Url: https://ceredindonesia.or.id/index.php/mesil Vol. 4, No.1, Juni 2023, Hal 59-64
Evaluasi  Sistem  Proteksi  Hidrant  sebagai  Pengendalian  Bahaya Kebakaran  Pada  Bangunan  Perkantoran  dengan  Luas  Bangunan 35.190 m 2
Al Qadry 1 *, Angga Bahri Pratama 2 , Jandri Fan HT Saragi 3 , Franklin TH Sinaga 4 , Eka Putra Dairi Boangmanalu 5 , 1,3,4,5). Teknik Mesin/Teknik Mesin, Politeknik Negeri Medan
2). Teknik Konversi Energi/Teknik Mesin, Politeknik Negeri Medan Telp . 082166609115 * Email: alqadry@polmed.ac.id *

## ABSTRACT
In general, it is essential for every building to have protection against fire hazards through the implementation  of passive and  active  fire  protection systems.  The choice  between  passive  and active  systems  depends  on  various  factors  such  as  the  building's  function,  classification,  size, height,  volume,  materials  used,  and  the  number  of  occupants.  Fires  can  have  a  devastating impact  on  both  the  occupants  of  a  building  and  the  surrounding  structures.  Therefore,  it  is crucial  to  have  a  fire  prevention  system  in  place  to  minimize  the  consequences  and  losses caused  by  fire  incidents.  The  technical  requirements  for  fire  protection  systems  are  typically governed by Minister of Public Works Regulation Number 26/PRT/M/2008, which outlines the necessary  standards  for  fire  protection  systems  in  buildings  and  environments.  These requirements are categorized based on their relevant aspects. For instance, the hydrant system is an active fire protection system that involves the use of hydrant pumps to ensure an adequate water  flow.  This  system  may  include  various  types  of  hydrant  pumps,  such  as  the  25  GPM Joekey, Electric, and Diesel models, with a capacity of 1000 GPM.
Keywords: Fire Protection, Hydrant Pumps

## 1. PENDAHULUAN
Setiap  pekerja  yang  melakukan  aktivitas  kerjanya  wajib  mendapatkan  jaminan keselamatan  dan  kesehatan  kerja,  termasuk  karyawan/pekerja  di  perkantoran  dan pengunjung yang mendapatkan pelayanan dari segala jenis perkantoran. ini telah diatur dalam peraturan pemerintah no 36 tahun 2005 tentang peraturan pelaksanaan UU no 28 tahun  2002  tentang  bangunan  gedung  [1],  yang  menetapkan  persyaratan  dan  jaminan keselamatan kerja di semua tempat kerja, baik di darat, dalam tanah, di permukaan air, dalam  air,  maupun  di  udara,  yang  berada  dalam  wilayah  kekuasaan  hukum  republik indonesia.  berdasarkan  data  tentang  status  pekerja  dalam  total  angkatan  kerja,  sekitar 34,24%  termasuk  dalam  kategori  pekerja  formal  yang  tersebar  di  pabrik  maupun  di perkantoran.
Pada zaman sekarang, pembangunan gedung-gedung tinggi harus dilengkapi dengan sistem proteksi kebakaran guna mengurangi dampak kerugian yang dapat timbul akibat kebakaran. Sesuai dengan peraturan pemerintah pekerjaan umum nomor 26/PRT/M/2008  tentang  persyaratan  teknis  sistem  proteksi  kebakaran  pada  bangunan gedung  dan  lingkungan  [2],  keselamatan  masyarakat  yang  berada  di  dalam  bangunan dan  lingkungan  harus  menjadi  prioritas  utama,  terutama  dalam  menghadapi  bahaya kebakaran. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa masyarakat dapat menjalankan kegiatan mereka dengan aman, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan kualitas hidup.
Untuk  memenuhi  persyaratan  ini,  bangunan  gedung  harus  menerapkan  sistem proteksi  kebakaran  yang  komprehensif.  Sistem  tersebut  terdiri  dari  proteksi  pasif,
Url: https://ceredindonesia.or.id/index.php/mesil Vol. 4, No.1, Juni 2023, Hal 59-64
proteksi  aktif,  dan  manajemen  keselamatan  terhadap  bahaya  kebakaran  [2].  Dalam tulisan  ini,  fokus  akan  diberikan  pada  sistem  proteksi  aktif,  yang  mencakup  sistem pompa Hidran, sistem  sprinkler, sistem pipa tegak, dan sistem  pengendali asap. Setiap aspek tersebut memiliki persyaratan yang spesifik, yang meliputi:
 Pompa hidran: Persyaratan teknis terkait kapasitas pompa, tekanan air, pengaturan aliran air, dan pemeliharaan sistem
 Sprinkler: Persyaratan terkait jenis sprinkler yang digunakan, tata letak sprinkler, tekanan air, pemeliharaan, dan pengujian berkala.
 Pipa  tegak:  Persyaratan  terkait  bahan  pipa,  pengaturan  tekanan,  penyambungan pipa, pemeliharaan, dan pemantauan sistem.
 Pengendali  asap:  Persyaratan  terkait  instalasi  peralatan  pengendali  asap, pemantauan, dan integrasi dengan sistem proteksi kebakaran lainnya.

