Vol. 12 No. 3, pISSN: 2303-0577 eISSN: 2830-7062              http://dx.doi.org/10.23960/jitet.v12i3.4876

## ANALISIS  PERBANDINGAN  KUALITAS  DAYA  LISTRIK BERDASARKAN  HARMONISA  PADA  MOTOR  LISTRIK DENGAN SUPLAI TENAGA SURYA DAN PLN
Ghani Samiaji 1* , Abdul Multi 2 , Ojak Abdul Rozak 3 , Luthfi Faturrachman 4
1,2 Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Institut Sains dan Teknologi Nasional; Jl. Moch. Kahfi II No.30, RT.13/RW.9, Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12630.
3,4 Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Pamulang; Jl. Raya Puspitek, Buaran, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310.
Received: 11 Juli 2024 Accepted: 31 Juli 2024 Published: 7 Agustus 2024
Keywords: PLTS, Harmonics, Power Quality, Electric Motor, THD .
Corespondent Email: ghanisamiaji256@gmail.com
Abstrak. PLTS  off-grid  adalah  pembangkit  listrik  yang  tidak  terhubung  ke jaringan  dan  menggunakan  media  penyimpanan  seperti  baterai  untuk menyimpan  daya  pada  malam  hari  atau  pada  saat  intensitas  matahari berkurang serta pada saat listrik padam dari PLN.   Penelitian ini membahas tentang THD pada beban motor listrik dengan sumber yang digunakan untuk melakukan pengukuran serta analisis plts off-grid dan sumber pln, setelah itu, dilakukan  perbandingan  pada  harmonisa  arus  dan  tegangan,  lalu kemudian disimulasikan  menggunakan  software  ETAP  12.6.  Hasil  penelitian  dan analisis  nilai  harmonisa  dengan  mengambil  nilai  rata-rata  THDv  dan  THDi pada motor listrik 1 fasa, lalu dilakukan perbandingan dengan standard yang berlaku yaitu Standard Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) 519:  2014).  Kemudian  dihitung  menggunakan  persamaan.  Hasil  analisis menunjukkan  nilai  THDv  pada  motor  listrik  yang  bersumber  dari  PLN  dan PLTS sebesar 2,3 % yang berarti masih dalam batas standar dan hasil deviasi sebesar  0%.  Sedangkan  nilai  THDi  pada  motor  listrik  yang  bersumber  dari PLN sebesar 7,7 % serta sumber dari PLTS sebesar 7,2 % yang berarti dari kedua pengukuran masih dalam batas standar IEEE dan terjadi perbandingan pengukuran  THDi  tersebut  dengan  nilai  sebesar  6,4  %.  Nilai  perbandingan tersebut dapat mempengaruhi kualitas daya listrik.
Abstract. PLTS Off-grid are power plants that are not connected to the grid and use storage media such as batteries to store power at night or at times of reduced solar intensity and during power outages from PLN.  This research discusses  THD  on  electric  motor  loads  with  the  source  used  to  take measurements  and  analyze  off-grid  PLTS  and  PLN  sources,  after  that,  a comparison is made on current and voltage harmonics, then simulated using ETAP 12.6 software. The results of the research and analysis of the value of harmonics  by  taking  the  average  value  of  THDv  and  THDi  on  a  1-phase electric  motor,  then  comparing  it  with  the  applicable  standard,  Institute  of Electrical  and  Electronic  Engineers  (IEEE)  Standard  519:  2014).  Then calculated using the equation. The results of the analysis show that the THDv value in electric motors sourced from PLN and PLTS is 2.3%, which means it is  still  within  the  standard  limits  and  the  deviation  result  is  0%.  While  the THDi value on electric motors sourced from PLN is 7.7% and the source from PLTS is 7.2%, which means that both measurements are still within the limits of IEEE standards and there is a comparison of THDi measurements with a value of 6.4%. This comparison value can affect the quality of electric power.
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062

