Email: harrysetyo@kemenperin.go.id DOI: http://dx.doi.org/10.37209/jtbbt.v10i1.170

## PERANCANGAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BAYU (PLTB) 10 MW DI PULAU SUMBA, NTT

## DESIGN OF 10 MW WIND FARM IN SUMBA ISLAND, EAST NUSA TENGGARA
Harry Setyo Wibowo *1 , Aditya Muhammad Nur 2 , Mukhlis Ali 3 dan Dimas Alfredo 3
1 Balai Besar Bahan dan Barang Teknik
2 Institut Teknologi Bandung 3 Universitas Nusa Putra Diterima: 5 Mei 2020 Direvisi: 6 Juni 2020 Disetujui: 19 Juni 2020

## ABSTRAK
Energi  angin  merupakan  salah  satu  energi  terbarukan  yang  potensial  dikembangkan  di  Indonesia  Timur terutama di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang masih mempunyai rasio elektrifikasi rendah (58,64%) dan masih mengandalkan PLTD sebagai pembangkit listrik utama. Salah satu upaya untuk mencukupi kebutuhan listrik di NTT adalah melalui pengembangan PLTB. Salah satu pulau yang mempunyai potensi energi angin paling baik di NTT adalah Pulau Sumba. Berdasarkan pertimbangan potensi energi angin, topografi lokasi, dan akses transportasi, lokasi yang paling tepat untuk perancangan PLTB di Pulau Sumba adalah di Distrik Mondu. Berdasarkan kebutuhan listrik di Pulau Sumba sebesar 10 MW, maka perancangan PLTB yang dilakukan dengan konsep ladang angin ( wind farm ) menghasilkan rancangan PLTB dengan 105 buah turbin angin dengan tiga baling-baling yang masing-masing berdaya  100  kW.  Total  daya  listrik  yang  dihasilkan  oleh  PLTB  yang  dirancang  adalah  10,24  MW  setelah memperhitungkan adanya wake effect akibat peletakan turbin angin.
Kata kunci : perancangan, PLTB, pulau Sumba, ladang angin.

## ABSTRACT
Wind energy is a renewable energy sources which has big potency to develop in Eastern Indonesia especially in  East  Nusa Tenggara that has low electrification  ratio (58.64%) and  mostly depend on Diesel  Powered Electric Generator  as  main  electric  power  generation.  One  effort  to  meet  electricity  needs  in  NTT  is  through  the development  of Wind  Powered Electric Generator. One of the islands that have the best  wind  energy potential in NTT  is  Sumba  Island.  Based  on  consideration  of  the  potential  of  wind  energy,  location  topography,  and transportation access, the most appropriate location for the design of Wind Powered Electric Generator in Sumba Island is the Mondu District. Based on the electricity needs in the island of Sumba of 10 MW, the design of the Wind Powered Electric Generator which is carried out with the concept of a wind farm produces its design with 105 wind turbines  with  three  propellers,  each  with  a  power  of  100  kW.  The  total  electrical  power  generated  by  the  PLTB which  was  designed  was  10.24  MW  after  taking  the  wake  effect  into  consideration  due  to  the  laying  of  the  wind turbine.
Keywords : design, wind powered, Sumba island, wind farm.

