## Contents list available at journal.uib.ac.id

## Journal of Civil Engineering and Planning
Journal homepage: https://journal.uib.ac.id/index.php/jce JCEP - UIB

## STUDI PERENCANAAN PENGEMBANGAN  SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DI DUSUN TUTI, KABUPATEN LOMBOK UTARA, INDONESIA

## STUDY  OF  DRINKING  WATER  SUPPLY  SYSTEM  DEVELOPMENT  PLANNING  IN DUSUN TUTI, NORTH LOMBOK REGENCY, INDONESIA
Ari Ramadhan Hidayat 1 , Muhammad Khalis Ilmi 2
1,2 Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Mataram Emai korespondensi: ari.utara82@gmail.com

## INFO
ARTIKEL

## ABSTRAK
Kata kunci : Jaringan Perpipaan SPAM Air Baku Dusun Tuti
Dusun  Tuti  merupakan  salah  satu  bagian  dari  wilayah  administratif  Desa  Sokong,  Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Dusun Tuti memiliki jumlah penduduk sebesar 596 jiwa yang tersebar  di  5  (lima)  RT.  Saat  ini  pemenuhan  kebutuhan  air  bersih  di  Dusun  Tuti  memanfaatkan beberapa titik sumur bor yang masih berfungsi. Total terdapat 5 titik lokasi sumur bor. Namun yang dapat beroperasi saat ini hanya 2 titik sumur bor saja dan tidak mampu melayani jumlah kebutuhan air  bersih  di  Dusun  Tuti.  Hal  ini  akibat  tidak  adanya  jaringan  Sistem  penyedian  air  minum  yang memadai untuk mendistribusikan air yang berasal dari beberapa sumur bor yang masih beroperasi. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Dusun  Tuti  untuk  mengatasi  masalah  tersebut.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menghitung proyeksi kebutuhan air bersih di Dusun tuti untuk 15 tahun ke depan dan merencanakan jaringan perpipaan  air  bersih  sehingga  nantinya  kebutuhan  air  bersih  masyarakat  Dusun  Tuti  dapat terpenuhi.  Proyeksi  jumlah  penduduk  untuk  mengetahui  proyeksi  kebutuhan  air  bersih menggunakan  metode  aritmatika.  Hasil  proyeksi  jumlah  penduduk    menunjukkan  bahwa  jumlah penduduk pada tahun 2038 sebesar 920 jiwa dengan rata-rata kebutuhan air bersih sebesar 0,11 liter/detik.  Rencana  pengembangan  sistem  jaringan  distribusi  utama  pada  tahun  2022-2038 menggunakan  pipa  PVC  berdiameter  2  inci  sepanjang  450  m,  pipa  PVC  berdiameter  1,5  inci sepanjang 3000 m dan pipa PVC berdiameter 0,5 inci sepanjang 3600 m.

## ARTICLE
INFO

## ABSTRACT
Keywords: Pipeline Network SPAM Raw Water Dusun Tuti
Dusun  Tuti  is  part  of  the  administrative  area  of  Sokong  Village,  Tanjung  District,  North  Lombok Regency. Tuti Hamlet has a population of 596 people spread across 5 (five) RT. Currently, meeting the need for clean water in Tuti Hamlet uses several drilled wells that are still functioning. In total there are 5 locations for drilled wells. However, currently only 2 drilled wells can operate and are unable to serve the amount of clean water needed in Tuti Hamlet. This is due to the absence of an adequate drinking water supply system network to distribute water originating from several drilled wells that are still operating. Therefore, it is necessary to plan the development of a drinking water supply  system  (SPAM)  in  Tuti  Hamlet  to  overcome  this  problem.  The  aim  of  this  research  is  to calculate the projected clean water needs in Tuti Hamlet for the next 15 years and plan the clean water  piping  network  so  that  the  clean  water  needs  of  the  Tuti  Hamlet  community  can  be  met. Population projections to determine the projected need for clean water using arithmetic methods. The  population  projection  results  show  that  the  population  in  2038  will  be  920  people  with  an average  need  for  clean  water  of  0.11  liters/second.  The  main  distribution  network  system development plan in 2022-2038 uses 2 inch diameter PVC pipes for 450 m, 1.5 inch diameter PVC pipes for 3000 m and 0.5 inch diameter PVC pipes for 3600 m.
Journal of Civil Engineering and Planning Vol. 4. No. 2 Tahun 2023