## 1. PENDAHULUAN
Inovasi  energi  alternatif  dari  sumber terbarukan sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan  energi,  salah  satunya  penggunaan pembangkit  listrik  tenaga  surya  (PLTS)  yang dapat  mengurangi  penggunaan  bahan  bakar minyak  dan  batubara.[1]  Sinar  matahari merupakan  sumber  energi  terbarukan  yang potensial  untuk  digunakan  sebagai  pengganti bahan  bakar  fosil.[2]  Pada  penelitian  ini  akan dipergunakan inverter sederhana dengan kemampuan  500Watt  kemudian  diberi  beban mesin pompa air.
Metode  yang  digunakan  adalah  dengan melakukan  pengukuran  kualitas  daya  listrik berdasarkan  harmonisa  yang  ditimbulkan dengan  menggunakan Clamp  On  Power HiTester , kemudian disimulasikan
menggunakan  software  ETAP  12.6.  Pada proses  ini  perlu  pengkajian  dan  akan  dilihat bagaimana  kemampuan  mesin  pompa  air dihubungkan  dengan  sumber  dari  PLTS Off  – grid dan  pada  saat  mesin  pompa  air dihubungkan dengan sumber dari PLN.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui perbandingan  kualitas daya  listrik  berdasarkan harmonisa  pada  saat  mesin  pompa  air dihubungkan  dengan  sumber  PLTS Off  –  grid dan  pada  saat  mesin  pompa  air  dihubungkan dengan sumber dari PLN. Standar yang dipakai pada penelitian ini menggunakan standar IEEE 519  –  2014 .  Berdasarkan IEEE  519  –  2014 , bahwa  dalam  menentukan  standar  harmonisa terdapat  dua  kriteria  yang  digunakan  dalam mengevaluasi  distorsi  harmonisa,  yaitu  yang pertama  adalah  batasan  harmonisa  tegangan (THDv)  dan  yang  kedua  yaitu  batasan harmonisa arus (THDi) [3]

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Pembangkit Listrik Tenaga Surya
(PLTS)
Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  (PLTS) adalah  pembangkit  listrik  berkategori  energi terbarukan  yang  memanfaatkan  sinar  matahari sebagai  bahan  utama  untuk  membangkitkan energi  listrik. [4] Dengan  potensinya  yang sangat  besar  tersebut,  energi  surya  diyakini menjadi sumber energi utama di masa depan.[5] Komponen  utama  yang  digunakan  pada  plts
terdiri  dari  Panel  Surya,  Controller,  Inverter, Baterai, serta komponen –  komponen pendukung  lainnya  seperti  Kabel  dan Meter Circuit Breaker .[6]

