## MONITORING DAN DESAIN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA UNTUK SUMBER ENERGI ALAT PEMBERI MAKAN IKAN (FEEDER) OTOMATIS
Oleh : Syahid 1 , Ari Santoso 2 , Aji Hari Riyadi 3 , Juwarta 4 , Triyono 5 1,2,3,4,5 Jurusan Teknik Elektro Polines Jl. Prof. Sudarto Tembalang Semarang 50271 Email : syahid@polines.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian sebelumnya terkait dengan otomasi dan kontrol. Pada penelian yang sudah pernah dilakukan yaitu terkait dengan pengendalian beban daya inverter  pada  Solar  Cell.  Pada  Penelitian  ini  dilakukan  penelitian  untuk  Monitoring  dan  Desain Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  Untuk  sumber  energi  Alat  pemberi  makan  ikan  (feeder)  otomatis Berbasis  PLC  dan  SCADA.  Sistem  Monitoring  dan  Desain  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  Untuk Untuk  sumber  energi  Alat  pemberi  makan  ikan  (feeder)  otomatis  Berbasis  PLC  dan  SCADA menggunakan Catu daya tersebut berasal dari sumber PLTS yang berasal dari proses fotovoltaik di panel  surya.  PLTS  dihubungkan  secara  hybrid  denganlistrik  PLN.  Alat  pemberi  pakan  ikan  yang dirancang  memiliki  kelebihan  dapatmemberikan  pakan  yang  terjadwal  dan  terukur  dan  dapat dioperasikan  secaramanual  dan  otomatis  serta  terdapat  SCADA  untuk  monitoring  dan controlling.SCADA yang digunakan adalah SCADA Android  menggunakan aplikasi Blynkyang dapat diakses  melalui  internet.  Hasil  utama  dari  alat  pemberi  pakan  adalahdapat  menyebarkan  pakan  ke kolam  dengan  takaran  yang  terukur  dan  terjadwal.Sebaran  dari  alat  pemberi  pakan  ikan  dapat menjangkau  setengah  luas  kolam.Jumlah  pakan  ikan  dapat  dipantau  dan  memiliki  indikator  ketika pakan ikan didalamnya habis.
Kata kunci : Monitoring ,PLTS, Feeder,Ikan,SCADA

## Abstract
This research is a continuation of previous research related to automation and control. The research that has been done is related to controlling the inverter power load on the Solar Cell. In this study, research  was  conducted  for  the  Monitoring  and  Design  of  Solar  Power  Plants  for  energy  sources. PLC and SCADA based automatic fish feeder. Monitoring System and Design of Solar Power Plants For energy sources Automatic PLC and SCADA based fish feeder using the power supply comes from PLTS  sources  originating  from  the  photovoltaic  process  in  solar  panels.  PLTS  is  connected  in  a hybrid way with PLN electricity. The fish feeder that is designed has the advantage of being able to provide scheduled and measurable feed and can be operated manually and automatically and there is a  SCADA  for  monitoring  and  controlling.  The  SCADA  used  is  the  Android  SCADA  using  the  Blynk application which can be accessed via the internet. The main result of the feeder is that it can spread feed into the pond with a measured and scheduled dose. The distribution of the fish feeder can reach half the area of the pond. The amount of fish feed can be monitored and has an indicator when the fish feed in it runs out.
Keywords : Monitoring, PLTS, Feeder, Fish, SCADA
MONITORING ……………………Syahid 1 ,Ari Santoso 2 , Aji Hari Riyadi 3 , Juwarta 4 , Triyono 5
1. Pendahuluan
Di Indonesia penggunaan energi berbasis  surya  masih  kecil.  Penggunaan energi  itu    ternyata  baru  di  bawah  100 megawatt (MW). Padahal dari sisi potensinya  bisa  mencapai  207  gigawatt (GW).  Pengembangan  energi  surya  di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga, seperti Thailand, Filipina, Malaysia,  dan  Singapura,  apalagi  bila disandingkan  dengan  Cina  yang  sudah mencapai  8.300  MW  dan  Jepang  (6.914 MW).  Dan  sebagai  informasi  pengguna tenaga  surya  dunia  saat  ini  dipegang Jerman dengan kapasitas 32.441 MW, Italia (16.361  MW),  dan  AS  (7.777  MW) (indonesia.go.id).