## 1. Pendahuluan
Keberadaan air di bumi sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup manusia. Hampir 70% permukaan bumi tertutupi oleh air[1]. Air dimanfaatkan untuk berbagai kebtuhan diberbagai sektor. Salah satu bentuk pemanfaatannya adalah untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan air minum bagi manusia. Jenis kebutuhan air bersih dapat berupa kebutuhan air domestik atau kebutuhan untuk rumah tangga, kebutuhan nondomestik, pelayanan umum, dan industri[2].
Kebutuhan air bersih untuk masing-masing daerah tentunya berbeda- beda, terutama kebutuhan air domestik. Kebutuhan   air   non-domestik adalah   kebutuhan   air   bersih   untuk sarana   dan   prasarana daerah   yang terindentifikasi   ada   atau   bakal   ada berdasarkan    rencana    tata    ruang[3]. Kebutuhan air domestik ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, usia pengguna (anak, pertumbuhan produktif, lanjut usia), agama, budaya, adat istiadat/kebiasaan, ketrsedian air, iklim dan cuaca, harga layanan air, tingkat pendapatan (individual dan/atau keluarga,), tingkat kesadaran masyarakat pada air bersih yang sehat, dan usah atau industri rumah tangga [4]. Penyedian kebutuhan air bersih harus memenuhi unsur kualitas, kuantitas dan kontinuitas[5]
Dusun Tuti merupakan salah satu bagian dari wilayah administratif Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Dusun Tuti memiliki jumlah penduduk sebesar 596 jiwa yang tersebar di 5 (lima) RT. Saat ini pemenuhan kebutuhan air bersih di Dusun Tuti memanfaatkan beberapa titik sumur bor yang masih berfungsi. Total terdapat 5 titik lokasi sumur bor. Namun yang dapat beroperasi saat ini hanya 2 titik sumur bor saja.
Sumur Bor yang beroperasi saat ini tidak mampu melayani jumlah kebutuhan air bersih di Dusun Tuti. Hanya  mampu  memenuhi  kebutuhan  air  bersih  bagi  masyarakat  yang  lokasinya  dekat  dengan  titik sumur  bor.    Hal  ini  akibat  tidak  adanya  jaringan  Sistem  penyedian  air  minum  yang  memadai  untuk mendistribusikan  air  yang  berasal  dari  beberapa  sumur  bor  yang  masih  beroperasi.  Sementara  itu, masyarakat yang jauh dari titik sumur bor harus menempuh jarak kurang lebih sejauh 1  km menuju mata air yang berada disekitar aliran sungai.
Oleh karena itu, perlu dilakukan perencanaan pengembangan jaringan sistem penyediaan air minum berupa  jaringan  perpipaan  yang  memadai  dengan  harapan  sebagai  solusi  untuk  mengatasi  masalah tersebut diatas
2. Tinjauan Pustaka.
2.1 Sistem Penyediaan Air Bersih
Sistem air bersih adalah sistem penyedian air bersih yang meliputi sistem pengambilan air baku, proses pengolahan air baku, proses pengolahan air baku, sistem transmisi dan reservoir air bersih serta sistem distribusi  dan  perpipaan  yang  dioperasikan  sedemikian  rupa  sehingga  air  yang  dihasilkan  secara kuantitas dapat memenuhi kebutuhan yang tersedia setiap saat, serta secara kualitas dapat memenuhi syarat sebagai air bersih sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
416/Menkes/Per/IX/1990/ tanggal 3 September 1990 [6].

## 2.2 Sistem Jaringan Perpipaan
Sistem  jaringan  perpipaan  tidak  hanya  berupa  pipa-pipa  yang  saling  sambung  dari  mata  air  atau reservoir hingga kerumah penduduk atau lokasi yang membutuhkan. Jalannya air perlu direncanakan dengan baik.
Pipa merupakan komponen utama dalam jaringan perpipaan yang menghubungkan sumber air dengan pelanggan.  Penggunaan  pipa  dalam  mengalirkan  air  baku  ke  konsumen  memberikkan  banyak keuntungan diantaranya meminimalisir pencurian air, mencegah dari polusi, dan sebagainya.
Beberapa jenis serta keuntungan dan kekurangan jenis-jenis pipa yang umumnya sering digunakan di pasaran disajikan pada tabel dibawah ini [1].
Tabel 1 Jenis-Jenis Pipa, Keuntungan, dan Kekurangannya No. Jenis Pipa Keuntungan Kerugian 1 Bambu Murah, mudah didapatkan, banyak terdapat di daerah pelosok Cepat rusak, banyak kebocoran 2 PVC Ringan, mudah diangkut dan dipasang, serta tidak bereaksi dengan air. Tekanan rendah, tidak tahan terhadap sinar matahari langsung 3 HDPE Ringan, mudah diangkut dan dipasang, tidak bereaksi dengan air, panjang pipa bisa mencapai 100 me tanpa sambungan untuk diameter kecil. Tekanan rendah 4 Baja, galvanized iron Tekanan tinggi, tahan terhadap cuaca dan tekanan langsung, lebih baik untuk pipa di luar tanah dibandingkan dengan pipa lain, lebih tahan terhadap benturan/gesekan atau terhadap pengeboran untuk pengambilan air ilegal. Lebih berat, investasi, transportasi, dan instalasi lebih mahal.

## 2.3 Aliran dalam Pipa
Aliran air dalam pipa berbeda dengan muka air bebas, tekanan air atau tekanan dalam air sepanjang aliran tidak sama dengan tekanan atmosfer. Air mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan lebih rendah. Pada aliran dalam pipa dikenal persamaan Bernaulli (persamaan energi) dan persamaan kontinuitas. Persamaan Bernoulli menyatakan bahwa jumlah energi pada suatu titik di dalam suatu aliran tertutup sama  besarnya  dengan  jumlah  energi  di  titik  lain  pada  jalur  aliran  yang  sama.  Persamaan  Bernoulli untuk  aliran  sepanjang  garis arus  diturunkan  berdasarkan hukum Newton  II  tentang gerak  (F=Ma). Persamaan ini diturunkan berdasarkan anggapan bahwa:
a. Zat cair adalah ideal, jadi tidak mempunyai kekentalan (kehilangan energi akibat gesekan adalah nol).
b. Zat cair adalah homogen dan tidak termampatkan (ρ = konstan).
c. Aliran adalah kontinyu dan sepanjang garis arus.
d. Kecepatan aliran adalah merata dalam suatu penampang
e. Gaya yang bekerja hanya gaya berat dan tekanan
Persamaan yang kedua (kontinuitas) menyatakan bahwa pada pipa berlaku sebagai berikut:
A 1 V 1 = A 2 V 2
(1)
dengan:
A1  : area pipa pada potongan 1 A2  : area pipa pada potongan 2
V 1 : kecepatan rerata aliran dalam pipa ( di titik 1 ) V 2 : kecepatan rerata aliran dalam pipa ( di titik 2 )
Journal of Civil Engineering and Planning Vol. 4. No. 2 Tahun 2023