## PENDAHULUAN
Nusa  Tenggara  Timur  (NTT)  merupakan salah  satu  provinsi  di  Indonesia  Timur  yang  saat ini menjadi salah satu tujuan wisata yang sedang berkembang pesat, dengan didukung luas wilayah yang  mencapai  47.931,54  km 2 ,  1.192  pulau,  dan 5.120.061  penduduk  [1].  Oleh  karena  itu
kebutuhan listrik di daerah ini tentu menunjukkan peningkatan yang signifikan.
Namun  rasio  elektrifikasi  di  NTT  hanya mencapai 58,64%. Menurut catatan hanya sekitar 649.926  rumah  tangga  di  NTT  yang  sudah menikmati  listrik.  Sampai  saat  ini  kebutuhan listrik  masyarakat  setempat  yang  disuplai  oleh PLN,  mayoritas  berasal  dari  PLTD  yaitu  651,79
MWh  dari  total  produksi  listrik  sebesar  816,64 MWh [2]. Kondisi ini jelas tidak menguntungkan karena  biaya  produksi  listrik  menjadi  mahal  dan tidak  ramah  lingkungan  akibat  ketergantungan yang  sangat  tinggi  terhadap  ketersediaan  bahan bakar  fosil.  Oleh  karena  itu  perlu  adanya pengembangan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan  yang  sesuai  dengan  potensi  di  daerah setempat.
NTT  merupakan  salah  satu  tempat  dengan potensi  energi  angin  terbesar  di  Indonesia.  Data dari  Wind  Atlas  menunjukkan  bahwa  Pulau Sumba  di  NTT  mempunyai  potensi  energi  angin terbesar  dibanding  pulau  yang  lain.  Rata-rata kecepatan  angin  di  pulau  tersebut  mencapai  5,5 m/s,  cukup  memadai  untuk  digunakan  sebagai sumber  energi listrik [3]. Sehingga Pulau  Sumba menjadi kandidat yang ideal untuk dipilih sebagai tempat  yang  dikaji  lebih  lanjut  dalam  studi kelayakan  pengembangan  PLTB  pada  penelitian ini. Kajian ini mencakup rancangan ladang angin dan  potensi  daya  yang  dapat  dihasilkannya. Pemilihan  lokasi  ladang  angin  juga  disajikan dalam makalah ini.

## PLTB
PLTB  adalah  pembangkit  listrik  tenaga bayu  (angin)  yang  menggunakan  turbin  angin sebagai  pembangkit  listriknya.  Turbin  angin terdiri  dari  baling-baling  yang  berputar  untuk mengubah  energi  kinetik  dari  angin  menjadi energi  listrik.  Turbin  angin  umumnya  tidak dipasang dalam  kondisi tunggal tapi dalam  suatu rangkaian dengan banyak turbin pada lokasi yang sama  yang  disebut  ladang  angin  ( wind  farm ). Konsep ladang angin ini banyak digunakan untuk PLTB  karena  secara  biaya  efektif  terutama  di daerah  yang  mempunyai  rata-rata  kecepatan angin  yang  tinggi  (di  atas  4  m/s)  [4]  dan  atau tingkat  biaya  pokok  produksi  listrik  yang  besar (di atas US$ 7 sen per kWh) [2].
Konsep  ladang  angin  dapat  menurunkan biaya  energi  secara  efektif  karena  jumlah  turbin angin  yang  banyak  dapat  menghasilkan  daya listrik  dalam  jumlah  besar  dengan  biaya perawatan  yang  relatif  kecil  dan  tanpa  biaya bahan  bakar.  Walaupun  biaya  modal  untuk pembangunan  PLTB  lebih  mahal  dibanding pembangkit  berbasis  gas  alam  atau  panas  bumi, tapi  dalam  jangka  panjang  biaya  daur  hidup PLTB jauh lebih kecil [5].

## Perhitungan Turbin Angin
Untuk  mendapatkan  dimensi  turbin  angin yang  sesuai,  diperlukan  perhitungan  daya  luaran yang diinginkan, yaitu [6]:
𝐴 = 𝑃 𝑜 1 2 × 𝜂 × 𝜌 × 𝑣 3
dimana: A : luas bidang putar turbin (m 2 ) P o : daya luaran (W) η : efisiensi turbin angin ρ : massa jenis udara = 1,225kg/m 3 v : kecepatan angin (m/s)

## Ladang Angin
Ladang  angin  adalah  sekumpulan  turbin angin  yang  ditempatkan  pada  satu  lokasi  yang sama  untuk  menghasilkan  energi  listrik  dalam jumlah  besar.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi jumlah energi listrik yang dihasilkan oleh ladang angin  adalah:  ukuran  turbin  angin,  jarak  antar turbin,  tinggi  turbin,  dan  bentang  permukaan tempat turbin ditempatkan [7].
Perancangan  PLTB  dengan  konsep  ladang angin  dipengaruhi  oleh  posisi  peletakan  turbin yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu harus dipertimbangkan dua aspek penting agar perancangan  dapat  optimal  yaitu wake  effect dan jarak antar turbin [7].