Pada  kegiatan  sebelumnya  peneliti sudah  melakukan  penelitian  untuk  kontrol dan monitoring diantaranya adalah Pengendalian Beban Daya Inverter Pada Solar  Cell  Berbasis  PLC  Di    Ruang Laboratorium  Timur  Gedung  Bengkel Listrik  Politeknik  Negeri  Semarang . Dalam proposal penelitian ini, peneliti akan melakukan  penelitian Monitoring  Dan Desain  Pembangkit  Listrik  Tenaga Surya  Untuk  Sumber  Energi  Alat Pemberi  Makan  Ikan  (Feeder)  Otomatis Berbasis PLC dan SCADA . Penelitian ini sejalan  dengan  Renstra  dan  Peta  Jalan penelitian  Politeknik  Negeri  Semarang. Salah  satu  Penelitian  bidang  unggulan Politeknik Negeri Semarang yaitu INTERNET  OF  THINGS  (IOT)  FOR SMART  –  LIVING sangat  erat  kaitanya dengan  penelitian  yang  akan  dilakukan. Penelitian ini juga sesuai dengan road map pengembangan  Jurusan  Teknik  Elektro yaitu IoT for Renewable Energy .

## 2. Metode Penelitian
Tahapan-tahapan yang dilakukan untuk mencapai  hasil  yang  memuaskan  pada penelitian  ini  dijabarkan  dalam  metode sebagai berikut: a.  Studi Literatur Studi literatur dilakukan untuk memahami permasalahan yang berkaitan
dengan  monitoring,  kontrol  dan  sensor dan  aplikasinya.  Studi  literatur  ini dilakukan  secara  bersama-sama  oleh ketua dan anggota peneliti yang mempunyai  kepakaran  (  expert  ) dibidangnya  masing-  masing.  Kegiatan studi literatur ini dengan cara mengumpulkan  bahan-bahan  pustaka dari  berbagai  jurnal,  buku,  majalah ilmiah  dan  dari  website  dan  melakukan diskusi.
b.  Perancangan  dan  Pemasangan  serta Monitoring Panel Surya Perancangan  dan  Pemasangan  panel surya  sebagai  sumber  energi  pompa aerotor  kolam  ikan  ini  dilakukan  untuk membuat  sumber  energi  untuk  Sumber Energi  Alat  Pemberi  Makan  Ikan (Feeder)  Otomatis.Sistem  monitoring dalam  pengisian  energi  matahari  juga dilakukan.Pengujian Sistem Perancangan  dan  Pemasangan  serta Monitoring  Panel  Surya  berbasis  PLC yang  sudah  jadi  perlu  diuji  dengan  cara melakukan  pengujian  terhadap  alat  yang sudah  di  pasang  Hasil-hasil  pengujian dengan  menggunakan  alat  yang  sudah terpasang dibuat dokumentasi dan dicacat.
c.  Pembuatan Laporan Seluruh  tahap  persiapan,  pengerjaan, pembuatan hardware dan pengujian serta pengukuran  dan  hasil-  hasilnya  akan dibuat  dalam  suatu  laporan  akhir  Selain dalam  bentuk  laporan  juga  akan  ditulis dalam  bentuk  makalah/paper  penelitian yang juga disesuaikan dengan targetnya. Rancangan  sistem  yang  diusulkan  dapat terlihat pada gambar 1
Gambar 1. Monitoring dan Desain Pembangkit Listrik Tenaga Surya Untuk Sumber Energi Alat Pemberi Makan Ikan (Feeder) Otomatis Berbasis PLC dan
SCADA
Bagan Alir Penelitian :

## 3. Hasil dan Analisa
3.1 Blok Diagram Sistem Gambar  blok  diagram  sistem  dapat dilihat pada gambar 2.
Gambar 2 Diagram Blok sistem Penjelasan  fungsi  tiap  blok  dari  diagram blok sebagai berikut :
a.  PLTS PLTS yang digunakan berjenis monocrystalline digunakan sebagai sumber utama daya listrik yang
menyuplai alat pemberi pakan ikan.
b.  Baterai
Baterai  yang  digunakan  berjenis  VRLA dengan  kapasitas  50  Ah  memiliki  rating tegangan 12 Volt. Baterai berguna untuk menyimpan  daya  listrik  yang  dihasilkan dari PLTS sebelum menyuplai alat.
