MIND Journal | ISSN (p): 2528-0015  | ISSN (e): 2528-0902
Juni 2021
Investigasi Sagging Metoda Parabola pada Saluran Transmisi Terhadap Parameter Temperatur pada Saluran 150 Kv pada Gardu Induk Cigereleng
YOSAN AGENG NUGROHO, WALUYO
Teknik Elektro Institut Teknologi Nasional Bandung, Indonesia Email: yosan.nugroho@gmail.com
Received 5 April 2021 | Revised 10 Mei 2021 | Accepted 26 Juni 2021

## ABSTRAK
Andongan  adalah  bentangan  kawat  konduktor  dari  dua  ujung  titik  terendah ditarik garis lurus konduktor tersebut sehingga terbentuk  lengkungan kebawah, kekuatan tarik pada andongan berfungsi untuk menahan dari kedua ujung kawat konduktor  yang  dibentangkan.  Besar  suatu  nilai  andongan  dapat  dilihat  dari temperature pada sekeliling saluran transmisi, sehingga siang hari panjang kawat konduktor  akan  sedikit  memanjang  diakibatkan  sinar  matahari,  dan  sebaliknya malam  hari.  Untuk  mempermudah  perhitungan  dan  analisis  andongan  dengan menggunakan  metoda  parabola  pada  saluran  transmisi  150  Kv,  dengan  hasil perhitungan secara manual. Andongan dengan metoda parabola pada parameter temperature, temperatur 20 o C besar andongan 0,0898%, pada temperature 70 o C  tinggi  andongan  0,01186%  turun  ketika  temperature  175 o C  andongan 0,1544%.
Kata  kunci :  Andongan,  temperatur,  metoda  parabola,  gardu  induk,  saluran transmisi 150 Kv

## ABSTRACT
Sagging is main the stretch of conductor wire from the two ends of the lowest point  drawn  by  a  straight  line  of  the  conductor  so  that  a  downward  curve  is formed,  the  tensile  strength  of  sagging  serves  to  hold  from  both  ends  of  the stretched conductor wire the magnitude of a sagging value can be seen from the temperature around the transmission line, so that during the day the length of the conductor wire will be slightly elongated due to sunlight, and  vice versa at night. The facilitate for calculation and analysis of the sagging used the parabolic method on a 150 Kv transmission line, with the results of calculations manually. Sagging  with  parabolic  method  at  temperature  parameters,  temperature  20 o C large  sagging  of  0.0898%,  at  a  temperature  of  70 o C,  the  sagging  height  of 0.01186% decreases when the temperature is 175 o C sagging 0.1544%.
Keywords: sagging,  temperature,  parabolic  method,  substation,  150  Kv transmission line