## 2.2. Harmonisa
Harmonisa merupakan suatu gangguan yang terjadi  pada  sistem  tenaga  listrik  yang diakibatkan  oleh  distorsi  gelombang  arus  dan tegangan,  distorsi  arus  dan  tegangan  ini menyebabkan  gelombang  arus  dan  tegangan menjadi  tidak  sinusoidal.  Distorsi  gelombang ini  disebabkan  oleh  gelombang  berfrekuensi tinggi yang merupakan kelipatan dari frekuensi fundamentalnya,  sehingga  bentuk  gelombang arus  maupun  tegangan  yang  idealnya  adalah sinusoidal  murni  akan  cacat  akibat  distorsi harmonisa yang terjadi. [7]
Gelombang inilah yang kemudian menumpang  pada  gelombang  fundamental sehingga terbentuklah gelombang tidak sinusoidal yang merupakan hasil dari penjumlahan  antara  gelombang  fundamental sesaat dengan gelombang harmonisanya seperti tampak pada Gambar 1.[8]
Gambar  1 . Bentuk Gelombang yang terdistorsi
Standar  yang  dipakai  pada  penelitian  ini menggunakan  standar IEEE  519  –  2014 .
Berdasarkan IEEE  519  –  2014, bahwa  dalam menentukan  standar  harmonisa  terdapat  dua kriteria  yang  digunakan  dalam  mengevaluasi distorsi  harmonisa,  yaitu  yang  pertama  adalah batasan harmonisa tegangan (THDV) dan yang kedua  yaitu  batasan  harmonisa  arus  (THDI). Persentase (%) THDV ditentukan oleh besarnya tegangan sistem yang terpasang.[9]
Total Harmonic Distortion (THD) tegangan menurut Standar IEEE 519 – 2014 diperlihatkan pada tabel 1.[9]
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
Table 1 . Batas harmonisa tegangan sesuai standar IEEE 519 - 2014 System Voltage IHDv (%) THDv (%) V ≤ 1.0 kV 5 8 1 kV < V ≤ 69 kV 1,5 2,5 69 kV < V ≤ 161 kV 1 1,5 161 kV < F 1 1,5 a
Sementara  itu,  untuk  harmonisa  arus  dapat dilihat  pada  tabel  1  Semua  peralatan  sistem tenaga dibatasi sesuai dengan besar distorsi arus tersebut [9]
Table 2. Batas harmonisa arus sesuai standar IEEE 519 - 2014
2.3. Electric Transient and Analysis Program (ETAP)
ETAP  ( Electric  Transient  and  Analysis Program )  merupakan  suatu  perangkat  lunak yang  mendukung  sistem  tenaga  listrik. Perangkat  ini  dapat  digunakan  secara offline untuk  simulasi  tenaga  listrik  maupun  secara online untuk  pengelolaan  data  real-time  atau digunakan  untuk  mengendalikan  sistem  secara real – time. [10]
Gambar  2 . ETAP (Electric Transient and Analysis Program)

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  dilakukan  dengan  pengambilan data  di  salah  satu  rumah  warga  yang  sudah terpasang  PLTS Off  –  grid lalu  disimulasikan menggunakan  software  ETAP  12.6  bertujuan untuk membandingkan hasil pengukuran secara langsung dan menggunakan software.

## 3.1. Diagram Alir Penelitian
Adapun  tahapan  yang  harus  dilakukan terlihat  pada  gambar  3,  antara  lain  sebagai berikut:
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui perbandingan  kualitas daya  listrik  berdasarkan harmonisa  pada  saat  mesin  pompa  air dihubungkan  dengan  sumber  PLTS Off  –  grid dan  pada  saat  mesin  pompa  air  dihubungkan dengan sumber dari PLN.
Nilai  THD  ini  akan  digunakan  untuk mengukur besarnya penyimpangan dari bentuk gelombang periodik yang mengandung harmonisa dari gelombang sinusoidal murninya.  Untuk  gelombang  sinusoidal  murni nilai  THD  nya  adalah  0%,  sedangkan  untuk menentukan besar THD arus maupun tegangan dapat  menggunakan  Persamaan  (2.15)  dan (2.16). Total  Harmonic  Distortion (THDi) untuk arus didefinisikan dengan persamaan:
𝑇𝐻𝐷ⅈ = √𝛴 𝑘=2 ∞ 𝐼ℎ 2 𝐼1 × 100 % (1)[11]
Dimana:
I h = Komponen harmonisa arus ke-h (A) I 1 = Nilai arus fundamental (rms) (A)
Maximum harmonic current distortion In percent of I L Individual harmonic order ( odd harmonics ) a.b
Isc / I L 3≤ h <11 11≤ h <17 17≤ h <23 23≤ h <35 35≤ h ≤50 THDi (%) <20 c 4 2 1,5 0,6 0,3 5 20 < 50 7 3,5 2,5 1 0,5 8 50 <100 10 4,5 4 1,5 0,7 12 100 < 1000 12 5,5 5 2 1 15 >1000 15 7 6 2,5 1,4 20
Gambar  3 . Diagram Alir Penelitian
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
Total  Harmonic  Distortion (THDv)  untuk tegangan didefinisikan dengan persamaan:
𝑇𝐻𝐷𝑣 = √𝛴 𝑘=2 ∞ 𝑣ℎ 2 𝑣1 × 100 % (2) [11]
Dimana: V h = Komponen harmonisa tegangan ke-h (V) V 1 = Nilai tegangan fundamental (rms) (V)
Untuk memperoleh hasil perbandingan diperoleh  dari  perhitungan  manual  dari persamaan  nilai  deviasi  rata  rata.  Sebagai contoh:
𝛥% = 𝑉 𝑝1 −𝑉 𝑠 𝑉 𝑠 × 100% (3) [12]
V p1 adalah  tegangan  pengukuran  PLN  dan  V s adalah tegangan simulasi.

