## Kinerja Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan Sistem On Grid di BPR BKK Mandiraja Cabang Wanayasa Kabupaten Banjarnegara
Erik Prasetiya Aji 1 , Priambodo Wibowo 1 , Jaka Windarta 2
1 Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro;
2 Magister Energi, Sekolah Pascasarjana, Universitas Diponegoro;
Email  : erikprasetiya@student.undip.ac.id (E.P.A), priambodowibowo@students.undip.ac.id (P.W),
jakawindarta@lecturer.undip.ac.id (J.W);
Abstrak :  Bank  Perkreditan  Rakyat  merupakan  lembaga  keuangan  yang  menyediakan  pelayanan perbankan  bagi  masyarakat  menengah  ke  bawah.  Salah  satu  upaya  pengembangan  BPR  BKK Mandiraja Cabang Wanayasa Banjarnegara adalah pengimplementasian PLTS.  Perkiraan data  beban harian sebesar 9.619 Wh pada hari senin – sabtu dan 6.848 Wh pada hari minggu dimana panel surya yang  dipasang  memiliki  kapasitas  3  ×  400  Wp  dengan  kapasitas  inverter  1.500  W.  Energi  yang diimpor dari PLN selalu lebih besar (sekitar 7  – 10 kali lipat) dibandingkan energi yang diekspor ke PLN.  Persentase  energi  yang  diekspor  ke  PLN  berkisar  antara  30%  –  40%  dari  energi  total  yang dibangkitkan  PLTS.  Besarnya  energi  dari  PLN  yang  digunakan  sebesar  80%  –  85%  dari  total  beban yang  terpasang.  Besarnya  biaya  listrik  yang  harus  dibayarkan  selama  6  bulan  ketika  tidak menggunakan  PLTS  sebesar  Rp  2.438.897  dan  penghematan  yang  didapatkan  dari  PLTS  sebesar  Rp 538.880.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  dengan  memasang  PLTS,  BPR  BKK  Mandiraja  Cabang Wanayasa Banjarnegara dapat mengurangi biaya energi listrik sebesar 22,1%.
Kata Kunci : BPR BKK Mandiraja, PLTS, On Grid
Abstract :  Rural  Bank  is  financial  institutions  that  provides  banking  services  for  the  lower  middle class.  One  of  the  efforts  to  develop  BPR  BKK  Mandiraja  Wanayasa  Branch  Banjarnegara  is  the implementation of Solar Power Plants. Estimated daily load data is 9,619 Wh on Monday  – Saturday and  6,848  Wh  on  Sundays  where  the  installed  solar  panels  have  a  capacity  of  3  ×  400  Wp  with  an inverter  capacity  of  1,500  W.  Energy  imported  from  PLN  is  always  greater  (about  7  –  10  times) compared to energy exported to PLN. Percentage of energy exported to PLN ranged from 30% – 40% of the total energy generated by Solar Power Plants. The amount of energy from PLN used is 80%  – 85% of the total load installed. The amount of electricity costs that must be paid for 6 months when it doesn’t use Solar Power Plants is Rp 2,438,897, and savings obtained from Solar Power Plants are Rp 538,880.  This  shows  that  by  installing  Solar  Power  Plants,  BPR  BKK  Mandiraja  Wanayasa  Branch Banjarnegara can reduce the cost of electrical energy by 22.1%.
Keywords : BPR BKK Mandiraja, Solar Power Plant, On Grid
Vol. 3, No. 1, pp 15 – 27 doi: 10.14710/jebt.2022.13158