## Gambar 1. Bangunan Gedung Perkantoran X

## 2. METODE PENELITIAN
Sistem  hidran  merupakan  sistem  proteksi  kebakaran  yang  menggunakan  air bertekanan sebagai medium untuk memadamkan api [5]. Pompa-pompa yang dipasang dalam sistem hidran kebakaran berfungsi untuk mengalirkan air dari bak penampungan ( reservoir )  ke  ujung  pengeluaran  (pipa  pemancar/ nozzle )  [5].  Sistem  hidran  biasanya terdiri  dari  setidaknya  satu  pompa jockey ,  satu  pompa  utama  yang  dioperasikan  oleh sumber  daya  listrik  dan  generator,  serta  satu  pompa  cadangan  yang  menggunakan sumber daya motor diesel [5].
Penelitian  ini  di  lakukan  ketika  penulis  bekerja  di  perusahaan  swasta  di  daerah Tangerang  selatan  sebagai  tenaga  ahli  mekanikal  bangunan  gedung,  pada  tulisan  ini hanya  untuk  membuktikan  bahwa  sistem  keamanan  proteksi  aktif  bangunan  gedung sudah  sesuai  dengan  panduan  dan  pedoman  yang  berlaku,  dan  tulisan  ini  berfokus kepada
a. Menghitung  sistem  Hidran  yang  dibutuhkan  berdasarkan  standar  yang berlaku dan menghitung kebutuhan kapasitas pompa.
b. Menghitung  kebutuhan  kebutuhan  air  ( ground  watertank )  berdasarkan kebutuhan debit air alat/sistem dan waktu penggunaannya.
c. Menentukan radius proteksi berdasarkan Site Plan bangunan