## 3.2. Peralatan dan Bahan
Peralatan dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah motor pompa air satu fasa sebagai  objek  penelitian.  Kemudian  terdapat clamp  meter  1  buah  yang  digunakan  sebagai alat  pengukuran  tegangan,  arus,  daya  listrik, serta  harmonisa  saat  motor  pompa  deair berjalan, obeng sebanyak 1 buah yang berfungsi sebagai alat bantu buka baut pada motor pompa air, dan tang kombinasi yang berfungsi sebagai alat  untuk  membuka  sambungan  kabel  pada motor pompa air.
Alat  ukur  yang  digunakan  pada  penelitian kali  ini  yang  ditunjukkan  pada  gambar  4 menggunakan Hioki Clamp On Power HiTester 3286-20  digunakan  untuk  mengukur  arus, tegangan, daya, faktor daya, harmonisa (THD), dan lain-lain.[13]
Tampilan  hasil  pengukuran  dari  alat  ukur Power  and  Harmonic  Analyzer  berupa  angka dan  juga  alat Digital  Watt  Meter  /  Voltage
Meter  Monitor  Plug  Socket  7  Display  Mode merupakan  socket  plug  yang  dapat memonitor Power, Voltage, Amps, Power Factor, Cost and Minimum & Maximum Power

## 4. HASIL PEMBAHASAN DAN SIMULASI
Dalam penelitian ini, data diperoleh dengan pengukuran secara langsung pada beban motor listrik 1 fasa yang diberi suplai PLTS Off - grid dan  suplai  dari  PLN.  Data  pengukuran  yang diambil  adalah  harmonisa  arus  dan  harmonisa tegangan  Data  hasil  Pengukuran  ditunjukkan dalam bentuk grafik sebagai berikut

## 4.1. Analisis Pengukuran Harmonisa Arus dan Tegangan
Setelah  dilakukan  pengukuran  harmonisa pada beban motor listrik 1 fasa yang bersumber dari PLN dan PLTS serta dilakukan perhitungannya menggunakan persamaan 1 dan 2, lalu hasil pengukuran mengacu pada standar harmonisa std  IEEE  519  –  2014 .  Grafik Pengukuran harmonisa tegangan dengan sumber dari PLN ditunjukkan sebagai berikut :
Gambar  5 . Grafik Hasil Pengukuran THD tegangan Sumber PLN Berdasarkan grafik gambar, hasil pengukuran THDv di atas yang bersumber dari PLN  dapat  dilihat  bahwa  nilai  %  THD  dari ketiga pengukuran tidak berbeda satu sama lain, dengan rata rata dari ketiga pengukuran tersebut sebesar 2,3 % yang berarti harmonisa tegangan masih  sesuai  standar IEEE  std  519  –  2014 , dimana batas standar untuk tegangan sebesar 8 %. [14]
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Teg ang an (%) Orde THDv PLN THDv 1 THDv 2 THDv 3
Gambar  4. Hioki Clamp On Power HiTester 3286-20
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
Grafik  Pengukuran  harmonisa  arus  dengan sumber dari PLN ditunjukkan sebagai berikut:
Gambar  6 . Grafik Hasil Pengukuran THD
Arus Sumber PLN
Berdasarkan grafik gambar 6, hasil pengukuran THDi di atas yang bersumber dari PLN  dapat  dilihat  bahwa  nilai  %  THD  dari ketiga pengukuran tidak berbeda satu sama lain, dengan rata rata dari ketiga pengukuran tersebut sebesar 7,3 % yang berarti harmonisa tegangan masih  sesuai  standar IEEE  std  519  –  2014 , dimana  batas  standar  untuk  arus  sebesar  8  %.