## 1. PENDAHULUAN
Andongan ( saging) adalah bentangan kawat konduktor dari dua ujung titik terendah ditarik garis  lurus  kawat  konduktor  tersebut  sehingga  terbentuk  lengkungan  kebawah,  kekuatan tarik  pada  andongan  berfungsi  untuk  menahan  dari  kedua  ujung  kawat  konduktor  yang dibentangkan, sehingga pada ketinggian tanah yang berbeda-beda bisa menyebabkan tinggi tower dengan tower lainnya akan berbeda (Gardu, 2019).
Berdasarkan  uraian  analisis  pada  jurnal  dengan  hasil  penelitian  menunjukan  setiap bertambahnya temperatur 1 o C besar nilai andongan akan naik 0,05340 m atau 0,71060 % sedangkan nilai tension akan berkurang 13,640 kg atau 0,698390 % (Ihsan, 2017).
Selain  hasil  penelitian  di  atas,  hal  serupa  juga  dibahas  dalam  jurnal  ini  pada  hasil  nilai andongan yang dihitung sebesar 13,8730 m dari jarak tower 300 m degan tinggi tower yang sama untuk saluran transmisi tegangan menengah, pada saat tension kawat konduktor kecil akan mengakibatkan nilai kawat konduktor nilainya akan naik (Halim, 2019).
Tujuan  dari  penulis  untuk  mencari  besar  nilai  andongan  saluran  transmisi  tegangan menengah  pada  GI  Cigereleng,  terhadap  parameter  temperatur  dengan  menggunakan simulasi software Microsoft Excel.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1.  Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan proses ataupun cara ini bertujuan supaya menentukan tinggi rendahnya  suatu  andongan  terhadap temperature  suhu.  Metode  penelitian  dapat  dibuat dengan Flowchart. Dan dibawah ini adalah Flowchart pemecahan masalah andongan metoda parabola  dengan  mengunakan  parameter  temperatur.  Gambar  1  menunjukkan  metode penelitian penyusunan jurnal di jelaskan pada Flowchart sebagai berikut.
Gambar 1. Flowchart
Pada  Gambar  satu  merupakan Flowchart  untuk  mengetahui  besar  nilai  andongan  pada parameter temperatur mengunakan metoda parabola dengan urutan :
Mencari nilai perubahan tarik kawat dengan rumus (Ihsan, 2017).
σ t3 +A σ t3 = B (1)
A  = .E + α.E.t – σ (2) B  = (3)
σ t = (4)
Kemudian menentukan nilai tegangan tarik kawat (Ihsan, 2017).
H t = σ t .A (5)
Keterangan: α = Koefisien pertambahan panjang kawat konduktor ( /°C) E = Modulus elastisitas kawat konduktor (kN/ ) t 1 = Suhu awal kawat konduktor (°C) t 2 = Suhu akhir kawat konduktor (°C) S = Jarak span (m) q = Luas penampang kawat konduktor ( ) σ = Spesifik kawat konduktor tension (kg/ ) = T/q H = tension kawat konduktor (kg) γ = Nilai secara spesifik kawat konduktor (kg/m/ ) = w/q W = Nilai kawat konduktor (kg/m) σt = Spesifik tension  kawat konduktor pada saat t°C (kg/ ) A,B     = variabel kedua titik H t = Tension kawat konduktor pada saat t°C (kg/ )
Mencari nilai sagging dengan metoda parabola (Elektro, 2011). d = (6)
L =   sin h (7)
Keterangan:
L =  Panjang kawat (m) d      =  Besar nilai andongan (m)

## Gambar 2. Andongan dengan 3 Tower
Gambar  2  menunjukan  tinggi  rendahnya  suatu  andongan  dengan  tiga  tower,  pembanding parameter terhadap temperatur  pada saat temperatur 20 o C pengaruh temperatur terhadap andongan.

## Gambar 3. Simulasi Menggunakan Sofware Microsoft Excel
Gambar  3  diatas  merupakan  hasil  dari  perhitungan  metoda  parabola  dengan  parameter temperature.

## 2.2.  Pengaruh Internal terhadap Andongan dan Tegangan Tarik
Kawat  penghantar  atau  kawat  konduktor  pada  umumnya  tahan  terhadap  perubahan  suhu berdampak pada arus yang melaluinya dan tahan pada kekuatan tekanan tarik yang terjadi pada  pembebanan  mekanik  maupun  elektrik.  Pada  saat  kawat  konduktor  terdapat
perubahan  arus  ialah  pengaruh  yang  terdapat  di  dalamnya  yang  menyebabkan  kenaikan besar nilai andongan ( sagging) dan Tension (tegangan tarik) (Lastya, 2016).

## 2.3.  Saluran Transmisi Energi Listrik
Saluran  transmisi  energi  listrik  yaitu  pada  saat  pengiriman  energi  listrik  dari  PLTA  ( Power Plant) sampai saluran transmisi bisa disalurkan ke pada pemukiman penduduk atau kepabrik melalui kawat penghantar (Tambunan, 2019).
Di  masa  modern  pada  saat  ini  membutuhkan energy electricity sudah jadi keutamaan dari kota  ataupun  desa,  nyaris  seluruh  perlengkapan  hidup  tiap  hari  memerlukan energy electricity. Sebab sadar paling tidak seluruh universal gimana  electricity menjalankan serta saluran energy  electricity  dari  sumbernya  ke  penerima.  PLN  merupakan  salah  satunya industri yang bergerak di bidang distribusi tenaga listrik (Aribowo, 2018).
Pada  sistem  tenaga  listrik,  jarak  antara  pembangkit  dengan  beban  yang  lumayan  jauh, sehingga  memunculkan  terdapatnya  penyusutan  kualitas  tegangan  yang  disebabkan  oleh rugi-  rugi  pada  jaringan.  Sehingga  diperlukan  sesuatu  perlengkapan  untuk  membetulkan mutu  tegangan  serta  diletakkan  pada  saluran  yang  terdapat  drop  tegangan (Ilmiah  & Teknik, 2016).