## 2.3.1 Kehilangan energi mayor (utama)
Selama perjalanan di dalam pipa, air mengalami kehilangan energi. Kehilangan energi yang diakibatkan oleh adanya gesekan air dengan dinding pipa disebut kehilangan energi utama (mayor).
Persamaan  yang  sering  digunakan  untuk  menghitung  parameter  aliran  air  dalam  pipa  adalah Persamaan  Darcy  Weisbach  dan  Persamaan  Hazen  Williams.  Kedua  persamaan  tersebut  memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.
a. Persamaan Darcy Weisbach Secara umum persamaan Darcy Weisbach secara matematis dapat ditulis sebagi berikut:
ℎ 𝑓 = 8𝑓 𝐿 𝐷 5 𝑄 2 𝜋 2 𝑔 (2)
dengan:
Hf : kehilangan energi atau tekanan (mayor) (m) Q : debit (m 3 /s)
f : koefisien gesek L : panjang pipa (m) D : diameter pipa (m) g
: percepatan gravitasi (m/s 2 )
Faktor yang berpengaruh terhadap kehilangan energi akibat gesekan adalah usia pipa dalam jaringan. Semakin  bertambah  usia,  pipa  menjadi  rusak  sehingga  kekasarannya  bertambah.  Bertambahnya kekasaran  dinding  pipa  inilah  yang  menyebabkan  berkurangnya  energi  air  atau  fluida  selama pengaliran. Selain diameter kekasaran, karakter fluida sendiri yaitu kekentalan fluida ikut menentukan koefisien kekasaran. Semakin besar harga kekentalan fluida, koefisien kehilangan energi semakin besar. Faktor  lain  yang  berpengaruh  pada  kehilangan  energi  akibat  gesekan  adalah  kecepatan  fluida  yang mengalir. Secara matematis koefisien kehilangan energi f dapat ditulis sebagai berikut [4], [7]:
𝑓 = 𝐹 ( 𝜀 𝐷 𝑉𝐷 𝜐 ) = 𝐹 ( 𝜀 𝐷 𝑅𝑒) (3)
dengan:
𝜀 : diameter kekasaran pipa (m)
D   : diameter pipa (dalam) (m)
V   : kecepatan aliran (m/s) υ : kekentalan kinematik (m 2 /s)
Barr [7] memberikan persamaan matematis untuk harga f sebagai berikut.
1 √𝑓 = −2𝑙𝑜𝑔 10 ( 𝜀 3.7𝐷 + 5.1286 𝑅 𝑒 0.89 ) (4)
Sedangkan Swamee dan Jain [7] mengemukakan persamaan berikut.
𝑓 = 0.25
(𝑙𝑜𝑔 10 ( 𝜀 3.7𝐷 + 5.74 𝑅𝑒 0.89 )) 2 (5)
dengan:
f
: koefisien gesekan k : koefissien kekasaran
Re : angka Reynolds
D : diameter pipa (m)
b. Hazen Williams Persamaan Hazen Williams secara matematis dapat ditulis sebagai berikut [7]: 𝑄 = 𝐶 𝑢 𝐶 𝐻𝑊 𝑑 2,63 𝑖 0,54 (6)
Dengan Cu=0,2785, maka persamaan di ats dapat ditulis sebagai berikut:
𝑄 = 0,2785𝐶 𝐻𝑊 𝑑 2,63 𝑖 0,54 (7)
dengan:
𝐶 𝐻𝑊 : koefisien Hazen Williams
𝑖 : Kemiringan atau slope garis tenaga (𝑖 = ℎ 𝑓 𝐿 ) D : diameter pipa (m) Q : debit aliran (m 3 /s)
Dalam perhitungan yang dilakukan, baik dengan Persamaan Darcy Weisbach maupun Persamaan Hazen Williams, telah digunakan kekasaran pipa baru. Tentu, dengan bertambahnya usia, pipa menjadi rusak sehingga  kekasarannya  bertambah.  Dalam  hal  ini  perubahan  kekasaran  pipa  perlu  diakomodasi. Sehingga dalam perencanaan digunakan angka kekasaran pipa untuk 20 tahun, agar saat usia jaringan mencapai 20 tahun, jaringan perpipaan masih dapat berfungsi seperti baru.

