Ó 2024 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi Citation: Mila . (2024) Analisis Pengolahan Air Tanah Menjadi Air Bersih Pada Pdam Bojonegoro Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 7(1); 45 – 53  doi : 10.22437/jpb.v7i1.33779
45
Ó 2024 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas jambi
ISSN : 2622-2310

## JURNAL PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Volume 7 Issue 1 (2024) : 45 - 53 Diterima 11/01/2024
Disetujui 23/03/2024

## Analisis Pengolahan Air Tanah Menjadi Air Bersih Pada Pdam Bojonegoro
Milla Karunia Candra 1) , Solikhati Indah Purwaningrum 2)
E-mail : milakarunia304@gmail.com
1)2) Program Studi Ilmu Lingkungan, Fakultas Sains dan Teknik, Universitas Bojonegoro

## Abstract
Air merupakan salah satu kebutuhan yang sangat mutlak dan diperlukan oleh seluruh makhluk hidup. Seiring pertumbuhan penduduk, pencemaran dan pengotoran terhadap air juga semakin bertambah. Dengan begitu, dibutuhkan pengolahan air yang tepat agar kualitas air minum dan air  bersih  dapat  terpenuhi.  Proses  pengolahan  air  bersih  yaitu  air  baku  dari  sumber  hingga menjadi air bersih dan dapat digunakan oleh pelanggan perlu dilakukan sesuai dengan standar teknis. Metode penelitian dengan melakukan observasi langsung ke Instalasi Pengolahan Air di daerah  Patoman,  Baureno  Kabupaten  Bojonegoro.  Berdasarkan  analisis  data  yang  telah dilakukan,  maka  diperoleh  air  baku  yang  diolah  di  Instalasi  Patoman  Baureno  berasal  dari sumber bawah tanah, kemudian air baku diproses di IPA menuju ke menara aerator, kolam sand filter,  selanjutnya  air  hasil  olahan  dialirkan  menuju  ke  reservoir/  bak  penampungan  dengan dibubuhkan kaporit dan air hasil olahan dialirkan ke jaringan pipa distribusi pelanggan. Proses pengolahan air bersih pada PDAM Tirta Buana Bojonegoro mengikuti standar yang ditetapkan pada PERMENKES RI No. 492 tahun 2010. Terdapat unit pengolahan yang tidak berjalan dengan baik  yaitu  pada  kolam  sand  filter.  Maintenance  atau  perawatan  secara  berkala  sangat  perlu dilakukan  pada  setiap  unit  pengolahan  tersebut  agar  proses  pengolahan  air  dapat  berjalan sebagaimana mestinya.
Kata kunci : Analisis, Pengolahan, Air Tanah, Bojonegoro

## PENDAHULUAN
Air bersih merupakan salah satu kebutuhan yang sangat mendasar bagi manusia karena diperlukan terus-menerus dalam kegiatan sehari-harinya untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, manusia  memerlukan  sumber  air  bersih  yang  diperoleh  dari  air  tanah  maupun  air  permukaan. Namun tidak semua air baku dapat digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan air minum, hanya air baku yang memenuhi persyaratan kualitas air minum yang dapat digunakan untuk air
Ó 2024 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi Citation: Mila . (2024) Analisis Pengolahan Air Tanah Menjadi Air Bersih Pada Pdam Bojonegoro Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 7(1); 45 – 53  doi : 10.22437/jpb.v7i1.33779
46
minum  (Meidhitasari,  2007).  Jumlah  penduduk  di  Indonesia  setiap  tahunnya  mengalami peningkatan sehingga kebutuhan akan air bersih juga terus meningkat. Disisi lain, dampak dari penigkatan jumlah penduduk yaitu menurunnya kualitas air yang dapat disebabkan oleh aktivitas manusia itu sendiri sehingga kekurangan air bersih menjadi masalah yang sering dihadapi (Akhirul et al., 2020).
Air Tanah termasuk didalam salah satu bagian dari siklus air yang ada di alam. Air tanah memiliki letak di bawah permukaan tanah. Terciptanya air tanah yaitu melalui perputaran air di bumi atau melalui siklus hidrologi. Siklus hidrologi merupakan sebuah proses pergerakan air dari bumi ke atmosfer begitu pula sebaliknya. Siklus hidrologi akan berlangsung secara terus menerus (Triadmodjo, 2008). Air tanah (ground water) bisa melarutkan berbagai mineral serta bahan bahan induk  didalam  tanah.  Sebagian  mikroorganisme  yang  awalnya  ada  di  air  tanah  disaring  secara bertahap  saat  air  meresap  ke  dalam  tanah.  Pemanfaatan  air  tanah  harus  berdasar  pada  prinsip efisiensi. Agar tercipta ketersedian air tanah yang terus berlanjut, untuk dilakukan pelestarian dan pemanfaatan  air  tanah  secara  terpadu  (Arsyad,  1989).  Salah  satu  pemanfaatan  air  tanah  adalah menggunakan air tanah sebagai sumber air baku untuk pemenuhan kebutuhan air bersih. Dalam proses  pemanfaatan  sebagai  air  bersih,  dapat  dilakukan  treatment  terlebih  dahulu  untuk menghilangkan zat, organisme atau komponen pencemar yang terkandung didalam air (Effendi, 2003).
Air yang akan digunakan oleh penduduk haruslah melewati proses pengolahan yang tepat untuk  menghasilkan  kualitas  air  yang  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia pada nomor PERMENKES RI No. 492 tahun 2010 tentang Kualitas Air Minum, yang meliputi syarat fisik, kimia dan biologi. Untuk memenuhi syarat kualitas fisik, kimia dan biologi. Air  haruslah  melewati  proses  pengolahan  air  secara  fisik  dan  kimia  seperti  dilakukannya  filter terhadap air dan penambahan zat-zat kimia sebagai desinfektan.