## Wake Effect
Wake  effect adalah  kondisi  dimana  terjadi pengurangan  kecepatan  angin  yang  memutar baling-baling  turbin  kedua  setelah  angin  tersebut berkontak  dengan  turbin  pertama  pada  kolom yang  sama.  Penurunan  kecepatan  angin  ini berdampak  pada  penurunan  daya  luaran  turbin kedua [8].
Gambar 1 . Ilustrasi Wake Effect [8].
Luasan  wake  effect  akan  membesar bergantung  pada  jarak  antara  turbin  kedua  dari turbin  pertama.  Untuk  menghitung wake  effect pada jarak tertentu dari turbin pertama digunakan beberapa persamaan berikut [8]:
1. Jari-jari wake : 𝑟 1 = 𝑟 𝑑 + (𝛼 × 𝑥)
dimana: r 1 : jari-jari wake (m) r d : jari-jari rotor hilir (m)
α : skalar perluasan wake x :  jarak  antar  turbin  dalam  satu kolom yang sama (m)
2. Skalar perluasan wake :
𝛼 = 0,5 ln⁡( 𝑧 𝑧 0 ) dimana: z : tinggi hub turbin (m)
z 0 : kekasaran permukaan tanah (m) 3. Jari-jari rotor hilir:
𝑟 𝑑 = 𝑟 𝑟 × √ 1 − 𝑎 1 − 2𝑎
dimana: r r : jari-jari penampang turbin (m) a : faktor induksi aksial
4. Faktor induksi aksial:
𝑎 = 0,5 × (1 − √1 − 𝑐 𝑡 ) dimana: c t : koefisien daya dorong turbin (nilai antara 0-0,5)
5. Pengurangan kecepatan:
𝑣 𝑑 = 2 × 𝑎 1 + 𝛼 × √( 𝑥 𝑟 𝑑 ) 2
6. Pengurangan kecepatan total:
𝑣 𝑑,𝑡𝑜𝑡 = √∑(𝑣 𝑑 ) 2

## 𝑁
dimana: N  : jumlah turbin yang terdampak 7. Kecepatan angin yang memutar turbin: 𝑣 𝑡𝑜𝑡 = 𝑣 0 (1 − 𝑣 𝑑,𝑡𝑜𝑡 )
dimana: v 0 : kecepatan angin awal (m/s)

## Jarak Antar Turbin
Jarak  antar  turbin  dalam  baris  dan  kolom merupakan  faktor  yang  harus  dioptimalkan mengingat  adanya wake  effect .  Semakin  jauh jarak  antar  turbin  baik  dalam  baris  maupun kolom,  maka  semakin  kecil wake  effect yang terjadi. Hal ini berarti semakin kecil pengurangan
kecepatan  angin  dan  semakin  besar  daya  luaran turbin [7].
Sebaliknya,  jarak  antar  turbin  yang  jauh mengakibatkan  jumlah  turbin yang  dapat dipasang  di  lokasi  dengan  luasan  tertentu  akan semakin sedikit. Oleh karena itu wake effect tidak dapat  dihilangkan  sama  sekali,  tapi  perlu diminimalkan  dengan  pengaturan  jarak  yang optimal [7].

## BAHAN DAN METODE
Sebelum  melakukan  perancangan  PLTB, ada  dua  tahapan  penting  yang  harus  dilakukan yaitu:
1. Penentuan lokasi perancangan.
2. Analisis  kebutuhan  listrik  yang  akan digunakan sebagai acuan perancangan.

