## Analisis Statistik Konsumsi Energi Listrik Pada Bangunan Gedung Yayasan Widya Dharma Pontianak

## Paskalia Kartini
.
Magister Teknik Elektro UniversitasTanjungpura Pontianak, Staf  Pengajar  Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Widya Dharma e-mail : paskalia_k@yahoo.com
Abstract– Sektor utama yang menggunakan energi listrik terbesar  di  suatu  negara  adalah  sektor  industri,  sektor transportasi, sektor rumah tangga, sektor komersial dan lain-lain.  Bangunan/gedung  merupakan  subsektor  dari sektor  komersial  sehingga  perlu  adanya  suatu  usaha konservasi  energi  listrik  dalam  rangka  mengefisienkan konsumsi  energi  listrik  dengan  cara  melihat  peluang hemat  energi.  Penelitian  ini  dilaksanakan  pada bangunan  gedung  Yayasan  Widya  Dharma  Pontianak, yaitu  dengan  melakukan  audit  energi  mengenai  tingkat konsumsi  energi  listrik  yang  dilihat  dari  tingkat parameter Intensitas Konsumsi Energi (IKE). Dari hasil penelitian  dan  analisis  statistik  dengan  ANOVA diketahui bahwa nilai IKE gedung A 87,49 kWh/m 2 /Tahun,  gedung  B  50,82  kWh/m 2 /Tahun  serta gedung  C  36  kWh/m 2 /Tahun  dan  nilai  IKE  tersebut masih  signifikan  serta  berada  dalam  kategori  efisien sesuai  dengan  standar  ESDM&JICA  Electric  Power Development  Co.,LTD  bahwa  IKE  gedung  komersial adalah  198,2  kWh/m 2 /Tahun.  Peluang  Hemat  Energi masih  dapat  dilakukan  dengan  mengganti  AC  lama dengan AC inverter dengan nilai Net B/C ratio 1,12 dan IRR 60,41%.
Keywords - Konservasi Energi Listrik, IKE, Konservasi EnergiListrik, IKE UjiSignifikansi, AnalisisEkonomis

## 1. Pendahuluan
Kebutuhan  energi  listrik  akan  semakin  meningkat mengikuti  perkembangan  dan  pertumbuhan  ekonomi, sedangkan  hal  tersebut  tidak  diimbangi  oleh  suplai energi listrik yang cukup. Menurut Data Outlook Energi Indonesia 2013 disebutkan bahwa pertumbuhan kebutuhan  akan  energi  pada  tahun  2011  –  2030 diperkirakan sebesar 4,7% pertahun naik, dari sebelumnya yang rata-rata sebesar 3% pertahun [1]. Ada  lima  sektor  utama  yang  menjadi  pengkonsumsi energi  listrik  terbesar  di  suatu  negara  yaitu  sektor transportasi, sektor rumah tangga, sektor industri, sektor komersial  dan  lain-lain.  Bangunan/gedung  merupakan subsektor dari sektor komersial [2].
Untuk  mengetahui  besarnya  konsumsi  energi  listrik pada  sektor  bangunan  gedung  digunakan  parameter indikator  efisiensi  energi  dengan  menggunakan  nilai Intensitas Konsumsi Energi (IKE).
Agar  tidak  terjadi  pemborosan  konsumsi  energi  listrik, Departemen  Pertambangan  dan  Energi,  membuat
petunjuk teknis konservasi energi pada bangunan gedung pengkonsumsi  energi  yang  cukup  besar  misalnya swalayan,  rumah  sakit,  gedung  perkantoran/pendidikan dan lain-lain.
Audit energi pada bangunan gedung dilakukan untuk mengetahui  pola  kebutuhan  konsumsi  energi  pada bangunan  gedung  dan  dilakukan  analisis  lebih  lanjut (analisis  statistik)  serta  untuk  mendapatkan  peluang hemat  energi  (PHE)  pada  bangunan  gedung  tersebut sehingga konsumsi energi listrik pada bangunan tersebut bisa lebih efisien dan menghemat biaya.
