JTERA (Jurnal Teknologi Rekayasa), Vol. 7, No. 2, Desember 2022, Hal. 331-340 Terakreditasi “ Peringkat 3” oleh Kemenristek/BRIN, Nomor SK: 85/M/KPT/2020 DOI: 10.31544/jtera.v7.i2.2022.331-340

## p-ISSN 2548-737X e-ISSN 2548-8678

## Analisa Teknis Penerapan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap Untuk Kawasan Industri
Ridwan Nurdin # , Ahmad Agus Setiawan, Lesnanto Multa Putranto Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada Jl. Grafika No. 2, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, Indonesia
# ridwan.nurdin@mail.ugm.ac.id

## Abstrak
Pemanfaatan  energi  surya  khususnya  PLTS  atap  untuk  kawasan  industri  masih  terbilang  sedikit,  di  mana  pada umumnya  kawasan  tersebut  mengkonsumsi  daya  listrik  yang  tinggi  dan  memiliki  luasan  atap  bangunan  yang  besar. Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  dilakukan  untuk  mendapatkan  rancangan  sistem  PLTS  atap  yang  tepat  dan  dapat dikembangkan di kawasan industri PT. Dirgantara Indonesia, serta untuk mengetahui estimasi nilai produksi energi dari penerapan PLTS atap di kawasan industri. Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan pengumpulan data primer dan sekunder yang digunakan untuk menghitung potensi daya keluaran dari sistem PLTS atap berdasarkan luasan atap hanggar kawasan dan berdasarkan skenario yang dibuat. Pemilihan teknologi PLTS atap yang digunakan adalah PLTS on-grid tanpa baterai dimana listrik hasil produksi PLTS akan digunakan oleh kawasan dan terdapat kelebihan produksi energi akan diekspor ke jaringan PLN. Penelitian ini mengusulkan dua skenario dimana skenario 1 menggunakan daya listrik  terpasang  kawasan  sebagai  acuan  daya  PLTS  atap  yang  akan  dipasang  dan  untuk  skenario  2  menggunakan jumlah  konsumsi  energi  listrik  tahunan  kawasan  sebagai  acuan  seberapa  besar  daya  PLTS  atap  yang  harus  dipasang untuk  memenuhi  100%  kebutuhan  energi  listrik  di  kawasan.  Hasil  analisis  menunjukan  bahwa  dengan  penerapan skenario  1,  PLTS  atap  dapat  memenuhi  kebutuhan  energi  listrik  kawasan  sebesar  42,8%  dan  pada  skenario  2  untuk memenuhi 100% kebutuhan energi listrik diperlukan PLTS atap dengan daya sebesar 14,7 MWp.
Kata kunci: energi terbarukan, on-grid , PLTS atap, kawasan industri

## Abstract
The use of solar energy, especially rooftop PLTS for industrial areas is still relatively small, where in general these areas consume high electricity  and  have large  roof  areas. Therefore, this  research  was  conducted  to  obtain  the  right design for a rooftop solar system that could be developed in the industrial area of PT. Indonesian Aerospace, as well as to  find  out  the  estimated  value  of  energy  production  from  the  application  of  rooftop  solar  in  industrial  areas.  The research method used is to collect primary and secondary data which is used to calculate the potential output power of the rooftop PLTS system based on the area of the area's hangar roof and based on the scenarios created. The choice of rooftop PLTS technology used is on-grid PLTS without batteries where the electricity produced by PLTS will be used by the  region  and  excess  energy  production  will  be exported  to  the  PLN  grid.  This  study  proposes two  scenarios  where scenario  1  uses  the  area's  installed electric  power  as  a  reference  for  the  rooftop  PLTS  power  to be  installed  and for scenario 2 it uses the area's annual electricity consumption as a reference for how much rooftop PLTS power must be installed to meet 100% of the electricity demand in area. The results of the analysis show that with the implementation of scenario 1, rooftop PLTS can meet the area's electrical energy needs of 42.8% and in scenario 2, to meet 100% of the electricity demand, rooftop PLTS is required with a power of 14.7 MWp.
Keywords: renewable energy, on-grid, rooftop solar system, industrial area