## [14]
Grafik Pengukuran harmonisa tegangan dengan sumber dari PLTS ditunjukkan sebagai berikut:
Gambar  7 . Grafik Hasil Pengukuran THD tegangan

## Sumber PLTS
Berdasarkan grafik gambar 7, hasil pengukuran THDv di atas yang bersumber dari PLTS  dapat  dilihat  bahwa  nilai  %  THD  dari ketiga pengukuran tidak berbeda satu sama lain, dengan rata rata dari ketiga pengukuran tersebut sebesar 2,3 % yang berarti harmonisa tegangan masih  sesuai  standar  IEEE  std  519  –  2014,
dimana batas standar untuk tegangan sebesar 8 % [14]
Grafik  Pengukuran  harmonisa  arus  dengan sumber dari PLTS ditunjukkan sebagai berikut:
Gambar  8 . Grafik Hasil Pengukuran THD

## Arus Sumber PLTS
Berdasarkan grafik gambar 8, hasil pengukuran THDi di atas yang bersumber dari PLTS  dapat  dilihat  bahwa  nilai  %  THD  dari ketiga pengukuran tidak berbeda satu sama lain, dengan rata rata dari ketiga pengukuran tersebut sebesar 7,7 % yang berarti harmonisa tegangan masih  sesuai  standar  IEEE  std  519  –  2014, dimana  batas  standar  untuk  arus  sebesar  8 % [14]