Pada  penelitian  ini  akan  dilaksanakan  audit  energi awal  di  bangunan  gedung  Yayasan  Widya  Dharma Pontianak  yang  terdiri  dari  dari  3  gedung  (gedung  A, gedung B dan gedung C) di Jalan H.O.S. Cokroaminoto, Pontianak.  Audit  energi  ini  hanya  dilakukan  pada pencahayaan  (lampu)  dan  alat  pendingin  (AC)  pada gedung tersebut.
empat Pelaksanaan penelitian dilakukan di Bangunan Gedung Yayasan Widya Dharma. Ada tiga gedung yang dijadikan objek  yaitu gedung  A , gedung B dan  gedung C.  Beban  yang  terpasang  pada  masing-masing  adalah gedung A 82,5 kVA, gedung B 41,5 kVA, dan gedung C 66  kVA.  Sumber  data  berasal  dari  PT.PLN  berupa pemakaian  daya  listrik  per-bulan  selama  dua  tahun, beban  harian  yang  dicatat  per-jam  selama  satu  minggu. Untuk  data  fisik  bangunan  didapat  dari  bagian  umum  / pengelola gedung yang diperlihatkan pada Tabel 1 untuk gedung  A,  Tabel  2  untuk  gedung  B  dan  Tabel  3  untuk gedung C.
Tabel 1 . Data Luas Bangunan Gedung A
Tabel 2 . Data Luas Bangunan Gedung B
Tabel 3 . Data Luas Bangunan Gedung C
Diagram  alir  penelitian  yang  akan  dilakukan  adalah sebagai berikut:
Gambar 1 .Diagram Alir Penelitian

## 2. LANDASAN TEORI
Energi  listrik  merupakan  suatu  bentuk  energi  yang dinyatakan  dalam  Watt  Hour.  Energi  yang  digunakan oleh peralatan listrik secara matematis ditulis menjadi:
Energi = Daya x Waktu
(1)
dimana :
Energi  =  energi  listrik  yang   dikonsumsi   peralatan listrik (Watt Hour)
Daya =  daya peralatan listrik (Watt)
Waktu  =  waktu selama peralatan digunakan (Hour)
Tarif  dasar  listrik  (TDL)  merupakan  tarif  yang dikenakan  kepada  konsumen  yang  menggunakan  energi listrik  yang  bersumber  dari PT.Perusahaan  Listrik Negara  (PLN).  Berdasarkan  Peraturan  Menteri Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Republik Indonesia  Nomor  09  Tahun  2014, tarif  tenaga  listrik ditetapkan berdasarkan golongan tarif, sebagai berikut: 1. Untuk keperluan pelayanan sosial (S)
2. Untuk keperluan rumah tangga (R)
3. Untuk keperluan bisnis (B)
4. Untuk keperluan industri (I)
5. Untuk keperluan  kantor  pemerintah  dan  penerangan jalan umum.
6. Untuk  keperluan   traksi  pada   tegangan   menengah, dengan daya  diatas 200 kVA  (T/TM)  diperuntukkan bagi  perusahaan  perseroan  (Persero)  PT. Kereta Api Indonesia.[3]
Daya  listrik  menurut  Goris  Seran  Daton  (2007) adalah  jumlah  energi  listrik  yang  digunakan  tiap  satuan waktu  dalam  detik  dan  dinyatakan  dalam  satuan  Watt. Secara matematis ditulis sebagai:[4]
P   =  V x I (2) dimana : P =  daya listrik (Watt) V =  tegangan (Volt) I =  aruslistrik (Ampere)
Daya  sebenarnya  yang  dikonsumsi  oleh  peralatan listrik adalah:
P   =   V 𝑟𝑚𝑠 x  I 𝑟𝑚𝑠 x  cos 𝜑 (3) dimana : P =  daya nyata/daya aktif (Watt) V 𝑟𝑚𝑠 =  tegangan (Volt)
I 𝑟𝑚𝑠 =  arus listrik (Ampere) 𝜑 =  sudut yang dibentuk oleh arus dan tegangan
Pada  bangunan  gedung,  sistem  konsumsi  energi dapat dikelompokkan pada empat konsumsi energi listrik terbesar  yaitu,  AC,  pencahayaan,  transportasi  gedung dan  peralatan  kantor  lainnya.Persentase  penggunaan energi  listrik  pada  gedung  komersial  ditunjukkan  pada Tabel 4.[5].
Tabel 4. Persentase Penggunaan Energi di Gedung Penggunaan Energi Persentase Sistem AC Sistem pencahayaan Sistem transportasi Alat-alat lain 60% 20% 10% 10%
Audit  energi  merupakan  aktivitas  pemeriksaan berkala  untuk  mengetahui  ada  tidaknya  penyimpangan dalam  suatu  kegiatan  penggunaan  energi,  menentukan langkah  perbaikannya  serta  mengevaluasi  tingkat kelayakannya.  Monitoring  konsumsi  energi  secara teratur merupakan keharusan untuk mengetahui besarnya energi yang digunakan pada setiap bagian selama selang waktu  tertentu  sehingga  usaha  konservasi  energi  dapat dilakukan.
