Vol. 12 No. 3, pISSN: 2303-0577 eISSN: 2830-7062              http://dx.doi.org/10.23960/jitet.v12i3.4898

## IMPLEMENTASI INTERNET OF THINGS DALAM MONITORING  TEMPERATUR  DAN  KELEMBABAN RUANG TRANSFORMATOR 20KV
Hadi Purnomo 1 , Amri Yusron 2 , dan Ilham Putra Perdana 3
1,2 Program Studi Program Profesi Insinyur, Institut Teknologi Indonesia; Jl. Raya Puspitek, Setu, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten 15314; (021) 7561102
Received: 12 Juli 2024 Accepted: 31 Juli 2024 Published: 7 Agustus 2024
Keywords: Distribusi transformator; Temperatur dan kelembaban; Internet of Things (IoT); Pemantauan sistem listrik; Ruang transformator.

## Corespondent Email:
hadi_purnomo@outlook.co.id
Abstrak. Pentingnya  menjaga  kondisi  ruang  transformator  distribusi, terutama suhu dan kelembaban, sangat krusial karena ruangan ini menjadi titik sentral  dari  semua  sistem  listrik  dalam  gedung  apartemen.  Gangguan  pada sistem distribusi listrik dapat menyebabkan gangguan serius seperti matinya peralatan listrik, masalah konektivitas internet, dan bahkan risiko kebakaran. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan rancangan sistem monitoring yang canggih dan berkelanjutan menggunakan teknologi Internet of Things (IoT). Penelitian ini mengembangkan sebuah alat yang mampu memonitor suhu dan kelembaban ruang transformator distribusi dengan presisi tinggi. Uji coba alat menggunakan IoT menunjukkan tingkat kesalahan pengukuran suhu rata-rata sebesar  0,18°C  dan  kelembaban  sebesar  2,03%,  membuatnya  sangat  dapat diandalkan.  Meskipun  terdapat  faktor-faktor  seperti  fluktuasi  beban  daya transformator  dan  variasi  suhu  lingkungan  yang  tak  terduga  yang mempengaruhi  pengukuran,  toleransi  kesalahan  ini  tetap  dalam  batas  yang dapat diterima.

## 1. PENDAHULUAN
Kebutuhan  akan  sistem  pemantauan  yang efisien  dan  akurat  saat  ini  semakin  mendesak, terutama  pada  infrastruktur  kritis  seperti transformator  distribusi  20kV.  Transformator ini  memiliki  peran  vital  dalam  menyalurkan daya dari jaringan transmisi ke konsumen akhir. Kinerja  dan  umur  pakai  transformator  sangat dipengaruhi  oleh  faktor  lingkungan  seperti temperatur  dan  kelembaban.  Oleh  karena  itu, pemantauan  kontinu  dan real-time terhadap parameter  ini  sangat  penting  untuk  mencegah kerusakan dan memastikan operasi yang andal.
Menjaga  keamanan  dan  kinerja  ruangan transformator  distribusi  menjadi  hal  yang sangat  penting.  Ruangan  tersebut  harus dipelihara  dengan  baik  agar  tetap  berfungsi dengan  aman,  andal,  dan  ramah  lingkungan. Selain itu, perawatan dan pemeliharaan berkala harus  dilakukan  untuk  memastikan  bahwa semua sistem listrik berjalan dengan lancar dan
terhindar  dari  potensi  bahaya.  Hal  ini  penting agar penghuni gedung apartemen dapat merasa tenang dan nyaman dalam menggunakan semua fasilitas yang ada di gedung apartemen [1].
Di  dalam  ruangan  transformator  distribusi juga  terdapat  panel  medium  voltage  main distribution  panel  (MVMDP)  atau  panel kubikel  yang  berfungsi  sebagai  penghubung, pengendali,  pembagi,  pemutus  arus  dan tegangan. Panel MVMDP umumnya dilengkapi dengan peralatan switching otomatis, pengukuran tegangan dan arus, kontrol kendali, dan sistem proteksi .