## 4.2. Analisis Hasil Simulasi ETAP
Hasil simulasi harmonisa arus dan tegangan bersumber dari PLN diberi beban motor listrik 1 fasa menggunakan software ETAP 12.6 untuk mensimulasikan  sumber  arus  dan  tegangan harmonisa pada motor listrik 1 fasa. Rangkaian untuk  mensimulasikan  gelombang  harmonisa menggunakan  software  Etap  12.6  ditunjukan pada gambar 9.
0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ar us (% ) Orde THDi PLN THDi 1 THDi 2 THDi 3 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Teg ang an (%) Orde THDv PLTS THDv 1 THDv 2 THDv 3
0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Atus (%) Orde THDi PLTS THDi 1 THDi 2 THDi 3
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
Gambar  9 . Rangkaian Simulasi Harmonisa sumber PLN pada ETAP
Gambar hasil simulasi gelombang harmonisa  tegangan  dengan  sumber  dari  PLN menggunakan  software  ETAP  12.6  ditunjukan pada gambar 10.
Gambar  10 . Simulasi Etap Gelombang Harmonisa Tegangan Sumber PLN
Pada  gambar  10  menunjukan  hasil  dari simulasi  gelombang  harmonisa  tegangan  yang bersumber dari PLN dengan beban motor listrik 1  fasa  300  watt.    menggunakan  software  etap 12.6  bahwa  grafik  gelombang  berbentuk sinusoidal yang berarti dianggap tidak menimbulkan harmonisa, tetapi masih terdapat nilai  THDv  sebesar  2,3  %,  yang  berarti  masih terdapat harmonisa pada beban.
Gambar  11 . Grafik dan gelombang ETAP harmonisa tegangan PLN
Pada  gambar  11,  simulasi  untuk  grafik  dan gelombang harmonisa, harmonisa muncul pada orde  ganjil  mulai  dari  3  sampai  dengan  20, tetapi terdapat harmonisa yang muncul di orde genap, dikarenakan harmonisa ganjil berpengaruh  besar  terhadap  sistem  tenaga listrik  bahwa  orde  ganjil  memiliki  nilai  rms ( root  mean  square )  yang  lebih  besar dibandingkan orde genap.[15] Gambar hasil simulasi gelombang
harmonisa  arus  dengan  sumber  dari  PLTS menggunakan  software  ETAP  12.6  ditunjukan pada gambar 12.
Gambar  12. Simulasi Etap Gelombang Harmonisa Arus Sumber PLN
Pada  gambar  12  menunjukan  hasil  dari simulasi  gelombang  harmonisa  arus  yang bersumber  dari  PLN  menggunakan  software Etap  12.6.  bahwa  grafik  gelombang  tidak membentuk  sinusoidal  yang  berarti  dianggap menimbulkan  harmonisa.  Pada  simulasi  ini, diperoleh THDi sebesar 7,9 %.
Gambar  13. Grafik dan gelombang ETAP harmonisa arus PLN
Pada  gambar  13  simulasi  untuk  grafik  dan gelombang harmonisa, harmonisa muncul pada orde  ganjil  dan  hanya terdapat  pada  orde  3, 5, dan  7  saja,  artinya  harmonisa  hanya  sedikit mempengaruhi  arus  pada  motor  listrik  1  fasa.
[15]
Untuk  rangkaian  simulasi  yang  bersumber dari  PLTS  dikarenakan  komponen  yang terdapat  pada  software  ETAP  12.6  tidak
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
tersedia,  maka  hasil  simulasi  untuk  harmonisa dengan  suplai  tenaga  surya  menggunakan rangkaian dari sumber PLN pada ETAP 12.6.
Gambar hasil simulasi gelombang harmonisa tegangan dengan sumber dari PLTS menggunakan  software  ETAP  12.6  ditunjukan pada gambar 14.
Gambar  14 . Simulasi Etap Gelombang Harmonisa Tegangan Sumber PLTS
Pada  gambar  14  menunjukan  hasil  dari simulasi  gelombang  harmonisa  tegangan  yang bersumber  dari  PLTS  dengan  beban  motor listrik  1  fasa  300  watt  menggunakan  software etap  12.6  bahwa  grafik  gelombang  berbentuk sinusoidal yang berarti dianggap tidak menimbulkan harmonisa, tetapi masih terdapat nilai  THDv  sebesar  2,2  %,  yang  berarti  masih terdapat harmonisa pada beban
Gambar  15. Simulasi Etap Gelombang Harmonisa Arus
Pada  gambar  15  simulasi  untuk  grafik  dan gelombang harmonisa, harmonisa muncul pada orde  ganjil  mulai  dari  3  sampai  dengan  20, tetapi terdapat harmonisa yang muncul di orde genap, dikarenakan harmonisa ganjil berpengaruh  besar  terhadap  sistem  tenaga listrik  bahwa  orde  ganjil  memiliki  nilai  rms ( root  mean  square )  yang  lebih  besar dibandingkan orde genap.[15]
Gambar hasil simulasi gelombang
harmonisa  arus  dengan  sumber  dari  PLTS menggunakan  software  ETAP  12.6  ditunjukan pada gambar 16.
Gambar  16 . Grafik dan Gelombang ETAP harmonisa tegangan PLTS
Pada  gambar  16  menunjukan  hasil  dari simulasi  gelombang  harmonisa  arus  yang bersumber  dari  PLTS  menggunakan  software Etap  12.6.  bahwa  grafik  gelombang  tidak membentuk  sinusoidal  yang  berarti  dianggap menimbulkan  harmonisa.  Pada  simulasi  ini, diperoleh THDi sebesar 7,5 % Untuk rangkaian simulasi yang bersumber dari PLTS dikarenakan  komponen  yang  terdapat  pada software ETAP 12.6 tidak tersedia, maka hasil simulasi untuk harmonisa dengan suplai tenaga surya  menggunakan  rangkaian  dari  sumber PLN pada ETAP 12.6
Gambar  17 . Grafik dan Gelombang ETAP harmonisa tegangan PLTS
Pada  gambar  17,  simulasi  untuk  grafik  dan gelombang harmonisa, harmonisa muncul pada orde  ganjil  mulai  dari  3  sampai  dengan  20, tetapi terdapat harmonisa yang muncul di orde genap, dikarenakan harmonisa ganjil berpengaruh  besar  terhadap  sistem  tenaga listrik  bahwa  orde  ganjil  memiliki  nilai  rms ( root  mean  square )  yang  lebih  besar dibandingkan orde genap.
4.3. Analisis Perbandingan Pengukuran
dan Simulasi
Pada  penelitian  ini  didapat  beberapa  data harmonisa yang dihasilkan dari kedua
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
pengukuran  secara  langsung  dan  melakukan simulasi menggunakan ETAP 12.6 pada motor listrik 1 fasa yang diberi suplai PLTS dan PLN yang  Terlihat  pada  tabel  3  yang  menunjukan hasil  dari  perbandingan  pengukuran  dan simulasi yang dilakukan menggunakan persamaan 3 untuk mengetahui hasil deviasi.
Table 3 . Perbandingan hasil pengukuran dan simulasi Data THDV (%)  % THDi (%)  % PLN/PLTS 2,3/2,3 0 7,7/7,2 0,5 PLN/ETAP 2,3/2,3 0 7,7/7,7 0 ETAP/PLTS 2,3/2,3 0 7,7/7,2 0,5
Berdasarkan data hasil perbandingan pengukuran  dan  simulasi  yang  terlihat  pada tabel  1  terdapat  perbedaan  pada  pengukuran harmonisa  arus.  Nilai  tertinggi  terjadi  pada pengukuran  yang  bersumber  dari  PLN  yaitu sebesar  7,7  %.  Sedangkan  untuk  harmonisa tegangan  pada  pengukuran  langsung  dan simulasi  tidak  terdapat  perbedaan.  Dari  kedua pengukuran  harmonisa  masih  dalam  kualitas yang cukup baik dibawah standar.