Berdasarkan  ruang  lingkup  audit  energi  yang dilakukan maka dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu audit  energi  awal  dan  audit  energi  rinci.  Audit  energi awal  berupa  pengumpulan  data  gedung  dan  tidak memerlukan  pengukuran  dalam  pengumpulan  datanya, data  yang  diperlukan  yaitu  data  jenis  bangunan  dan ukuran  ruangan,  data  rekening  listrik.  Dari  data  awal dapat dihitung:
1. Rincian luas bangunan (m 2 ).
2. Konsumsi energi listrik bulanan (kWh/bulan).
3. Intensitas Konsumsi  Energi  (IKE) bangunan gedung (kWh/m 2 ). 4. Biaya energi listrik (Rp/kWh).
Audit energi rinci dilakukan jika nilai IKE dari hasil audit energi awal lebih besar dari nilai standar yang telah ditetapkan, dengan cara:
1.  Membandingkan  nilai  IKE  awal  dengan  IKE target.
2.  Mengidentifikasi  peluang  konservasi energi yang
bisa dilakukan.
IKE adalah pembagian antara konsumsi energi listrik dengan  setiap  satuan  luas  bangunan  gedung  pada  kurun waktu  tertentu  (pertahun  atau  perbulan).Rumus  untuk menghitung IKE pertahun adalah:[6].
IKE = Energi yang digunakan (kWh/tahun)
luas bangunan (m 2 ) (4)
Perhitungan nilai IKE bulanan dengan rumus:
IKE = Energi yang digunakan (kWh/bulan)
luas bangunan (m 2 ) (5)
Nilai  IKE  yang  dipergunakan  sebagai  acuan  pada masing-masing  jenis  bangunan gedung,  bersifat dinamis dan  dapat  berubah  berdasarkan  hasil  penelitian  terbaru mengikuti  perkembangan  teknologi  peralatan  hemat energi  dan  tingkat  kesadaran  hemat  energi  pengguna bangunan  gedung.  Tabel  5.  Memperlihatkan  nilai  IKE standar pada bangunan gedung dari berbagai sumber.
Tabel 5 . IKE Listrik Hasil Penelitian ASEAN-USAID [7]
Nilai  IKE  dapat  dijadikan  standar  mengenai  konsumsi energi  listrik  pada  bangunan  seperti  diperlihatkan  pada Tabel 6.[8]
Tabel 6. Kriteria Nilai IKE Pada Konsumsi Energi Listrik
Korelasi merupakan teknik statistik yang digunakan untuk  menguji  ada  tidaknya  hubungan  antara  dua  atau lebih variabel, juga untuk melihat arah hubungan bersifat positif  (berbanding  lurus)  atau  negatif  (berbanding terbalik). Koefisien korelasi ganda dirumuskan sebagai :
𝑅 𝑥 1 𝑥 2 𝑦 = 𝑟 𝑥1𝑦 2 + 𝑟 𝑥2𝑦 2 −2.𝑟 𝑥1𝑦 .  𝑟 𝑥2𝑦 .  𝑟 𝑥1𝑥2 1− 𝑟 𝑥1𝑥2 2 (6)
dimana :
R x 1 x 2 y =  korelasi antara variabel 𝑥 1 dan 𝑥 2 pada y 𝑟 𝑥 1 𝑦 =  korelasi antara variabel 𝑥 1 terhadap y 𝑟 𝑥 2 𝑦 =  korelasi antara variabel 𝑥 2 terhadap y
𝑟 𝑥 1 𝑥 2 = korelasi antara variabel 𝑥 1 terhadap 𝑥 2
Hubungan  antara  koefisien  korelasi  (R)  diperlihatkan dalam Tabel.7
Tabel 7. Tingkat Hubungan Koefisien Korelasi
Untuk  pengujian  signifikan  koefisien  korelasi  ganda dengan menggunakan rumus:[9]
F hitung = R 2 k 1−R 2 n−k−1 (7)
dimana :
F hitung =  tingkat signifikansi korelasi ganda
R =  koefisien korelasi ganda k =  jumlah variabel independen
n
=  jumlah sampel

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  tentang  analisis  konsumsi  energi  listrik pelaksanaannya  di  gedung  Yayasan  Widya  Dharma Pontianak.  Pengambilan  data  penelitian  dilakukan  pada tiga  gedung  bangunan  yaitu  gedung  A,  gedung  B  dan gedung  C.  Rata-rata  konsumsi  energi  listrik  pada masing-masing gedung diperlihatkan pada Tabel 8.