## 2.4.  Tahap Konstruksi SUTT 150 Kv
Sesi konstruksi dalam pembangunan SUTT 150 Kv meliputi: (Wantouw, 2014)
a.  Perlengkapan  serta  bahan,  proses  pengangkutan  bahan-  bahan/  material  yang dibutuhkan  buat  pembangunan  pondasi  tapak  tower,  besi–baja  tower,  kawat penghantar, insulator, serta lain- lain.
b. Pembuatan pondasi menara
c.  Pendirian  tower,  aktivitas  pendirian  tower  ini  secara  keseluruhan  meratakan  tanah. Meratakan  tanah  dicoba    memakai  perlengkapan  yang  lebih  canggih  apabila dibutuhkan.
d.  Pada  saat  penarikan  kawat  konduktor( Stringing)  dicoba  menggunakan  perlengkapan pulling winches machine.
e. Saluran tenaga listrik, pekerjaan ini biasa diucap menggunakan sebutan energize.

## 2.5.  Kawat Penghantar
Pemakaian  tipe  konduktor  ialah  salah  satu  metode  buat  merendahkan  rugi–  rugi  yang terdapat dalam saluran. Kawat penghantar tipe ACCC diketahui dapat unggulkan pada saat mengirimkan  energi  listrik  dibandingkan  tipe  konduktor Aluminium  Conductor  Steel Reinforced (Handayani, 2019).
Kawat penghantar aluminium, terdiri dari bermacam tipe ialah: (Pengaruh, 2020)
a.  AAC  ialah  kawat  konduktor  yang  semuanya  dibuat  dari  bahan  aluminium,  biasanya sering disebut dengan All–Aluminium Conductor.
b. AAAC ialah kawat konduktor yang semuanya dibuat dari bahan kombinasi aluminium, biasanya sering disebut dengan All–Aluminium Alloy Conductor.
c.  ACSR  ialah  kawat  konduktor  aluminium  yang  di  dalamnya  berisikan  kawat  baja, biasanya sering disebut dengan Aluminium Conductor Steel Reinforced.
d.  ACAR  ialah  kawat  konduktor  aluminium  yang  diperkuat  dengan  logan  kombinasi, biasanya sering disebut dengan Aluminium Conductor Alloy Reinforced.
Kawat konduktor pada saluran transmisi digunakan pada jarak 2 tower, berupa sesuatu line horizontal,  maka  hendak  terlihat  sesuatu  lengkungan  ataupun  sagging.  Sebab  energy electricity ialah Tension besar, hingga kawat konduktor yang bertegangan bisa memunculkan dielektrik. dielektrik sesuatu saluran transmisi disebabkan terdapat beda potensial pada jarak
konduktor, serta bumi bisa pengaruhi kapasitansi saluran transmisi sebab kedatangan earth itu akan mengganti medan energi listrik (Gardu, 2019).
Konduktor  HTLS  ialah  teknologi  yang  dibesarkan  buat  penuhi  kebutuhan  energi  listrik. Konduktor  tipe  ini  memiliki  temperatur  yang  sangat  besar  apabila  dibanding  dengan konduktor yang konvesional. Sehingga dengan memiliki titik temperatur yang besar hingga kapasitas hantar arus terus menjadi besar. Sebab arus yang lewat suatu konduktor memiliki batasan ambang temperatur yang ada pada konduktor. Tidak hanya itu pula konduktor HTLS ini  memiliki  konduktivitas  dan  kokoh  tariknya  yang  lebih  baik  dibanding  dengan  konduktor yang konvesional (Desprianto, 2015).

