply with minimum requirements of SNI 03-7065-2005 and BS 6700, the pressure has not comply with requirements of SNI 03-7065-2005 and BS 6700, but the velocity still comply with requirements SNI 03-7065-2005. Fluid flow in pipe is a turbulent flow type with Re > 4000.
Keywords : BS6700, Flow rate, Velocity, SNI 03-7065-2005, Pressure
1. PENDAHULUAN
Sistem plumbing adalah  sistem  perpipaan yang berhubungan dengan penyaluran air dalam suatu bangunan rumah, gedung, hotel, dan lain-lain. Saat ini kebutuhan instalasi plumbing berkembang pesat seiring permintaan pembangunan perumahan yang signifikan. Sistem plumbing memiliki  2  sub  sistem  utama  yaitu sistem air bersih dan sistem air kotor [1]. Perancangan dan  instalasi plumbing tidak  boleh  sembarangan.  Hal ini  bertujuan  untuk  menghindari  adanya  kegagalan sistem seperti kurangnya tekanan dan kecepatan aliran fluida. Keadaan tersebut bisa mengakibatkan distribusi air yang mengalir tidak maksimal di setiap cabang pipa dikarenakan  tidak  diketahuinya  tekanan,  debit, kecepatan  aliran,  dan  kerugian head-head pipa  yang
tidak  sesuai  minimum  persyaratan  SNI  03-7065-2005 dan BS 6700. Standar dari SNI 03-7065-2005 atau BS 6700 tersebut memiliki peran penting dalam penentuan metode  dalam  perancangan,  sehingga  permasalahan tidak  terjadi.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  menjaga kualitas  dan  sebagai  bukti  keunggulan  dari  suatu bangunan.  Objek  penelitian  pada  instalasi  sistem plumbing adalah  sampel  salah  satu  rumah  tipe  42  di Perumahan Kartika Chandra Sidoarjo.

## 2. METODE
2.1 Bahan dan Peralatan Dalam  penelitian  ini  bahan  dan  peralatan  yang digunakan adalah:
a. Software Pipe Flow Expert
b. Gambar isometri instalasi sistem plumbing
2.2 Tinjauan Pustaka
 Sistem Plumbing
Alat plumbing adalah  semua  peralatan  yang dipasang  di  dalam  maupun  di  luar  gedung  untuk menyediakan  air  panas  atau  air  dingin,  dan  untuk menyalurkan  air  buangan  [2].  Fungsi  dari  peralatan plumbing adalah :
 Sistem  Penyediaan  air  bersih,  menyediakan  air bersih ke tempat-tempat  yang dikehendaki dengan kualitas, kuantitas, dan tekanan yang cukup.
 Penyaluran  air  buangan,  membuang  air  kotor  dari tempat-tempat  tertentu  tanpa  mencemari  sistem yang  lain  serta  mencegah  masuknya  udara  tidak sedap dan air kotor ke dalam ruangan.
 Penyediaan  air  untuk  pemadam  kebakaran, menyediakan air dengan kuantitas yang cukup dan mudah operasinya apabila terjadi kebakaran.
 Penyediaan air panas, menyediakan air panas yang cukup  dan  tidak  mempengaruhi  lingkungan sekitarnya.
Pemakaian/kebutuhan  air  rata-rata  dapat diketahui  dengan  menggunakan  perhitungan  sebagai berikut:
Pemakaian air dalam satu hari (Q1) adalah 𝑄1 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑔ℎ𝑢𝑛𝑖 𝑥 𝑃𝑒𝑚𝑎𝑘𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑎𝑖𝑟 (1) Diperkirakan tambahan pemakaian air untuk menyiram tanaman,  mesin  cuci,  dan  lain-lain  sehingga  untuk pemakaian air rata-rata perhari maksimal (Qd max ): 𝑄𝑑𝑚𝑎𝑥 = 𝑄1 + (20%𝑄1) (2)
Q1  didasarkan  pada  tabel  kebutuhan  air  perhari  oleh SNI  03-7065-2005  untuk  rumah  tinggal  adalah  120 liter/penghuni/hari [3]. Berdasarkan BS 6700 kebutuhan air perhari untuk rumah tinggal adalah 120 liter/penghuni/hari [4].