## 1. Pendahuluan
Energi listrik dianggap sebagai energi fundamental bagi pembangunan dunia. Dengan perkiraan pertumbuhan  ekonomi  sekitar  7%  –  10%  per  tahun,  konsumsi  listrik  Indonesia  diproyeksikan  akan meningkat pesat hingga tahun 2025. Pasokan listrik di Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari 120 GW  pada  tahun  2025  (McNeil  et  al.,  2019).  Berdasarkan  data  outlook  energi  Indonesia  tahun  2019, tenaga  surya  merupakan  energi  paling  potensial  yang  dapat  dimanfaatkan  sebagai  energi  alternatif terbarukan dan ramah lingkungan serta dapat digunakan sebagai solusi alternatif untuk mengurangi energi fosil dibandingkan  energi alternatif yang lain  dimana tenaga  surya tersebut memiliki potensi hingga 207,8 GWp (Tim Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional, 2019). Indonesia memiliki jumlah radiasi  matahari  yang  lebih  tinggi  karena  lokasinya  yang  terletak  di  garis  khatulistiwa  dengan  nilai tertinggi sepanjang tahun yaitu 4,80 kWp/m 2 /hari sehingga dapat dianggap sebagai keuntungan besar bagi Indonesia untuk merancang dan memanfaatkan pembangkit listrik tenaga surya. (Handayani & Ariyanti, 2012).
Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR)  pedesaan  atau  kecamatan  merupakan  salah  satu  Lembaga keuangan  yang  menyediakan  pelayanan  perbankan  bagi  masyarakat  menengah  ke  bawah. Perkembangan sektor perbankan pedesaan juga membawa misi pemerintah dalam upaya pemerataan pembangunan  dan  pemerataan  pendapatan  bagi  masyarakat  bawah  melalui  mobilisasi penghimpunan  dana  masyarakat  dan  disalurkan  kembali  untuk  kegiatan  masyarakat  serta  tujuan untuk  menggerakkan  potensi  ekonomi  daerah  (Yunitasari  &  Prijanto,  2021).  Dalam  upaya pengembangan sektor perbankan pedesaan, diperlukan adanya peningkatan fasilitas. Upaya tersebut menimbulkan  beberapa  kekhawatiran,  salah  satunya  peningkatan  penggunaan  energi  listrik  PLN yang berpengaruh pada biaya operasional perbankan. Salah satu solusi dalam permasalahan tersebut adalah pengimplementasian Pembangkit Listrik Tenaga Surya (Bachtiar, 2006).
Salah  satu  konfigurasi  desain  sistem  PLTS  adalah  sistem  on  grid  dimana  sistem  tersebut menghubungkan  output  PLTS  dengan  sumber  listrik  dari  PLN.  Listrik  yang  dihasilkan  oleh  PLTS dengan Sistem On-grid dapat disalurkan ke PLN dengan harga murah 65% dari Rp 1.444,70 per kWh atau Rp 939.055 per kWh ketika output PLTS lebih besar dari beban listrik yang digunakan (Mohite & Butale, 2019).
Untuk mempercepat pengembangan Energi Baru dan Terbarukan, Pemerintah telah menetapkan beberapa  regulasi,  yaitu  (Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2016  Tentang Percepatan  Pembangunan  Infrastruktur  Ketengalistrikan,  2016)  Pasal  14,  (Peraturan  Menteri  ESDM No  50  Tahun  2017  Tentang  Pemanfaatan  Sumber  Energi  Terbarukan  Untuk  Penyediaan  Tenaga Listrik,  2017)  dan  (Peraturan  Menteri  Energi  Dan  Sumber  Daya  Mineral  Republik  Indonesia  No.  49 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap Oleh Konsumen PT. PLN (Persero), 2018).
Vol. 3, No. 1, pp 15 – 27 doi: 10.14710/jebt.2022.13158

## 2. Metodologi

## 2.1. Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  BPR  BKK  Mandiraja  Cabang  Wanayasa  Banjarnegara  dengan koordinat lokasi (–7,3994; 109,6875).

## Gambar 1. Lokasi Penelitian BPR BKK Mandiraja Cabang Wanayasa Banjarnegara

## 2.2. Pengumpulan Data

## 2.2.1. Data Radiasi Matahari
Berdasarkan  data  yang  didapat  dari  NASA  (Prediction  Of  Worldwide  Energy  Resources, 2021),  radiasi  matahari  pada  tahun  2020  di  BPR  BKK  Mandiraja  Cabang  Wanayasa  Banjarnegara sebesar  4,93  kWh/m 2 /hari.  Selain  radiasi  matahari,  data  yang  diperoleh  berupa  kecepatan  angin  dan temperature.
Tabel 1. Data Penyinaran Matahari di Lokasi Penelitian Parameter Radiasi Matahari (kWh/m 2 /hari) Suhu ( ° C) Kecepatan Angin (m/s) Januari 5,07 24,15 2,21 Februari 4,82 23,91 2,13 Maret 4,84 24,05 1,95 April 5,02 24,09 1,91 Mei 4,55 23,97 2,23 Juni 4,62 22,88 2,73 Juli 4,99 22,02 3,02 Agustus 5,21 22,45 3,06 September 5,58 23,02 3,38 Oktober 4,83 23,37 3,09 November 5 23,72 2,52 Desember 4,58 22,92 2,77
Data  penyinaran  matahari  digunakan  guna  mengolah  data  mengenai  potensi  pemanfaatan energi matahari menjadi PLTS di lokasi penelitian.
Vol. 3, No. 1, pp 15 – 27 doi: 10.14710/jebt.2022.13158

