## KAJIAN TENTANG KAPASITAS TANGKI ULTRAFILTRASI  PADA PROSES REVERSE OSMOSIS DI PT X

## Indah Dhamayanthie dan Hamzah An’nur
Teknik Kimia D-III, Akamigas Balongan, Indramayu 45216, Indonesia Email: idhamayanthie@gmail.com
Artikel info Artikel history: Diterima 07 Januari 2021 Diterima dalam bentuk revisi 08 Februari 2021 Diterima dalam bentuk revisi 17 Februari 2021
Keywords: membrane; reverse osmosis; semi permeable; ultra filtratio; water amount
Kata Kunci: jumlah air; membrane; reverse osmosis;  semi permeable; ultra filtrasi
Abstract:  Reverse  Osmosis  (RO)  is  the  most  advanced  system for water filtration at this time. The RO system is very efficient in the use of energy and inexpensive in its operation to produce clean water. RO uses a semi permeable membrane system where water  molecules  can  pass  through  while  particles  or  solids cannot. The RO unit is divided into two, namely RO unit I and RO unit II. The purpose of this study is to determine the reverse osmosis process and its problems and to determine the amount of water used for the RO process. After the calculation of the data obtained, it is obtained that the water requirement for the ultra- filtration unit is 267 m3 / hour. While the problems that are often experienced in this RO system are the occurrence of compressed membranes,  dirty  membranes  and  broken  membranes  in  RO  I and RO II units.
Abstrak: Reverse Osmosis (RO) merupakan sistem yang paling advance untuk penyaringan air pada saat ini. RO system sangat efisien  dalam  penggunaan  energi  dan  murah  dalam pengoprasiannya untuk menghasilkan air bersih. RO menggunakann  sistem  semi  permeable  membran  dimana molekul air dapat melewatinya sementara partikel atau padatan tidak. Pada unit RO ini terbagi menjadi dua yaitu RO unit I dan RO unit II. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses  reverse  osmosis  dan  permasalahannya  serta  mengetahui jumlah air yang digunakan untuk proses RO. Setelah perhitungan dari data yang diperoleh didapat kebutuhan air diunit ultra filtrasi yaitu sebesar 267 m 3 / jam. Sedangkan permasalahan yang sering dialami pada sistem RO ini yaitu terjadinya membran mampat, membran kotor dan membrane  pecah  pada unit RO I dan RO II
Koresponden author: Indah Dhamayanthie Email: idhamayanthie@gmail.com artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY SA 2021

## Jurnal Indonesia Sosial Sains
http://jiss.publikasiindonesia.id/
Vol. 2 No. 2 Februari 2021 P-ISSN: 2723 - 6692 dan E-ISSN: 2723 - 6595