## I. P ENDAHULUAN
Potensi sumber daya energi baru dan terbarukan yang  melimpah  di  Indonesia  perlu  dimaksimalkan pemanfaatanya.  Oleh  karena  itu,  setiap  tahun pemerintah Indonesia terus mendorong pemanfaaan
sumber  energi  baru  dan  terbarukan  melalui  PP  No. 79  tahun  2014.  Target  pemerintah  terkait  dengan tingkat  bauran  energi  yang  bersumber  dari  Energi Baru  Terbarukan  (EBT)  telah  jelas  tertuang  pada Rencana  Umum  Energi  Nasional  (RUEN)  sebesar 23%  pada  tahun  2025.  Oleh  karena  itu,  untuk
mendukung  upaya  tersebut,  pemerintah  telah mengeluarkan  kebijakan  teknis  sebagai  landasan pelaksanaanya,  salah  satunya  melalui  Peraturan Menteri  Energi  dan  Sumberdaya  Mineral  (ESDM) No.  49  tahun  2018,  Permen  ESDM  No.  13  tahun 2019, jo. Permen ESDM No.16 tahun 2019, tentang pengunaan  sistem  pembangkit  listrik  tenaga  surya (PLTS atap) oleh pelanggan PT. Perusahaan Listrik Negara.  Sektor  industri  merupakan  sektor  dengan konsumsi  listrik  terbesar  ke-2  setelah  sektor  rumah tangga  [1].  Hal  ini  menjadi  dasar  betapa  besarnya potensi  kawasan  industri  untuk  mengembangkan PLTS atap.
Penelitian  terkait  sistem  PLTS  atap  sudah banyak  dilakukan  pada  berbagai  sektor,  di antaranya  adalah  aplikasi  PLTS  atap  untuk  gedung perkantoran  [2]  dan  [3],  pemanfaatan  PLTS  pada lahan  kosong  [4],  [5]  dan  pemanfaatan  PLTS  atap untuk  kawasan  industri  [6],  [7].  Dalam  penelitian ini,  kawasan  industri  yang  akan  dijadikan  objek penelitian  adalah  kawasan  industri  pesawat  terbang Indonesia  PT.  Dirgantara  Indonesia  (PT.  DI)  yang merupakan  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN) yang  bergerak  di  bidang  manufaktur  pesawat terbang  yang  terletak  di  kota  Bandung.  Perusahaan ini memiliki luas sebesar 80 hektar degan mayoritas bentuk  bangunan  berupa  bangunan  beratap  datar. Bangunan  beratap  datar  ini  merupakan  salah  satu jenis  atap  yang  baik  jika  dimanfaatkan  dengan memasang PLTS.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  penelitian  ini bertujuan  melakukan  perancangan  sistem  PLTS atap  yang  dapat  memenuhi  kebutuhan  energi  listrik di  kawasan  tersebut  dengan  sistem  PLTS  atap on- grid .  Energi  listrik  yang  dihasilkan  akan  digunakan oleh  kawasan  PT.  DI  dan  jika  terdapat  kelebihan energi  lisrik  yang  dihasilkan  maka  akan  di  ekspor ke  jaringan  PT.  PLN.  Terdapat  dua  skenario  yang digunakan  di  mana  pada  skenario  1  akan dimodelkan  sistem  PLTS  atap  dengan  daya  listrik yang  sama  dengan  daya  listrik  di  kawasan, sedangkan  untuk  skenario  2  akan  dimodelkan sistem  PLTS  atap  yang  dapat  memenuhi  100% kebutuhan  energi  listrik  di  kawasan  tersebut. Adapun  perbedaan  pada  penelitian  ini  terhadap penelitian  sebelumnya  adalah    lokasi  penelitian, software yang  digunakan,  jenis  modul photovoltaic (PV),  metode  jual  beli  listrik,  batasan  perhitungan potensi,  dan  skenario  perancangan  sistem  PLTS atap.

## II. M ETODE P ENELITIAN
Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini  menggunakan software PV*SOL trial  version [6] untuk menganalisis potensi daya PLTS
Pemilihan Lokasi Pengembangan PLTS Mulai Studi Literatur (Tinjauan Pustaka dan Pengumpulan Data) Model Perancangan PLTS Kawasan Industri PT.DI 1. Berdasarkan Potensi Atap Hanggar 2. Berdasarkan Sekenario Analisis Data Analisis Teknik Dengan Perangkat Lunask PV*SOL Kesimpulan dan Saran Selesai
Gambar 1. Blok diagram tahapan penelitian
dan analisis produksi  energi dari sistem PLTS yang di  rancang.  Adapun  tahapan  penelitian  yang dilakukan adalah seperti pada Gambar 1.