## 2.3.2 Kehilangan energi minor (sekunder)
Kehilangan energi sekunder disebabkan oleh adanya hambatan atau turbulensi atau lokal selama air mengalir dalam pipa, misalnya perubahan penampang pipa secara tiba-tiba, belokan, katup, atau alat ukur  yang  dipasang  pada  pipa.  Kehilangan  energi  sekunder  relatif  kecil  dibandingkan  dengan kehilangan  energi  primer  akibat  gesekan  dengan  dinding  pipa.    Kehilangan  energi  sekunder  secara matematis ditulis dalam persamaan berikut [7]
ℎ 𝑓 = 𝐾 𝑄 2 2𝐴 2 𝑔 (8)
atau
ℎ 𝑓 = 𝐾 𝑉 2 2𝑔 (9)
dengan:
ℎ 𝑓 : kehilangan energi atau tekanan
v : kecepatan rata-rata dalam pipa
g : gravitasi bumi (m/s 2 ) K : koefisien kehilangan energi atau tekanan
Nilai koefisien K sangat beragam tergantung dari bentuk fisik belokan, penyempitan, pelebaran, katup, dan sambungan , nilai K ini masih berupa nilai pendekatan sangat dipengaruhi oleh bahan, kehalusan membuat sambungan, serta umur sambungan itu sendiri [7]

## 2.4 Kebutuhan Air
Kebutuhan  air  memiliki  cakupan  yang  luas,  misalnya  kebutuhan  air  untuk  irigasi,  kebutuhan  untuk industri,  peternakan  atau  perikanan,  termasuk  kebutuhan  air  untuk  rumah  tangga.  Sementara kebutuhan air domestik adalah kebutuhan air untuk keperluan sehari-haari dalam ruang lingkup rumah tangga termasuk industri kecil dalam rumah tangga (skala rumah tangga).
Adapun besarnya kebutuhan air untuk keperluan domestik dapat dilihat pada tabel dibawah ini[8].
Tabel 2 Kriteria Perencanaan Air Bersih No Kategori Ukuran Kota Jumlah Penduduk (Jiwa) Kebutuhan air (l/o/h) 1 I Kota Metropolitan >1.000.000 190 2 II Kota Besar 500.000 s/d 1.000.000 170 3 III Kota Sedang 100.000 s/d 500.000 150 4 IV Kota Kecil 20.000 s/d 100.000 130 5 V Pedesaan <20.000 30
(Sumber: Dirjen Cipta Karya,1998)

## 2.5 Proyeksi Jumlah Penduduk
Dalam   proyeksi  jumlah   penduduk   di masa   yang   akan   datang   dapat diprediksi  berdasarkan  laju perturnbuhan  penduduk  yang  direncanakan  relatif naik setiap tahunnya Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalarn proyeksi jurnlah penduduk yaitu [9]:
a. Metode  Geometrik
Yn  =Pt(I+r)" (10) Dengan : Yn : Jurnlah penduduk pada tahun ke n perencanaan (jiwa) Pt : jurnlah  penduduk pada awal tahun perencanaan (jiwa) I : ratio angka perturnbuhan  tiap tahun (%) r : periode tahun perencanaan b . Metode  Aritmatik
Pn  =  Pt (1  + in) (11) Dengan : Pn : Jurnlah penduduk pada tahun ke n perencanaan (jiwa) Po :  jurnlah  penduduk pada awal tahun perencanaan (jiwa) I : ratio angka pertumbuhan  tiap tahun ( % )
n : periode  tahun perencanaan
c.    Metode  Eksponensial
Perkembangan penduduk  berdasarkan  metode  eksponensial   dapat didekati  dengan persamaan s ebagai berikut :
Pn  =P0.e (12) Dengan : Pn : Jumlah penduduk pada tahun ke n perencanaan (jiwa) Po :  jumlah  penduduk pada awal tahun perencanaan (jiwa) i
: ratio angka pertumbuhan  tiap tahun  ( % )
n : periode tahun perencanaan
e : bilangan  logaritma natural besamya  sama dengan 2.7182818
Journal of Civil Engineering and Planning Vol. 4. No. 2 Tahun 2023

## 3. Metode Penelitian

## 3.1 Lokasi Penelitian
Desa  Sokong  merupakan  salah  satu  desa  dari  43  desa  yang  ada  di  Kabupaten  Lombok  Utara.  Desa Sokong termasuk wilayah administratif dari Kecamatan Tanjung dengan luas wilayah 31,55 Km 2 atau sebesar 21,99% dari luas total Kecamatan Tanjung. Jarak Desa Sokong ke Ibu Kota Kabupaten yakni berjarak  3  Km.  Jumlah  penduduk  Desa  Sokong  yakni  sebanyak  11.640  jiwa,  dengan  kepadatan penduduk sebesar 369 jiwa/km2 atau sebesar 21,11%. Mayoritas penduduk bekerja sebagai petani dan buruh harian lepas [10]

## Gambar 1 Peta Administratif Desa Sokong
Dusun  Tuti  merupakan  salah  satu  bagain  wilayah  administrasi  Desa  Sokong.  Dusun  Tuti  berbatasan dengan  Dusun  Orong  Nagasari  pada  sebelah  utara,  sebelah  selatan  berbatasan  dengan  Dusun  Tanak Sanggar, sebelah timur berbatasan dengan Dusun Murjemeneng, dan Sebelah barat berbatasan dengan Dususn Pengembuk. Dusun Tuti memiliki jumlah penduduk sebesar 594 jiwa yang tersebar di 5 (lima) RT dengan rincian 296 jiwa laki-laki dan 298 jiwa perempuan.