## 2.2.2. Data Beban
Perkiraan data beban harian di daerah penelitian dihasilkan secara manual dan berkala untuk mendapatkan data profil  beban  harian yang tepat. Tabel 2 dan gambar 2 menunjukkan profil  beban selama hari senin – sabtu serta tabel 3 dan gambar 3 menunjukkan profil beban selama hari minggu.
Tabel 2. Profil Beban Selama Hari Senin – Sabtu No. Beban Jumlah  Daya (W)  Total Daya (W)  Waktu (Jam)  Energi (Wh) 1 Lampu Ruang Kerja 1 2 18 36,0 8 288,0 2 Lampu Ruang Kerja 2 6 23 138,0 8 1.104,0 3 Lampu Ruang Kerja 3 1 23 23,0 7 161,0 4 Lampu Kamar Mandi 2 10 20,0 8 160,0 5 Lampu Teras 2 65 130,0 11 1.430,0 6 Lampu Halaman 3 12 36,0 11 396,0 7 Lampu NeonBox 1 450 450,0 11 4.950,0 8 TV LED 1 42 42,0 2 84,0 9 Printer 1 1 8 7,6 2 15,2 10  Printer 2 1 42 42,4 3 127,2 11  Komputer 1 2 58 115,6 2 231,2 12  Komputer 2 1 58 57,8 5 289,0 13  Rice Cooker 1 311 311,0 1 311,0 14  Wifi 1 3 3,0 24 72,0 Total 9.619
Gambar 2. Profil Distribusi Beban Harian Selama Hari Senin – Sabtu
Tabel 3. Profil Beban Harian Selama Hari Minggu No. Beban Jumlah  Daya (W)  Total Daya (W)  Waktu (Jam)  Energi (Wh) 1 Lampu Teras 2 65 130,0 11 1.430,0 2 Lampu Halaman 3 12 36,0 11 396,0 3 Lampu NeonBox 1 450 450,0 11 4.950,0 4 Wifi 1 3 3,0 24 72,0 Total 6.848
Vol. 3, No. 1, pp 15 – 27 doi: 10.14710/jebt.2022.13158
Gambar 3. Profil Distribusi Beban Selama Hari Minggu

## 2.3. Pemasangan PLTS
Berdasarkan kondisi di lapangan, perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya menggunakan tipe  penyangga  tetap  (fixed  tilted  plane)  dengan  kemiringan  yang  disesuaikan  kondisi  kanopi  yaitu sebesar 15° dan azimuth 30°.
Gambar 4. Visualisasi Lokasi Penelitian dan Hasil Pemasangan PLTS.

## 2.4. Spesifikasi Peralatan

## 2.4.1. Spesifikasi Panel Surya
Modul  panel  surya  yang  digunakan  adalah  OSDA  Solar  400  Wp.  Spesifikasi  teknis  modul panel surya ditunjukkan pada tabel 4.
Tabel 4. Spesifikasi Panel Surya Spesifikasi Nilai Daya Maksimum (Pmax) 400 Wp Tegangan Maksimum (Vmp) 40,36 V Arus Maksimum (Imp) 9,92 A Tegangan Rangkaian Terbuka (Voc) 49,44 V Arus Hubung Singkat (Isc) 10,86 A Efisiensi Cell 22,21 % Efisiensi Modul 19,83 % Dimensi (mm) 2025 × 996 × 40
Vol. 3, No. 1, pp 15 – 27 doi: 10.14710/jebt.2022.13158
Modul surya yang akan digunakan sebanyak 3 buah dan dirangkai secara seri. Jika dirangkai seri  maka  tegangan  keluarannya  merupakan  penjumlahan  dari  tegangan  keluaran  tiap  modul,  dan arus  keluarannya  sama  dengan  arus  keluaran  dari  tiap  modul  (Deutsche  Gesellschaft  für Sonnenenergie (DGS), 2013).