## 5. KESIMPULAN
a. Hasil dari pengukuran secara langsung pada motor listrik dengan suplai PLTS dan  PLN,  nilai  harmonisa  untuk tegangan  masih  dibawah  standar  yaitu 2,3 % dari nilai standar berdasarkan std IEEE 519 – 2014.
b. Untuk pengukuran harmonisa arus pada motor  listrik  yang  diberi  suplai  PLN dengan  nilai  sebesar  7,7  %  sedangkan yang diberi suplai PLTS sebesar 7,2 % yang  berarti  nilai  tersebut  masih dibawah  standar  yang  mengacu  pada std IEEE 519 – 2014.
c. Hasil  perbandingan  harmonisa  arus antara  pengukuran  langsung  pada motor  listrik  yang  diberi  suplai  PLTS dan  PLN  terdapat  perbandingan  pada pengukuran menggunakan sumber PLTS nilainya lebih besar dibandingkan dengan pengukuran menggunakan  sumber  PLN  yaitu sebesar 7 %. Sedangkan pada
pengukuran  harmonisa  tegangan  tidak terdapat perbedaan.
d. Berdasarkan  hasil  penelitian,  kualitas daya  didapat  paling  baik  ada  pada pengukuran  dengan  sumber  PLTS dikarenakan peralatan transmisi seperti inverter  kondisi  masih  dalam  keadaan baik.
e. Simulasi  yang  dilakukan  dengan menggunakan  software  ETAP  12.6 untuk  menentukan  hasil  yang  akurat dan dapat diandalkan dengan mengacu pada data pengukuran