## Penentuan Lokasi
Seperti  telah  dijelaskan  pada  pendahuluan bahwa  perancangan  PLTB  dalam  penelitian  ini akan  mengambil  lokasi  di  Pulau  Sumba,  NTT dengan  alasan  lokasi  tersebut  mempunyai kecepatan  angin  rata-rata  terbesar  di  wilayah NTT.  Tetapi  untuk  menentukan  lokasi  spesifik yang  akan  dipilih  sebagai  dasar  perancangan perlu  dikaji  lebih  lanjut  dengan  pertimbangan kecepatan  angin  rata-rata,  topografi,  dan  akses transportasi menuju lokasi.
Secara  umum  kecepatan  angin  rata-rata yang  diperlukan  minimal  4  m/s  untuk  turbin dengan  tiga  baling-baling.  Lokasi  yang  dipilih diharapkan  memiliki  topografi  yang  baik  yaitu yang memiliki sedikit gangguan agar aliran angin tidak  terganggu  sehingga  tidak  sulit  menentukan orientasi  turbin.  Selain  itu  turbin  angin  dengan tinggi  tower  antara  50-80  m,  umumnya mempunyai  panjang  baling-baling  mencapai  80 m,  sehingga  diperlukan  akses  transportasi  yang memadai  agar  tidak  terjadi  kesulitan  membawa komponen turbin ke lokasi [9].
Dari  pengecekan  data  potensi  angin  pada Wind  Energy  Resources  Indonesia dari  EMD International, Denmark diperoleh setidaknya lima lokasi  di  Pulau  Sumba  yang  memiliki  kecepatan angin rata-rata di  atas 4 m/s yaitu: Distrik Napu, Distrik  Mondu,  Distrik  Laimeta,  Distrik  Tawui, Ngonggi, dan Katundu, serta Distrik
Manoekangga [10].
Gambar 2. Potensi Energi Angin di Pulau Sumba, NTT: a) Distrik Napu, b) Distrik Mondu, c) Distrik Laimeta, d) Distrik Tawui, Ngonggi, dan Katundu, e) Distrik Manoekangga [10].
Tabel 1. Potensi Energi Angin di Pulau Sumba [10] [11] Lokasi Kecepatan angin (m/s) Luas wilayah (km 2 ) Kepadatan daya (Wh/m 2 ) Keterangan Napu 4,95 477 109,27 Akses  jalan  raya  memadai,  jarak  dari pelabuhan 62,8 km. Mondu 4,95 108 109,27 Akses  jalan  raya  memadai,  jarak  dari pelabuhan 19,9 km. Laimeta 4,95 540 109,27 Daerah  berbukit-bukit  dan  paling  jauh dari pelabuhan, sehingga biaya transportasi mahal. Tawui, Ngonggi dan Katundu 5,45 27 138,63 Daerah  berbukit-bukit  dan  paling  jauh dari pelabuhan, sehingga biaya transportasi mahal. Manoekangga 4,95 126 109,27 Daerah  berbukit-bukit  dan  paling  jauh dari pelabuhan, sehingga biaya transportasi mahal. Kemudian dengan melihat lebih detail data pada  kelima  daerah  tersebut  diperoleh  data kecepatan  angin  rata-rata,  luas  area,  dan kepadatan daya, seperti terlihat pada Tabel 1.
Berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan di  atas,  maka  lokasi  yang  paling  sesuai  untuk dipilih  sebagai  lokasi  perancangan  PLTB  adalah Distrik Mondu.
Jurnal Teknologi Bahan dan Barang Teknik Vol. 10, No. 1, Juni 2020: 29-38 e-ISSN: 2715-9116 | p-ISSN: 2089-4767 DOI: 10.37209/jtbbt.v10i1

## Karakteristik Angin
Setelah  menentukan  lokasi  yang  dipilih, perlu  mendalami  lebih  lanjut  karakteristik  angin di daerah Distrik Mondu. Pada  gambar 4 terlihat bahwa  data  frekuensi  kecepatan  angin  rata-rata dalam  satu  tahun  menunjukkan  bahwa  terdapat sekitar  80%  kecepatan  angin  4  m/s  ke atas,  sehingga  potensi  turbin  angin  untuk menghasilkan  listrik  sepanjang  tahun  sangat besar [10].
Gambar 4 . Data Frekuensi Kecepatan Angin dalam Setahun di Distrik Mondu [10].
(a)
(b)
Gambar 3. Jarak dan Kondisi Jalan di: (a) Distrik Napu, (b) Distrik Mondu [11].
Pada  Gambar  5  terlihat  bahwa  data kecepatan  angin  rata-rata  bulanan  menunjukkan bahwa  kecepatan  angin  di  Distrik  Mondu konsisten  pada  kecepatan  diatas  4  m/s.  Hanya pada bulan November yang menunjukkan data di bawah 4 m/s [10].
Gambar 5. Data Kecepatan Angin Rata-Rata Bulanan di Distrik Mondu [10].
Pada  Gambar  6  terlihat  bahwa  data kecepatan  angin  rata-rata  harian  ( diurnal  wind speed ) juga menunjukkan kecepatan angin cukup konsisten  4  m/s  ke  atas  setiap  jamnya,  dengan kecepatan  tertinggi  6,54  m/s  pada  jam  13.00- 15.00 WITA  [10].
Gambar 6. Data Kecepatan Angin Rata-Rata Harian di Distrik Mondu [10].
Data-data  di  atas  menunjukkan  bahwa Distrik  Mondu  cukup  memenuhi  syarat  sebagai lokasi untuk perancangan PLTB di Pulau Sumba, NTT.