## 2.4.2. Spesifikasi Inverter
Inverter yang digunakan dalam penelitian ini adalah inverter Solis Mini 1500 4G. Solis Mini 1500  4G  adalah  grid  tie  inverter,  sehingga  tegangan  dan  frekuensi  keluarannya  sama  dengan  grid. Spesifikasi inverter Solis Mini 1500 4G ditunjukkan pada Tabel 5.
Tabel 5. Spesifikasi Inverter Spesifikasi Nilai Input DC Daya Array Surya Maksimal 1800 W Tegangan DC Maksimal 600 V Tegangan Start-up 60 V Arus Masukkan Maksimal 11 A Rentang Tegangan MPPT 50-500 V Output AC Daya Keluaran Maksimal 1500 W Rentang Tegangan Grid Nominal 220-230 V Arus Keluaran Maksimal 8,1 A Rentang Frekuensi Grid 57-52 atau 57-62 Data Umum Efisiensi Maksimal 97,2% Dimensi 310W × 373H × 160D
Kapasitas  inverter  yang  dipilih  memiliki  daya  masukan  pada  rentang  0,9  –  1,25  dari  daya yang dihasilkan modul panel surya sehingga aman digunakan dan tidak terjadi inefisiensi (Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS), 2013).

## 2.4.3. Spesifikasi Penghantar DC
Untuk  menentukan  penghantar  DC  yang  digunakan  dalam  pengimplementasian  PLTS rooftop  ini  diperlukan  nilai  arus  maksimal  keluaran  dari  array  surya  yang  dapat  dihitung menggunakan persamaan (1).
max sc
I = I Jumlah String  (1)
max I = 10,86 1  max I = 10,86 A
Kemudian menentukan kuat hantar arus kabel dengan menggunakan persamaan (2).
max KHA = I Faktor Koreksi  (2) KHA = 10,86×1,25
KHA = 13,575 A
Vol. 3, No. 1, pp 15 – 27 doi: 10.14710/jebt.2022.13158
Penentuan  luas  penampang  kabel  yang  dipilih  mengacu  pada  metode  instalasi  B1  karena kabel  akan  di  masukkan  ke  dalam  conduit  agar  lebih  terproteksi.  Berdasarkan  (Persyaratan  Umum Instalasi  Listrik  2011,  2011)  kabel  yang  dibutuhkan  adalah  kabel  dengan  minimal  luas  penampang sebesar 1,5 mm2 berkonduktor tembaga dengan KHA sebesar 23 A, sehingga akan digunakan kabel PV1-F merk slocable dengan luas penampang sebesar 6mm2.

## 2.4.4. Spesifikasi Penghantar AC
Untuk  menentukan  penghantar  AC  yang  digunakan  dalam  perancangan  PLTS  rooftop  ini diperlukan nilai arus maksimal keluaran dari inverter yang dapat dilihat pada spesifikasi inverter di Tabel  7,  kemudian  menentukan  kuat  hantar  arus  kabel  yang  dibutuhkan  menggunakan  persamaan (3).
max KHA = I Faktor Koreksi  (3)
KHA = 8,1×1,25

## KHA = 10,125 A
Penentuan  luas  penampang  kabel  yang  dipilih  mengacu  pada  (Persyaratan  Umum  Instalasi Listrik 2011, 2011) metode instalasi B1 karena kabel akan dimasukkan ke dalam conduit. Berdasarkan PUIL  2011, luas  penampang  minimal  yang  bisa  dialiri  arus  sebesar  10,125 A  adalah  seluas  1,5  mm2 dengan KHA sebesar 18,5 A, sehingga kabel yang akan adalah kabel NYM merk Pulung dengan 3 inti yang masing-masing digunakan untuk fasa, netral dan arde dengan luas penampang sebesar 4mm2.
Setelah  menentukan  komponen-komponen  yang  akan  digunakan  dalam  pembangkit  listrik tenaga  surya,  tahapan  selanjutnya  adalah  pembuatan  rancangan  instalasi  PLTS.  Rangkaian  instalasi PLTS sistem on grid rooftop yang diimplementasikan ditunjukkan pada gambar 5.
Gambar 5. Detail Engineering Design
Vol. 3, No. 1, pp 15 – 27 doi: 10.14710/jebt.2022.13158