## Pendahuluan
Sejak awal, air telah menjadi kebutuhan utama yang sangat penting bagi manusia dan makhluk hidup. Air merupakan kebutuhan dasar manusia. Lebih dari 70% tubuh manusia terdiri dari air (75 % di otak, 75% di jantung, 86% di paru-paru, 86% di hati 83% di ginjal, 75% di otot, dan 83% di darah). Air diperlukan oleh semua organ tubuh agar dapat berfungsi dengan sempurna, misal: dalam proses pembuangan racun (toxic), pelicin bagi sendi-sendi, membantu proses  pencernaan,  menstabilkan  suhu  tubuh,  dan  memperlancar  proses  metabolisme  tubuh. Saat ini, air yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat telah banyak mengandung zat pencemar, baik zat organik maupun zat anorganik. Zat-zat polutan tersebut mengakibatkan menurunnya kualitas air minum untuk kebutuhan konsumsi. Kualitas air minum yang tidak sehat tersebut menyebabkan  proses  metabolisme  sel  tidak  sempurna  dan  menghasilkan  sedikit  energi  bagi aktifitas sel. Nutrisi yang terbuang akibat tidak normalnya proses metabolisme akan terbuang dan  terakumulasi  sehingga  menjadi  racun  bagi  tubuh  yang  pada  akhirnya  menyebabkan perkembangan berbagai macam  penyakit.
Meskipun  air  mudah  untuk    ditemukan,  namun  kenyataannya  tidak  semua  daerah mempunyai sumber daya air yang baik. Karena permasalahan dan kebutuhan utama akan air, telah  tercipta  banyak  sistem  pengolahan  air  antara  lain  adalah:  Disinfektansi  (dimasak, Chlorinisasi, Ozonisasi, Sinar Ultra Violet), Destilasi, Mikrofiltrasi, dan Filterisasi (Activated Alumina, Activated Carbon, Anion & Cation Exchange). Salah satu yang terbaik adalah dengan menggunakan teknologi Reverse Osmosis (RO).
Reverse  osmosis  (RO)  merupakan  proses  kebalikan  dari  osmosis  dimana  fluida  yang memiliki konsentrasi lebih tinggi diberi tekanan agar menjadi fluida yang memiliki konsentrasi lebih rendah (Surindra, 2013). Aplikasi untuk RO sangat banyak dan beragam, dan termasuk desalinasi  air  laut  atau  air  payau  untuk  minum  tujuan,  pemulihan  air  limbah,  pengolahan makanan  dan  minuman,  pemisahan  biomedis,  pemurnian  minum  rumah  air  dan  air  proses industry  (Dupont,  2020).  Selama proses tersebut  terjadi, kotoran dan bahan  yang berbahaya akan dibuang sebagai air tercemar (limbah). Molekul air dan bahan mikro yang berukuran lebih kecil  dari  Reverse  Osmosis  akan  tersaring  melalui  membran.  Teknologi  membran  Reverse Osmosis dapat menghasilkan air minum berkualitas tinggi dengan cepat karena menggunakan tenaga  pompa.  Sistem  membran  reverse  yang  dipakai  dapat  berupa  membran  hollow  fibre, lempeng/plate atau berupa spiral wound. Membran ini mampu menurunkan kadar zat pencemar hingga  95-98%  (Said,  2018).  Air  hasil  olahan  sudah  bebas  dari  bakteri  dan  dapat  langsung diminum. Adapun kebaharuan dari penelitian ini untuk menghitung berapa kapasitas air yang digunakan dalam tanki ultrafiltrasi
Berdasarkan judul yang akan kami bahas, maka tujuan dari penelitian  ini adalah
1. Mengetahui permasalahan yang terdapat pada sistem pengolahan air bersih dengan reverse osmosis.
2. Mengetahui proses reverse osmosis.
3. Menghitung kapasitas ultrafiltrasi tank yang digunakan pada proses reverse osmosis suatu industri.

## Metode Penelitian
Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana kejadian yang terjadi di lapangan disesuaikan dengan sistem literasi, sehingga maksud yang terkandung lebih jelas dan terang.
Pendekatan penelitian ini dengan menggunakan studi kepustakaan dengan mengambil referensi  dari  buku-buku  literasi  yang  dikaji  diolah  secara  sistematis  sesuai  denga  pokok bahasan dan kajian dari penelitian.
Analisis  data  dipadukan  dengan  teori-teori  yang  mendukung  dan  terakhir  menarik kesimpulan dari hasil pengolahan dari analisis data.