Dengan perkembangan teknologi Internet of Things (IoT), implementasi sistem pemantauan yang  lebih  canggih  dan  terintegrasi  menjadi mungkin.  Sistem  berbasis  IoT  menawarkan kemampuan  memantau  dan  mengumpulkan data  dari  jarak  jauh  secara real-time ,  serta menyediakan  analisis  dan  laporan  yang  dapat diakses  kapan  saja.  Penelitian  ini  bertujuan
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
merancang dan mengembangkan sistem monitoring temperatur dan kelembaban khusunya  pada  ruang  transformator  distribusi 20kV berbasis IoT.
Sistem  yang  diusulkan  diharapkan  dapat memberikan  solusi  efektif  dalam  memantau kondisi  lingkungan  di  sekitar  transformator, mengurangi risiko kegagalan, serta meningkatkan  keandalan  sistem  distribusi listrik.  Dengan  adanya  sistem  ini,  diharapkan dapat  tercapai  peningkatan  efisiensi  dan keamanan  operasional  pada  infrastruktur distribusi  listrik,  memberikan  manfaat  jangka panjang bagi pengelolaan energi dan kesejahteraan pengguna [2].

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Internet of Things (IoT) adalah konsep yang menggambarkan kemampuan suatu objek untuk mentransfer  data  secara  otomatis  melalui jaringan  internet,  tanpa  memerlukan  interaksi langsung  antara  manusia  dan  objek  tersebut, atau  antara  manusia  dan  komputer.  IoT memungkinkan  objek-objek  tersebut  untuk saling  berkomunikasi  dan  bertukar  informasi secara  mandiri,  menciptakan  lingkungan  yang lebih  terkoneksi  dan  terotomatisasi.  Misalnya, perangkat  IoT  seperti  sensor-sensor  dapat mengumpulkan  data  secara  terus-menerus tentang kondisi lingkungan atau aktivitas suatu objek,  kemudian  mentransfer  informasi  ini  ke platform  analitik  atau  sistem  lainnya  untuk pengolahan  lebih  lanjut  atau  pengambilan Keputusan [3].
Kemajuan teknologi nirkabel, sistem microelectromechanical (MEMS), dan internet telah  mendorong  perkembangan  IoT.  " Things " dalam  IoT  dapat  berupa  objek  seperti  ruang laboratorium  obat-obatan  dengan  pemantauan suhu  dan  kelembapan,  atau  kendaraan  yang dilengkapi  dengan  sensor  terintegrasi  untuk memberi  peringatan  kepada  pengemudi  saat melampaui  batas  kecepatan  yang  aman.  Saat ini,  IoT  digunakan  secara  luas  dalam  industri untuk komunikasi mesin ke mesin ( machine-to- machine /M2M)  di  sektor  manufaktur,  energi, minyak,  dan  gas.  Produk  yang  memanfaatkan kemampuan  M2M  sering  disebut  sebagai sistem  pintar  ( smart  systems ),  seperti  rumah pintar,  perangkat  pintar,  perawatan  kesehatan pintar,  meteran  pintar,  sensor  grid  pintar,  dan lain-lain.
Meskipun konsep IoT belum begitu populer hingga  tahun  1999,  perkembangannya  telah signifikan selama beberapa dekade. Salah satu contoh  awal  penggunaan  IoT  adalah  mesin Coca-Cola di Universitas Carnegie Mellon pada awal  1980-an,  di  mana  para  pemrogram  dapat terhubung  ke  mesin  itu  melalui  internet  untuk memantau  status  dan  ketersediaan  minuman dingin  tanpa  harus  berada  di  dekat  mesin tersebut.  Pertama  kali  istilah  “ Internet  of Things ”  diperkenalkan  oleh  Kevin  Ashton dalam  presentasinya  pada  tahun  1999.  Kevin Ashton  adalah  seorang  direktur  eksekutif  di Auto ID Centre di MIT. Pada tahun yang sama, pengembangan peralatan berbasis RFID ( Radio Frequency  Identification )  yang  berfungsi sebagai  sistem  identifikasi  menjadi  langkah besar dalam komersialisasi IoT.