## 2.6.  Pengaruh Tekanan Angin Terhadap Andongan
Tekanan angin akan mempengaruhi berat spesifik kawat. Berat sendiri kawat bekerja vertikal sedang tekanan angin dianggap seluruhnya bekerja horizontal. Jumlah vektoris kedua gaya ini menjadi berat total spesifik kawat. Besar perubahan kecepatan angin tidak berpengaruh secara  signifikan  terhadap  nilai  tegangan  tarik,  andongan,  dan  panjang  kawat  konduktor (Prasetyono, 2015).
2.7.  GI (Gardu Induk) GI  (Gardu  Induk)  ialah  tempat  pengiriman  transmisi  energi  listrik  dari  suatu  PLTA (power plant)  kepada  pengguna  untuk  dikirimkan  ke  penduduk  ataupun  pabrik,  pada  GI  (Gardu Induk) juga tempat pengiriman secara totalitas. GI (Gardu Induk) yang dibentuk ialah gardu induk konvensional dimana sebagian besar (Parinduri, 2016).
GI (Gardu Induk) ialah komponen penyaluran energi listrik memegang peranan yang sangat penting karena merupakan penghubung pelayanan tenaga listrik ke konsumen. Fungsi Gardu Induk adalah : (Gunawan, 2013)
a.  Menerima  dan  menyalurkan  tenaga  listrik  sesuai  dengan  kebutuhan  pada  tegangan tertentu dengan aman dan dapat digunakan
b.  Saluran  daya  ke  gardu  induk  lainnya  dan  gardu  –  gardu  distribusi  dilewati  saluran tegangan 60 sampai 150 Kv.
Sistem Data Monitoring Gardu Induk serta Gardu Distribusi PLN sesuatu wujud sistem data yang  berperan  buat  memantau  kondisi  Gardu  Induk  serta  Gardu  Distribusi  PLN  dengan menggunakan jaringan internet. Data hasil pemantauan hendak ditampilkan pada suatu web. Sistem  data  monitoring  gardu  induk  dibutuhkan  sebab  sistem  SCADA  yang  terdapat  tidak menjangkau gardu distribusi. Sistem data ini digunakan oleh operator gardu induk dan Unit Pembagi  Beban(  UPB)  buat  mengenali  kondisi  trafo  dan  beban  energi  listrik.Data  beban energi  listrik  digunakan  apabila  beban  meningkat  hingga  frekwensinya  hendak  turun sehingga  PLN  wajib  menaikkan  energi  demikian  pula  kebalikannya  apabila  beban  turun hingga PLN hendak kurangi energi yang terdapat. Data yang ditampilkan pada web tersebut berbentuk  tegangan,  arus  serta  temperatur  trafo  Gardu  Induk  serta  Gardu  Distribusi (Iskandar, 2011).

## 3. DATA,HASIL DAN ANALISIS

## 3.1.   Data
Tabel  1  menunjukkan  data  dilapangan  saluran  transmisi  tegangan  menengah  pada  GI Cigereleng
Tabel  1. Data Penghantar SUTT 150 kv Cigereleng – Bandung Selatan NO KATEGORI NILAI SATUAN 1 Panjang Rute 13,26 km 2 Panjang Sirkit 26,52 kms 3 Jenis Konduktor 2 x ACCC LISBON - 4 Hambatan Jenis Almunium (ρ) 2,82 x 10 -8 Ωm 5 Diameter Konduktor (d) 22,4 mm 6 Kekuatan Tarik (H) 2000 kN 7 Gaya Tarik horizontal pada penghatar (t) 10,210 Kg 8 Modulus Elastisitas (E) 6300 kg/mm 2 9 Luas Penampang Konduktor (A) 240 mm 2 10 Tegangan Kawat Spesifik (σ) 5,58 kg/mm 2 12 Berat Kawat Spesifik (Y) 2,67 x 10 -3 kg/m 13 Jarak Gawang Dilapangan (s) 326 M 15 Koefisien Pertambahan Jarak (α) 23,0 x 10 -6 o C -1 16 Berat Konduktor 1,11 kg/m 17 Temperatur Operasi Maksimum 75 o C 18 Temperatur Operasi Minimum 20 o C 19 Jumlah Menara Transmisi 41 Tower 20 Tinggi Menara 38 M
Pada Table 1 merupakan data lapangan disaluran transmisi tegangan menengah pada GI Cigereleng.