Tabel 8. Data Konsumsi Energi Listrik Per-Gedung
Untuk  perbandingan  konsumsi  energi  listrik  antar gedung diperlihatkan dalam Gambar 2.
Gambar 2 . Perbandingan konsumsi energi listrik
Dari  Gambar  2.  memperlihatkan  bahwa  gedung  A mempunyai tingkat konsumsi energi listrik yang terbesar dibandingkan  dengan  gedung  B  dan  C,  sedangkan konsumsi  energi  listrik  pada  gedung  B  dan  C  relatif hampir  sama.  Hal  ini  terjadi  karena  pada  gedung  A terdapat Lift  Elevator yang  mengkonsumsi energi  listrik yang  besar.  Untuk  perbandingan konsumsi  energi  listrik selanjutnya  pada  ketiga  gedung  hanya  dibatasi  pada konsumsi Lampu dan AC ( Air Conditioner ).
Analisis data kebutuhan energi listrik pada bangunan gedung  A  pada  Tabel  9.,  gedung  B  pada  Tabel  10  dan gedung C pada Tabel 11.
Tabel.9 Total Kebutuhan Energi Listrik per-hari di Gedung A
Tabel.10 Total Kebutuhan Energi Listrik per-hari di Gedung B
Tabel.11 Total Kebutuhan Energi Listrik per-hari di Gedung C
secara rinci diperlihatkan dalam Gambar 3, Gambar 4 dan Gambar 5.
Gambar 3. Kebutuhan listrik harian gedung A
Gambar 4. Kebutuhan listrik harian gedung B
Berdasarkan Tabel 4. Tentang persentase penggunaan  energi  listrik  pada  bangunan  gedung  untuk komponen  lampu  sebesar  20%.  Dan  untuk  AC  sebesar 60%,  maka  Secara  visual  diperlihatkan  perbandingan persentase  konsumsi  energi  listrik  untuk  lampu  pada Gambar 6 dan AC pada Gambar 7.
Gambar 6. Perbandingan konsumsi energi listrik pada lampu
Gambar 7. Perbandingan konsumsi energi listrik pada AC
Penentuan nilai parameter IKE pada masing-masing gedung diperlihatkan pada Gambar 8.

## Gambar 8 . Perbandingan nilai IKE pada gedung
Dari  Gambar  6  memperlihatkan  bahwa  nilai  IKE gedung A, gedung B dan gedung C berada jauh dibawah batas  standar  IKE  ASEAN-USAID  1992,  yaitu  standar untuk kategori bangunan gedung perkantoran (komersial)  sebesar  240  Kwh/m 2 /tahun.  Jika  dilihat perbandingan nilai IKE dari tahun 2016 dan tahun 2017, terjadi  trend  peningkatan  nilai  IKE,  meskipun  masih dibawah standar yang ditetapkan.

## 4. Uji ANOVA
Pengujian  nilai  Intensitas  Konsumsi  Energi  gedung Yayasan  Widya  Dharma  ditinjau  dari  konsumsi  energi listrik pada lampu/pencahayaan, pada Tabel 11.
Tabel 11. Data IKE Bangunan Gedung
berdasarkan  standar  nilai  IKE  untuk  bangunan gedung ber-AC, yaitu:
1. Hipotesis
“H o : “Intensitas  Konsumsi  Energi  pada bangunan  gedung  A,  B    dan  C    belum memenuhi    standar  nilai  IKE  yang    telah ditetapkan “H 1 : “Intensitas  Konsumsi  Energi  pada bangunan  gedung  A,  B  dan    C  memenuhi standar nilai IKE yang telah ditetapkan”
2. 𝛼 = 0,05
3. Kriteria uji
H o ditolakjika f_hitung  > f-tabel atau 𝜌 -value  < 𝛼
4. Rasio Uji menggunakan ANOVA
Tabel 12. Hasil Anova Pada Lampu
Pengambilan keputusan a.Nilai  f  hitung (18,3918543)  >   f tabel (3,11379226) , maka H o ditolak b.Nilai 𝜌 -value (0,000000286) < alpha (0,05), maka H o ditolak.
Kesimpulannya adalah  nilai Intensitas  Konsumsi  Energi pada  bangunan  gedung  A,  B  dan  C  jika  ditinjau  dari komponen  lampu/pencahayaan  memenuhi  standar  nilai IKE yang telah ditetapkan .