## A. Lokasi Penelitian
Lokasi  penelitian  merupakan  kawasan  PT.  DI yang berada di Jl. Pajajaran No.154, Kota Bandung, Jawa  Barat.  PT.  DI  terletak  pada  koordinat  - 6,896742406881129,  107,57775026730863.  Luas wilayah  kawasn  PT.  DI  adalah  sekitar  ±  82  ha . Adapun  peta  kawasan  PT.  DI  seperti  yang terlihat pada Gambar 2.

## B. Sistem PLTS On-Grid
Sistem  PLTS on-grid merupakan  salah  satu sistem  PLTS  yang  banyak  digunakan  pada  sistem PLTS  berskala  besar.  Komponen  utama  dari  sistem PLTS on-grid adalah  modul  PV, tie-grid inverter , Kwh  meter  ekspor-impor,  dan  jaringan  listrik  yang terhubung  dengan utility  grid .  Dengan  tidak menggunakan  baterai,  sistem  PLTS  atap on  grid tidak  dapat  menyimpan  energi  listrik  yang dihasilkan  sehingga  energi  listrik  yang  dihasilkan akan  langsung  digunakan  oleh  kawasan, dan jika
Gambar 2. Peta kawasan PT. Dirgantara Indonesia
Gambar 3. Sistem PLTS on-grid [8]
jumlah  energi  listrik  yang  diproduksi  lebih  dari penggunaan,  maka  akan  di  ekspor  ke grid [8]. Gambaran sistem PLTS on-grid seperti yang terlihat pada Gambar 3.

## C. Pengambilan Data
Data  yang  digunakan  untuk  melakukan  simulasi dan  perhitungan  validasi  atau  perhitungan  manual adalah  seperti  yang  terlihat  pada  Tabel  1.  Data pertama  pada  penelitian  ini  adalah  data  konsumsi listrik  kawasan  pada  tahun  2020  yang  didapatkan dari bagian  fasilistas kawasan PT. DI. Adapun  data konsumsi  energi  di  kawasan  PT.  DI  terlihat  pada Tabel 2 dan Gambar 4.
Terdapat  dua  buah  kWh  meter  utama  yang terdapat  pada  kawasan  PT.  DI  dimana  total kebutuhan energi pada kWh meter 1 dan kWh meter 2  adalah  sebesar  22.008.800  kW.  Kemudian berdasarkan  Gambar  4,  konsumsi  energi  pada Kawasan  PT.  DI  di  luar  jam  kerja  (17.00  –  07.00) rata-rata adalah sebesar 600 kWh.
Tabel 1. Tabel sumber data No Data Sumber Data 1 Data konsumsi energi listrik Data historikal PT. DI 2 Data penyinaran matahari Satelit NASSA, PV*SOL & Meteonorm 3 Data luas bangunan, tinggi, dan geometri bangunan Data PT. DI dan Google Earth 4 Spesifikasi komponen PLTS Datasheet komponen PLTS Tabel 2. Tabel konsumsi energi listrik tahun 2020 kWh meter Energi kWh Meter 1 (kWh) 9.940.000 kWh  Meter 2 (kWh) 12.068.800 Total (kWh ) 22.008.800