c.  Inverter Inverter  digunakan  untuk  mengubah sumber  listrik  dari  PLTS  yang  berupa arus  DC  menjadi  sumber  listrik  berarus
AC.
d.  Sumber Listrik PLN
Sumber  listrik  PLN  digunakan  sebagai back  up  daya  apabila  daya  listrik  dari baterai tidak mampu menyuplai ke alat.
e.  Automatic Transfer Switch (ATS) ATS  berfungsi  sebagai  sakelar  otomatis yang  dapat  memindahkan  sumber  listrik dari  PLTS  ke  sumber  listrik  PLN  atau sebaliknya.  Sumber  listrik  utama  ialah dari PLTS apabila daya listrik dari PLTS sudah  tidak  mampu  menyuplai  ke  alat maka  otomatis  ATS  memindahkan  ke sumber  listrik  PLN.  Setelah  daya  listrik PLTS  sudah  mampu  menyuplai  maka ATS  mengubah  sumber  listrik  ke  PLTS kembali.
f.  Power Supply
Power  supply  digunakan  sebagai  alat untuk  mengubah  sumber  listrik  arus  AC 220 Volt menjadi sumber arus listrik DC 12 Volt agar dapat digunakan komponen elektronik pada alat.
g.  Mikrokontroler
Mikrokontroler  yang  digunakan  ialah ESP8266.  Mikrokontroler  digunakan sebagai komponen yang dapat memproses  masukan  dari  RTC,  sensor ultrasonik,  push  button.  Selanjutnya, mikrokontroler  memberikan  perintah  ke driver  motor  L298N,  relay,  LCD,  dan sinyal ke aplikasi Blynk.
MONITORING ……………………Syahid 1 ,Ari Santoso 2 , Aji Hari Riyadi 3 , Juwarta 4 , Triyono 5
h.  Pewaktu Pewaktu  yang  digunakan  adalah  RTC DS3231  digunakan  untuk  menghitung waktu.
i.  Sensor Jarak Sensor  jarak  yang  digunakan  adalah sensor  ultrasonik  HC-SR04  digunakan untuk  mendeteksi  jumlah  pakan  dalam bak  penampung.  Data  dari  sensor  ini nantinya  akan  dikirim  ke  LCD  dan aplikasi  Blynk  untuk  memonitoring jumlah  pakan.  Tegangan  masukan  yang diperlukan  oleh  sensor  HC-SR04  adalah 5 VDC.
j.  Tombol Counter Up
Tombol  counter  up  menggunakan  push button  yang  berfungsi  untuk  memilih pilihan  operasi  motor  yang  digunakan secara  bertambah.  Pilihan  operasi  motor tersebut  nantinya  akan  ditampilkan  di LCD.
k.  Tombol Counter Down Tombol  counter  down  menggunakan push  button  yang  berfungsi  untuk memilih  pilihan  operasi  motor  yang digunakan  secara  berkurang.  Pilihan operasi  motor  tersebut  nantinya  akan ditampilkan di LCD.
l.  Driver Motor 1
Driver  motor  1  yang  digunakan  pada motor pelempar ialah BTS7960. BTS7960  berfungsi  untuk  menyambung dan  memutus  tegangan  ke  motor berdasarkan  pulsa  (sinyal  PWM)  dari ESP8266.  BTS7960  ini  memungkinkan starting  motor  menjadi  halus  karena sinyal  PWM  yang  masuk  diatur  dari  0- 255  berdasarkan  fungsi  waktu.  Driver motor BTS7960 memungkinkan mengatur  kinerja  motor  berarus  besar karena  dapat  mengoperasikan  motor sampai 43 Ampere.
m. Driver Motor 2
Driver  motor  2  yang  digunakan  pada motor  screw  ialah  L298N.  L298N berfungsi untuk menyambung dan memutus tegangan ke motor berdasarkan pulsa  (sinyal  PWM)  dari  ESP8266. L298N  ini  memiliki  2  channel  yang salah  satunya  disambungkan  ke  motor
screw  berjenis  motor  DC  brushless. L298N ini memungkinkan starting motor menjadi  halus  karena  sinyal  PWM  yang masuk  diatur  dari  0-255  berdasarkan fungsi waktu. Driver motor L298N dapat menampung tegangan hingga 46 V. n.  Motor
Motor yang digunakan untuk
menggerakan  screw  ialah  jenis  motor DC  17  Low  Rpm.  Sedangkan,  motor untuk menggerakan
pelempar menggunakan motor DC 795. Pergerakan  motor  DC  diatur  oleh  driver motor dengan tegangan 12 Volt. o.  Relay Relay  digunakan  adalah  relay  SRD-
05VDC-SL-C, pada relay untuk mengaktifkan lampu indikator pakan dan lampu  indikator  motor.  Relay  tersebut memiliki  tegangan  kerja  5  Volt  dengan trigger berasal dari ESP8266.