Pengujian  nilai  Intensitas  Konsumsi  Energi  gedung Yayasan  Widya  Dharma  ditinjau  dari  konsumsi  energi listrik  pada  AC,  berdasarkan  standar  nilai  IKE  untuk bangunan gedung ber-AC, yaitu:
1. Hipotesis “H o : “Intensitas  Konsumsi  Energi  pada bangunan  gedung  A,  B    dan  C    belum memenuhi    standar  nilai  IKE  yang    telah ditetapkan “H 1 : “Intensitas  Konsumsi  Energi  pada bangunan  gedung  A,  B  dan    C  memenuhi standar nilai IKE yang telah ditetapkan”
2. 𝛼 = 0,05 3. Kriteria uji
H o ditolakjika f_hitung  > f-tabel atau 𝜌 -value  < 𝛼
4. Rasio Uji menggunakan ANOVA
Tabel 13. Hasil Anova Pada AC
Pengambilankeputusan a.Nilai f hitung (6,550467949)  >  f tabel (3,11379226) , maka H o ditolak b.Nilai 𝜌 -value  (0,002346)  <  alpha  (0,05),  maka H o ditolak.
Kesimpulannya adalah  nilai Intensitas  Konsumsi  Energi pada  bangunan  gedung  A,  B  dan  C  jika  ditinjau  dari komponen  AC  memenuhi  standar  nilai  IKE  yang  telah ditetapkan .
Untuk menguji  dan  memperkirakan korelasi  variabel bebas  lampu (X 1 ) dan AC (X 2 ) terhadap variabel  terikat nilai  IKE  (Y)  pada  bangunan  gedung.  Langkahnya adalah sebagai berikut:
A. Membuat Persamaan Linear Ganda 1. Membuat tabel hitung data
2. Menghitung nilai koefisien a dan b menggunakan bentuk :
𝑛 𝑎 +   𝑋 1 𝑏 1 +   𝑋 2 𝑏 2 =   𝑌 𝑋 1 𝑎 +   𝑋 1 2 𝑏 1 +   𝑋 1 𝑋 2 𝑏 2 =   𝑋 1 𝑌 𝑋 2 𝑎 +   𝑋 1 𝑋 2 𝑏 1 +   𝑋 2 2 𝑏 2 =   𝑋 2 𝑌
Didapatkan persamaan linear:
(i) 24 𝑎 + 17,88  𝑏 1 + 126,72 𝑏 2 = 91,07
(ii) 17,88 𝑎 + 15,32  𝑏 1 + 108,57 𝑏 2 = 78,03
(iii) 126,72 𝑎 + 108,57  𝑏 1 + 769,69 𝑏 2 = 553,15
3. Penyelesaian  persamaaan  linear  dengan  metode eliminasi dan subtitusi didapatkan hasil dan nilai :
𝑎 = −0,0803
𝑏 1 = 0,00013 𝑏 2 = 0,00184
4. Kesimpulan
Persamaan regresi linear ganda  adalah :
𝑌 = 𝑎 +  𝑏 1 𝑋 1 + 𝑏 2 𝑋 2 𝑌 = −0,0803 + 0,00013  𝑋 1 + 0,00184 𝑋 2
Dilihat dari persamaan regresi ganda,  nilai absolut 𝑏 2 lebih  besar  dibandingkan  dengan  nilai  absolut 𝑏 1 , dimana 𝑏 2 menandakan kemiringan  variabel 𝑋 2 (nilai IKE AC) dan 𝑏 1 menandakan kemiringan variabel 𝑋 1 (nilai  IKE  lampu),  berarti  dapat  disimpulkan  bahwa persentase  nilai  IKE  konsumsi  energi  listrik  pada  AC lebih  berpengaruh daripada  nilai IKE konsumsi energi listrik pada lampu.
Uji Korelasi
1. Menentukan Hipotesis Pengujian H 0 :  Tidak  terdapat  hubungan  antara  pemakaian energi listrik pada lampudan AC terhadap nilai IKE H 1 : Terdapat hubungan antara pemakaian  energi listrik pada lampu danAC terhadap nilai IKE
2. Menentukan  Statistik  Uji  menggunakan  korelasi Ganda, didapat dari persamaan (7):
F hitung = R 2 k 1 − R 2 n − k − 1
3. Taraf nyata ( 𝛼 )= 0,05
4. Kriteria Pengujian
Jika F hitung > F tabel maka H 0 ditolak, artinya signifikan Jika F hitung < F tabel maka H 0 diterima, artinya tidak signifikan
5. Nilai Statistik Uji
Jika 𝑥 1 =  pemakaian  energi  listrik  pada  lampu  per- bulan 𝑥 2 = pemakaian energi listrik pada AC per bulan

## 𝑦 = nilai IKE
Diketahui :  jumlah data (n) = 24, variabel independen = 2 Dengan menggunakan korelasi linear didapatkan nilai
𝑟 𝑥 1 𝑦 = 1 𝑟 𝑥 1 𝑦 = 1 𝑟 𝑥 1 𝑥 2 = 366,685
Dari persamaan (6) didapatkan:
𝑅 𝑥 1 𝑥 2 𝑦 = 𝑟 𝑥1𝑦 2 + 𝑟 𝑥2𝑦 2 −2.𝑟 𝑥1𝑦 .  𝑟 𝑥2𝑦 .  𝑟 𝑥1𝑥2
1− 𝑟 𝑥1𝑥2 2
𝑅 𝑥 1 𝑥 2 𝑦 = 1 2 + 1 2 −2. 1  1 .(366,685) 1− 366,685 2 = 0,07375
Nilai korelasi ganda 0,07375 artinya hubungan antara variabel x1 dan x2 terhadap variabel y sangat rendah.