Aliran  laminer  adalah  jenis  aliran  dengan kecepatan  rendah  sehingga  ketika  fluida  mengalir seolah-olah terdiri dari bertumpuk-tumpuk lapisan dan memiliki  Re  <  2300.  Aliran  turbulen  transisi  adalah jenis aliran dengan  kecepatan sedang sehingga terjadi transisi  antara  lain  rata  (laminer)  menuju  aliran  deras (turbulen)  dan  memiliki  Re  =  2300  -  4000  (dimana aliran  dapat  bersifat  laminar  atau  turbulen  tergantung pada  kondisi  pipa  dan  aliran).  Aliran  turbulen  adalah jenis aliran dengan kecepatan tinggi sehingga pertikel- pertikel  fluida  bergerak  dengan  lintasan  yang  tidak teratur dan memiliki Re > 4000 [5]. Untuk menentukan aliran  laminer,  transisi  atau  turbulen  dapat  ditentukan dengan persamaan bilangan Reynolds berikut: [6]
𝑅𝑒 = 𝑉.𝐷.𝜌
𝜇 (3) Re = Bilangan Reynold V
= Kecepatan aliran (m/s)
D
= Diameter dalam pipa (m)
ρ
= Massa jenis fluida (kg/m 3 ) µ = Viskositas fluida (kg.m/s) Pada SNI 03-7065-2005 terdapat  persyaratan untuk tekanan minimum yang diperlukan alat plumbing sebagai berikut: [3]
Tabel  1. Tekanan  minimum  yang  diperlukan  alat
plumbing No Nama Alat Plumbing Tekanan yang diperlukan (kg/cm 2 ) 1 Katup gelontor kloset 0,7 2 Katup gelontor peturasan 0,4 3 Kran  yang  menutup otomatik 0,7 4 Pancuran mandi, dengan pancaran air halus 0,7 5 Pancuran mandi biasa 0,35 6 Kran biasa 0,5
Persyaratan tekanan untuk alat plumbing yang diatur menurut BS 6700 yaitu 0,5 -1,5 bar [4].
Pada  SNI  03-7065-2005  terdapat  perkiraan beban kebutuhan air untuk Unit Beban Alat Plumbing (UBAP) sebagai berikut: [3]
Untuk setiap alat plumbing ditetapkan suatu unit beban  berdasarkan  BS  6700  kemudian  diproyeksikan ke  gambar  2  untuk  mengetahui  laju  aliran.  Hubungan antara  Unit  Beban  Alat Plumbing dengan  laju  aliran berdasarkan BS 6700 ditunjukkan pada gambar 2 [4].
Gambar 2. Hubungan Antara Unit Beban Alat Plumbing Dengan Laju Aliran . (untuk unit beban sampai 1000)
Pada  SNI  03-7065-2005  terdapat  ketentuan umum  sistem  penyediaan  air  minum  dalam  hal kecepatan aliran dalam pipa yaitu minimum 0,9 m/detik dan maksimal 2 m/detik. [3]
Perhitungan  persamaan  kontinuitas  dapat dihitung dengan persamaan berikut: [7]
𝑄1 = 𝑄2 (4) 𝐴1. 𝑉1 = 𝐴2. 𝑉2 (5) Keterangan: Q
= Debit (m 3 /s) A
= Luas Penampang (m 2 ) V = Kecepatan aliran (m/s) Head loss mayor dapat terjadi karena adanya gesekan  antara  aliran  fluida  yang  mengalir  dengan suatu  dinding  pipa.  Pada  umumnya  kerugian  ini dipengaruhi oleh panjang pipa. Head loss mayor dapat dihitung  dengan  menggunakan  persamaan  Darcy- Weisbach berikut ini: [8]
g V D L f hf . 2 2  (6)
Head  loss  minor dapat  terjadi  karena adanya sambungan pipa, seperti katup ( valve ), belokan ( elbow ),  saringan  ( strainer) ,  percabangan  ( tee ),  dan lain-lain. Head  loss  minor  dapat dihitung  dengan menggunakan persamaan berikut: [8]
h f = n x k 𝑉2 2 𝑥 𝑔 (7)

## 2.3 Metode
Metode  penelitian  adalah  langkah-langkah yang  dijadikan  panduan  untuk  melakukan  penelitian, agar  dapat  diperoleh  hasil  yang  baik  untuk  mencapai tujuan penelitian yang direncanakan. Langkah-langkah pelaksanaan penelitian pada diagram berikut ini:
Gambar 3. Diagram Alir Penelitian
Dalam penelitian ini terdapat data pendukung yaitu  gambar  isometri  instalasi plumbing air  bersih rumah tipe 42 sebagai berikut:
Gambar 4. Isometri Instalasi Sistem Plumbing
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Data Instalasi Plumbing Berikut  data  pada software  pipe  expert untuk evaluasi instalasi plumbing . Data fluida: fluidanya adalah air (H 2 O) dengan massa jenis 997 kg/m 3 dengan vapour pressure 0,0317 bar. Data pompa: Pompa Shimizu 130 bit, laju aliran in/out 0,003  m 3 /detik,  kecepatan  aliran 0,538  m/detik, head pompa 23,417 m.