## Gambar 4. Estimasi konsumsi energi perjam kawasan PT. DI
Mayoritas  beban  listrik  pada  rentang  waktu  ini adalah untuk sistem penerangan. Kemdian pada jam kerja  (07.00  –  17.00)  adalah  sebesar  2.000  kWh. Mayoritas  beban  listrik  pada  rentang  waktu  ini adalah  untuk  alat  kerja  dan  perangkat  penunjang dalam bekerja.
Data  sekunder  pada  penelitian  ini  adalah  data radiasi matahari untuk daerah kawasan PT. DI yang di  dapatkan  dari  data  Meteonorm  8.0  seperti  yang terlihat  pada Tabel  3.  Berdasarkan  data  pada Tabel 3,  nilai  rata-rata  GlobH,  DiffH,  dan  temperatur masing-masing  sebesar  5,07  kWh/m 2 /hari,  2,34 kWh/m 2 /hari, dan 20,5 ° C.
Data  ketiga  yang  digunakan  pada  penelitian  ini adalah  data  luasan  atap  bangunan  yang  berpotensi untuk  dimanfaatkan  menjadi  PLTS  atap.  Luasan atap diperoleh dengan dengan memodelkan bangunan dalam bentuk tiga dimensi dan melakukan validasi ukuran dengan data internal PT. DI.  Adapun  data  model  dan  luasan  atap  tiap bangunan adalah seperti  yang terlihat pada Gambar 5, dan Tabel 6.
- 500.00 1,000.00 1,500.00 2,000.00 2,500.00 3,000.00 0 0 :0 0 0 2 :0 0 0 4 :0 0 0 6 :0 0 0 8 :0 0 1 0 :0 0 1 2 :0 0 1 4 :0 0 1 6 :0 0 1 8 :0 0 2 0 :0 0 2 2 :0 0 0 0 :0 0 En er gi (kW h )
Waktu (Jam)
Tabel 3. Tabel iradiasi matahari kawasan PT. DI Bulan GlobH DiffH Temp kWh/m²/hari  kWh/m²/hari °C Januari 4,48 2,41 19,9 Februari 5,34 2,53 19,7 Maret 4,36 2,62 20,4 April 5,11 2,18 20,7 Mei 4,85 2,08 21,2 Juni 4,86 2,10 20,6 Juli 5,13 1,93 20,4 Agustus 5,42 2,13 20,6 September 5,75 2,21 20,6 Oktober 5,75 2,75 21,2 November 4,86 2,84 20,5 Desember 4,71 2,35 20,3 Tahun 5,07 2,34 20,5
Gambar 5. Model peta 3 dimensi kawasan PT. DI
Data  keempat  merupakan  data  spesifikasi  dari PV  yang  digunakan  [9].  Berikut  adalah  spesifikasi modul  PV  yang  digunakan,  seperti  yang  terlihat pada Tabel 4 dan Tabel 5.
Seperti yang dituangkan pada Tabel 4 dan Tabel 5, output daya  PV  per  panel  yang  digunakan  pada penelitian  ini  adalah  sebesar  540  W,  dengan efisiensi  sebesar  21,2%.  Kemudian  inverter  yang digunakan  kapasitas  maksimumnya  sebesar  575 kW.
Tabel 4. Spesifikasi modul PV [9] Tipe modul JAM72S30 540/MR Cell Monocrystalline Weight 28,5 Kg Dimension 2267mm x 1123mm x 4 mm Cable Cross Section Size 4mm 2 (IEC) , 12 AWG (UL) No. Off Cell 144 (6x24) Connector QC 4.10-35 (1500VDC) Parameter Kelistrikan: Rated Maximum Power (Pmax) 540 Watt Open Circuit Voltage (V) 49,90 Volt Short Circuit Current (A) 13,55 Ampere Module Efficiency [%] 21.2 % Temperature Coeffcient (Pmax) -0.350 % / o C S TC Irradiance 1000 W/m 2 Cell
Temperature 25 o C, AM Tabel 5. Spesifikasi inverter [10] Tipe Modul SE-GTE500E Grid Tie Inverter Max PV array power 575 kW Max Input Voltage 930 VDC Rated Input Voltage 495 VDC Max Input Current per MPPT 1140 No of MPPT 1 Rated Power Output 500 kW Nominal AC Output Voltage 400 V Frequency 50 Hz Power Factor 1 / 0,8 overexcited to 0,8 underexcited Efficiency 98,3 % / 98,1 %

## Tabel 6. Luas atap gedung di PT. DI
No Model 3D gedung Nama gedung Luas atap (ha) 1 Gedung 1 Segment 1 8,37
2 Gedung 1
Segment 2 13,19
3 Gedung 1
Segment 3 7,59
4
Gedung 2 3,14
5
Gedung 3 1,80
6 Gedung 4
15,02
7
Gedung 5 0,64
8
Gedung 6 7,38
9
Gedung 7 1,3
10
Gedung 8 1,87
11
Gedung 9 10,57 12 Gedung 10 4,83 13 Gedung 11 3,86
14
Gedung 12 1,95
15
Gedung 13 0,57
16
Gedung 14 1,25
17
Gedung 15 0,29
18
Gedung 16 0,57
19
Gedung 17 1,34
20
Gedung 18 0,84
21
Gedung 19 4,49
22 Gedung 20 0,57
Berdasarkan  Tabel  6,  terdapat  20  gedung  yang memiliki  atap  dan  dapat  dimanfaatkan  sebagai lokasi  pemasangan  PLTS  atap.  Adapun  potensi luasan  atap  yang  dapat  dimanfaatkan  pada  20 Gedung tersebut adalah 91,43 Ha.