## 3.2 Pengumpulan Data
Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi literatur yang mana bertujuan untuk mendapatkan landasan teori yang mendukung penelitian ini. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data: a. Data  Primer,  Pengumpulan  data-data  primer  diperoleh  dari  survei  langsung  ke  daerah perencanaan,  survei  ini  dilakukan  di  Dusun  Tuti,  Desa  Sokong,  Kecamatan  Tanjung,  Kabupaten Lombok Utara. Beberapa alat yang dibawa untuk pengumpulan data primer adalah kamera, Global Positioning System (GPS), alat tulis, pillog (cat), dan juga alat ukur (meteran gulung 50 m).
b. Data Sekunder, Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari instansi-instansi terkait. Data-data sekunder  yang  dimaksud  adalah  jumlah  penduduk,  pete  topografi  lahan  dan  jumlah  sumber  air bersih  yang  digunakan  warga.  Kemudian  dilanjutkan  Pengolahan  data  dengan  menggunakan
Journal of Civil Engineering and Planning Vol. 4. No. 2 Tahun 2023
beberapa perangkat lunak; MS Office untuk analisis dan penulisan hasil penelitian, AutoCad dan ArcMap  untuk  menggambar  pipa  yang  akan  diatanam  disepanjang  jalur  perencanaan,  serta WATERNET untuk simulasi dan permodelan hidrolis perpipaan jaringan distribusi.

## 3.3 Diagram Alir Penelitian
Diagram alir penelitian pada studi ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

## Gambar 2 Diagram alir penelitian
4. Hasil dan Pembahasan
4.1 Analisis Kebutuhan Air
4.1.1 Proyeksi jumlah pertumbuhan penduduk
Salah  satu  factor  dalam  merencanakan  Sistemm  Penyedian  Air  Minum  (SPAM)  adalah  jumlah kebutuhan  air  yang  dapat  diperoleh  dari  jumlah  penduduk.  Data  jumlah  penduduk  akan diproyeksikan untuk 15 tahun kedepan. Proyeksi jumlah penduduk pada lokasi studi menggunakan persamaan Aritmatik (persamaan yang hasilnya dapat dilihat pada table di bawah ini.
Tabel 3 Proyeksi Jumlah penduduk Dusun Tuti sampai dengan tahun 2038
RT 1 2 3 4 5 Jml. Penduduk 2022 (Jiwa) 180 180 168 132 140 No Rasio/Tahun 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 1 2024 182 182 170 133 141 2 2025 184 184 171 135 143 3 2026 185 185 173 136 144
Mulai Studli Literatur Pengumpulan Data Analisis perencanaan jaringan perpipaan Analisis jumlah kebutuhan air bersih Proyeksi Jumlah Penduduk 15 tahun kedepan Layout jaringan perpiaan Desain reservoir dan pipa distribusi Hasil dan Pembahasan Kesimpulan Selesai
Journal of Civil Engineering and Planning Vol. 4. No. 2 Tahun 2023
RT 1 2 3 4 5 Jml. Penduduk 2022 (Jiwa) 180 180 168 132 140 No Rasio/Tahun 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 4 2027 187 187 175 137 146 5 2028 189 189 176 139 147 6 2029 191 191 178 140 148 7 2030 193 193 180 141 150 8 2031 194 194 181 143 151 9 2032 196 196 183 144 153 10 2033 198 198 185 145 154 11 2034 200 200 186 147 155 12 2035 202 202 188 148 157 13 2036 203 203 190 149 158 14 2037 205 205 192 150 160 15 2038 207 207 193 152 161

## 4.1.2 Jumlah kebutuhan air bersih (domestik)
Jumlah  kebutuhan  air  bersih  untuk  keperluan  domestik  tergantung  dari  jumlah  penduduk  di daerah  perencanaan.    Kebutuhan  air  untuk  masing-masing  orang  perhari  disesuaikan  dengan standar yang telah di tentutan yakni pada Tabel 2. Dalam analisis ini digunakan standar kebutuhan air bersih untuk penduduk di Dusun Tuti adalah sebesar 50 l/o/h. Adapaun jumlah kebutuhan air bersih di Dusun Tuti untuk 15 Tahun kedepan dapat di lihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 4 Proyeksi Jumlah Kebutuhan Air Domestik Dusun Tuti sampai dengan tahun 2038
Lokasi Jumlah KK Jml. Penduduk 2022 (Jiwa) Jml. Penduduk 2038 (Jiwa) Kebutuhan Air (liter/detik) RT 1 45 180 207 0.12 RT 2 45 180 207 0.12 RT 3 42 168 193 0.11 RT 4 33 132 152 0.09 RT 5 35 140 161 0.09
Proyeksi  Jumlah  Kebutuhan  Air  Domestik  Dusun  Tuti  sampai  dengan  tahun  2038  di  kelima  RT menunjukkan  bahwa  rata-rata  kebutuhan  airnya  sebesar  0,11  liter/detik.  Besaran  kebutuh  air tersebut  akan  dijadikan  acuan  untuk  desain  perencanaan  pengembangan  sistem  penyediaan  air minum di Dusun Tuti.
4.1.3 Jumlah kebutuhan air bersih (non-domestik)
Kebutuhan air Non-domestik adalah kebutuhan air bersih untuk keperluan selain untuk keperluan rumah  tangga  dan  sambungan  kran  umum,  seperti      penyedian  air  bersih  untuk  perkantoran, fasilitas Kesehatan, tempat ibadah, sekolah dan lain sebagainya. Tabel kebutuhan air bersih untuk keperluan non-domestik dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 5 Proyeksi Jumlah Kebutuhan Air non-domestik Dusun Tuti
Lokasi Fasilitas Kebutuhan Air Kebutuhan Air Sekolah (Jml. Siswa) Tempat Ibadah (Unit) Sekolah (l/siswa/hari) Tempat Ibadah (L/unit/hari) Sekolah (l/detik) Tempat Ibadah (L/detik) Rt 1 500 1 10 2000 0.1 0.023 Rt 2 - 1 - 2000 - 0.023 Rt 3 - - - - - - Rt 4 - - - - - - Rt 5 - 1 - 2000 - 0.023 Total 500 3 10 6000 0.1 0.069
Jumlah  Kebutuhan  Air  non-domestik  Dusun  Tuti  di  kelima  RT  adalah  sebesar  0,069  liter/detik. Besaran  kebutuh  air  tersebut  akan  dijadikan  acuan  untuk  desain  perencanaan  pengembangan sistem penyediaan air minum di Dusun Tuti