Data pipa: Material pipa adalah PVC 0,5 inch dengan roughness 0,005  dan  galvanis  0,5  inch  dengan roughness 0,150 (pada P12 dan P27).
3.2 Hasil Dari  hasil  perhitungan  dan  komputasi pipe flow expert didapatkan hasil sebagai berikut:
Gambar 5 . Komputasi instalasi plumbing menggunakan pipe flow expert
 Penentuan kebutuhan air
Berdasarkan pada tabel kebutuhan air perhari oleh SNI  03-7065-2005  dan  BS6700  untuk  rumah  tinggal adalah  120  liter/penghuni/hari,  kemudian  dihitung menggunakan  persamaan  1  dan  2.  Perhitungannya sebagai berikut:
𝑄1 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑔ℎ𝑢𝑛𝑖 𝑥 𝑃𝑒𝑚𝑎𝑘𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑎𝑖𝑟
= 3 penghuni x 120 liter/penghuni/hari
= 360 liter/hari
Pemakaian air rata-rata perhari maksimal: 𝑄𝑑 = 𝑄1 + (20%𝑄1)
= 360 liter/hari + (20% x 360 liter/hari) = 432 liter/hari
 Penentuan beban total plumbing Pada penentuan beban total alat plumbing bahwa jenis alat plumbing yang digunakan adalah bak mandi, bak  cuci  dapur,  bak  cuci  pakaian,  dan  kran.  Hasil perhitungan Total UBAP berdasarkan SNI 03-7065- 2005 dan BS 6700 pada tabel 2 dan 3 berikut:
Tabel 2. Perhitungan total unit beban alat plumbing (SNI 03-7065-2005)
Nama Alat Plumbing Unit Beban Jumlah Total Beban Bak mandi 2 1 2 Bak cuci dapur 2 1 2 Bak cuci pakaian 2 1 2 Kran - 2 - Total UBAP 6
Tabel 3. Perhitungan total unit beban alat plumbing (BS6700) Nama Alat Plumbing Unit Beban Jumlah Total Beban Bak mandi 10 1 10 Bak cuci dapur 3 1 3 Bak cuci pakaian 3 1 3 Kran 1,5 2 3 Total UBAP 19  Penentuan laju aliran fluida
Hasil  total  UBAP  diplot  ke  dalam  gambar  6 berikut:
Gambar 6 . Plot hasil Total UBAP (SNI 03-7065- 2005)
Kurva  pada  gambar  6  tersebut  memberikan hubungan  antara  jumlah  unit  beban  alat plumbing dengan  kebutuhan  laju  aliran  fluida,  dengan memasukkan  faktor  kemungkinan  penggunaan serentak dari alat–alat plumbing . Dari gambar 6 hasil plot  didapatkan  minimum  kebutuhan  laju  aliran penggunaan serentak dari alat–alat plumbing sebesar 38  liter/menit  (0,00063  m 3 /detik)  berdasarkan persyaratan SNI 03-7065-2005.
Dari gambar 7 hasil plot hubungan antara Unit Beban  Alat Plumbing (UBAP)  dengan  laju  aliran didapatkan minimum kebutuhan laju aliran penggunaan serentak pada alat–alat plumbing sebesar 0,44  liter/detik  (0,00044  m 3 /detik)  berdasarkan persyaratan  BS  6700.  Kemudian  pada  tabel  4 menunjukkan  data  hasil  komputasi pipe  flow  expert untuk  laju  aliran  fluida  pada  saat  penggunaan serentak dari alat–alat plumbing .
Tabel 4. Data hasil komputasi untuk laju aliran fluida No No.Pipa Laju aliran (m 3 /detik) 1 P1 – P29 0,0003
 Penentuan kecepatan aliran fluida
Pada  tabel  5  menunjukkan  data  hasil  komputasi pipe flow expert untuk kecepatan aliran fluida pada saat penggunaan dari alat–alat plumbing serentak.
Tabel 5. Data hasil komputasi untuk  kecepatan aliran fluida No No.Pipa Kecepatan aliran fluida (m/detik) 1 P1 – P29 1,530
 Penentuan tekanan fluida
Pada  tabel  6  menunjukkan  data  hasil  komputasi pipe  flow  expert untuk  tekanan  fluida  pada  saat penggunaan dari alat–alat plumbing serentak. Jenis alat plumbing yang digunakan adalah bak mandi, bak cuci dapur, bak cuci pakaian, dan kran yang sesuai tabel 2.