## D. Analisa Data
Setelah  data  didapatkan,  maka  dilanjutkan dengan  proses  simulasi  dengan  mengunakan bantuan software PV*SOL  Trial  Version  dimana diagram alir proses simulasi pada software PV*SOL adalah seperti yang terlihat pada Gambar 6.
Untuk  proses  validasi  hasil  simulasi software dapat dilakukan dengan perhitungan manual dengan memanfaatkan persamaan berikut [6]:
𝐸𝑙 =   𝑃𝑉 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑥 𝑛 𝑝𝑣 𝑥 𝐺 𝑎𝑣 𝑥 𝑇 𝐶𝐹 𝑥 𝑛 𝑜𝑢𝑡 (1)
dimana:
𝐸l = Energi beban (kWh/hari) 𝐺 𝑎𝑣 = Radiasi harian matahari rata-rata (kWh/m2/hari) n 𝑃𝑉 = Efisiensi panel surya (%) 𝑇 𝐶𝐹 = Temperature correction factor n
out = Efisiensi sistem keseluruhan sistem PV PV area = Luas area modul surya (m2 )
Berdasarkan area array maka dapat diperhitungkan daya yang dibangkitkan PLTS ( Watt Peak )  yang  diperhitungkan  dengan  persamaan berikut [6]:
𝑃 𝑖𝑛 =   𝑃𝑉 𝐴𝑅𝐸𝐴 𝑥 𝑃𝑆𝐼
𝑃 𝑀𝐴𝑋 =   𝑃𝑉 𝐼𝑁 𝑥 𝑛 𝑃𝑉 (2) (3)
MULAI Penentuan Lokasi yang akan di simulasikan
Penentuan sumber data forcast untuk nilai iradiasi matahari untuk lokasi yang telah di tentukan, dapat mengunakan data dari NASSA atau Metronomi.
Penentuan model sistem PLTS yang akan dibangun, apakah sistem PLTS on-grid , off- grid dan on-grid with backup battery
Penentuan model kebijakan eksport import energi yang di hasilkan PLTS.
Penentuan dan input data total beban di kawasan yang akan di simulasikan. Penentuan dan input data konsumsi energi listrik di daerah yang akan di simulasikan.
Penentuan dan input data konsumsi energi listrik di daerah yang akan di simulasikan.
Penentuan harga energi listrik dari grid atau PLN.
Membuat model 3D bangunan yang akan di terapkan PLTS atap. Menentukan spesifikasi modul Solar Cell yang akan digunakan, terkait daya ( wattpeak ) dan dimensi dari modul Solar Cell yang akan di gunakan.
Membuat model 3D objek bangunan atau benda di luar bangunan utama serta posisi nya relatif terhadap bangunan utama, untuk di lakukan simulasi dan analisa rugi-rugi akibat shading .
Menentukan spesifikasi Inverter yang akan di gunakan. Menentuka jenis wirring atau cabling yang akan di gunakan. Menentukan dan input harga dari komponen PLTS. Analisa hasil dari simulasi dan pengecekan model. Melakukan perhitungan dan simulasi. SELESAI Gambar 6. Flow diagram pemodelan dengan software PV*SOL Trial Version
dimana: P in
= Daya yang diterima modul surya (wp)
P 𝑀𝐴𝑋 = Daya yang dibangkitkan (wp) PSI = Peak Solar Insolation, dengan nilai 1000 W/m 2 n pv = Efisiensi panel surya (%) Setelah diketahui besarnya daya yang dibangkitkan,  maka  dapat  dihitung  jumlah  panel surya dengan persamaan berikut:
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙 𝑆𝑢𝑟𝑦𝑎 = 𝑃 𝑤𝑎𝑡𝑡 𝑝𝑒𝑎𝑘 𝑃 𝑀𝑃𝑃 (4)
dimana:
𝑃 𝑤𝑎𝑡𝑡 𝑝𝑒𝑎𝑘 = Daya yang dibangkitkan (Wp)
𝑃 𝑀𝑃𝑃 = Daya maksimum keluaran panel surya (W)

## III. H ASIL DAN P EMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  simulasi  yang  dilakukan, didapatkan  potensi  PLTS  atap  jika  diterapkan  pada atap gedung di kawasan PT. DI dengan nilai seperti yang terlihat pada Tabel 7.
Tabel 7. Hasil simulasi potensi atap gedung kawasan