p.  Lampu Indikator Lampu  indikator  yang  digunakan  ialah pilot  lamp  12  VDC.  Lampu  indikator berfungsi  sebagai  tanda  bahwa  motor bekerja  (lampu  warna  hijau)  dan  pakan habis  (lampu  warna  merah).  Hidup  dan matinya  lampu  indikator  ini  diatur  oleh relay.
q.  Tampilan Tampilan  yang digunakan menggunakan LCD  16×2  yang  terintegrasi  dengan modul  I2C  sedangkan  tampilan  SCADA yang  digunakan  menggunakan  aplikasi Blynk  yang  harus  terhubung  dengan akses internet.
r.  Notifikasi
Notifikasi  merupakan  salah  satu  widget dari Blynk yang berguna untuk mengirimkan  pesan  kepada  telepon genggam sesuai perintah yang tertulis di coding ESP8266. Notifikasi pada alat ini berguna untuk memberikan pesan bahwa pakan ikan sudah habis.
s.  Internet Internet pada perancangan ini digunakan sebagai  tempat  pertukaran  data  antara ESP8266 dengan Blynk.
t.  Blynk
Blynk  merupakan  aplikasi  pada  telepon genggam  yang  dapat  digunakan  sebagai SCADA.  Pada  perancangan  alat  ini aplikasi Blynk digunakan sebagai telecontroling dan telemonitoring.
u.  Telepon Genggam Telepon  Genggam  sebagai  media  untuk menerima  dan  mengirimkan  data  dari ESP8266  melalui  aplikasi  Blynk.  Selain itu,  telepon  genggam  akan  menerima notifikasi apabila pakan habis.
v.  Push Button Push  button  digunakan  sebagai  saklar yang  menghubungkan  catu  daya  ke motor. Ketika push  button ditekan maka motor screw mendapatkan tegangan dari catu daya dan akan bergerak.
w. Modul PWM Modul PWM digunakan untuk mengatur tegangan  dari  catu  daya  yang  masuk  ke motor  pelempar  menggunakan  sinyal PWM. Modul PWM ini dapat digunakan saat mode manual

## 3.2 Cara Kerja Sistem

## Gambar 3 Flowchart
Panel surya dapat menghasilkan dengan  menggunakan  sistem  fotovoltaik. Sistem  fotovoltaik  ini  dapat  mengubah
energi  matahari  menjadi  energi  listrik. Karena  panel  surya  bergantung  dari  sinar matahari  yang  mana  tidak  konsisten sehingga  output  dari  panel  surya  diberi Solar  Charge  Controller  (SCC).  SCC berguna  untuk  mengatur  agar  tidak  terjadi kelebihan  arus  saat  pengisian  ke  baterai. SCC  yang  digunakan  berdasarkan  sistem kerja PWM (Pulse With Modulation). SCC mengatur  arus  DC  dari  panel  surya  ke baterai dengan cara mengurangi arus secara bertahap,  mengontrol  baterai  agar  tetap penuh.  Tegangan  keluaran  SCC  ialah  24 VDC. Daya listrik yang dihasilkan selanjutnya  disimpan  di  dalam  baterai bertegangan  12  Volt  berjumlah  yang dirangkai  secara  seri.  Proses  pengisian disebut  proses  recharge.  Pada  proses recharge  arus  akan  dialirkan  menuju terminal negatif dan positif lalu daya baterai akan terisi kembali. Ketika baterai terisi dan digunakan  maka  akan  masuk  ke  proses discharge  atau  proses  pengeluaran  arus listrik.  Proses  discharge  ini  akan  akan menguras didalam baterai. Daya listrik yang dihasilkan  dan  disimpan  tersebut  akan diubah oleh inverter menjadi listrik arus AC bertegangan  220  Volt.  Output  dari  inverter ini  akan  dikombinasikan  dengan  sumber listrik  PLN  pada  Automatic  Transfer Switch  (ATS)  yang  daya  listrik  dari  PLTS sebagai  sumber  utama  sedangkan  sumber listrik  PLN  sebagai  back  up  cadangan. Proses penggantian daya listrik ini dilakukan  secara  otomatis  menggunakan relay  oleh  ATS.  Output  dari  ATS  ini merupakan  listrik  bertegangan  220  VAC sehingga  agar  dapat  digunakan  oleh  alat, maka  membutuhkan  power  supply.  Power supply mengubah arus AC menjadi arus DC menggunakan  prinsip  kerja  dioda  jembatan danmenurunkan  tegangan  dari  220  Volt menjadi 12 Volt.