## 2.1. Instalasi Hidran
Instalasi  hidran  merupakan  salah  satu  perangkat  utama  dalam  pemadam  kebakaran, yang terdiri dari kotak hidran dan aksesorisnya, seperti pilar hidran, landing valve, dan
Url: https://ceredindonesia.or.id/index.php/mesil Vol. 4, No.1, Juni 2023, Hal 59-64
siamese connection [3]. Kotak hidran dan aksesorisnya, termasuk selang ( hose ), nozzle , atau  yang dikenal  juga sebagai Fire Hose Cabinet ( FHC ), biasanya dipasang di  dalam gedung  sebagai  langkah  antisipatif  jika  sistem  sprinkler  dan  sistem fire  extinguisher tidak mampu mengatasi kebakaran di dalam gedung [4].
Gambar 2. Sistem Instalasi Hidrant
Pada sisten ini terlebih dahulu air di tampung menggunakan bak penampungan GWT ( Ground  Water Tank ) pada bangunan ini kapasitas GWT nya adalah 317 m 2 , kapasitas tangki air tanah ditentukan oleh debit maksimum yang dibutuhkan untuk sistem proteksi kebakaran  yang ada di  bangunan dan waktu  yang dibutuhkan untuk  petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi, lalu apabila sprinkler pecah atau selang hidrant sedang di buka maka secara otomatis Pompa Joekey akan aktif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Bangunaan  ini  dibangun  dengan  fungsi  utama  sebagai  perkantoran  sesuai  dengan dokumen IMB dengan luas lahan 35.190 m 2 dan luas bangunan 34.732 m 2 . Pada bagian luar bangunan digunakan sebagai area sirkulasi manusia dan kendaraan, dan area hijau.
Tabel 1. Luas Bangunan Perlantai
No Lantai Luas IMB (m 2 )
Luas As Built Drawing (m 2 ) 1 Basement 7340,56 6919 2 Lantai dasar 4484,81 4478 3 Lantai 1 3956,23 3971 4 Lantai 2 3836,23 3842 5 Lantai 3 3825,73 3829 6 Lantai 5 3816,54 3819 7 Lantai 6 3808,54 3813 8 Lantai atap 4122,00 4061 Total luas 35190,82 34.732
Peruntukan  bangunaan  ini  terdiri  dari  6  lapis  lantai  dengan  1  lapis  basement, peruntukan  eksisting seperti  yang ditunjukkan pada tabel  di atas tidak melebihi  luasan yang  ada di  IMB. Dari hasil tabel  di  atas diketahui  bahwa bangunan ini  memiliki  luas bangunan sekitar 35.190 m 2 , maka disarankan memiliki instalasi fire hydrant sebanyak
Url: https://ceredindonesia.or.id/index.php/mesil Vol. 4, No.1, Juni 2023, Hal 59-64
30  unit.  Gedung  ini  sudah  memenuhi  standar  yang  ada  dengan  jumlah  hidran  31  unit yang terdiri dari 3 unit hidran luar ruangan dan 28 unit hidran dalam ruangan.
Gambar 3. Radius Proteksi Hidrant dan Selang Hidrant
Menurut  Standar  Nasional  Indonesia  (SNI)  03-1745-2000  tentang  tata  cara perencanaan  dan  pemasangan  sistem  pipa  tegak  dan  selang  untuk  pencegahan  bahaya kebakaran  pada  bangunan  rumah  dan  gedung,  jarak  atau  jangkauan  selang  hidran  luar harus  mencapai  50  meter.  Selain  itu,  menurut  SNI  yang  sama,  jarak  atau  jangkauan selang hidran dalam harus mencapai 38 meter [3].
Pompa  terdiri  dari  pompa joekey, elektrik  pompa,  dan  pompa  diesel,  pada  pompa joekey air di pertahankan dengan 6,5 bar, apabila tekanan pompa turun di 4.5 bar maka secara  otomatis  pompa  elektri  ( main  pump )  akan  aktif  dan  tekanan  maksimal  yang  di peroleh  oleh  pompa  elektrik  bisa  mencapai  15  bar,  pompa  diesel  ( diesel  pump )  di gunakan  apabila  pasokan  listrik  tidak  dapat  memenuhi/tidak  ada  pasokan  listrik  maka secara otomatis pompa diesel akan aktif, dengan sumber listrik berasal dari akumulator yang di bantu dengan genset bangunan.
Url: https://ceredindonesia.or.id/index.php/mesil Vol. 4, No.1, Juni 2023, Hal 59-64
Tabel 2. Jenis pompa hidrant
Jenis Pompa Kapasitas Joekey Q = 25 GPM H = 14,3 bar Vertical Multistage Elektrik Q      = 1000 GPM H max = 11,85 bar Horizontal Splitcase
Diesel
Q      = 1000 GPM H max = 11,85 bar Horizontal Splitcase