## PT. DI dengan PV*SOL
No Gedung Jumlah panel surya (unit) Daya (MWp) 1 Gedung 1 Segment 1 27.356 14,77 2 Gedung 1 Segment 2 42.822 23,12 3 Gedung 1 Segment 3 24.873 13,80 4 Gedung 2 10.317 5,57 5 Gedung 3 6.156 3,32 6 Gedung 4 39.962 21,57 7 Gedung 5 2.132 1,15 8 Gedung 6 25.456 13,74 9 Gedung 7 4.480 2,41 10 Gedung 8 5.762 3,11 11 Gedung 9 32.732 17,67 12 Gedung 10 14.904 8,04 13 Gedung 11 10.468 5,65 14 Gedung 12 7.128 3,84 15 Gedung 13 1.800 0,97 16 Gedung 14 3.422 1,84 17 Gedung 15 1.050 0,56 18 Gedung 16 1.964 1,06 19 Gedung 17 2.862 1,54 20 Gedung 18 2.792 1,50 21 Gedung 19 16.034 8,65 22 Gedung 20 852 0,46
Berdasarkan  Tabel  7,  jumlah  potensi  daya  yang dapat  dihasilkan  oleh  PV  dengan  menggunakan software PV*SOL  adalah  sebesar  154,34  MWp. Setelah  diketahui  potensi  seluruh  atap  gedung  di kawasan  PT.  DI,  analisis  dilanjutkan  dengan memodelkan  dan  menghitung  pada  skenario  yang telah  dibuat.  Berikut  adalah  hasil  simulasi  pada skenario 1 seperti yang terlihat pada Tabel 8.
Berdasarkan  data  pada  Tabel  8,  dapat  diketahui bahwa  daya  dari  sistem  PLTS  yang  dibuat  adalah sebesar  6,02  MWp,  dengan  kebutuhan  jumlah modul  PV  adalah  sebanyak  11.149  modul,  dan inverter  GT500E  sebanyak  11  modul.  Dari  hasil simulasi  didapatkan  grafik hubungan  antara konsumsi  energi,  energi  yang  bersumber  dari  PLN dan  energi  yang  dihasilkan  dari  PLTS  atap  dalam satu  hari  adalah  seperti  yang  terlihat  pada  Gambar 7.
Berdasarkan  hasil plotting grafik  pada  Gambar 7, dapat diketahui bahwa pada pukul 17.00 – 06.00, suplai  energi  listrik  bersumber  seluruhnya  oleh PLN,  adapun  mulai  pada  pukul  06.00  –  17.00, PLTS  menghasilkan  energi  di  mana  dapat mengurangi  dan  bahkan  meng-ekspor  kelebihan energi  listrik  ke  PLN.  Pengurangan  penggunaan energi listrik PLN terjadi pada pukul 06.00 – 10.00, dan  12.00 – 17.00,  adapun  ekspor  energi  terjadi
Tabel 8. Hasil simulasi skenario 1
Parameter Nilai Satuan Daya total output PLTS 6,02 MWp Total energi yang dihasilkan pertahun 9.436.884 kWh/Year Luas area atap yang digunakan 28.813,20 m 2 Fraksi PLTS terhadap kebutuhan energi 42,88 % Jumlah modul panel surya 11.149 Modul Jumlah inverter (SE GT500E grid tie inverter ) 11 Unit
Gambar 7. Grafik hubungan antara konsumsi energi, energi suplai dari PLN dan produksi energi PLTS perhari pada skenario 1
pada  rentang  waktu  10.00  –  12.00.  Daya  listrik maksimum  yang  dapat  dihasilkan  oleh  PLTS  ini terjadi  pada  pukul  11.00  dengan  keluaran  daya sebesar 3.200 kWh, yang  menunjukkan pada waktu tersebut nilai iradiasi mataharinya paling tinggi.
Selanjutnya dilakukan desain single line diagram untuk  sistem  PLTS  atap  pada  skenario  1, dengan gambar seperti yang terlihat pada Gambar 8. Berdasarkan  Gambar  8,  skema  pemasangan  PLTS dibagi  menjadi  empat  sistem  besar,  sistem  pertama menggunakan  satu  buah  inverter,  sistem  kedua menggunakan  dua  buah  inverter,  sistem  ketiga  dan keempat menggunakan empat buah inverter.
Untuk  skenario  2,  didapatkan  hasil  pemodelan dan  simulasi  sistem  PLTS  atap  adalah  seperti ditunjukkan pada Tabel 9.
Gambar 8. Single line diagram sistem PLTS atap skenario 1