## Hasil dan Pembahasan
Ultra filtrasi sebagai suatu metoda penyaringan dengan menggunakan membran banyak digunakan  pada  saat  ini.  Ultra  filtrasi  adalah  suatu  proses  filtrasi  melalui  membran  ukuran porinya berkisar  antara  0,001–0,02 µm.  Metode  ini umumnya digunakan untuk  pemisahkan koloid, mengurangi konsentrasi, pemurnian dan fraksionasi makromolekul seperti protein, zat warna  dan  bahan-bahan  polimerik  lainnya  (Tetra  &  Usmita,  2016). Syarat  yang  umum  the microorganisrne  count  harus  lebih  kecil  dari  100  per  ml,  namun  terkadang  10  per  ml  dapat mengakibatkan problem sementara 108 per ml tidak mengakibatkan problem. Heat treatment atau  chlorination  diikuti  oleh  konvensional  filtration  adalah  methoda  yang  sering  berhasil diterapkan.
Konfigurasi  membran  yang  umum  dipakai  di  industri  antara  lain  berbentuk  lembaran datar (plate and frame), gulungan (spiral wound), pipa (tubular), dan serat berongga (hollow fiber).  Dibandingkan  dengan  bentuk  modul  lain,  membran  serat  berongga  merupakan rancangan  modul  ultrafiltrasi  yang  relatif  lebih  baru.  Membran  tersebut  berbentuk  pipa  self supporting  dengan  lapisan  yang  tebal  pada  bagian  dalam  pipa.  Membran  serat  berongga  ini mempunyai kisaran diameter mulai 0,19-1,25 mm dan ketebalan ±200 mikron.
Tabel 1 Ukuran diameter pori dan batas berat molekul (Said, 2009) Tipe Filtrasi Ukuran Partikel Berat Molekul Mikro Filtrasi > 0,1 um > 500.000 Ultra Filtrasi 0,01 – 0,1 um 1000 – 500.000 Nano Filtrasi 0,001- 0,01um 100 - 1000 Reverse Os Mosis < 0,001 < 100
Setiap  modul  bisa  berisi  50-3000  buah  hollow  fiber,  tergantung  pada  diameter  serat berongga dan cangkang. Modul hollow fiber dapat dioperasikan dengan aliran umpan kedalam serat (inside-out) atau aliran umpan dari luar serat (outside-in). Ukuran pori dan karakteristik membran menentukan ukuran partikel yang terpisah berdasarkan ukurannya atau massa. Setiap
membran  memiliki  kelebihan  dan  kekurangannya  masing  masing  yang  menentukan  potensi penggunaannya (Putra, 2013) . Didalam prakteknya, proses pengolahan air laut dengan Sistem RO  terdiri  dari  4  proses  utama,  yaitu  (a) pretreatment ,  (b) pressurization ,  (c) membrane separation , (d) post treatment stabilization (Suryadi, 2013) .
Terdapat  beberapa  parameter  proses  yang  dapat  disesuaikan  untuk  mengoptimalkan kinerja, tergantung pada kebutuhan dan aplikasi. Optimasi yang paling penting untuk sistem yang  besar  dimana  perbaikannya  kecil  dapat  membawa  manfaat  yang  besar.  Beberapa kelebihan dari membran hollow fiber (Avogusti, 2014), adalah Biaya rendah/murah, keandalan tinggi, On-stream tinggi  ketika beroperasi, mudah dalam penggunaan, dapat menghilangkan hidrokarbon tinggi, pemeliharaan rendah dan konsumsi energi rendah.
Prinsip kerja membran adalah memisahkan zat terlarut dengan berat molekul kecil dan memisahkan larutan cair yang mengandung zat organik dalam jumlah yang kecil. Pada proses ini, membran akan permeable terhadap air tetapi tidak terhadap garam dan senyawa dengan berat  molekul  besar.  Akibatnya  membran  hanya  dilalui  oleh  pelarut,  sedangkan  zat  terlarut berupa garam maupun zat organik akan ditolak (Adha, 2011).
Berkaitan  dengan  modul  membran,  keunggulan  yang  ditawarkan  dalam  teknologi  ini adalah  karena  modulnya  kompak  sehingga  dapat  menghemat  pemakaian  lahan.  Modul membran  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  serat  berongga  (hollow  fiber)  yang digabung  dengan  cara  mengikat  ujungnya  menjadi  satu  menggunakan  agensia  seperti  resin epoksi, poliuretan atau karet silikon, kemudian dimasukkan ke dalam suatu tempat (housing). Densitas packing modul serat berongga umumnya >30000 m 2 /m 3 .
Gambar 1 Modul membran hollow fiber (Palupi, 2009)
Proses pencucian modul hollow fiber menggunakan metode pencucian hidraulik dengan cara backflushing (pembilasan balik) permeat melalui membran. Pencucian ini digunakan pada proses-proses  bergaya  pendorong  tekanan,  dimana  arah  aliran  melalui  membran  dibalikkan dari sisi permeat ke sisi umpan. Periode waktu untuk backflushing lebih lama dibandingkan dengan back shock.
Prosedur ini biasanya digunakan untuk menghilangkan fouling. Pada bioreaktor hollow fiber, teknik ini digunakan untuk menempatkan biokatalis pada bagian pori membran.
Tabel 2. Data dan maintenance Reverse Osmosis (PT X) No Unit Mesin Permasalahan Penanggulangan 1 Clarifier Flock berbentuk sangat kecil dan mengapung Dilakukan jadwal tes/pengujian 2 MMF/ACF 1 MMF mampat Backwash Manual ACF mampat Backwash Manual 3 MMF/ACF 2 MF mampat Backwash Manual ACF mampat Backwash Manual 4 Ultra Filtrasi 1 Filterbag UF Kotor Penggantian Filterbag UF mampat Backwash Manual/Automatis
[5] Filterbag untuk backwash kotor Penggantian Filterbag 5 Ultra Filtrasi 2 Filterbag UF Kotor Penggantian Filterbag UF mampat Backwash Manual/Automatis Filterbag untuk backwash kotor Penggantian Filterbag 6 Reverse Osmosis 1 Membran mampat Cleaning manual membran Flowrate rendah Cleaning manual membran Membran pecah Penggantian membran 7 Reverse Osmosis 2 Membran mampat Cleaning manual membran Flowrate rendah Cleaning manual membran Membran pecah Penggantian membran Kondisi Operasi Pada Unit Reverse Osmosis Tabel 3 Spesifikasi Reverse Osmosis (PT X) No Spesifikasi Reverse Osmosis 1 Model R002K011 2 TDS Rejection 99%(Approximately) 3 Operation Automatic 4 Operation Pressure 10 s/d 23 bar 5 No of Membrane 5 unit/vessel 6 No of Pressure Vessel 5 unit, FRP 300 Psi 7 Hight Pressure Piping Tubing
Volume Tanki UF (Ultra Filtrasi) = 150 m3 . Dimana dilapangan tersedia 2 tanki UF.
Terdapat 18 batang Hollow Fiber dilapangan, dengan 1 batang mampu menahan air 6m3,  sedangkan volume tank UF ialah 150 m3.
Berikut ini adalah data kondisi operasi aktual yang diperoleh pada pukul 08:00, 10:00 dan 14:00. Pada kondisi kenyataan nya dilakukan per 2 jam dari pukul 08:00- 16:00.
Tabel 4 Kondisi Operasi Aktual Flow Rate RO unit I (PT X) Data Aktual Satuan Hasil Pengamatan FM 01 FM 02 FM 03 FM 04 FM 05 Q1 (Flow Rate) Liter per menit 75 105 75 70 65 Q2 (Flow Rate) Liter per menit 75 105 75 75 65
Q3 (Flow Rate) Liter per menit 75 105 80 70 65