## 3.1. Menghitung Kapasitas Pompa Hidrant
Kapasitas  pompa  utama  pemadam  kebakaran  (pompa  elektrik  dan  pompa  diesel) dihitung  berdasarkan  jumlah  pipa  tegak  hidran  yang  terpasang  dalam  sistem  proteksi kebakaran.
 Jumlah pipa tegak yang dirancang 4 unit
 Kapasitas tekanan setiap pipa = 500 gpm
 Pipa tegak ke 2 sampai 4  adalah 250 gpm, maka total nya 750 gpm
Maka  total  kapasitas  tekanan  yang  di  butuhkan  pompa  pemadam  kebakaran  utama (pompa elektrik dan pompa diesel adalah 500 gpm + 750 gpm = 1250 gpm

## 3.2. Menghitung Pasokan Air
Sistem pipa tegak secara otomatis harus dihubungkan dengan pasokan air ( reservoir ), yang  susdah  memenuhi  kebutuhan  sistem  tersebut.  sementara  itu,  sistem  pipa  tegak manual harus memiliki pasokan air yang telah disetujui dan dapat dihubungkan dengan mobil  pemadam  kebakaran.  penggunaan  pasokan  air  tunggal  dapat  diperbolehkan  jika pasokan  tersebut  mampu  memenuhi  kebutuhan  sistem  dalam  waktu  setidaknya  60 menit, berdasarkan kapasitas pompa pemadam kebakaran. Pada gedung ini, sumber air diambil  dari  PDAM.  Kapasitas  pompa  yang  dihitung  adalah  1250  gpm,  dengan demikian  kapasitas  pasokan  air  pada  gedung  ini  dapat  dihitung  sebagai  berikut:  1250 gpm x 3.785 liter x 60 menit, Maka total kapasitas = 284 m³.

## 3. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  evaluasi  yang  dilakukan  terhadap  sistem  hidrant  di  gedung perkantoran, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil:
Url: https://ceredindonesia.or.id/index.php/mesil Vol. 4, No.1, Juni 2023, Hal 59-64
 Hasil evaluasi mengungkapkan bahwa sistem hidrant di gedung perkantoran telah terbukti  efektif  dalam  menjaga  keselamatan  dan  kesiapan  dalam  menghadapi kebakaran,  sehingga  juga  dapat  disimpulkan  bahwa  sistem  hidrant  di  gedung perkantoran memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk memastikan keandalan dan keefektifan operasionalnya dan sistem hidrant di gedung perkantoran terbukti mampu mengatasi berbagai tantangan yang mungkin terjadi dalam situasi darurat.
 Diketahui bahwa bangunan ini memiliki luas bangunan sekitar 35.190  m 2 , maka disarankan  memiliki  instalasi  fire  hydrant  sebanyak  30  unit.  gedung  ini  sudah memenuhi standar yang ada dengan jumlah hidran 31 unit yang terdiri dari 3 unit hidranluar ruangan dan 28 unit hidran dalam ruangan.
 Dalam evaluasi tersebut, ditemukan bahwa radius proteksi telah memenuhi semua persyaratan  yang  dijelaskan  dalam  sni  03-1745-2000.  ini  mencakup  perencanaan yang  tepat  dan  pemasangan  sistem  pipa  tegak  dan  slang  yang  sesuai  untuk meminimalkan risiko kebakaran.
 Dari perhitungan di dapat Kapasitas 284 m 3 disediakannya fire water tank dengan kapasitas 318 m³.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2005 tentang peraturan pelaksanaan UU no. 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung.
[2] Peraturan  pemerintah  pekerjaan  umum  nomor  26/PRT/M/2008  tentang persyaratan  teknis  sistem  proteksi  kebakaran  pada  bangunan  gedung  dan lingkungan.
[3] Standar  Nasional  Indonesia  (SNI)  03-1745-2000  tentang  tata  cara  perencanaan dan pemasangan sistem pipa tegak dan slang untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan rumah dan gedung
[4] Standar  Nasional  Indonesia  (SNI)  03-3989-2000  tata  cara  perencanaan  dan pemasangan sistem sprinkler otomatik untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung.
[5] Standar  Nasional  Indonesia  (SNI)  03-6570-2001  instalasi  pompa  yang  dipasang tetap untuk proteksi kebakaran.