## 4.2 Analisis Jaringan Perpipaan
4.2.1 Sumber air baku
Sumber air baku yang digunakan dalam Sistem Penyedian Air Minum (SPAM) Dusun Tuti yakni dengan memanfaatkan sumur bor eksisting. Terdapat tiga titik sumur bor eksiting yang akan digunakan dengan daerah layanan seperti yang ditunjukkan pada table berikut.
Tabel 6 Koordinat sumur Bor sebagai sumber air bersih di Dusu Tuti
Titik Sumur Bor Lokasi
Koordinat
Kapasitas (l/detik) Daerah layanan x y Elevasi (m) SB 1 RT 1 406649,93 9072838,12 77 5 RT 1 SB 2 RT 2 593462,10 9073586,04 45 5 RT 2 & RT 3 SB 3 RT 5 406172,19 927580,92 132 5 Rt 4 & RT 5

## 4.2.2 Layout jaringan perpipaan
Untuk  skema  jaringan  Sistem  Penyedian  Air  Minum  (SPAM)  Dusun  Tuti,  didapatkan  dengan melakukan survey langsung kelapangan melihat kondisi medan yang akan di lalui. Hasil survey lapangan tersebut kemudian dimodelkan ke dalam program SIG (system informasi geografis) ArcMap yang hasilnya ditunjukkan pada Gambar 3 dibawah ini.
Journal of Civil Engineering and Planning Vol. 4. No. 2 Tahun 2023
Gambar 3 Layout rencana skema jaringan perpipaan air bersih di Dusun Tuti
Rencana skema jaringan perpipaan air bersih di Dusun Tuti dibuat dengan mempertimbangkan kondisi letak sumber air air bersih dalam hal ini sumur bor eksisting, kondisi topografi lahan dan letak antar RT