3.3 Perancangan Sistem Monitoring

## SCADA
SCADA  yang  digunakan  pada  alat  ini ialah  aplikasi  Blynk.  Aplikasi  Blynk memungkinkan pengguna untuk melakukan pengoperasian  dan  monitoring  alat  hanya
MONITORING ……………………Syahid 1 ,Ari Santoso 2 , Aji Hari Riyadi 3 , Juwarta 4 , Triyono 5
menggunakan  telepon  genggam.  Aplikasi Blynk  digunakan  untuk  mengendalikan peralatan  dari  jarak  jauh  selama  peralatan tersebut terhubung dengan internet.
Aplikasi  ini  memudahkan  pemilik  kolam untuk  memberikan  pakan  ikan  secara  jarak jauh  serta  dapat  memberikan  informasi ketersediaan  pakan  di  dalam  wadah penampung.
Hasil pembuatan sotfware aplikasi monitoring  menggunakan  Blynk  seperti gambar 4. sebagai berikut
Gambar 4. Tampilan Aplikasi Blynk

## 3.4 Hasil Pengujian
Dari  perancangan  hardwae  dan  software yang  sduah  dilakukan  kemudian  dilakukan pengujian sebagai berikut :

## 3.4.1 Pengujian Waktu Penggunaan

## PLTS dengan Beban
Tabel  1  Tabel  Hasil  Pengujian  Waktu Penggunaan PLTS dengan Beban
Dari  tabel  1    di  atas  bisa  di  buat  grafik seperti gambar 5.dibawah ini :
Gambar 5 Hasil Pengujian Waktu
Penggunaan PLTS dengan Beban
Dari  tabel  1  di  atas  tegangan  motor pelempar  dijaga  konstan  pada  5  Volt  dan motor  screw  dijaga  konstan  pada  10  Volt, walaupun masih terjadi naik turun tegangan.  Selanjutnya,  tegangan  power supply  dijaga  konstan  sebesar  12  Volt. Sedangkan  daya  beban  yang  terbaca  di kotak  panel  PLTS  berubah-ubah  sehingga arus bebanpun menjadi berubah-ubah.
3.4.2. Pengujian Pengisisan Baterai PLTS dengan Pemakaian Beban
Tabel  2.  Tabel  Hasil Pengujian Pengisisan Baterai PLTS dengan Pemakaian Beban
Dari  tabel  2    di  atas  bisa  di  buat  grafik seperti gambar 6  dibawah ini :
Grafik Hasil Pengujian Pengisian Baterai PLTS dengan Pemakaian Beban
600 500 400 300 Daya PV (Watt)2 Tegangan Baterai (Volt) Arus Charger (Ampere)
Tegangan Charger (Volt)
200 100

## (Waktu)
Gambar 6. Hasil Pengujian Pengisian Baterai PLTS dengan Pemakaian Beban
Dari  tabel  2  dan  gambar  6  di  atas menunjukan  bahwa  tegangan  charger,  arus charger, dan daya charger berbanding lurus. Hal  tersebut  karena  tegangan  charger,  arus charger,  dan  daya  charger  bergantung  pada panas  dan  sinar  matahari.  Semakin  tinggi intensitas  cahaya  matahari  yang  mengenai panel  surya  maka  tegangan  charger,  arus charger,  dan  daya  charger  akan  semakin tinggi.  Di  mana  puncak  intensitas  matahari terletak  pada  pukul  13.00.  Tahap  charger tersebut digunakan untuk menaikkan tegangan  pada  baterai  agar  baterai  dapat dipakai  sebagai  penyimpanan  daya  listrik yang  nantinya  digunakan  untuk  catu  daya alat. Pada pukul 08.00−09.00 sumber utama berasal  dari  PLN  karena  daya  yang dihasilkan  panel  surya  masih  digunakan untuk  charge  baterai  sampai  tegangan baterai  sampai  batas  atas.  Selanjutnya, ketika  matahari  mulai  bersinar  pada  pukul 10.00−17.00  maka  sumber  utama  berasal dari PLTS.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari hasil  pengujian  dan  analisis,  maka  dapat disimpulkan sebagai berikut.