## Tabel 9. Hasil simulasi skenario 2
Parameter Nilai Satuan Daya total output PLTS 14,69 MWp Total energi yang dihasilkan pertahun 22.156.331 kWh/Tahun Luas area atap yang digunakan 70.313,50 m2 Fraksi PLTS terhadap kebutuhan energi 100,62 % Jumlah modul panel surya 26.223 Modul Jumlah inverter: -Tipe SE GT500E 19 Unit -Tipe SE GT630 E 1 Unit -Sunny Tripower CORE2 (v1) 16 Unit
- 500.00 1,000.00 1,500.00 2,000.00 2,500.00 3,000.00 3,500.00 En er gi ( kW h ) Waktu (Jam)
Konsumsi Energi (kWh) Energi Dari PLN (kWh) Produksi Energi PV (kWh)
Gambar9. Grafik hubungan antara konsumsi energi, energi  suplai dari  PLN dan produksi energi  PLTS perhari pada skenario 2
Berdasarkan  data  pada  Tabel  9,  dapat  diketahui bahwa  daya  dari  sistem  PLTS  yang  dibuat  adalah sebesar  14,69  MWp,  dengan  kebutuhan  jumlah modul  PV  adalah  sebanyak  26.223  modul,  dan inverter  sebanyak  36  modul.  Dari  hasil  simulasi, didapatkan grafik hubungan antara konsumsi energi, energi  yang  bersumber  dari  PLN  dan  energi  yang dihasilkan  dari  PLTS  atap  dalam  satu  hari  seperti yang terlihat pada Gambar 9.
Berdasarkan  hasil plotting grafik  pada  Gambar 9, sama halnya dengan skenario 1, pada pukul 17.00 –  06.00, suplai  energi  listrik  bersumber  seluruhnya oleh  PLN,  kemudian  mulai  pada  pukul  06.00  – 17.00,  sistem  PLTS  menghasilkan  energi    hingga mengurangi  bahkan  meng-ekspor  kelebihan  energi listrik  ke  PLN.  Pengurangan  penggunaan  energi listrik  PLN  terjadi  pada  pukul  06.00  –07.00,  dan 13.00  –  17.00,  adapun  ekspor  energi  terjadi  pada rentang  waktu  07.00  –  13.00.  Daya  listrik maksimum  yang  dapat  dihasilkan  oleh  PLTS  ini terjadi  pada  pukul  11.00  dengan  keluaran  daya sebesar 7.400 kWh, yang  menunjukkan pada waktu tersebut nilai iradiasi mataharinya paling tinggi.
Selanjutnya dilakukan desain single line diagram untuk  sistem  PLTS  atap  pada  skenario  2, dengan  gambar  seperti  yang  terlihat  pada  Gambar 10.  Berdasarkan  Gambar  10,  skema  pemasangan PLTS  dibagi  menjadi  tiga  sistem  besar,  sistem pertama  menggunakan  delapan  buah  inverter GT500E,  sistem  kedua  menggunakan  delapan  buah inverter  Sunny  Tripower  Core  2,  sistem  ketiga menggunakan  10  buah  inverter Sunny  Tripower Core 1.
Pada hasil simulasi skenario 2, sistem PLTS atap yang  dirancang  dapat  memenuhi  kebutuhan  energi kawasan  bahkan  mampu  melakukan  ekspor  energi ke  jaringan  listrik PLN  dengan  nilai  ekspor sebesar 136.709,30 kWh/tahun pada empat tahun awal.
Gambar 10. Single line diagram sistem PLTS atap skenario 2