## METODE
Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode observasi lapangan dan studi dokumen sesuai dengan ruang lingkup kegiatan yaitu menganalisis pengelolaan air tanah menjadi air bersih di salah satu sumur pompa milik PDAM Tirta Buana Bojonegoro. Observasi dilakukan terlebih dahulu sebagai data awal, kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu mendeskripsikan dan menganalisis gambaran proses pengolahan air tanah menjadi air bersih di sumur pompa milik PDAM Tirta Buana, dengan standar operasional prosedur maupun kajian teori dan kebijakan yang berlaku. Selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap data atau studi lapangan maupun studi dokumen yang diperoleh.
Ó 2024 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi Citation: Mila . (2024) Analisis Pengolahan Air Tanah Menjadi Air Bersih Pada Pdam Bojonegoro Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 7(1); 45 – 53  doi : 10.22437/jpb.v7i1.33779

## 47

## HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL

## Proses Pengolahan Air Bersih
Dari  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  proses  pengolahan  air  bersih  di  PDAM  Unit Patoman,  Baureno,  Bojonegoro  ini  melewati  beberapa  tahapan  pertama  air  tanah  dipompa  lalu dialirkan menuju menara aerator dilakukan proses aerasi, kemudian air menuju kolam sand filter, lalu air hasil olahan dialirkan menuju ke reservoir/penampungan yang terdapat bak kaporit untuk dibubuhkan didalam ground reservoir, selanjutnya air dialirkan ke tahap jaringan pipa distribusi, lalu  air  siap  didistribusikan  ke  pelanggan.  Berikut  tahapan  pengolahan  air  PDAM  Tirta  Buana Bojonegoro.
Keterangan : : Alur Proses Produksi Air : Jalur Pembuangan Lumpur (Sumber : Data Primer Penulis, 2024)
Gambar 1. Tahapan Proses Pengolahan Air di PDAM Tirta Buana Bojonegoro
Kegiatan pengolahan air baku diawali dengan pengambilan air dari sumur yang berada di daerah  Patoman,  Baureno,  Bojonegoro.  Sumber  air  dari  PDAM  Tirta  Buana  berupa  air  tanah (sumur).  Sumur  di  Instalasi  Patoman  ini  merupakan  sumur  dalam/bor  yang  dipompa  terlebih dahulu  lalu  masuk  melalui  tahap-tahap  water  treatment  process.  Operasional  pompa  sudah automatis  berdasarkan  ketinggian  level  air  di  penampungan  dan  diketahui  berkedalaman  dari proses pengeboran berkisar 120 meter. Sumur bor ini masing-masing memiliki 1 pompa berjenis Submersibble (pompa benam) dengan debit keseluruhan 28,2 liter/detik. Lokasi Sumur Bor berada di tepi sawah yang ada di Baureno.
Air baku yang diolah oleh pdam Tirta Buana untuk menyediakan air yang bersih & layak konsumsi bagi masyarakat Kota Bojonegoro wajib memenuhi kualitas baku mutu sesuai Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) No. 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.
Ó 2024 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi Citation: Mila . (2024) Analisis Pengolahan Air Tanah Menjadi Air Bersih Pada Pdam Bojonegoro Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 7(1); 45 – 53  doi : 10.22437/jpb.v7i1.33779
48
Sumber air baku yang dapat diolah sebagai air minum adalah air kelas 1, yaitu air yang dapat digunakan untuk air baku, air minum, dan atau peruntukkan lainnya yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut (Rosyidah, 2018).
Proses  pengolahan air tanah menjadi air bersih di 4 Sumur Bor sebagai berikut :