## 4.3 Perencanaan Jaringan Perpipaan

## 4.3.1 Perencanaan diameter pipa transmisi
Untuk menentukan diamater pipa yang akan digunkan dalam perencanaan ini mengacu pada persamaa Debit (Q) yakni sebagai berikut:
Q = A x V
A = V Q
Dengan:
A : penampang pipa (m) Q : debit (m 3 / d) V : kecepatan aliran (m /s) berkisar antara 0,3 – 1,0 m/s)
Sehingga kebutuhan pipa untuk distribusi pada SPAM Dusun Tuti adalah : Diketahui Demand (Q)   = 0,80 l/d = 0,00080 m 3 /d Kecepatan(V) = 0,5 m/d (diasumsikan)
A = 0,00080 0,5 = 0,00159 m 2 A = ¼ x 𝜋 x D 2 0,00159   = 0,25 x 3,14 x D 2
Journal of Civil Engineering and Planning Vol. 4. No. 2 Tahun 2023
D = 0,045 m
= 4,50   cm = 5 cm = 2 inch
Berdasrkan  Tabel  7,  Perkiraan  Besarnya  Diameter  Pipa  yang  dikeluarkan  oleh  Proyek    Perdesaan sebagai Standar untuk Pengadaan Air Bersih tahun 2008, untuk jumlah pelanggan berkisar antara 500 s/d 700 orang dengan kebutuhan air 0,53 – 0,80 l/d, maka diamater pipa yang digunakan yaitu 1,5 inchi. Dalam perecanaan SPAM Dusun Tuti dari hasil analisa didapatkan diameter yang sesuai dengan total kebutuhan yang ada yaitu pipa dengan diamter 4,50 cm atau lebih mendekati 2 inchi.
Tabel 7 Perkiraan Besarnya Diameter Pipa Jumlah Pemakai (orang) Kebutuhan Debit Air (liter/detik) Diameter Pipa (inchi) 100 125 250 375 500 750 1000 1500 2000 3000 0 – 0,10 0,10 – 0,30 0,26 0,30 – 1,00 0,53 0,80 1,00 – 1,50 1,50 – 3,00 2,11 3,00 – 8,00 ¾ 1,00 1,00 1,50 1,50 1,50 2,00 3,00 3,00 4,00 4.3.2 Desain pompa
1) Desain Pompa 1 (Daerah Pelayanan RT 1)
a) Menghitung head Loss/ Kehilangan Tekanan
Diketahui:
• Demand :0,18 l/d
• Faktor Jam Puncak
:1,5
• Faktor Kekasaran (f)
:0,0015
• Diameter pipa (D) : 0,06 m (2,5 inch)
• Panjang pipa (L)
:70 m
Untuk menghitug Head Loss digunkan persamaan Darcy Weisbach sebagai berikut:
Debit Max = Demand x Faktor jam Puncak = 0,18 x 1,5 = 0,27 l/d = 2,7 x 10 −4 𝑚 3 /𝑑
Head Loss (Hf) = 8𝑓𝑥 𝐿 𝐷 5 𝑥 𝑄 5 𝜋 2 𝑔 = 8𝑥0,0015𝑥 70 0,005 5 𝑥 2,70 x 10 −45 𝜋 2 𝑔 = 0,07 m
Journal of Civil Engineering and Planning Vol. 4. No. 2 Tahun 2023
b) Desain Head Pompa
Diketahui
• Elevasi Pompa : 77,5 m
• Kedalaman Pompa : 60 m
• Elevasi Pelayanan
: 78 m • Tekanan minimum : 10 m (pada elevasi pelayanan) Head Pompa = Head Statis + Hf + Sisa Tekanan ijn
= (78 - (77,5-60)) + 0,07 + 10
= 70,57 m
Untuk dapat menyalurkan debit kebutuhan sebesar 0,27 l/d pada elevasi pelayanan 78 m dibutuhkan sebuah pompa dengan Head 70,57 m.
Hasil perhitungan kehilangan tekanan pada daerah layanan sumur bor yang lain disajikan, pada tabel dibawah ini.
Tabel 8 Desain Pompa Sumur Bor Lokasi Pompa Keterangan Head Desain (m) Head Rencana (m) SB 1 RT 1 70.57 100 Di lokasi telah terpasang pompa tipe submersible dengan head total sebesar 100 m SB 2 RT 2 62.75 100 Di lokasi telah terpasang pompa tipe submersibae dengan head total sebesar 100 m SB 3 RT 5 73.46 100 Akan direncanakan pompa tipe submersible denga head total 100 m 4.3.3 Desain kapasitas reservoir
1) Reservoir 1 (Daerah Pelayanan RT 1)
• Debit harian maksimum
= 0,20 l/d = 0,00020 m 3 /d • Volume reservoir = 80% x Kebutuhan harian maksimum = 80% x 0,00020 = 16,2 x 10 −5 m 3 /d = 14,04 m 3 /hari
Untuk menentukan dimensi reservoir, reservoir memiliki kedalaman 2 m, dengan perbandingan Panjang 2 : 1, sehingga didapatkan dimensi sebagai berikut:
• Volume reservoir = P x L x T
14,04   = P x L x 2
P x L   = 14,04 2 (P : L = 2 : 1) 2L x L   = 7,02 L 2 = 3,51 L = 1,87  dibulatkan = 2 • Panjang (P) = 2 L
Journal of Civil Engineering and Planning Vol. 4. No. 2 Tahun 2023
= 2 x 2

## = 4, 00 m
Dari  perhitungan  di  atas,  untuk  menampung  debit  kebutuhan  maksimum  sebesar  0,20  l/d  atau 14,04 m 3 /hari dibutuhkan reservoir dengan dimensi 4m x 2m x 2m
Hasil perhitungan desain reservoir pada daerah layanan yang lain disajikan, pada tabel dibawah ini.
Tabel 8 Dimensi reservoir Reservoir Koordinat Dimensi (m) X Y Z P L t R1 406649.93 9072838.12 78 4 2 2 R2 406352.40 926624.74 64 5 2,5 2 R3 406118.36 927581.03 135 4,5 2,5 2