## Kebutuhan Listrik
Berdasarkan  data  dari  Rencana  Usaha Penyediaan  Listrik  PLN  2017-2026,  kebutuhan listrik di Pulau Sumba mencapai 10 MW. Karena sektor  bisnis  dan  industri  belum  berkembang  di wilayah ini, maka kebutuhan listrik utama berasal dari kebutuhan rumah tangga [12].
Kebutuhan  listrik  sebesar  10  MW  tersebut cukup memadai  untuk dipenuhi oleh PLTB yang menggunakan konsep ladang angin.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perancangan Turbin Angin
Untuk  merancang  turbin  angin  yang  akan digunakan dilakukan beberapa tahapan perhitungan sebagai berikut. 1. Spesifikasi turbin angin:  Jumlah sudu : 3 buah  Daya luaran turbin ( P o ) : 100 kW  Tinggi hub ( z ) : 100 m  Efisiensi ( η ) : 40%  Kekasaran permukaan ( z 0 )  : 0,008 m
 Koefisien daya dorong ( c t )  : 0,18
2. Jari-jari turbin angin ( r ):
𝑟 = √ 100 × 1000⁡W 1 2 × 𝜋 × 0,4 × 1,225 kg m 3 × (4,95 m s ) 3 𝑟 = 32,729⁡m
3. Skalar perluasan wake ( α ): 𝛼 = 0,5 ln( 100⁡m 0,008⁡m)
𝜶 = 0,053 4. Faktor induksi aksial ( a ): 𝑎 = 0,5 × (1 − √1 − 0,18)
𝑎 = 0,0472
5. Jari-jari rotor hilir ( r d ):
𝑟 𝑑 = 32,729⁡m × √ 1 − 0,0472 1 − 2 × 0, .0472 𝑟 𝑑 = 33,572⁡m
6. Jari-jari wake dan pengurangan kecepatan: Perhitungan jari-jari
wake ( r 1 ), pengurangan  kecepatan  ( v d ),  dan  pengurangan kecepatan  total  ( v d,tot )  dilakukan  dengan  variasi jarak antar turbin ( x ) dari 50 sampai dengan 1700 m.
Tabel 2 . Wake Effect Antara 2 Turbin x (m) r 1 (m) v d (m/s) v d,tot (m/s) v (m/s) 50 36,222 0,085 0,120 4,36 100 38,872 0,064 0,091 4,50 150 41,522 0,046 0,065 4,63 200 44,172 0,033 0,046 4,72 250 46,822 0,024 0,034 4,78 300 49,473 0,018 0,026 4,82 400 54,773 0,011 0,016 4,87 500 60,073 0,007 0,010 4,90 600 65,373 0,005 0,007 4,91 700 70,674 0,004 0,006 4,92 800 75,974 0,003 0,004 4,93 900 81,274 0,002 0,003 4,93 1000 86,574 0,002 0,003 4,94 1200 97,175 0,001 0,002 4,94 1400 107,776 0,001 0,001 4,94 1700 123,676 0,001 0,001 4,95
Dari  tabel  di  atas  terlihat  bahwa wake effect tidak menimbulkan pengurangan kecepatan angin pada jarak 1700 m .