Tabel 6. Data hasil komputasi untuk tekanan fluida
No Node Pipa Tekanan fluida (bar.g) 1 Node 14 (kran taman) 0,7050 2 Node 30 (bak mandi) 0,5111 3 Node 28 (kran wudhu) 0,3662 4 Node  22  (bak  cuci pakaian) 0,3431 5 Node  27  (bak  cuci dapur) 0,1178
 Penentuan jenis aliran fluida
Berdasarkan persamaan 3 didapatkan jenis aliran fluida.  Perhitungan  menggunakan  persamaan  3  untuk mengetahui  aliran  yang  terjadi  apakah  aliran  laminer atau  aliran  turbulen.  Pada  tabel  7  menunjukkan  data hasil perhitungan untuk jenis aliran fluida.
Tabel 7. Data hasil perhitungan jenis aliran fluida No No.Pipa Reynold Number Jenis Aliran Fluida 1 P1 – P29 27078 Turbulen

## 3.3 Pembahasan
Dari  hasil  perhitungan  dan  komputasi  menggunakan software  pipe  flow  expert didapatkan  laju  aliran kebutuhan  dan  laju  aliran  pada  saat  penggunaan  dari alat–alat plumbing serentak. Data menunjukkan bahwa nilai  laju  aliran  serentak  yang  terjadi  yaitu  0,0003 m 3 /detik.  Nilai  laju  aliran  serentak  tersebut  belum memenuhi minimum persyaratan laju aliran kebutuhan berdasarkan SNI 03-7065-2005 yaitu 0,00063 m 3 /detik dan  BS  6700  yaitu  0,00044  m 3 /detik.  Perbandingan minimum  laju  aliran  kebutuhan  dengan  laju  aliran serentak ( software ) ditunjukkan pada tabel 8.
Tabel 8. Perbandingan minimum laju aliran kebutuhan dengan laju aliran serentak ( software ) No Minimum Laju aliran kebutuhan (m 3 /detik) – SNI 03-7065- 2005 Minimum Laju aliran kebutuhan (m 3 /detik) – BS 6700 Laju aliran serentak (m 3 /detik) - software 1 0,00063 0,00044 0,0003 Berdasarkan hasil komputasi tabel 5 menunjukkan  bahwa  nilai  kecepatan  aliran  ( software ) yaitu 1,530 m/detik. Nilai laju aliran serentak tersebut memenuhi persyaratan laju aliran berdasarkan SNI 03- 7065-2005  yaitu  minimum  0,9  m/detik  sampai maksimal  2  m/detik.  Perbandingan  kecepatan  aliran ( software )  dengan  persyaratan  SNI  03-7065-2005 ditunjukkan pada tabel 9.
Tabel 9. Perbandingan kecepatan aliran fluida serentak ( software )  dengan  persyaratan  kecepatan  aliran  (SNI
03-7065-2005) No Kecepatan aliran - software (m/detik) Persyaratan Kecepatan aliran - SNI 03-7065- 2005 (m/detik) 1 1,530 0,9 - 2
Pada  tabel  6  di  atas  yang  menunjukkan  bahwa  nilai tekanan  fluida  setiap  node  (tekanan  setiap output ) menggunakan software kemudian dibandingkan dengan tekanan fluida berdasarkan persyaratan SNI 03- 7065-2005  (Alat plumbing :  kran)  dan  BS  6700. Perbandingan  tekanan  fluida  ( software )  dengan persyaratan  minimum  tekanan  fluida  (SNI  03-7065- 2005  dan  BS  6700)  ditunjukkan  pada  tabel  10.  Pada node 28 (kran wudhu), node 22 (bak cuci pakaian), dan node 27 (bak cuci dapur) menunjukkan bahwa tekanan fluida belum memenuhi minimum persyaratan dari SNI 03-7065-2005  dan  BS  6700.  Tetapi  hanya  tekanan fluida  pada  node  14  (kran  taman)  dan  node  30  (bak mandi) yang memenuhi minimum persyaratan dari SNI 03-7065-2005  (0,5  bar.g  )  dan  persyaratan  BS  6700 (0,5 -1,5 bar.g).