## 1. Sumur
Air sumur termasuk salah satu air air tanah. Jenis sumur dapat berupa sumur gali maupun sumur  bor  (Sudiartawan,  2021).  Air  baku  yang  digunakan  oleh  Instalasi  Pengolahan  Air  di Patoman,  Baureno  merupakan  air  dari  sumber  bawah  tanah/sumur.  Di  Baureno  ada  4  sumur dengan debit air baku yang di sumur 1 berkisar antara 7,1 l/detik, produksi 2 sebanyak 8,9 l/detik, produksi 3 sebanyak 12,2 l/detik, dan produksi 4 dengan debit air tidak diketahui dikarenakan tidak berproduksi.
Gambar 2. Sumur di Pompa Baureno

## 2. Pompa Submersibble
Pompa submersibble termasuk pompa sentrifugal jenis pompa sumur dalam dengan letak permukaan  air  diluar  kekuatan  hisap  pompa  biasa.  Pompa  dengan  sumbu  vertikal  dan  motor penggeraknya merupakan suatu unit yang dipasang terbenam dibawah permukaan air dan posisi pompa  digantung  pada  pipa  penyalur.  Pompa  produksi  1  yang  digunakan  di  Instalasi  Patoman berukuran 7,5 kW, pompa produksi 2 berukuran 11 kW, pompa produksi 3 berukuran 11 kW, dan pompa produksi 4 berukuran 5,5 kW. Pompa ini diletakkan di kedalaman 26-30 meter
Ó 2024 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi Citation: Mila . (2024) Analisis Pengolahan Air Tanah Menjadi Air Bersih Pada Pdam Bojonegoro Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 7(1); 45 – 53  doi : 10.22437/jpb.v7i1.33779
49

## Gambar 3. Pompa Submersibble

## 3. Pipa Stainless Steel (Stainless Steel Pipe)
Pipa  yang  sesuai  untuk  menyalurkan  air  dari  PDAM  adalah  jenis Stainless  Steel. Berdasarkan ukuran pipa Stainless Steel yang terdapat di sumur 1 menggunakan pipa berukuran 4 inch dengan debit air lebih kecil 7,1 l/detik, sumur 2 berukuran 4 inch dengan debit air lebih besar 8,9 l/detik, sumur 3 berukuran 6 inch debit air yang keluar 12,2 l/detik dan sumur 4 berukuran 4 inch tidak berproduksi air baku. Berdasarkan ukuran pipanya dapat dilihat terdapat perbedaan dari diameter pipanya hal tersebut dipengaruhi oleh debit air yang keluarkan, semakin besar diameter pipa hisap maka semakin besar debit aliran yang dihasilkan pompa (Sularso dan Tahara, 1983).

## Gambar 4. Pipa Stainless Steel

## 4. Menara Aerator
Air  baku  yang  berasal  dari  sumur  melalui  pompa  dan  dialirkan  melalui  pompa  akan dialirkan ke menara aerator setinggi 20 meter. Dari menara aerator dilakukan proses pengolahan
Ó 2024 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi Citation: Mila . (2024) Analisis Pengolahan Air Tanah Menjadi Air Bersih Pada Pdam Bojonegoro Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 7(1); 45 – 53  doi : 10.22437/jpb.v7i1.33779
50
berupa  aerasi.  Menurut  Sofiah  dan  Apriani,  (2020),  aerasi  adalah  penambahan  udara  yang mengandung  oksigen  ke  dalam  air.  Aerasi  dapat  dilakukan  dengan  bantuan  alat  mekanik  yang disebut aerator. Aerasi telah digunakan untuk pengolahan air yang mempunyai kandungan besi yang tinggi. Penggunaan aerator ini dalam menurunkan kadar Fe hanya 0,3-0,5 mm.