## 2.5. Analisis Teknis
Analisis teknis yang dilakukan mengacu pada kapasitas PLTS, spesifikasi komponen serta daya dan  energi  yang  dihasilkan  PLTS  tersebut.  Daya  yang  dihasilkan  PLTS  dipengaruhi  oleh  berbagai faktor,  diantaranya  radiasi  matahari  yang  terdapat  di  lokasi  PLTS,  kemiringan  dan  arah  dari  panel surya,  ada  tidaknya  sinar  matahari,  temperatur  wilayah  di  lokasi  PLTS,  dan  performa  teknis  dari komponen  yang  digunakan  pada  PLTS.  Performa  dari  PLTS  diperkirakan  menurun  sejalan  dengan usia  pakainya  karena  disebabkan  oleh  degradasi  dari  modul  surya,  dan  umur  dari  komponen  yang digunakan (International Financial Corporation, 2015).

## 2.6. Analisis Ekonomi Teknik
Tujuan dari analisis ini untuk mengetahui besarnya penghematan biaya dan keuntungan yang didapatkan  dari  pemasangan  PLTS.  Penghematan  biaya  dapat  dihitung  dari  selisih  antara  besarnya energi  yang  diimpor  dari  PLN  dan  besarnya  total  energi  untuk  beban  listrik.  Keuntungan  dari pemasangan PLTS dapat dihitung dari besarnya energi yang diekspor ke PLN (Pujawan, 2019).

## 3. Hasil dan Pembahasan
3.1. Pengaruh Iradiasi Matahari terhadap Daya Output Rata – Rata
Gambar  6  menunjukkan  grafik  besarnya  iradiasi  matahari  rata  –  rata  di  BPR  BKK  Mandiraja Banjarnegara dan besarnya daya output PLTS per hari yang dipasang selama bulan Juni – November 2021.
Gambar 6. Grafik Iradiasi Matahari dan Daya Rata – Rata per Hari
Berdasarkan  gambar  6,  grafik  iradiasi  matahari  hampir  sama  dengan  grafik  daya  rata  –  rata dimana  perbedaannya  hanya  terdapat  pada  nilainya.  Daya  output  PLTS  rata  –  rata  terbesar  pada bulan Juni sebesar 284,52 W dengan nilai iradiasi terbesar 5,29 kWh/m 2 /hari. Daya output PLTS rata – rata terbesar pada bulan Juli sebesar 437,46 W dengan nilai iradiasi terbesar 5,94 kWh/m 2 /hari. Daya output PLTS rata – rata terbesar pada bulan Agustus sebesar 339,52 W dengan nilai iradiasi terbesar
Vol. 3, No. 1, pp 15 – 27 doi: 10.14710/jebt.2022.13158
5,87  kWh/m 2 /hari.  Daya  output  PLTS  rata  –  rata  terbesar  pada  bulan  September  sebesar  378,95  W dengan  nilai  iradiasi  terbesar  6,32  kWh/m2  hari.  Daya  output  PLTS  rata  –  rata  terbesar  pada  bulan Oktober sebesar 420,25 W dengan  nilai iradiasi terbesar 6,57 kWh/m 2 /hari. Daya output PLTS rata  – rata terbesar pada bulan November sebesar 327,49 W dengan nilai iradiasi terbesar 5,58 kWh/m 2 /hari.
Berdasarkan nilai daya rata – rata dan iradiasi rata – rata terbesar di setiap bulan, dapat diketahui bahwa  meskipun  grafiknya  hampir  sama,  tetapi  kedua  nilai  tersebut  tidak  terhubung  secara  linear karena  terdapat  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  efisiensi  panel  surya  selain  iradiasi  matahari, yaitu  suhu  lingkungan,  sudut  penempatan  sel  surya  terhadap  posisi  matahari,  pengaruh  bayangan dan lain – lain (Omar & Mahmoud, 2018).

## 3.2. Efisiensi Inverter
Efisiensi  inverter  merupakan  perbandingan  daya  output  AC  terhadap  daya  input  DC  dari panel surya. Gambar 7 menunjukkan nilai efisiensi inverter rata – rata per hari dari sistem PLTS yang dipasang selama bulan Juni – November 2021.

## Gambar 7. Efisiensi Inverter per Hari
Berdasarkan  gambar  7,  didapatkan  bahwa  rata-rata  efisiensi  inverter  selalu  lebih  tinggi  dari 97%  dimana  efisiensinya  turun  pada  tanggal  21  Juli  2021, 9  November  2021  dan  22  November  2021 yang  disebabkan  adanya  gangguan  pada  inverter.  Efisiensi  terbesar  yang  terjadi  sebesar  99,96% dimana daya DC yang dihasilkan panel surya sebesar 250,11 W dan daya AC yang dihasilkan inverter sebesar 250 W.