## Tabel 5 Kondisi Operasi Aktual Flow Rate
RO unit 2 (PT X) Data Aktual Satuan Hasil Pengamatan FM 01 FM 02 FM 03 FM 04 FM 05 FM 06 FM 07 Q1 (Flow Rate) Liter per menit 70 70 70 70 60 60 65 Q2 (Flow Rate) Liter per menit 73 70 70 73 60 60 68 Q3 (Flow Rate) Liter per menit 73 72 72 75 60 60 69

## Pengolahan Data Reverse Osmosis
Dari data  yang diperoleh baik  primer maupun sekunder dilakukan pengolahan data  melalui  perhitungan  menggunakan  persamaan  dan  langkah-langkah  sebagai berikut :
1. Menghitung Jumlah Flow Rate Masuk RO I dan II
2. Menghitung Kebutuhan air di unit Ultra Filtrasi yang akan digunakan pada proses Reverse Osmosis
3. Menghitung Efisiensi Reverse Osmosis unit I dan II
Perhitungan Data Reverse Osmosis
Data Pengamatan Tabel 6 Data Flow Rate Masuk Reverse Osmosis unit 1 Waktu Keterangan Satuan Nilai ∑ 08 : 00 Flow Rate Liter Per Menit 75 105 75 70 65 390 10 : 00 75 105 75 75 65 395 14 : 00 75 105 80 70 65 395 Total 1180

## Tabel 7 Data Flow Rate Masuk Reverse Osmosis unit II
Waktu Keterangan Satuan Nilai ∑ 08 : 00 Flow Rate Liter Per Menit 70 70 70 60 60 65 465 10 : 00 75 70 70 60 60 68 474 14 : 00 75 72 72 60 60 69 481 Total 1420
Pembahasan
Gambar 2  Flow diagram Ultra Filtrasi dan Reverse Osmosis