## Optimasi Ladang Turbin
Walaupun  hasil  perhitungan  pada  Tabel  2 menunjukkan  bahwa wake  effect akan  hilang pada jarak antar turbin sejauh 1700 m, akan tetapi pada  perancangan  sesungguhnya  jarak  itu  terlalu jauh  sehingga  membuat  kebutuhan  luas  area untuk  penempatan  turbin  angin  menjadi  sangat besar.  Untuk  itu  perlu  optimasi  dalam  pemilihan jarak yang akan diterapkan.
Berdasarkan  spesifikasi  turbin  yang  akan digunakan  yaitu  turbin angin dengan tiga baling- baling  dan  daya  luaran  100  kW,  maka  jarak optimal  antar  turbin  angin  dalam  satu  baris adalah  200  m.  Sedangkan  untuk  menentukan jarak  antar  turbin  angin  perlu  disimulasikan dengan  memperhitungkan wake  effect yang ditimbulkan.
Dari  hasil  simulasi  terhadap  berbagai skenario  penempatan,  maka  diperoleh  jarak turbin  antar  kolom  sejauh  250  m,  dengan penempatan turbin angin antara kolom ganjil dan kolom  genap  secara  berselang-seling  (lihat Gambar 7).
Gambar 7. Skenario Optimal Penempatan Turbin Angin dalam Baris dan Kolom.
Gambar 8. Ilustrasi Wake Effect.
Dari  susunan  yang  dipilih  tersebut  dapat dilihat  secara  detail  kondisi wake  effect yang terjadi sebagai berikut (lihat gambar 8):
 Baris  kedua  tidak  mengalami wake  effect dari turbin pada baris pertama.
 Turbin baris  ketiga mengalami wake effect dari  turbin  baris  pertama  dengan  jarak antar  turbin  500  m  sehingga  kecepatan angin yang diterima sebesar 4,90 m/s.
 Turbin  baris  keempat  mengalami wake effect dari  turbin  baris  kedua  dengan  jarak antar  turbin  500  m  sehingga  kecepatan angin  yang  diterima  sebesar  4,90  m/s,  dan begitu seterusnya.
Pengaruh wake  effect yang  terjadi  pada hasil  simulasi  di  atas  tidak  berbeda  jauh  dengan hasil  simulasi  yang  dilakukan  oleh  Azmi,  dkk menggunakan  CFD,  dimana    tidak  terjadi penurunan  angin  yang  signifikan  pada  jarak  500 m antara dua turbin angin (di bawah 1%). [13]
Akibat  adanya wake  effect seperti  tersebut di atas, maka daya luaran ( P o ) turbin angin  yang mengalami wake effect menjadi:
𝑃 𝑜 = 0,4 × 1,225 kg m 3 × 𝜋 × (32,729⁡m) 2 × (4,9 m s ) 3 2 𝑃 𝑜 = 96950⁡W = 96,95⁡kW
Untuk  mencapai  daya  luaran  total  sebesar 10  MW  sesuai  kebutuhan  listrik  yang  telah ditentukan,  maka  diperlukan  total  sebanyak  105 buah turbin angin. Sesuai dengan skenario posisi antar  turbin  yang  digunakan,  maka  20  turbin angin pada baris pertama dan kedua tidak terkena wake effect, sedangkan 85 turbin angin yang lain terkena wake  effect ,  sehingga  total  daya  luaran yang dihasilkan adalah:
𝑃 𝑜 = (20 × 100⁡kW) + (85 × 96,95⁡kW) 𝑃 𝑜 = 10240,75⁡kW = 10,24⁡MW
Baris 4 Terkena wake effect dari baris 2 Baris 1 Turbin Baris 3 Terkena wake effect dari baris 1
Baris 2 Tidak terkena wake effect
Jadi daya luaran dari skenario turbin angin yang digunakan sudah mencukupi untuk kebutuhan  daya  listrik  Pulau  Sumba  sebesar  10 MW.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Nusa  Tenggara  Timur  saat  ini  masih mengalami  kekurangan  pasokan  listrik,  dengan rasio  elektrifikasi  hanya  mencapai  58,64%.  Dan sebagian  besar  kebutuhan  listrik  masih  disuplai oleh  PLTD  yang  sangat  mahal  biaya  energinya. Oleh  karena  itu  diperlukan  pembangkit  listrik dari  sumber  energi  lokal  terutama  dari  sumber energi  terbarukan  yang  lebih  murah  dan  ramah lingkungan.
Pulau  Sumba,  NTT  merupakan  salah  satu pulau  dengan  potensi  energi  angin  yang  sangat besar. Tingkat kecepatan angin rata-rata di atas 4 m/s  dan  cukup  konsisten  sepanjang  tahun.  Dari hasil  pencarian  data  potensi  energi  angin  dan dengan  mempertimbangkan  aspek  topografi  dan akses  transportasi,  maka  dipilih  Distrik  Mondu sebagai lokasi perancangan PLTB dalam penelitian ini.
PLTB  yang  dirancang  menggunakan konsep ladang angin untuk mencukupi kebutuhan listrik  10  MW  di  Pulau  Sumba.  Dari  hasil perhitungan  dan  optimasi  yang  dilakukan diperoleh  kebutuhan  105  turbin  angin  berdaya 10kW  yang  dipasang  dalam  10  baris  dan  11 kolom  dengan  konsep  berselang-seling.  Total daya luaran yang dihasilkan dengan memperhitungkan wake  effect yang  terjadi sebesar  10,24  MW.  Sehingga  sudah  dapat mencukupi kebutuhan listrik yang ditetapkan.