Penerapan  konsep  IoT  memberikan  banyak manfaat. Pertama, IoT memungkinkan konektivitas  yang  luas  antara  perangkat elektronik dan jaringan, memungkinkan pengumpulan dan analisis data secara real-time . Ini meningkatkan efisiensi penggunaan data di berbagai  sektor,  seperti  industri,  pertanian, transportasi, kesehatan, dan lain-lain. Salah satu manfaat utama IoT adalah efisiensi yang lebih tinggi  dalam  pengelolaan  sumber  daya  seperti energi, air, dan  bahan bakar, dengan mengumpulkan  informasi  tentang  konsumsi untuk optimisasi penggunaan dan pengurangan pemborosan [4].
Di  samping  itu,  IoT  juga  meningkatkan tingkat  kenyamanan  dan  keamanan  dalam kehidupan  sehari-hari.  Contohnya,  teknologi rumah  pintar  yang  terkoneksi  dengan  IoT memungkinkan penggunanya untuk mengelola sistem  suhu,  pencahayaan,  keamanan,  dan perangkat  lainnya  dari  jarak  jauh  melalui perangkat  terhubung  seperti smartphone .  Di sektor transportasi, IoT memungkinkan pengawasan yang lebih baik terhadap kendaraan  dan  infrastruktur  jalan  dengan sensor-sensor  yang  memberikan  informasi tentang  lalu  lintas,  kondisi  jalan,  dan  cuaca secara real-time .  Hal  ini  membantu  pengelola jalan dalam mengatasi kemacetan dan memperbaiki infrastruktur yang rusak.
Secara keseluruhan, penerapan IoT memiliki kemampuan yang signifikan untuk meningkatkan
efisiensi,
produktivitas,
kenyamanan,  dan  keamanan  dalam  berbagai aspek  kehidupan.  Namun,  perlu  mengatasi
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
tantangan  terkait  privasi  dan  keamanan  data agar  implementasi  IoT  dapat  berhasil  secara keseluruhan [5] .

## 3. METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini metode pendekatan yang digunakan  adalah  metode  deskriptif  yaitu dengan cara mencari sebuah permasalahan dan menganalisisnya,  sekaligus  mengumpulkan berbagai  informasi  yang  relevan  sehingga didapatkan  pemecahan  masalah  sekaligus mempermudah dalam proses penulisan [6].
Pada  penelitian  pembuatan  alat  monitoring temperatur  dan  kelembapan  pada  ruangan transformator  distribusi  ini  dilakukan  di  ruang transformator gedung apartement Treepark City Cikokol, Kota Tangerang.
Diagram  blok  sistem  dapat  digambarkan melalui Gambar 1 berikut:
Gambar 1. Diagram Blok Sistem.
Pada  blok  diagram  alur  sistem  ini,  sensor suhu  DHT-22  bekerja  dengan  Wemos  D1R1 dan  terhubung  dengan  jaringan WiFi untuk mengirim data ke server Blynk IoT . Sistem ini mengukur suhu dan kelembaban dengan sensor DHT-22,  mengirim  sinyal  ke Board  Wemos D1R1,  dan  menampilkan  hasilnya  pada  layar LCD OLED I2C serta aplikasi Blynk IoT secara real-time. Flowchart tersebut akan memastikan bahwa tidak ada langkah yang terlewatkan dan semua  elemen  yang  penting  tercakup  dalam perancangan sistem yang dilakukan [7].
Board  Wemos D1R1  mengolah  data  dari sensor  dan  membandingkannya  dengan  nilai yang  ditentukan.  Jika  suhu  dan  kelembaban memenuhi kriteria, Wemos D1R1 mengeluarkan sinyal perintah untuk
mengaktifkan  LED, buzzer  alarm ,  atau relay untuk  mengontrol  kipas  sesuai  dengan  nilai yang telah ditentukan. Sistem ini memungkinkan  pemantauan  dan  kontrol  suhu dan  kelembaban  secara  akurat  dan real-time melalui smartphone dan web Blynk IoT .