1. Alat pemberi pakan dapat bekerja secara terjadwal  dan  terukur.  Secara  terjadwal alat bekerja pada pukul 08.00, 13.00, dan 18.00.  Sedangkan  secara  terukur,  dalam sekali  pemberian  pakan  ikan,  alat  dapat mengeluarkan  1485  gram  dengan  jarak pelemparan radius 9,2 meter.
2. Alat  dapat  dioperasikan  secara  manual dan otomatis menggunakan RTC DS3231.  Pengoperasian  tersebut  dapat dilakukan  dimana  saja  menggunakan SCADA  Android  atau  aplikasi Blynk yang harus terhubung dengan internet.
3. Pada  SCADA  Android  atau  aplikasi Blynk terdapat widget level  pakan  ikan dan LED indikator pakan untuk mengatahui  isi  pakan  ikan  di  dalam wadah, terdapat  LED waktu  dan manual untuk  mengetahui  kerja  alat  baik  secara otomatis  dan  manual,  serta  terdapat tombol push  button  counter  up dan counter down untuk memilih operasi alat baik manual atau otomatis.
4. Alat  pemberi  pakan  ikan  dapat  disuplai dari  dua  daya,  yaitu  dari  Pemangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan PLN.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Syahid  dkk,  2020,  “Rancang  Bangun
Pengering Gabah Sistem Udara
Vacum  untuk  Gabungan  Kelompok Tani (Gapoktan) Sido Rukun Di Desa Sidomulyo Kecamatan Adimulyo
Kabupaten  Kebumen”,  Proceeding seminar  SNPPM  Universitas  Negeri Jakarta
[2] Syahid,  Bambang  Supriyo,  2020, “Rancang  Bangun  Monitoring  dan Kontrol  Kualitas  Air  Purifikasi  pada Tandon  Penyimpanan  Air  Minum  di Bengkel  Teknik  Listrik  Politeknik Negeri  Semarang”,  Seminar  Nasional Politeknik Negeri Semarang.
[3] Syahid  dkk,  2018,  “Rancang  Bangun Pintu Otomatis Berbasis Radio Frequency  Identification  (  RFID)  di Laboratorium Teknik Politeknik
Negeri Semarang.
[4] Syahid  dkk,  2018,  “Duble  Security System  With  RFID  And  Password Based  On  Arduino  Mega  2560”, seminar  Internasional  ITC, Politeknik Negeri Semarang.
[5] Syahid  dkk,  2012,  “Rancang  Bangun Robot  Beroda  Berbasis  Android Menggunakan  Komunikasi  USB”,
MONITORING ……………………Syahid 1 ,Ari Santoso 2 , Aji Hari Riyadi 3 , Juwarta 4 , Triyono 5
Laporan  Penelitian  Politeknik  Negeri Semarang.
[6] Syahid  dkk,  2013,  “Rancang  Bangun
Pengendalian  Robot  Beroda  Berbasis arduino  Menggunakan  Komunikasi
Wireless”, Laporan Penelitian Politeknik Negeri Semarang.
[7] Syahid,  Faizal  Hermawan,  2015,
“Smart Andro House ( Kendali Beban Listrik  Dengan  Android  )”,  Seminar Nasional Politeknik Negeri Semarang
[8] Syahid,  Ainun  Widi  Cahyaningrum, 2016,  “Rancang  Bangun  Sistem Telemetring  Secara  Real  Time  Data Besaran  Listrik  Di  Gedung  Bengkel
Listrik Politeknik Negeri Semarang ”, Seminar  Nasional  Politeknik  Negeri
Semarang
[9] Syahid,  2017,  “Rancang  Bangun Sistem Monitoring anak menggunakan Kamera CCTV Berbasis Android ”, Seminar Nasional SENTRINOV  ,  Politeknik  Negeri Malang
[10] https://indonesia.go.id/narasi/indonesi a-dala angka/sosial/penggunaan- panel- surya-terus-didorong