## 3.3. Energi Ekspor dan Impor
Konfigurasi  sistem  PLTS  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  sistem  on  grid  dimana sistem tersebut tersambung dengan jaringan PLN. Listrik yang dihasilkan dengan sistem ini mampu menyuplai listrik ke pelanggan maupun mengirimkan daya listrik ke jala-jala PLN dengan kWh meter exim (export import) (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2020). Gambar 8 menunjukkan besarnya energi PLTS yang diekspor ke PLN dan energi dari PLN yang diimpor ke beban.
Vol. 3, No. 1, pp 15 – 27 doi: 10.14710/jebt.2022.13158

## Gambar 8. Energi Ekspor dan Impor per Hari
Berdasarkan gambar 8, dapat diketahui bahwa energi yang diimpor dari PLN selalu lebih besar (sekitar 7 – 10 kali lipat) dibandingkan energi yang  diekspor ke PLN. Energi ekspor terbesar dicapai pada  tanggal  21  November  2021  (hari  minggu)  sebesar  4.006  Wh  karena  bebannya  lebih  rendah dibandingkan hari – hari yang lain. Energi total PLTS yang diekspor ke PLN dan diimpor dari PLN per bulan ditunjukkan pada tabel 6.
Tabel 6. Energi PLTS, Ekspor dan Impor per Bulan Bulan Energi Beban (kWh) Energi Total dari PLTS (kWh) Energi Ekspor ke PLN (kWh) Energi Impor dari PLN (kWh) Juni 2021 277,48 66,30 23,04 234,21 Juli 2021 287,09 86,90 33,34 233,53 Agustus 2021 284,32 79,37 29,56 234,51 September 2021 277,48 69,26 23,10 231,31 Oktober 2021 284,32 70,16 26,62 240,78 November 2021 277,48 54,88 18,25 240,85
Berdasarkan  data  pada  Tabel  6,  dapat  diketahui  bahwa  energi  total  terbesar  yang  dihasilkan PLTS  sebesar  86,90  kWh  pada  bulan  Juli.  Energi  yang  diekspor  ke  PLN  terbesar  sebesar  33,34  kWh pada  bulan  Juli  dimana  persentase  energi  yang  diekspor  ke  PLN  berkisar  antara  30%  –  40%  dari energi  total  yang  dibangkitkan  PLTS.  Dengan  adanya  PLTS,  besarnya  energi  dari  PLN  yang digunakan sebesar 80% – 85% dari total beban yang terpasang. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya  PLTS,  didapatkan  keuntungan  berupa  penjualan  listrik  ke  PLN  (ekspor)  dan  penghematan energi dari PLN (energi PLTS – ekspor).
Vol. 3, No. 1, pp 15 – 27 doi: 10.14710/jebt.2022.13158