## 3.2. Hasil Pengolahan Data
Gambar 4. Andongan Menggunkan Metoda Parabola
Gambar  4  merupakan  hasil  perhitungan  dari  data  PLN  yang  belum  terpengaruh  oleh parameter  temperatur,  gambar  diatas  menunjukkan  tinggi  andongan  sebesar  7,3  meter, panjang  konduktor  335,65  meter,  dan  jarak Span  326  sedangkan  kekuatan  tarik  kawat sebesar 2005,18 kN.
Gambar 5. Andongan Terhadap Temperatur
Gambar  5  diatas  merupakan  andongan  terhadap  temperatur  pada  saat  parameter temperatur  menunjukkan  tinggi  andongannya  besar  maka  temperaturnya  ikut  naik dikarenakan  konduktor  yang  memuai  akibat  tingginya  temperatur  dan  sebaliknya  jika temperatur kecil maka andonganya kecil, pada temperatur 20 o C besar andongan 8,98 m, pada  saat  temperatur  30 o C  besar  andongan  9,69  m,  pada  saat  temperatur  40 o C  besar andongan  10,34  m,  pada  saat  temperatur  50 o C  besar  andongan  10,89  m,  pada  saat temperatur 60 o C besar andongan 11,42 m, pada saat temperatur 70 o C besar andongan 11,86 m, pada saat temperatur 80 o C besar andongan 12,28 m, pada saat temperatur 90 o C besar andongan 12,69 m, pada saat temperatur 100 o C besar andongan 13,07 m, pada saat  temperatur  110 o C  besar  andongan  13,47  m,  pada  saat  temperatur  120 o C  besar andongan  13,77  m,  pada  saat  temperatur  130 o C  besar  andongan  14,09  m,  pada  saat temperatur  140 o C  besar  andongan  14,42  m,  pada  saat  temperatur  150 o C  besar andongan  14,69  m,  pada  saat  temperatur  160 o C  besar  andongan  14,98  m,dan temperatur 175 o C besar andongan 15,44 m.

## Gambar 6. Andongan Terhadap Panjang Kawat Konduktor
Gambar  6  diatas  merupakan  andongan  terhadap  panjang  kawat  pada  saat  parameter temperatur  menunjukkan  andongan  kecil  maka  panjang  kawat  atau  konduktornya  kecil jika  andongannya  tinggi  maka  panjang  kawat  atau  konduktornya  juga  ikut  naik,  pada temperatur  20 o C  panjang  kawat  konduktor  337,86  m,  pada  saat  temperatur  30 o C panjang  kawat  konduktor  338,23  m,  pada  saat  temperatur  40 o C  panjang  kawat konduktor  338,77  m,  pada  saat  temperatur  50 o C  panjang  kawat  konduktor  339,13  m, pada saat temperatur 60 o C panjang kawat konduktor 339,42 m, pada saat temperatur 70 o C  panjang  kawat  konduktor  339,74  m,  pada  saat  temperatur  80 o C  panjang  kawat konduktor  340,51  m,  pada  saat  temperatur  90 o C  panjang  kawat  konduktor  341,15  m, pada saat temperatur 100 o C panjang kawat konduktor 341,48 m, pada saat temperatur 110 o C panjang kawat konduktor 341,75 m, pada saat temperatur 120 o C panjang kawat konduktor  342,02  m,  pada  saat  temperatur  130 o C  panjang  kawat  konduktor  342,32  m, pada saat temperatur 140 o C panjang kawat konduktor 342,32 m, pada saat temperatur 150 o C panjang kawat konduktor 342,56 m, pada saat temperatur 160 o C panjang kawat konduktor 342,83 m,dan temperatur 175 o C panjang kawat konduktor 343,25 m.

## 3.3. Analisis Data
Pada  hasil  Pada  Parameter temperature,  dari  temperature  20 o C  besar  nilai  andongan 0,0898%  turun  ketika temperature  175 o C  andongan  0,1544%,  sedangkan  pada andongan  terhadap  panjang  konduktor temperature  20 o C  panjang  kawat  konduktor 3,3786% turun ketika temperature 175 o C panjang kawat konduktor 3,4325%, pada saat bisa disimpulkan jika temperaturnya semakin panas maka andongannya akan rendah jika, temperature  dingin  makan  andongan  akan  naik  seperti  pada  siang  hari  andongan  akan tinggi  atau  kawat  konduktornya  lebih  kebawah  dikarenakan  panas  matahari  dan sebaliknya andongan akan naik ketika malam hari.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan dari hasil perhitungan dan analisis bisa diambil kesimpulan ialah:
1. Metoda  parabola  kebanyakan sagging  konduktor  dan  perhitungan  tegangan secara  teoritis  didasarkan  pada  rentang  jarak span  sederhana  dari  konduktor yang dihitung pada ketinggian yang sama.
2. Pada saat metoda parabola panjang konduktor akan berubah dengan perubahan suhu sesuai dengan parameter.
3. Nilai yang di dapat pada parameter temperatur 20 o C dengan andongan sebesar 0,0898%.
4. Nilai  Nilai  yang  di  dapat  pada  parameter  temperatur  175 o C  dengan  andongan sebesar 0,1544%.
5. Nilai  yang  di  dapat  pada  parameter  temperatur  20 o C  dengan  panjang  kawat konduktor 3,3786%.
6. Nilai  Nilai  yang  di  dapat  pada  parameter  temperatur  175 o C  dengan  panjang kawat konduktor 3,4325%.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  sangat  berterima  kasih  sebesar-besarnya  pada  PT  Indonesi  Power  Gardu  Induk Cigereleng yang sudah membagikan izin penulis buat melaksanakan penilitian.