## 4.3.4 Desain pipa distribusi
Berdasarkan gambar layout jaringan SPAM Dusun Tuti pada Gambar 3, terdapat beberapa bak pembagi  (BP)  yang  berfungsi  menampung  air  sementara  sebelum  didistribusikan  ke  daerah layanan. Dimensi bak pembagi tergantung dari jumlah kebutuhan air bersih yang dilayani. Untuk analisis pehitungan sama dengan perhitungan pada sub bab 5.3.4 dengan kapasitas volume BP yaitu 50% dari kebutuhan air maksimum daerah layanan. Untuk hasil perhitungan dapat dilihat pada table di bawah ini.
Tabel 9 Dimensi Reservoir dan Bak Pembagi Jaringan Distribusi
Pembagian Wilayah Jumlah KK Jumlah Jiwa Kebtuhan air (l/d) Keb. Total (l/d) Keb. Max (l/d) Bangunan Penampung Kapasitas (M 3 /hari) Dimensi (m) Domestik Non- Domestik P L t RT1 Zona A 35 140 0.08 0.01 0.09 0.13 Reservoir 5.02 - - - Zona B 12 48 0.03 0.01 0.03 0.05 BP1 2.12 1.5 1 1.5 Zona C 5 20 0.01 0.01 0.02 0.02 BP 2 1.07 1 1 1.5 Total 52 208 0.12 0.02 0.14 0.20 Reservoir 1 14.04 4 2 2 RT 2 dan RT 3 Zona A 65 260 0.150 0.005 0.155 0.23 Resrvoir 9.07 - - - Zona B 35 140 0.081 0.005 0.086 0.13 BP 3 5.57 2 1.5 2 Total 100 400 0.231 0.01 0.241 0.36 Reservoir 2 25.04 5 2.5 2 RT 4 dan RT 5 Zona A 40 160 0.093 0.005 0.098 0.15 Resrvoir 5.69 Zona B 38 152 0.088 0.005 0.093 0.14 BP 4 5.42 2 1.5 2 Total 78.00 312.00 0.18 0.01 0.20 0.30 Resrvoir 3 20.74 4.5 2.5 2
Kebutuhan air maksimum pada zona A sampai dengan C yang tersebar di RT 1 sampai dengan RT  5  sebesar  0,20  sampai  dengan  0,30  lt/dt  sehingga  kapasitas  dari  reservoir  sebagai penampung  airnya  nanti  adalah  sebesar  14,04  sampai  dengan  20,74  m 3 /hari.  Dimensi  yang didapatkan  dari  perhitungan  kebutuhan  air  maksimum  tiap-tiap  zona  dan  kapasitas reservoirnya  menjadi  acuan  untuk  menentukan  dimensi  reservoir  sehingga  berturut-turut didapatkan dimensi reservoir untuk zona di RT 1, zona di RT 2 dan zona di RT 3 sebesar (p= 4 m, l=  2 m, t= 2 m); (p= 5 m, l=2,5 m, t=2 m) dan (p= 4,5 m, l=2,5 m, t=2 m) dengan dimensi pipa distribusi seperti yang disajikan pada tabel dibawah ini.
Journal of Civil Engineering and Planning Vol. 4. No. 2 Tahun 2023
Tabel 10 Dimensi dan jenis pipa distribusi No. Diameter (inci) Jenis Pipa Panjang (m) 1 2 PVC 450 2 1.5 PVC 3.000 3 0.50 PVC 3.600
Dimensi dan jenis pipa distribusi yang didapatkan untuk memenuhi Kebutuhan air maksimum pada  zona  A  sampai  dengan  C  yang  tersebar  di  RT  1  sampai  dengan  RT  5  adalah      pipa  PVC diameter 2 inci , 1,5 inci dan 0,50 inci dengan panjang 450 m,  3000 m dan 3600 m yang sudah disesuaikan dengan layout skema jaringan pipa pada Gambar 3.

## 5. Kesimpulan
Hasil  studi  perencanaan  pengembangan  sistem  penyediaan  air  minum  di  Dusun  Tuti  menunjukkan bahwa proyeksi jumlah penduduk  menunjukkan bahwa jumlah penduduk pada tahun 2038 sebesar 920 jiwa dengan rata-rata kebutuhan air bersih sebesar 0,11 liter/detik. Rencana pengembangan sistem jaringan distribusi utama pada tahun 2022-2038 menggunakan pipa PVC berdiameter 2 inci sepanjang 450 m, pipa PVC berdiameter 1,5 inci sepanjang 3000 m dan pipa PVC berdiameter 0,5 inci sepanjang 3600 m.

## Ucapan Terimakasih
Ucapan  terimakasih  disampaikan  kepada  Pihak  Desan  Sokong  dan  Dinas  PUTR  Kabupaten  Lombok Utara atas kerjasamanya dalam pemenuhan data dan survey kondisi di Dusun Tuti.

## Daftar Rujukan
[1] N. Augustone and P. Pamungkas, “Potensi Perencanaan Aliran Air Bendungan Sei Gong Sebagai Sumber Energi Terbarukan Melalui PLTMH,” Journal of Civil Engineering and Planning, vol. 1, no. 1, 2020.
[2] A.  R.  Hidayat,  “Analisis  Dampak  Gempa Bumi  Terhadap  jaringan  Air  Bersih  (Studi  Kasus Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lombok Utara,” Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2019.
[3] I. Agustiar, Ikhtisholiyah, and B. Tamam, “Perencanaan Jaringan Pipa Air Bersih Desa Gendang Kulut Kecamatan Cer me Kabupaten Gresik,” Wahana Teknik, vol. 08, pp. 1 – 9, 2019.
[4] Radianta  Triatmadja, Teknik  Penyedian  Air  Minum  Perpipaan.  Yogyakarta:  Gajah  Mada University Press, 2016.
[5] R.  A.  Juvano,  H.  Yermadona,  and  A.  S.  Yusman,  “Tinjauan  Perencanaan  Jaringan  Perp ipaan Distribusi Air Bersih di Kenagarian Taram Kecamatan Harau,” Ensiklopedia of Jurnal, vol. 1, pp. 147 – 153, 2022.
[6] Anonim, Permenkes RI No. 416/Menkes/Per/IX/1990. 1990.
[7] Radianta Triatmadja, Hidraulika Sistem Jaringan Perpipaan Air Minum. Yogyakarta: Beta Offset, 2013.
Journal of Civil Engineering and Planning Vol. 4. No. 2 Tahun 2023
[8] Anonim, Petunjuk  Teknis  Cara  Perhitungan  Fluktuasi  Pelayanan  Air  Minum  Perkotaan  dan Tekanan. Jakarta: Dirjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, 1998.
[9] A. Suheri, C. Kusmana, M. Yanuar, J. Purwanto, and Y. Setiawan, “Mode l Prediksi Kebutuhan Air Bersih Berdasarkan Jumlah Penduduk di Kawasan Perkotaan Sentul City (A Model for Predicting Clean Water Need Base on Inhabitant Number in The Urban Area Sentul City),” 2019.
[10] BPS, “Kecamatan Tanjung Dalam Angka 2022,” Kabupaten Lombok Utara, 2022.