## 3.4. Analisis Ekonomi
PLTS on grid merupakan solusi bagi pelanggan PLN untuk mengurangi tagihan listrik. Dengan penggunaan  sistem  ini  akan  mengurangi  tagihan  listrik  pelanggan  karena  listrik  yang  diekspor  ke jaringan  akan  menjadi  deposit  yang  akan  mengurangi  tagihan  total  dari  penggunaan  listrik  PLN. Sistem  ini  terinterkoneksi  dengan  jaringan  listrik  agar  listrik  yang  dihasilkan  PLTS  dapat dioptimalkan  serta  agar  pelanggan  tetap  tersuplai  listrik  ketika  listrik  dari  PLTS  tidak  mencukupi kebutuhan  beban.  Kelemahan  sistem  ini  adalah  pelanggan  tidak  tersuplai  listrik  ketika  jaringan sedang  padam,  walaupun  di  siang  hari  saat  PLTS  menghasilkan  listrik  (Kementerian  Energi  dan Sumber Daya Mineral, 2020).
Keuntungan  dari  penjualan  energi  listrik  ke  PLN  dapat  dihitung  dengan  persamaan  (4), sedangkan besarnya penghematan energi listrik dari PLN dapat dihitung dengan persamaan (5).
Penghematan Biaya (Ekspor) = 65% × kWh Ekspor   Rp 1.444,70  (4)     Penghematan Biaya  Energi PLTS =  Energi Total PLTS kWh Ekspor Rp 1.444, 70   (5) Penghematan Biaya Total = Penghematan Biaya (Ekspor) + Penghematan Biaya (Energi PLTS) (6)
Hasil perhitungan dari persamaan (4), (5) dan (6) ditunjukkan pada Tabel 7.
Tabel 7. Hasil Perhitungan  Penghematan Biaya dari Pemasangan PLTS Bulan Penghematan Ekspor  Penghematan Energi  Total Penghematan Juni 2021 Rp                      21.635  Rp                     62.499  Rp                     84.134 Juli 2021 Rp                      31.307  Rp                     77.377  Rp                   108.684 Agustus 2021 Rp                      27.759  Rp                     71.967  Rp                     99.726 September 2021 Rp                      21.695  Rp                     66.689  Rp                     88.384 Oktober 2021 Rp                      24.997  Rp                     62.904  Rp                     87.901 November 2021 Rp                      17.141  Rp                     52.910  Rp                     70.051 Total Rp                    144.533  Rp                   394.347  Rp                   538.880
Berdasarkan data perhitungan pada tabel 7, dapat diketahui bahwa penghematan biaya energi karena pemasangan PLTS lebih besar dibandingkan penghematan energi karena ekspor ke PLN. Total penghematan  dari  pemasangan  PLTS  selama  6  bulan  sebesar  Rp  538.880.  Tabel  8  menunjukkan perbandingan  antara  biaya  listrik  yang  harus  dibayarkan  ketika  tidak  memasang  PLTS  dan penghematan yang didapatkan dari pemasangan PLTS.
Tabel 8.
Perbandingan Biaya Tarif Listrik Tanpa PLTS dan Penghematan dari PLTS.
Bulan Total Penghematan  Tarif Listrik Tanpa PLTS Juni 2021 Rp                     84.134  Rp                          400.869 Juli 2021 Rp                   108.684  Rp                          414.765 Agustus 2021 Rp                     99.726  Rp                          410.762 September 2021 Rp                     88.384  Rp                          400.869 Oktober 2021 Rp                     87.901  Rp                          410.762 November 2021 Rp                     70.051  Rp                          400.869 Total Rp                   538.880  Rp                       2.438.897 Persentase Penghematan 22,1%
Vol. 3, No. 1, pp 15 – 27 doi: 10.14710/jebt.2022.13158
Berdasarkan  data  pada  tabel  8,  dapat  diketahui  bahwa  besarnya  biaya  listrik  yang  harus dibayarkan  selama  6  bulan  ketika  tidak  menggunakan  PLTS  sebesar  Rp  2.438.897,  sedangkan penghematan  yang  didapatkan  dari  pemasangan  PLTS  sebesar  Rp  538.880.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  dengan  memasang  PLTS,  BPR  BKK  Mandiraja  Banjarnegara  dapat  mengurangi  biaya  energi listrik sebesar 22,1%.

## 4. Kesimpulan
Salah  satu  upaya  pengembangan  sektor  perbankan  BPR  BKK  Mandiraja  Cabang  Wanayasa Banjarnegara  adalah  pengimplementasian  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya.  Salah  satu  konfigurasi desain  sistem  PLTS  adalah  sistem  on  grid  dimana  sistem  tersebut  menghubungkan  output  PLTS dengan  sumber  listrik  dari  PLN.  Listrik  yang  dihasilkan  oleh  PLTS  dengan  sistem  on  grid  dapat disalurkan  ke  PLN  dengan  harga  murah  65%  dari  Rp  1.444,70  per  kWh  atau  Rp  939.055  per  kWh ketika output PLTS lebih besar dari beban listrik yang digunakan.
Perkiraan  data  beban  harian  di  BPR  BKK  Mandiraja  Cabang  Wanayasa  Banjarnegara  sebesar 9.619 Wh pada hari senin – sabtu dan 6.848 Wh pada hari minggu dimana panel surya yang dipasang memiliki kapasitas 3 × 400 Wp dengan kapasitas inverter 1.500 W.
Nilai daya rata – rata dan iradiasi rata – rata di setiap bulan tidak terhubung secara linear karena terdapat  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  efisiensi  panel  surya  selain  iradiasi  matahari,  yaitu suhu lingkungan, sudut penempatan sel surya terhadap posisi matahari, pengaruh bayangan dan lain –  lain.  Efisiensi  inverter  selalu  lebih  tinggi  dari  97%  dimana  efisiensinya  turun  pada  tanggal  21  Juli 2021, 9 November 2021 dan 22 November 2021 yang disebabkan adanya gangguan pada inverter.
Energi yang diimpor dari PLN selalu lebih  besar (sekitar 7  – 10 kali lipat) dibandingkan energi yang  diekspor  ke  PLN.  Energi  yang  diekspor  ke  PLN  terbesar  sebesar  33,34  kWh  pada  bulan  Juli dimana  persentase  energi  yang  diekspor  ke  PLN  berkisar  antara  30%  –  40%  dari  energi  total  yang dibangkitkan PLTS. Dengan adanya PLTS, besarnya energi dari PLN yang digunakan sebesar 80%  – 85% dari total beban yang terpasang.
Besarnya  biaya  listrik  yang  harus  dibayarkan  selama  6  bulan  ketika  tidak  menggunakan  PLTS sebesar  Rp  2.438.897,  sedangkan  penghematan  yang  didapatkan  dari  pemasangan  PLTS  sebesar  Rp 538.880.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  dengan  memasang  PLTS,  BPR  BKK  Mandiraja  Banjarnegara dapat mengurangi biaya energi listrik sebesar 22,1%.