6. Nilai Statistik uji
F hitung = R 2 k 1−R 2 n−k−1 = (0,07375 ) 2 2 1−(0,07375 ) 2 24−2−1 = 0,057
7. Menentukan nilai F pada Tabel F tabel (2,21) = 3,47

## Kesimpulan
Karena  nilai  F hitung (0,057)  <  F tabel (3,47)  maka  H o diterima,  artinya  Tidak  terdapat  hubungan  yang signifikan  antara  pemakaian  energi  listrik  pada  lampu dan AC terhadap nilai IKE, terdapat faktor lainnya.

## Peluang Hemat Energi
Meskipun nilai IKE pada ketiga gedung berada dlam kategori  efisien  yaitu  berada  diantara  35,65  sampai dengan  87,49  kWh/m 2 /tahun,  tetapi  ada  kecendrungan terjadi  peningkatan  dari  tahun  sebelumnya.  Untuk  itu dicarikan  usaha  untuk  melakukan  penghematan  dengan cara  mengganti  AC  yang  terpasang  dengan  yang  baru. Tabel  14  menunjukkan  kondisi  AC  yang  terpasang  saat ini.
Tabel 14. Kondisi AC Terpasang Saat Ini.

## A.Spesifikasi ruang kelas
Ukuran ruangan      = Panjang  =  10  m,  Lebar  =  8  m, Tinggi = 3 m Volume ruangan     = 240 m 3
Luas Lantai = 80 m 2
Luas Dinding (A dinding )   =  47 m 2
Ukuran Jendela      = Panjang = 3 m, Lebar = 1 m Jumlah Jendela      = 2 Luas Jendela (A jendela ) = 6 m 2
Ukuran Pintu = Panjang = 2 m, Lebar = 2,5 m
Luas Pintu (A pintu ) = 5 m 2
Temperatur Udara Luar (T o )    = 32 0 C Intensitas Radiasi Matahari     = 695 W/m 2
Temperatur Udara Dalam (T 1 )   =  25 0 C Perbedaan Temperatur ( ∆T) = 7 0 C Tebal Lapis Plester Luar    = 0,015 m Tebal Lapis Plester Dalam     = 0,015 m Tebal Batu Bata = 0,08 m
B. Menghitung Kapasitas AC yang dibutuhkan: Q i =   panas (panas manusia + peralatan elektonik) =  (panas  manusia+daya  laptop+daya  proyektor+daya lampu) = (40. 150 Watt + 1. 50 Watt + 1. 170 Watt + 12. 18 Watt) = 6436 Watt
cp = panas jenis udara, V = ventilasi = (volume ruangan)(pergantian udara per jam / 3600 detik) = (240)(4). / 3600 = 0,27 m 3 /detik Q v = cp . V . ∆T
Q v = (1300 J/m 30 C) (0,27 m 3 /detik).(9 0 C) = 7488 Watt
Q c = panas melalui dinding + panas melalui kaca Q c = A dinding . U dinding . ∆T + A kaca . U kaca . ∆T =  (47  m 2 )(3,344  W/m 20 C)(7 0 C)  +  (6    m 2 )(6,2 W/m 20 C)(7 0 C)
= 1360,576 Watt
Panas  yang  harus  diambil  oleh  mesin  penyejuk  (AC) adalah:
𝑄 𝑚 = 𝑄 𝑖 + 𝑄 𝑣 + 𝑄 𝑐 = 6436 Watt + 7488 Watt + 1360,576 Watt = 15284,576 Watt = 15,28 kW

## C. Spesifikasi AC terpasang saat ini
Split Room Air Conditioner terpasang tahun 2009 Panasonic Model : S-26PK2U6 Capacity : 9000 BTU/h Input : 840 Watt Phase : 1 Φ Voltage : 220-240 Volt Frequncy : 50 Hz Refrigeran : R-410A Tahun pemasangan : 2009
Perbandingan  AC  yang  terpasang  diperlihatkan  dalam Tabel  14,  dan  kondisi  apabila  AC  diganti  yang  baru diperlihatkan dalam Tabel 15  berikut:  (tarif dasar  listrik PLN  golongan  S2  untuk  gedung  sebesar  Rp.  900,-/ kWh.,  jumlah  ruangan  diambil  sampel  pada  gedung  B ada 15 ruang)
Tabel 15. Alternatif 1 Penggantian dan Penambahan AC
Alternatif  1:  Penggantian  AC  sesuai  dengan  kebutuhan ruangan, kondisi saat ini masih belum maksimal. Gambar 9. Menunjukkan perbandingan output AC.