## Gambar 3 Flow diagram pada RO I
Neraca  massa  adalah  suatu  perhitungan  yang  tepat  dari  semua  bahan-bahan  yang  masuk, yang terakumulasi dan yang keluar dalam waktu tertentu (Wuryati, 2016).
a. Neraca Massa RO Unit 1 : A = B + C + P 1 P 1 = A – B - C
P 1 = 1180 – 330 – 330 = 520
b. Neraca Massa UF : A = F 1 + B + C F 1 = A – B - C
F 1 = 1180 – 330 – 330 = 520 Gambar 4 Flow diagram pada RO II
b. Neraca Massa RO Unit 2 :
D = E + G + P 2 P 2 = D – E - G
F 1 = P 1
P 2 = 1420 – 570 – 480 = 370 c. Neraca Massa UF :
D = E + G + F 2 F 2 = D – E - G
F 2 = 1420 – 570 – 480 = 370
Banyak feed yang ada di unit Ultra Filtrasi :
F 1 + F 2 = 520 + 370
= 890
Grafik 1 Grafik Perbandingan Jumlah Feed yang Masuk ke RO I dan RO II Unit Reverse Osmosis
Dalam 1 hari data pembukaan valve yang didapat dari perusahaan yaitu pada pukul 08:00, 10:00  dan  14:00  sedangkan  Aktual  nya  diperusahaan  ada  5  kali  pebukaan  valve  dari  Ultra Filtrasi menuju Unit RO pada pukul 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, dan 16:00
Maka = 890 x =  53400 = 53400
x 5 = 267.000
Maka jumlah 267 m 3 / jam dapat ditampung oleh 2 tanki UF yang dimana masing- masing tanki tersebut bervolume 150 m 3
G rafik 2 Grafik Perbandingan Data Aktual dan Feed yang masuk Unit RO unit I dan II
RO unit 1 Ro unit 2 Reverse Osmosis 520 370 0 200 400 600 1180 520 1420 370 Data Aktual RO unit I dan II Feed yang masuk
ke RO unit I dan II
Dari grafik diatas bisa kita liat bahwa data aktual    RO unit II lebih besar dari RO unit I, Namun Feed yang masuk-nya lebih kecil dengan RO unit I.
Efisiensi dari kinerja RO unit I dan II :
RO I  = { } x 100%
= 44%
RO II = { } x 100%
= 26%

## Grafik 3 Grafik Perbandingan Efisiensi RO unit I dan II
Pada Proses desalinasi air asin efisiensi sistem Reverse Osmosis  cukup tinggi 99,5 % (Widayat, 2007).
Dalam aktualnya hollow fiber dilapangan menggunakan 18 batang, setiap batang mampu menampung 6m 3 air, sedangkan kapasitas  satu unit ultrafiltrasi tank yaitu 150m 3 , jika hanya menggunakan 18 batang hollow fiber maka melebihi kapasitas yang mana setiap batang hanya menampung sampai  6m 3 .
Permasalahan  yang  sering  dijumpai  dalam  proses  membran  adalah  kecenderungan terjadinya fouling yang dapat menyebabkan beban kerja tinggi sehingga menyebabkan proses tidak  lagi  ekonomis  (Pangesti,  2017).  Fouling  adalah  pembentukan  lapisan  deposit  pada permukaan  lapisan  membrane  sehingga  dapat  berakibat  pada  terakumulasinya  deposit  dan menutupi celah-celah pori-pori membrane (Sofian, 2014).
Reverse osmosis unit II merupakan reverse osmosis yang lebih dahulu ada diperusahaan dibandingkan  dengan  reverse  osmosis  unit  I,  RO  unit  I  pun  digunakan  awalnya  untuk menggantikan RO unit II yang sudah lama beroperasi, namun pada kenyataannya RO unit I pun sekarang setelah 5 tahun diperusahaan efisiensinya menurun sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan air RO, maka dari itu dilakukanlah kombinasi antara RO unit II dan I, kedua RO unit ini  dikombinasikan  untuk  memenuhi  kebutuhan  dari  perusahaan,  namun  setelah dikombinasikanpun kedua RO unit ini masih belum memenuhi kebutuhan bisa di liat dari grafik efisiensi yang tidak mencapai 50% menandakan ada masalah seperti over kapasitas produksi dikarenakan penggunakan hollow fiber sesuai kemampuan dari setiap batang.
Berdasarkan grafik diatas  Efisiensi dari RO unit I adalah 44% dan untuk RO unit II adalah 26%. Ini dikarenakan permasalahan pada membran RO unit II yang mampat (fouling), kotor ataupun pecah.
Category 1 Category 2 Efisiensi 44% 26% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