## IV. K ESIMPULAN
Dari  hasil  analisis  di  dapatkan  kesimpulan bahwa  kawasan  PT.DI  memiliki  potensi  PLTS atap sebanyak  21  atap  gedung,  total    daya  PLTS  yang dapat  di  bangkitkan  sebesar  145,78  MWp.  Untuk skenario 1 dimana skenario mensimulasikan  bahwa daya  PLTS  atap  maksimal  sama  dengan  daya terpasang  di  kawasan  PT.DI  yaitu  sekitar  6  Mw maka di dapatkan rancangan PLTS atap membutuhkan  11.149  module  surya  agar  bisa menghasilkan  daya  output  sebesar  6.020,46  kWp, dengan  daya  tersebut  skenario  1  dapat  memenuhi sekitar 42,8 % kebutuhan energi dari kawasan.
Sedangkan  untuk  skenario  2  dimana  nilai  acuan simulasi yang harus dipenuhi adalah nilai konsumsi energi  listrik  kawasan  pertahun  yaitu  sebesar 22.008.800 kWh/tahun, didapatkan untuk memenuhi  kebutuhan  tersebut  di  butuhkan  daya PLTS  atap  sebesar  14691,74  kWp,  dengan memanfaatkan  jumlah  module  surya  sebanyak 26.223  modul  sehingga  model  sistem  PLTS  atap pada  skenario  2  dapat  memenuhi  100%  kebutuhan energi  listrik  di  kawasan  PT.  Dirgantara  Indonesia serta  dapat  melakukan  ekspor  energi  ke  jaringan
- 1,000.00 2,000.00 3,000.00 4,000.00 5,000.00 6,000.00 7,000.00 8,000.00 Ene rg i ( kW h) Waktu ( jam) Konsumsi Energi (kWh) Energi Dari PLN (kWh) Produksi Energi PV (kWh)
listrik  PLN  sebesar  136,8  MWh/tahun  selama  4 tahun  pertama  dan  setelah  tahun  ke  5  PLTS  atap tidak  lagi  dapat  melakukan  eksport  energi dikarenakan degradasi daya pada modul surya.

## U CAPAN T ERIMA K ASIH
Terima  kasih  disampaikan  kepada  PT.  DI  yang telah  bersedia  memberikan  kemudahan  terhadap akses data yang dibutuhkan.

## R EFERENSI
[1]  D. J. Ketenagalistrikan, “Statistik Ketenagalistrikan 2019,”
Https://Gatrik.Esdm.Go.Id/Frontend/Download_In dex?Kode_Catagory=Statistik. ,  vol.  33,  no.  9,  pp. 1689–1699, 2022.
[2]  R.  T.  Kristiyani,  “Analisis  teknis  dan  ekonomis pembangunan  sistem  plts  berkelanjutan  pada fasilitas  publik  kabupaten  Brebes,” Tesis  Magister Universitas Gadjah Mada , 2021.
[3]  E.  Nur,  “Analisis  keberlanjutan  rancang  bangun integrasi  plts  dalam  bangunan  hijau  kompleks kantor bupati wonogiri,” Tesis Magister Universitas Gadjah Mada , 2020.
[4]  S.  M.  Hafidz ,  “Perancangan  dan  Analisis Pembangkit Listrik Tenaga Surya Kapasitas 10 Mw on  Grid  Di  Yogyakarta,” Jur.  Tek.  Elektro,  Sekol. Tinggi Tek. PLN , vol. 7, no. 1, p. 49, 2015.
[5]  A. A. N. B. B. Nathawibawa, I. N. S. Kumara, and
W.  G.  Ariastina,  “Analisis  Produksi  Energi  dari Inverter pada Grid-connected PLTS 1 MWp di Desa Kayubihi  Kabupaten  Bangli,” Maj.  Ilm.  Teknol. Elektro , vol. 16, no. 1, p. 131, 2016.
[6]  H.  R.  Iskandar,  E.  Taryana,  and  S.  Syaidina,
“Perancangan Kebutuhan Energi Listrik
Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  Di  Hanggar Delivery  Center  PT.  Dirgantara  Indonesia,”
Prosiding Semin.  Nas.  Sains  dan  Teknol.  Fak.  Tek. Univ.  Muhammadiyah  Jakarta ,  vol.  018,  pp.  1–11, 2018.
[7]  Y. A.  Nugroho,  “Analisis  Tekno-Ekonomi Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  (PLTS)  Di  Pt Pertamina  (Persero)  Unit,” Tesis  Magister  Institut Teknologi Sepuluh November , 2016.
[8]  A. Miller and B. Lumby, “Utility Scale Solar Power Plants.  A  Guide  for  developers  and investors,” Int. Financ.  Corp.  [IFC] ,  p.  204,  2012,  [Online]. Available: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/04b38b804a 178f13b377ffdd29332b51/SOLAR%2BGUIDE%2 BBOOK.pdf?MOD=AJPERES.
[9]  “JAM72S30  MR  515-540  .pdf.”  JA  Solar  Corp.,
2020, [Online]. Available:
https://www.jasolar.com/.
[10]  T. Gt et al. , “GT500 and GT500 MVX grid-tie solar inverters, ” vol. 1, no. 1, 2018, [Online]. Available: http://solar.schneider-electric.com/wp- content/uploads/2014/10/gt-500-and-gt-500-mvx- datasheet-20141002_eng.pdf.