Gambar 9 . Perbandingan output AC
Tabel 16 . Perhitungan Ekonomis AC Yang Direncanakan
Dari  Tabel  16.  memperlihatkan  perhitungan  nilai ekonomis teknik dan didapatkan hasil nilai:
1.  Net  B/C  ratio  sebesar  1,12  yang  lebih  besar  dari  1, artinya kegiatan penggantian AC layak untuk dilaksanakan.
2.  Dari  nilai  IRR  sebesar  60,41%  yang  lebih  besar  dari nilai  MARR  (nilai  suku  bungan  tertinggi  diperoleh  dari BI  rate  yang  sebesar  15%)  maka  kegiatan  penggantian AC cukup untuk dilaksanakan.
3.  Dari  periode  pengembalian  modal    (BEP  / Break Event  Point )  diperoleh  selama  2  tahun  4  bulan.  Dari keuntungan pemasangan AC baru dapat dilihat dari nilai BEP sebesar  Rp. 1.200.249.288 yang terjadi pada tahun ke 3.
Alternatif 2 : Penggantian AC lama dengan AC inverter kapasitas yang sama.
Pada  Alternatif  2  ini  dilakukan  penggantian  AC  hanya berdasarkan  kesamaan  kapasitas  AC  dengan  konsumsi energi listrik yang lebih  kecil (AC Inverter), tetapi tanpa mempertimbangkan  rasa  kenyamanan  pengguna  dalam ruangan.  Hasil perhitungan ditunjukkan dalam Tabel 17.
Tabel 17. Alternatif 2 Penggantian AC Lama
Dari  Tabel  17  memperlihatkan  bahwa  apabila dilakukan  penggantian  AC  tanpa  memperhatikan kebutuhan  pendinginan  ruangan/  kebutuhan  BTU/h  , maka  jika  ditinjau  dari  segi  konsumsi  energi  listrik didapatkan hasil sebagai berikut:
a.  Pada AC Lama Konsumsi Energi Listrik selama satu tahun sebesar 73.584 kWH.
Biaya  rekening  listrik  selama  satu  tahun  =  Rp. 66.225.600,- b.  Pada  AC  Baru  Konsumsi  Energi  Listrik  selama  satu tahun sebesar 63.948 kWH.
Biaya  rekening  listrik  selama  satu  tahun  =  Rp. 57.553.200,-

## 5. KESIMPULAN
1. Dari  audit  energi  awal  didapatkan  nilai  IKE masing-masing  gedung  (gedung  A,  gedung  B,  dan gedung  C)  pada  tahun  2016  sebesar  77,82 KWH/m 2 /tahun,  40,25  KWH/m 2 /tahun  ,  37,15 KWH/m 2 /tahun,  sedangkan  pada  tahun  2017  nilai IKE  pada  gedung  A  adalah  87,49  KWH/m 2 /tahun, gedung  B  50,82  KWH/m 2 /tahun  dan  gedung  C 35,65  KWH/m 2 /tahun.  Nilai  tersebut  menunjukkan bahwa  nilai  IKE  masih  tergolong  dalam  kategori efisien.  Dengan  demikian  audit  energi  rinci  tidak perlu  dilakukan.  Alternatif  1  penggantian  AC dilakukan  karena  kebutuhan  ruangan  masih  belum terpenuhi  sehingga  tingkat  kenyamanan  pengguna tidak  terpenuhi,  sedangkan  alternatif  ke  2 penggantian AC dilakukan hanya dengan memperkecil daya yang dipergunakan / menggunakan AC hemat energi.