## Saran
Perlu dilakukan studi kelayakan lebih lanjut dengan  memperhitungkan  biaya  energi  secara keseluruhan  agar  dapat  diketahui  secara  lebih komprehensif  kelayakan  secara  ekonomi  atas perancangan PLTB yang sudah dilakukan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  diucapkan  kepada Sdr.  Imam  Maulana  Abrar  dan  Sdr.  Yee Yanglasyjiavue  yang  telah  membantu  dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] BPS  NTT,  “Nusa  Tenggara  Timur  dalam Angka  2020” , Indonesia: BPS  Provinsi
NTT , April, 2020. [2] Ditjen Ketenagalistrikan, “Statistik Ketenagalistrikan 2018” ,. Jakarta, Indonesia: Ditjen Ketenagalistrikan- Kementerian ESDM , Agustus, 2019.
[3] Ditjen  EBTKE,  “Statistik  EBTKE  2016” ,
Jakarta, Indonesia: Ditjen EBTKE- Kementerian ESDM , Desember, 2016.
[4] Samorani,  M.,  “The  Wind  Farm  Layout Optimization  Problem”, Handbook  of Wind  Power  Systems, Springer  Science  &
Business Media, 2014, pp. 21-38.
[5] Roberts,  J.O.,  dan  G.  Mosley,  “Feasibility Study  of  Economics  and  Performance  of Wind  Turbine  Generators  at  the  Newport Indiana  Chemical  Depot  Site” , November 2013.  Golden,  USA:  National  Renewable Energy Laboratory, 2013.
[6] Burton,  T.,  N.  Jenkins,  D.  Sharpe,  dan  E. Bossanyi,  “Wind  Energy  Handbook  2 nd edition”,.  Michigan,  USA: John  Wiley  & Sons ., 2011.
[7] R. Shakoor, M.Y. Hassan, A. Raheem, dan N.  Rasheed,  “The  Modelling  of  Wind Farm Layout Optimization for the Reduction  of  Wake  Losses”, Indian Journal of Science and Technology, vol. 8, no. 17, pp. 1-9, 2015.
[8] R. Shakoor, M.Y. Hassan, A. Raheem, dan
Y.K.  Wu,  “Wake  Effect  Modelling:  A Review of
Wind Farm Layout
Optimization  using  Jensen’s  Model”,
Renewable  and  Sustainable  Reviews, vol.
58, pp. 1048-1059, 2016.
[9] P.J.  Schubel  dan  R.J.  Crossley,  “Wind Turbine  Blade  Design”, Energies ,  vol.  5, no. 9, pp. 3425-3449, 2012.
[10] EMD  International,  2017,  “Wind  Energy
Resources of Indonesia”, [Online].
Available:http://indonesia.windprospecting
.com , diakses 8 Januari 2020.
[11] Google,  2020,  “Google  Maps”,  [Online]. Available: http://maps.google.co.id diakses 10 Januari 2020.
[12] PLN,  “Rencana  Usaha  Penyediaan  Listrik (RUPTL) PLN 2017-2026” , Jakarta, Indonesia: PT. PLN (Persero), 2017.
[13] A.A.  Azmi,  S.  Kamal,  Ismail,  dan  S.
Tampubolon, “Simulasi CFD Wake Effect Ladang  Angin  Susunan  Non-Steggered
Menggunakan  Metode  6DOF  Dynamic
Mesh”, Prosiding Seminar Nasional Mesin dan  Industri  (SNMI  XI)  2017 ,  pp.65-72. 2017.