Berikut  skema  perangkat  keras  yang digunakan dalam studi penelitian ini:
Gambar 2. Skema Perangkat Keras Penelitian.
Pembuatan Perangkat Hardware merupakan proses  yang  harus  ditempuh  dalam  pembuatan perangkat  keras  ( hardware )  mulai  dari  tahap perencanaan  hingga  produksi  supaya  hasil produk  berfungsi  dengan  baik  sesuai  dengan harapan.  Yaitu  bagaimana  memperlihatkan gambaran peralatan hardware tersebut beroperasi  mulai  dari  tahap  input  hingga menghasilkan output yang diinginkan [8].
Dalam  merancang  perangkat  keras  yang efektif, diperlukan komponen-komponen andal seperti  sensor  suhu  dan  kelembaban  DHT-22 dan modul Board Wemos D1R1. Sensor DHT- 22  mendeteksi  suhu  lingkungan  dan mengirim data  ke Board  Wemos D1R1  melalui  pin khusus,  yang  kemudian  memproses  dan mengirimkan  data  tersebut.  Koneksi  yang efektif antara sensor dan board memastikan data suhu  dikirim  dan  diterima  dengan  lancar, membuat  perangkat  keras  ini  andal  dan  dapat digunakan dalam berbagai aplikasi pengukuran suhu yang memerlukan akurasi dan keandalan.
Software untuk  pembuatan  alat  monitoring temperatur  dan  kelembaban  pada  ruangan transformator  distribusi  maka  diperlukan sebuah  program  Arduino  IDE  ( Integrated Development  Enviroenment )  yang  digunakan sebagai sketch pemrogaman  atau  berfungsi sebagai  media  pemrograman  pada Board Wemos D1R1  yang  akan  diprogram.  Papan Board  Wemos D1R1  dapat  digunakan  untuk menulis, mengedit, membuat, dan mengunggah program sesuai keinginan. Papan ini juga cocok untuk  mengkode  program  yang  didukung  oleh Arduino IDE [9].
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
Gambar 3. Rangkaian Alat Monitoring Suhu dan Kelembaban Ruangan.
Pengujian  dilakukan  secara  manual  dalam beberapa  variasi  kondisi  temperatur  dan kelembaban yang rendah maupun tinggi, maka dapat  memastikan  bahwa  alat  pada  sistem monitoring  temperatur  dan  kelembaban  dapat beroperasi secara efektif dan dapat diandalkan. Pengujian ini  mencakup  pengamatan langsung dan pengambilan data berulang untuk mengevaluasi  kinerja  alat  dalam  kondisi  yang ekstrem,  memastikan  bahwa  alat  tersebut memberikan  pembacaan  yang  akurat  dan konsisten serta dapat berfungsi dengan baik di berbagai  lingkungan  yang  mungkin  ditemui di lapangan.  Selain  itu,  alat  ini  diuji  terhadap perubahan mendadak dalam kondisi lingkungan untuk menilai respons dan kecepatan penyesuaiannya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa  sistem  ini  mampu  mempertahankan keandalannya  meskipun  terjadi  fluktuasi  yang signifikan dalam parameter lingkungan.
Dengan demikian, alat ini terbukti efektif dalam menyediakan  data  yang  dibutuhkan  untuk aplikasi monitoring yang kritis [10].

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berikut tampilan dashboard web
Implementasi IoT menggunakan Blynk IOT .
Gambar 4. Tampilan Dashboard Blynk IOT
Pada  gambar  diatas  menunjukkan  tampilan parameter temperatur dalam °C dan
kelembaban  dalam  %.  Parameter  didapatkan dari hasil pengukuran sensor DHT-22. Kemudian terdapat indikator 3 buah LED yang berwarna  Hijau,  Kuning,  dan  Merah.  Serta Indikator dua buah Fan yang terhubung dengan relay untuk mengontrol Fan tersebut.