2. Dari  segi  pemakaian  energi  listrik  per  komponen didapatkan  bahwa  sektor  AC  ( Air  Conditioner ) pada  gedung  A  sebesar  67,90%,  pada  gedung  B sebesar  139,15%  ,  dan  gedung  C  128,95%.  Nilai tersebut  melebihi  rata-rata  persentase  penggunaan energi pada bangunan gedung sebesar 60%.
3. Peluang  hemat  energi  masih  dapat  dilakukan dengan  mengadakan  penggantian  AC  yang  lama dengan  AC  yang  baru  yaitu  dengan  penyesuaian kebutuhan  pendinginan  ruangan  dan  diperoleh penghematan energi listrik sebesar 13%.

## Referensi
[1]  BPS .Data Outlook Energi Indonesia .2013, Nopember 15, 2017. http://www.bps.go.id/brs/view/id/1143.
[2]  Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, Penyusunan Indikator Efisiensi Energi dan Benchmarking , Desember 2010. [3]  Peraturan Menteri ESDM No. 28 tahun
2016.http://www.listrik.org/pln/tarif-dasar-listrik-pln/ diakses pada 10 Oktober 2017
[4]  Richard Blocher,Dipl.Phys “ Dasar Elektronika” , Penerbit Andi, Yogyakarta,2003.
[5]  Hasan Shalahuddin, “ Pelaksanaan Efisiensi Energi di Bangunan Gedung” , www.nulisbuku.com. Diakses pada 10 Oktober 2017.
[6]  SNI  6196:2011. “Prosedur  Audit  Energi  pada  Bangunan Gedung”. Jakarta: DirektoratJenderalKetenagalistrikan,
KementrianEnergi dan SumberDaya Mineral. Maret 2010.
[7]  Berchmans  Hanny,  Saifudin  Suaib,  Imas  Agustina,  Richard Panjaitan,  Winne,  “ Panduan  Penghematan  Energi  di  Gedung Pemerintah”. 2014. www.iced.or.id. Diakses 10 Oktober 2017.
[8]  Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Pedoman Pelaksanaan  Konservasi  Energi  dan  Pengawasan  di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta. 2006.
[9]  Sugiyono,  “ Statistika  Untuk  Penelitian ”,  CW  Aifabeia, Bandung.2012
[10] Halim  Abdurrahmim,  Pasek,  Darmawan  Ari  dan  Sulaiman, Audit  Energi,  Energi  Conservation  Efficiency  And  Cost  Saving Course, Bandung. TA.2002.
[11]  Wahyudi Biantoro Agung, Dadang S.Permana, “ Analisis Audit Energi  Untuk  Pencapaian  Efisiensi  Energi  Di  Gedung  AB, Kabupaten  Tangerang,Banten”. Jurnal  Teknik  Mesin  (JTM): Vol.06, No.2, Maret 2017.
[12] Hendra  R.H.  2007. Audit  Energi  Pada  Bangunan  Gedung Rumah Sakit Dr. Karyadi, Semarang. Semarang
[13] Roosita,  D.  2015. Audit  Energi  Listrik  Pada  AC  dan Pencahayaan  Dalam  Upaya  Efisiensi  Energi  di  RS  Islam Surakarta. Yogyakarta. Electronic Theses & Dissertations (ETD) Gadjah  Mada  University,  Universitas  Gadjah  Mada,  2015, Yogyakarta.
[14] Nugraha,W.S.  2015. Audit  Energi  Listrik  dan  Identifikasi Peluang  Konservasi  Energi  Listrik  Pada  Sistem  Pencahayaan dan  Pendingin  Ruangan  di  RS  Akademik  Universitas  Gadjah Mada  Yogyakarta .  Yogyakarta.  Electronic  Theses  & Dissertations  (ETD)  Gadjah  Mada  University,  Universitas Gadjah Mada, 2015, Yogyakarta.
[15] Pasisarha  DS. Evaluasi IKE Listrik Melalui Audit Awal  Energi Listrik  di  Kampus  Polines .  Jurnal  Teknik  Elektro  Terapan (JTET) ISSN: 2252-4908 Vol. 1 No. 1 April 2012: 1-7.

## Biography
Paskalia  Kartini , lahir  di  Pontianak  pada  tanggal  21  April 1973.  Menyelesaikan  pendidikan  S-1  Teknik  Elektro  di Universitas  Tanjungpura  Pontianak  Tahun  1998  dan  S-2 Teknik Elektro di Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2017.  Sejak  tahun  2007  sampai  dengan  sekarang  bekerja sebagai Staf Pengajar di STMIK Widya Dharma Pontianak.