Tabel  10. Perbandingan  tekanan  fluida  ( software ) dengan persyaratan tekanan fluida (SNI 03-7065-2005 dan BS 6700) No Node Pipa Tekanan fluida – software (bar.g) Minimum Tekanan fluida – SNI 03-7065- 2005 (bar.g) Persyaratan Tekanan fluida – BS6700 (bar.g) 1 Node 14 (kran taman) 0,7050 0,5 0,5 -1,5 2 Node 30 (bak mandi) 0,5111 0,5 0,5 -1,5 3 Node 28 (kran wudhu) 0,3662 0,5 0,5 -1,5 4 Node 22 (bak cuci pakaian ) 0,3431 0,5 0,5 -1,5 5 Node 27 (bak cuci dapur) 0,1178 0,5 0,5 -1,5

## 4. KESIMPULAN
Setelah dilakukan perhitungan dan komputasi instalasi sistem plumbing air bersih rumah tipe 42 maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
a. Jumlah  kebutuhan  air  pada  rumah  tipe  42  yaitu sebesar 432 liter/hari dan nilai laju aliran serentak 0,0003  m 3 /detik  belum  memenuhi  minimum persyaratan  laju  aliran  kebutuhan  berdasarkan SNI 03-7065-2005 dan BS 6700.
b. Kecepatan  aliran  serentak  berdasarkan software yaitu  1,530  m/detik.  Nilai  laju  aliran  serentak tersebut  memenuhi  minimum  persyaratan  laju aliran berdasarkan SNI 03-7065-2005.
c. Nilai  tekanan  fluida  setiap  node  (tekanan  setiap output ) yang menggunakan software hanya node 14  (kran  taman)  dan  node  30  (bak  mandi)  yang memenuhi  minimum  persyaratan  tekanan  fluida berdasarkan  SNI  03-7065-2005  dan  BS  6700.
Selain  node  14  (kran  taman)  dan  node  30  (bak mandi)  masih  belum  memenuhi  minimum persyaratan  tekanan  fluida  berdasarkan  SNI  03- 7065-2005 dan BS 6700.
d. Jenis  aliran  fluida  dalam  pipa  yaitu  jenis  aliran turbulen  yang  memiliki  Re  =  27078  (karena memiliki Re > 4000)
e. Setiap  instalasi  sistem plumbing harus  mengacu pada  standar  yang  berlaku  agar  mampu mengantisipasi kurangnya kebutuhan air, kecepatan  aliran  air,  dan  tekanan  air  sehingga tidak menghambat penyaluran air bersih ke suatu rumah, gedung, atau bangunan lain.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis  menyadari  bahwa  penelitian  ini  tidak  dapat terselesaikan  dengan  baik  dan  lancer  apabila  tanpa dukungan  berbagai  pihak,  oleh  karena  itu  pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:
a. Bapak  Ir.  Eko  Julianto,  M.Sc.,  MRINA  selaku Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.
b. Bapak  Ir.  Arie  Indartono,  M.MT  selaku  Ketua P3M Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.
c. Bapak George Endri Kusuma, ST. M.Sc.Eng selaku Ketua Jurusan Teknik Permesinan  Kapal  Politeknik  Perkapalan  Negeri Surabaya.
d. Keluarga tercinta yang selalu memberi dukungan Penulis menyadari bahwa di dalam penelitian ini masih banyak kekurangan. Segala saran dan kritik membangun  dari  para  penelaah  sangat  bermanfaat untuk penyempurnaannya.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]    (2013) Situs Teknik Sipil Indonesia. [Online].
Available: https://www.ilmutekniksipil.com
[2] Morimura, T., dan Noerbambang, S.M, Perencanaan dan Pemeliharaan Sistem Plambing , Jakarta: PT. Pradnya Pramita, 2000.
[3]  Tata Cara Perencanaan Sistem Plambing, SNI 03- 7065, 2005.
[4]  BS  6700 Design,  installation,  testing  and maintenance  of  service  supplying  water  for domestic use within buildings and their curtilages – Spesific a tion, British standard, 2006.
[5]  White  M.  Frank, Mekanika  Fluida ,  Jakarta: Erlangga. 1994.
[6]  Crane, Flow  of  Fluids  Through  Valve,  Fittings, and  Pipe,  Technical  paper  410M. New  York: Crane Co, 1982.
[7]    J. Malau, T. Sitepu, “Analisa pressure drop pada sistem  perpipaan fuel  oil  boiler pada  PT.  PLN pembangkit  Sumatera  bagian  utara  Sicanang- Belawan dengan menggunakan pipe flow expert ”, Jurnal e-Dinamis, vol. 3,  pp. 164-171, 2012.
[8]  Tahara,  H  dan  Sularso,  Pompa  dan  Kompresor: Pemilihan, Pemakaian, dan Pemeliharaan. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006.