Berikut ini adalah tabel hasil pengujian alat monitoring  pada  ruangan  dengan  suhu  dan kelembaban yang diatur secara manual.
Tabel 1. Data Pengujian Alat pada Ruangan dengan Suhu dan Kelembaban yang diatur secara Manual.
Suhu (°C) Kelemb aban (%) LED & FAN ON Status Alarm Tampilan LCD 23.6 78.80 H,K,F1,F2 Ya Udara! Lembab 24.7 39.60 H,K,F2 Ya Periksa! TempRendah 26.6 37.80 H,K,F2 Ya Periksa! TempRendah 28.5 53.50 H,F1 Tidak Temp& Kelembaban OK 29.1 68.60 H,K,F1,F2 Ya Udara! Lembab 30.2 73.10 H,K,F1,F2 Ya Udara! Lembab 31.8 40.50 H,F1 Tidak Temp& Kelembaban OK 33.8 53.40 H,K,M, F1,F2 Ya Periksa! TempTinggi 36.7 38.10 H,K,M, F1,F2 Ya Periksa! TempTinggi - - K Ya Periksa! Sensor Ket: H – Hijau, K – Kuning, M – Merah, F1 – Fan 1, F2- Fan 2
Setelah  melakukan  pengujian  manual alat  monitoring  temperatur  dan  kelembaban, langkah berikutnya adalah menguji alat tersebut di  ruangan  transformator  distribusi  dengan beberapa  sampel  di  titik  lokasi  yang  telah ditentukan.  Ruangan  transformator  memiliki luas 8m x 6m. Percobaan dilakukan di beberapa titik untuk mendapatkan data rata-rata suhu dan kelembaban.  Alat  monitoring  dipasang  di  titik strategis berdasarkan distribusi aliran udara dan sumber  panas  [11].  Data  yang  dikumpulkan dianalisis  untuk  menentukan  pola  suhu  dan kelembaban.  Sistem  monitoring  suhu  dan kelembaban ini diharapkan mampu memberikan  informasi  yang  akurat  tentang kondisi lingkungan di dalam ruangan transformator. Langkah penanganan yang tepat dapat  diambil  untuk  menjaga  kinerja  dan keandalan  transformator,  serta  mendeteksi perubahan kondisi lingkungan secara real-time.
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
Hadi  dkk
Gambar 5. Ilustrasi Ruang Transformator.
Warna  kuning  menunjukkan  posisi  dua transformator,  dengan  unit  B  aktif  selama penelitian dan unit A sebagai cadangan. Warna abu-abu  menandakan Panel  Medium  Voltage Main Distribution Panel (MVMDP) dan warna biru  menunjukkan  lokasi  pengujian  suhu  dan kelembaban.
Pada proses pengambilan data nilai sampling temperatur dan kelembaban ruangan transformator  distribusi  ada  beberapa  faktor yang  mempengaruhi  nilai  tersebut  yaitu temperatur sekitar ruangan dan beban daya yang ditanggung oleh transformator distribusi sendiri [12].
Berikut  ini  merupakan  hasil  dari  pengujian rangkaian  perangkat  pemantauan  suhu  dan kelembaban dalam ruangan transformator.
Tabel  2. Data  Pengujian  Alat  pada  Ruangan Transformator.
Suhu (°C) Kelemb aban (%) LED & FAN ON Status Alarm Tampilan LCD 32.6 58.40 H, F1 Tidak Temp& Kelembaban OK 32.4 57.20 H, F1 Tidak Temp& Kelembaban OK 32.2 57.60 H, F1 Tidak Temp& Kelembaban OK 32.3 57.00 H, F1 Tidak Temp& Kelembaban OK 32.2 56.00 H, F1 Tidak Temp& Kelembaban OK 33.0 54.90 H,K,M, F1,F2 Ya Periksa! TempTinggi 33.0 54.20 H,K,M, F1,F2 Ya Periksa! TempTinggi 33.0 54.60 H,K,M, F1,F2 Ya Periksa! TempTinggi 32.7 55.60 H, F1 Tidak Temp& Kelembaban OK 32.2 56.60 H, F1 Tidak Temp& Kelembaban OK Ket: H – Hijau, K – Kuning, M – Merah, F1 – Fan 1, F2- Fan 2
Dalam  melakukan  pengujian  pengukuran penelitan pada ruangan transformator distribusi agar mendapatkan hasil akurasi yang baik maka dilakukan kalibrasi perbandingan nilai alat ukur dengan menggunakan alat pengukur temperatur dan  kelembaban  ( hygrometer )  ruangan  yaitu merk HTC-2 [13] .