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada pihak-pihak  terkait  yang  telah  memberi dukungan  terhadap  penelitian  ini  khususnya kepada Muhammad Zulfiqar Ramadhan Nurhadi  yang  telah  membantu  dalam  proses penelitian serta proses penulisan.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Humas  EBTKE,  “Menteri  Arifin:  Transisi Energi  Mutlak  Diperlukan.”  Accessed:  Oct.
31, 2023. [Online].
Available:
https://ebtke.esdm.go.id/post/2020/10/22/266 7/menteri.arifin.transisi.energi.mutlak.diperlu kan?lang=en
[2]  M.  A.  Rizkiawan,  A.  Sofwan,  and  A.  Multi, “Two-Axis  Solar  Panel  Tracking  Device Prototype With Iot-Based Monitoring,”
International Journal Science and
Technology , vol. ISSN, no. 1, pp. 13–24, 2024, doi: 10.56127/ijst.
[3]  R.  Irwanto  and  J.  Hidayat1,  “Analisa Harmonisa Pada Transformator 3 Fasa,” vol. 1, no. 1, Apr. 2022.
[4]  N.  Yuniarti  and  I.  Wisnu  Aji, Modul Pembelajaran  Pembangkit  Tenaga  Listrik . Yogyakarta:  Jurusan  Pendidikan  Teknik Elektro FT. UNY, 2019.
[5]  Suhendar, Listrik  Tenaga  Surya .  Tangerang: Media  Edukasi  Indonesia  (Anggota  IKAPI), 2022.
[6]  I  Wayan  Rinas, Kualitas  Daya  Listrik  & Beberapa Solusinya . 2017.
[7]  Aini  zulfatri  and  Mar’i  Aqil, Desain  Single Tuned  Filter  Terhadap  Harmonisa  Pada Transformator Distribusi . Riau: Al- Mujtahadah Press, 2021.
[8]  M. F. Rizaldy, K. Khairudin, N. Soedjarwanto, and  N.  Purwasih,  “Analisa  Dampak Penggunaan  Filter  L-C-L  Terhadap  Kinerja Pengatur  Kecepatan  Motor  Induksi,” Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan , vol.
10, no. 1, Jan. 2022, doi: 10.23960/jitet.v10i1.2254.
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
Ghani  dkk
[9]  Transmission  and  Distribution  Committee,
“IEEE Recommended Practice and
Requirements  for  Harmonic  Control  in
Electric  Power  Systems  Sponsored  by  the Transmission  and  Distribution  Committee IEEE Power and Energy Society,” New York, 2014.
[10]  R. Permadi, “Analisis Aliran Daya Pada Jalur Kelistrikan Gedung Fakultas Teknik
Universitas  Muhammadiyah  Sumatera  Utara
Menggunakan  Software  Etap  12.6,”  North Sumatera, Oct. 2022.
[11]  M.  Z.  Mohd  Radzi,  M.  M.  Azizan,  and  B. Ismail,  “Observatory  case  study  on  total harmonic  distortion  in  current  at  laboratory and  office  building,”  in Journal  of  Physics:
Conference  Series ,  Institute  of  Physics Publishing,  Jan.  2020.  doi:  10.1088/1742- 6596/1432/1/012008.
[12]  M. Fathur Rochman and A. Sofwan, “Analisa Koordinasi Kerja Relay Dengan Recloser Pada Penyulang Srikandi,” 2022.
[13]  Hioki, Manual Book Clamp On Power Hitester 3286-20 . HIOKI, 2015.
[14]  T. Ongko P and Fauzan, “Analisa Beban Non Liniear  Terhadap  Nilai  THDi  dan  THDv  di Gedung Equity Tower,” Jurnal  Elektro ,  vol. 11, Feb. 2023.
[15]  O. A. Rozak, “Simulasi Perbaikan THD pada Sistem  Distribusi  Listrik  dengan  Filter Harmonisa Berbasis Software ETAP  12.6.0,” Journal Of Electrical Power, Instrumentation
and Control , 2019.