## Daftar Pustaka
Bachtiar,  M.  (2006).  Prosedur  Perancangan  Sistem  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  untuk
Perumahan (Solar Home System). Jurnal SMARTek, 4(3), 176–182.
https://media.neliti.com/media/publications/221906-prosedur-perancangan-sistem-pembangkit-l.pdf Deutsche  Gesellschaft  für  Sonnenenergie  (DGS).  (2013).  Planning  and  installing  photovoltaic systems: a guide for installers, architects and engineers. Routledge.
Handayani,  N.  A.,  &  Ariyanti,  D.  (2012).  Potency  of  Solar  Energy  Applications  in  Indonesia.
International
Journal of
Renewable Energy Development, 1(2), 33–38.
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ijred/article/view/3800
International Financial Corporation. (2015). Utility-Scale Solar Photovoltaic Power Plants. 2121 Pennsylvania Avenue, N.W.
Vol. 3, No. 1, pp 15 – 27 doi: 10.14710/jebt.2022.13158
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2020). Panduan Perencanaan dan Pemanfaatan PLTS atap di Indonesia.
McNeil,  M.  A.,  Karali,  N.,  &  Letschert,  V.  (2019).  Forecasting  Indonesia’s  electricity  load through  2030  and  peak  demand  reductions  from  appliance  and  lighting  efficiency.  Energy  for Sustainable Development, 49, 65–77. https://doi.org/10.1016/j.esd.2019.01.001
Peraturan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Republik  Indonesia  No.  49  Tahun  2018 Tentang  Penggunaan  Sistem  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  Atap  oleh  Konsumen  PT.  PLN (Persero), 18 (2018).
Mohite,  V.  P.,  &  Butale,  M.  C.  (2019).  Parametric  Study  of  Grid  Connected  PV  System  with Battery  for  Single  Family  House.  International  Research  Journal  of  Engineering  and  Technology (IRJET), 6(8), 66–70.
Omar,  M.  A.,  &  Mahmoud,  M.  M.  (2018).  Grid  connected  PV-  home  systems  in  Palestine:  A review on technical performance, effects and economic feasibility. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 82, 2490–2497. https://doi.org/10.1016/J.RSER.2017.09.008
Peraturan Menteri ESDM No 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, (2017).
Prediction  Of  Worldwide  Energy  Resources.  (2021).  NASA’s  Open  Data  Portal. https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketengalistrikan, (2016).
Pujawan, I. N. (2019). Ekonomi Teknik (3rd ed.). Lautan Pustaka. Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011, (2011).
Tim  Sekretaris  Jenderal  Dewan  Energi  Nasional.  (2019).  Outlook  Energi  Indonesia  2019. Kementrian ESDM.
Yunitasari, A., & Prijanto, T. (2021). PERAN KREDIT BANK PERKREDIITAN RAKYAT  BAGI PENDAPATAN USAHA KECIL (Studi Kasus Pada PD. BPR BKK Wonogiri Kantor Cabang Jatiroto).
Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi, 10(2), 951–952.
https://jurnal.stas.ac.id/index.php/jabe/article/view/42