Tabel 3. Perbandingan Temperatur Kalibrasi Alat dan Hygrometer HTC-2.
No Temperatur (°C) Error Kalibrasi Alat HTC-2 1 32.60 32.80 0,2 2 32.40 32.30 -0,1 3 32.20 32.10 -0,1
4 32.30 31.90 1,5 5 32.20 33.70 0,8 6 33.00 33.10 0,1 7 33.00 33.30 0,3 8 33.00 33.30 0,3 9 32.70 32.60 -0,1 10 32.20 32.30 0,1 Rata-rata Error 0.18 Tabel 4 . Perbandingan Kelembaban Kalibrasi Alat dan Hygrometer HTC-2.
No Kelembaban (%) Error Kalibrasi Alat HTC-2 1 58.40 58.00 0,40 2 57.20 57.00 1,20 3 57.60 55.00 1,00 4 57.00 56.00 1,00 5 57.20 56.00 1,30 6 54.90 54.00 0,90 7 54.20 51.00 3,20 8 54.60 51.00 3,60 9 55.60 52.00 3,60 10 56.60 54.00 2,60 Rata-rata Error 2,03
Hasil  nilai  kalibrasi  perbandingan  pengujian pada  ruangan  transformator  diketahui  bahwa pengukuran  temperatur  memiliki  tingkat  error rata-rata  yang  relatif  kecil  yaitu  0,18°C sedangkan pada pengukuran kelembaban memiliki  tingkat  error  rata-rata  sebesar  2,03%. Berdasarkan  hasil  pengukuran  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  alat  perancangan  memiliki keakuratan yang baik dan dapat diandalkan.
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062

## 5. KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian,  penerapan  perangkat pemantauan suhu dan kelembaban berbasis IoT di  ruang  transformator  20kV  menunjukkan tingkat  akurasi  tinggi,  dengan  kesalahan pengukuran suhu rata-rata 0,18°C dan kelembaban  2,03%.  Alat  ini  efektif  dalam berbagai  kondisi  lingkungan  dan  memiliki prospek pengembangan luas, termasuk integrasi algoritma prediktif untuk pemeliharaan preventif  dan  peningkatan  keamanan  dengan identifikasi  dini  terhadap  kondisi  abnormal yang berpotensi membahayakan.
Penelitian  ini  juga  memberikan  fokus  pada aspek keselamatan, di mana sistem pemantauan yang  akurat  dan  real-time  dapat  mengurangi risiko  terhadap  kerusakan  peralatan  dan kebakaran. Dengan demikian, tindakan pencegahan  dapat  segera  diambil  untuk menjaga keselamatan operasional dan personel di sekitar transformator. Implementasi teknologi internet  of  things (IoT)  dalam monitoring  tidak  hanya  meningkatkan  kinerja sistem,  tetapi  juga  memperkuat  keselamatan lingkungan  kerja  secara  keseluruhan.  Ke depannya,  penelitian  lebih  lanjut  dapat mengeksplorasi  integrasi  dengan  teknologi machine learning untuk analisis data yang lebih mendalam  dan  adaptif,  serta  pengembangan model prediktif untuk optimalisasi operasional dan pemeliharaan transformator.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada bapak  Ir.  Mohamad  Haifan,  M.Agr.,  IPM. selaku Dosen Prodi Seminar Institut Teknologi Indonesia  yang  telah  membimbing  selama penyusunan  jurnal  ini  dan  kepada  pihak-pihak yang  telah  memberikan  dukungan  terhadap penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] A.  E.  Sodilesmana,  Nasrulloh,  dan  R.  N.