## DAFTAR RUJUKAN
Aribowo, D., Permata, E., Ekawati, R., Hamid, M. A., Fatkhurrohman, M., Dharmawan, I., & Bahtiar, K. (2018). Analisis Hasil Uji PMT 150kV Pada Gardu Induk Cilegon Baru BAY KS 1. 59–65.
Desprianto, R. Y., Prasetyono, S., Setiawan, D. K., Elektro, J. T., Teknik, F., Unej, U. J., & Kalimantan, J. (2015). Studi Perencanaan Upgrade Transmisi Tegangan Tinggi 150 kV Perak-Ujung Menggunakan Konduktor HTLS ( High Temeprature-Low Sag ).
Elektro, J. T., Teknik, F., Diponegoro, U., & Pendahuluan, I. (n.d.).
2 H 8 H 2 H wL sinh w 2 H ∆ t I =. 1–7.
Gardu, D., Keramasan, I., & Gardu, K. E. (2019). Pengaruh Andongan Terhadap Kapasitansi Ke Tanah Pada Saluran Transmisi 150 Kv Induk Mariana. 4(1), 275–289.
Gunawan,  S.  M.,  Santosa,  J.,  Elektro,  J.  T.,  Petra,  U.  K.,  Siwalankerto,  J.,  &  Induk,  A.  G. (2013). Analisa  Perancangan  Gardu  Induk  Sistem  Outdoor  150  kV  di  Tallasa  , Kabupaten Takalar , Sulawesi Selatan. 1(1), 37–42.
Halim,  A.,  Andongan,  M.,  Saluran,  K.,  Kv,  T.,  &  Halim,  A.  (n.d.). Menghitung  Andongan Kawat Saluran Transmisi 150 Kv. 1099, 144–149.
Handayani, O., Darmana, T., & Widyastuti, C. (2019). Energi dan Kelistrikan : Jurnal Ilmiah
Analisis  Perbandingan  Efisiensi  Penyaluran  Listrik  Antara  Penghantar  ACSR  dan  ACCC pada Sistem Transmisi 150kV Energi dan Kelistrikan : Jurnal Ilmiah. 11(1), 37–45.
Ihsan, M., Sara, I. D., & Lubis, R. S. (2017). Pengaruh Suhu dan Angin Terhadap Andongan dan Kekuatan Tarik Konduktor Jenis ACCC Lisbon. 2(3), 42–50.
Ilmiah,  J.,  &  Teknik,  P.  (2016). Analisis  kerugian  daya  pada  saluran  transmisi  tegangan ekstra tinggi 500 kv unit pelayanan transmisi cilegon baru - cibinong.
Iskandar, D. (2011). Sistem informasi gardu induk dan gardu distribusi pln. 2011(semnasIF), 26–31.
Lastya,  H.  A.,  Teknik,  P.,  Fakultas,  E.,  &  Uin,  K.  (n.d.). Analisa  Pengaruh  Eksternal  Dan Internal Terhadap Andongan Dan Tegangan Tarik Pada Saluran Transmisi 150 KV. 135– 148.
Parinduri, L. (2016). Pembangunan Gardu Induk 150 KV di Desa Parbaba Dolok Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. 1099, 13–18.
Pengaruh,  A.,  Dan,  A.,  Pada,  T.,  Penghantar,  K.,  Andongan,  T.,  Tarik,  T.,  Saluran,  P., Tegangan, U., Studi, P., Elektro, T., Teknik, F., Muhammadiyah, U., & Utara, S. (2020). Tugas akhir.
Prasetyono, S. (n.d.). Pengaruh Kecepatan Angin pada Karakteristik Performansi Konduktor SUTET.
Tambunan,  J.  M.,  &  Mulyono,  H.  (2019). Reposisi  dan  Penggantian  Menara  Transmisi  150 kV. 21(2), 87–99.
Wantouw, F., Mandagi, R. J. M., Pascasarjana, D., Sipil, T., & Sam, U. (2014). Manajemen Resiko  Proyek  Pembangunan  Saluran  Udara  Tegangan  Tinggi  (  SUTT  )  150  k  V LOPANA-TELING. 4(4), 239–256.