## Gambar 5. Menara Aerator

## 5. Kolam Sedimentasi I & II
Kolam  sedimentasi  merupakan  unit  bangunan  yang  memiliki  fungsi  pemisahan  bagian padat  dengan  memanfaatkan  gaya  gravitasi  sehingga  bagian  yang  padat  berada  di  dasar  kolam pengendapan,  sedangkan  air  murni  berada  di  atas  (Asmadi,  2012).  Selanjutnya  air  dialirkan kekolam sedimentasi I dengan kolam yang berukuran 50 m³, kedalaman 4 m, untuk mengendapkan kotoran-kotoran  yang  masih  bercampur  dengan  partikel-partikel  seperti  pasir,  debu  &  lumpur. Dikarenakan daya tampung yang kurang maksimal maka air dialirkan kedalam kolam sedimentasi II untuk memaksimalkan pengendapan. Didalam kolam sedimentasi II ini terdapat sekat berupa cor semen yang ditengahnya ada seperti lubang untuk mengalirkan air yang sudah melewati tahap pengendapan yang ke II endapan-endapan kotoran sudah mengendap didasar lantai.
Gambar 6. Kolam Sedimentasi
Ó 2024 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi Citation: Mila . (2024) Analisis Pengolahan Air Tanah Menjadi Air Bersih Pada Pdam Bojonegoro Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 7(1); 45 – 53  doi : 10.22437/jpb.v7i1.33779

## 51

## Gambar 7. Skema Kolam Sedimentasi
Kolam Sedimentasi ini tidak akan bekerja secara maksimal tanpa ada perawatan, untuk itu dilakukan pembersihan secara berkala baik dari pembersihan bak sedimentasi dan bak filtrasi. Bak sedimentasi merupakan salah satu bak pengolahan yang sering dibersihkan karena bak sedimentasi ini sangat rentan dengan sampah yang terbawa dari Kolam Filtrasi, bak sedimentasi ini dikuras dalam waktu 2-3 bulan sekali.
Gambar 8. Pengurasan Kolam Sedimentasi
6. Filtrasi (Rapid Sand Filter) Saringan Pasir Cepat
Ó 2024 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi Citation: Mila . (2024) Analisis Pengolahan Air Tanah Menjadi Air Bersih Pada Pdam Bojonegoro Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 7(1); 45 – 53  doi : 10.22437/jpb.v7i1.33779
52
Saringan pasir cepat adalah salah satu teknologi yang umum digunakan dalam pengolahan air. Ini adalah metode penyaringan yang efektif untuk menghilangkan partikel padat, organik, dan mikroba dari air mentah. Bangunan filtrasi ini memiliki kedalaman 4 meter.

## Analisis Proses Pengolahan Air Bersih
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, proses pengolahan air tanah menjadi air bersih di  sumur  pompa  milik  PDAM  Tirta  Buana,  berdasarkan  standar  operasional  prosedur  maupun kajian dan teori diperoleh bahwa produksi air bersih yang digunakan oleh PDAM Tirta Buana Bojonegoro memanfaatkan air yang berasal dari sumur yaitu air tanah. Proses pengolahan air tanah menjadi  air  bersih  merupakan  langkah  penting  untuk  memastikan  kualitas  air  yang  aman  dan sesuai standar baku mutu. Pada umumnya unit pengolahan air menggunakan sistem pengolahan secara fisika dan kimia yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  Nomor  4  tahun  2020  tentang  Prosedur  Operasional  Standar  Penyelenggaraan  Sistem Penyediaan  Air  Minum  .  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  menunjukkan  bahwa  air yang  dihasilkan  sudah  memenuhi  standart  baku  mutu  yang  ditetapkan  yaitu  Peraturan PERMENKES RI No. 492 tahun 2010.
Terdapat parameter air bersih yaitu Total Dissolved Solids (TDS) yang nilainya masih di atas batas yang diperbolehkan menurut standart baku mutu. Faktor yang mempengaruhinya yaitu unit IPA pada kolam sand filter nya yang berjalan kurang baik. Ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut maintenance atau perawatan secara berkala. Upaya lain yang dapat dilakukan yaitu dengan Sistem Nanofiltrasi adalah proses filtrasi membran yang relatif baru yang seringkali diguunakan dengan  air  dengan  jumlah  total  padatan  terlarut  dengan  tujuan  untuk  menghilangkan  produk samping desinfektan seperti zat organik alam dan sintetik (I.G. Wenten, 2010).
Nanofiltrasi merupakan  salah  satu  membran  yang  menggunakan  tekanan  sebagai  daya dorong (driving  force) sebagai  prinsip  kerjanya  (H.K.  Shon,  2013). Nanofiltrasi dapat menghilangkan padatan tersuspensi, bahan organik alami, bakteri, virus, garam dan ion divalen yang terkandung dalam air. Nanofiltrasi beroperasi pada tekanan yang lebih rendah dari reverse osmosis, antara 50-150 psi. Membran Nanofiltrasi (NF) dapat secara signifikan mengurangi Total Dissolved  Solids  (TDS)  dalam  air,  meskipun  efektivitasnya  tidak  setinggi  membran reverse osmosis (RO).  Membran  NF  umumnya  mampu  mengurangi  TDS  antara  50%  hingga  90%, tergantung  pada  jenis  dan  konsentrasi  ion  terlarut  serta  kondisi  operasional  lainnya  (Wahyu Nugroho, 2013).