Prasetyono, “Analisis Pembebanan dan Ketidakseimbangan  Beban  pada  Penentuan Susut Umur Transformator Distribusi,” Journal of Electronic and Electrical Power Application. , hal. 1–7, 2021.
[2]   Ansori, A., Purwasih, N., Sinaga, H. H., & Permata,  D.  "Analisis  Tegangan  Tembus  Pada Minyak  Jarak  (Castor  Oil)  Sebagai  Alternatif Isolator Minyak Transformator," Jurnal
Informatika  dan  Teknik  Elektro  Terapan
(JITET) , vol. 10, no. 2, hal. 87-95, 2022.
[3] A.  M.  Baharudin  dan  Yudiana,  “Rancang Bangun Sistem Monitoring Suhu Trafo Online Menggunakan Aplikasi Whatsapp Berbasis IoT Studi  Kasus  Pada  Gardu  Induk  PLN  150kV Mekarsari,” Jurnal  Publikasi  Ilmiah  Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. , vol. 17, no. 3, hal. 135–145, 2022.
[4] A.  Sofwan,  &  M.G.Prasetyo.  System
Monitoring  Parameter  Utama  Pada  Ruangan Kerja Transformator Dengan Bantuan
Komputer.  Program  Studi  Teknik  Elektro  - ISTN, XIX No. 2, hal. 60-68, 2017.
[5] B.  Winardi,  “Perancangan  Monitoring Suhu Transformator Tenaga 150/20kV Berbasis Arduino  Mega  2560,” TRANSMISI:  Jurnal Ilmiah Teknik Elektro , vol. 19, no. 3, 2017.
[6] Faisal  Arief  Deswar  dan  Rizky  Pradana.
Monitoring Suhu Pada Ruang Server Menggunakan Wemos D1 R1 Berbasis Internet of  Things (Iot)-  Jurnal  Ilmiah  “T echnologia ” hal. 25-32, 2021.
[7]  Gamaliel,  F.,  dan  Arliyanto,  P.  Y.  D. "Implementasi  Sistem  Monitoring  dan  Kontrol Air  Conditioner  Menggunakan Internet  of Things, " Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan  (JITET) ,  vol.  11,  no.  3,  hal.  311-318, 2023.
[8] M.  K.  Arafat,  “Sistem  Pengamanan  Pintu Rumah  Berbasis Internet  Of  Things (  IoT  ) Dengan  ESP8266,” Jurnal  Ilmiah  Fakultas Teknik “Technologia" ,  vol.  7,  no.  4,  hal.  262– 268, 2016.
[9] M.  Rafli,  “Perancangan  Monitoring  Suhu Transformator  Berbasis Internet  Of  Things
(IoT),” Politeknik Negeri Jakarta, 2021.
[10]  Nugraha , I. A., dan Desnanjaya, I. M. Penempatan Dan Pemilihan Kapasitas Transformator  Distribusi  Secara  Optimal  Pada Penyulang Perumnas. JURNAL RESISTOR, vol. 4, no.1, hal. 33-44, 2021.
[11] Rysgi  Kurniawan  Sinulingga,  “Rancang Bangun Prototipe Over Current Relay Sebagai Sistem Proteksi dan Monitoring Arus Berbasis Internet of Things ,” 2020.
[12] Suprapto,  D. E., D. L., dan  Aripriharta.
Monitoring  Temperatur  Trafo  Distribusi  220V Dengan  Arduino  Berbasis  IoT. JURNAL INOVTEK  POLBENG, vol.  9,  no.  1,  hal.  155- 161, 2019.
[13] Tambunan, J. M., A. H., dan Tindra, W. K. Kerja Pembebanan Dan Temperatur Terhadap Susut Umur Transformator Tenaga 150/20kV 60MVA. Jurnal Sutet, vol. 5, no. 2, hal. 91-99, 2015.