## Kesimpulan
Setelah  melakukan  pengamatan  dan  analisis  data  dalam  proses  Reverse  Osmosis  pada unit  1  dan  2,  maka  dapat  disimpulkan  (1)  Permasalahan  dari  sistem  Reverse  Osmosis diantaranya yaitu : membran mampat, membran pecah dan membrane kotor pada unit RO I dan RO  II,  kurangnya  jumlah  hollow  fiber  dengan  volume  yang  dibutuhkan  perusahaan  yang mengakibatkan  efisiensi  yang  kurang  optimal  (2)  Berdasarkan  flow  diagram  proses  diawali dengan masuknya air ke unit Ultra Filtrasi untuk memisahkan koloid, mengurangi konsentrasi, pemurnian dan fraksionasi makromolekul seperti protein, zat warna dan bahan-bahan polimerik lainnya.  Lalu  masuk  ke  Ultra  Filtrasi  Tank  untuk  menyimpan  air  hasil  filtrasi.  Lalu  masuk kedalam  Reverse  Osmosis  Unit  1  dan  2,  yang  bekerja  untuk  memproduksi  air  bersih  dan hasilnya masuk ke Reverse Osmosis Tank untuk pembuangannya (reject) dikembalikan ke UF Tank  untuk dilakukan proses RO kembali (3) Dari perhitungan kebutuhan air yang terdapat di unit Ultra Filtrasi yang akan digunakan pada proses Reverse Osmosis berjumlah 267 m 3 dapat ditampung oleh 2 tanki UF yang dimana masing- masing tanki tersebut bervolume 150 m 3 .

## Bibliografi
Adha, M. H. (2011). Kinerja Membran Reverse Osmosis Terhadap ejeksi Kandungan Garam Air  Payau  Sintetis:  Pengaruh  Variasi  Tekanan  Umpan. Jurnal  Jurusan  Teknik  Kimia Fakultas Teknik Universitas Riau ISSN 1907-0500.
Avogusti,  H.  (2014). Analisis  Performansi  Membran  Hollow  Fiber  Untuk  Memisahkan Karbondioksida Dengan Metana . Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
Dupont. (2020). Reverse Osmosis Membranes Technical .
Pangesti, A. T. (2017). Optimisasi Pada Desain Membran Hollow Fiber Sebagai Teknologi Pemisahan Karbondioksida Dengan Metana . Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
Putra, F. R. (2013). Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja (Studi Pada Karyawan PT. Naraya Telematika Malang). Jurnal Administrasi Bisnis , 6 (1).
Said, N. I. (2018). Uji kinerja pengolahan air siap minum dengan proses biofiltrasi, ultrafiltrasi dan Reverse osmosis (RO) dengan air baku air sungai. Jurnal Air Indonesia , 5 (2).
Sofian, A. N. (2014). Aplikasi Teknologi Membran dalam Pemisahan Protein . ITB
Surindra,  M.  D.  (2013).  Analisis  Efisiensi  Pressure  Exchanger  (Px)  Di  Sea  Water  Reverse Osmosis (Swro) Pada Sea Water Desalination Plant. Eksergi , 9 (3).
Suryadi.  (2013). Analisa  Teknis  Ekonomis  Perencanaan  Sistem  Reverse  Osmosis  Untuk Kebutuhan  Air  Tawar  (Domestic  Fresh  Water  System)  Pada  Kapal  Niaga  (MT.Avila). Departemen Merine Institut Teknologi Sepuluh November.
Tetra, O. N., & Usmita, R. M. (2016). Proses Ultrafiltrasi Untuk Penjernihan Sari Buah Markisa (Passiflora  Quadrangularis)  Dengan  Memanfaatkan  Membran  Keramik. Jurnal  Riset Kimia , 9 (2), 36.
Widayat, W. (2007). Aplikasi Teknologi Pengolahan Air Asin Desa Tarupa Kecamatan Taka Bonerate kabupaten Selayar. Jurnal Air Indonesia , 3 (1).
Wuryati, S. (2016). Neraca Massa dan Energi . Polban.