## KESIMPULAN
Jenis  pengolahan  air  yang  dilakukan  oleh  PDAM  Tirta  Buana  Bojonegoro  yang  ada  di Instalasi Patoman, Baureno adalah dengan mengikuti standar yang ditetapkan pada PERMENKES
Ó 2024 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi Citation: Mila . (2024) Analisis Pengolahan Air Tanah Menjadi Air Bersih Pada Pdam Bojonegoro Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 7(1); 45 – 53  doi : 10.22437/jpb.v7i1.33779
53
RI No. 492 tahun 2010. Yang mana proses ini telah melalui beberapa tahapan pengolahan yaitu air baku yang diolah di Instalasi Patoman Baureno berasal dari sumber bawah tanah, kemudian air baku diproses di IPA menuju ke menara aerator, kolam sand filter , selanjutnya air hasil olahan dialirkan menuju ke reservoir / bak penampungan dengan dibubuhkan kaporit dan air hasil olahan dialirkan  ke  jaringan  pipa  distribusi  pelanggan.  Terdapat  unit  pengolahan  yang  tidak  berjalan dengan baik yaitu pada kolam sand filter . Maintenance atau perawatan secara berkala sangat perlu dilakukan  pada  setiap  unit  pengolahan  tersebut  agar  proses  pengolahan  air  dapat  berjalan sebagaimana mestinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Akhirul, Yelfida, W., Iswandi, U., & Erianjoni. (2020). Dampak Negatif Pertumbuhan Penduduk terhadap Lingkungan  dan  Upaya  Mengatasinya.  Jurnal  Kependudukan  Dan  Pembangunan  Lingkungan, 1(3), 76–84.
Arsyad. (1989). Peluang pemanfaatan air tanah untuk keberlanjutan sumber daya air, 50-62.
Daya  dan  Lingkungan  Perairan.  Cetakan  Kelima.  Kasinus,  Yogjakarta.  PDAM  Bojonegoro,  “Profil Perusahaan PDAM Kabupaten Bojonegoro, “Hidrologi Terapan”, 21-33
Effendi, H. B. (2003, 2015, 1989). Telaah Kualitas Air bagi Pengelolaan Sumber
I.  G.  Wenten,  Khoiruddin  (2010).  Pengantar  Teknologi  Membran,  Teknik  Kimia  Institut  Teknologi Bandung
Meidhitasari,  2007.  Evaluasi  dan  Modifikasi  Instalasi  Pengolahan  Air  Minum  Miniplan Dago Pakar, Tugas akhir S1, Prodi Teknik Lingklungan, ITB
Rosyidah,  M.,  2018.  Analisis  Pencemaran  Air  Sungai  Musi  Akibat  Aktivitas  Industri  (Studi Kasus Kecamatan  Kertapati  Palembang). Jurnal  Online  Universitas  PGRI  Palembang, 3(1), pp.21– 32
Sofiah, S. &. (2020). Pengaturan Kecepatan Motor Ac Sebagai Aerator Untuk Budidaya Tambak Udang dengan menggunakan Sollar Cell. Jurnal Ampere, 4 (1).
Sudiartawan, I. P. (2021). Kualitas Air Sumur Gali di Sekitar Pasar Desa Yehembang Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana. Widya Biologi, 12(2), 127–138.
Sudiartawan, I. P. (2021). Kualitas Air Sumur Gali di Sekitar Pasar Desa Yehembang Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana. Widya Biologi, 12(2), 127–138.
Sularso. (1983). Pompa Dan Kompresor, Jakarta : PT. Pradnya Paramita