PENGARUH JARAK ANTAR SUB KONDUKTOR BERKAS REAKTANSI INDUKTIF SALURAN TERHADAP TRANSMISI 150 KV DARI GARDU INDUK KERAMASAN KE GARDU INDUK MARIANA
Alimin Nurdin 1 , Abdul Azis 2*
1,2 Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas PGRI Palembang e-mail: azis@univpgri-palembang.ac.id
Abstrak —  Listrik  adalah  sumber  energi  yang  sangat  dibutuhkan  oleh  masyarakat  dan  listrik merupakan  salah  satu  kebutuhan  yang  paling  penting untuk  menunjang kehidupan manusia  saat ini  dalam  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari,  baik  dalam  rumah  tangga  maupun  dalam  bisnis. Untuk  memenuhi  kebutuhan  tenaga  listrik  tersebut,  maka  pemerintah  membangun  pusat-pusat pembangkit  tenaga  listrik.  Dalam  penyaluran  daya  listrik  akan terjadi rugi-rugi  daya  penyaluran yang besarnya sebanding dengan panjang saluran. Penggunaan tingkat tegangan yang lebih tinggi merupakan  solusi  dari  permasalahan  tersebut,  tetapi  jika  tegangan  ditingkatkan  terus  menerus akan  terjadi  korona  dan  untuk  mengurangi  dampak  lingkungan  dari  korona  tersebut  dapat menggunakan  konduktor  berkas.  Peningkatan  jumlah  kawat  penghantar  dalam  suatu  berkas mengurangi  efek  korona  dan  mengurangi  reaktansi,  pengurangan  reaktansi  disebabkan  oleh kenaikan  GMR  dari  konduktor.  Peninggian  tegangan  pada  saluran  transmisi  daya  listrik  dapat mengurangi rugi-rugi daya, tetapi peninggian tegangan transmisi dapat menimbulkan korona pada kawat  transmisi.  Korona  ini  menimbulkan  rugi-rugi  daya  dan  gangguan  terhadap  komunikasi radio. Salah satu cara untuk mengurangi efek korona yang dilakukan adalah dengan menggunakan kondukor berkas pada saluran transmisi. Di samping mengurangi efek korona, penghantar berkas dapat  juga  mengurangi  reaktansi  induktif  saluran.  Dari  hasil  penelitian  diperoleh  hasil  bahwa jarak  antar  sub  konduktor  berkas  mempengaruhi  besarnya  GMR  konduktor  berkas,  dimana apabila  jarak  antar  sub  konduktor  berkas  semakin  besar  maka  GMR  konduktor  berkas  akan semakin  besar.  Dengan  semakin  besarnya  GMR  konduktor berkas  maka reaktansi  induktif  pada saluran  transmisi  akan  semakin  besar.  Dengan  semakin  besarnya  reaktansi  induktif  konduktor berkas maka rugi-rugi daya reaktif pada saluran transmisi akan semakin besar.

## Kata Kunci : Jarak konduktor, reaktansi, induktif
Abstract — Electricity is a source of energy that is very much needed by society and electricity is one of the most important needs to support human life today in meeting daily needs, both in the household and  in  business. The  generated  electricity  is  then  channeled through the  transmission line.  In  the  distribution  of  electric  power,  there  will  be  a  channeling  power  losses  which  are proportional to the length of the channel. The use of a higher voltage level is the solution to these problems,  but  if  the  voltage  is  increased  continuously  there  will  be  a  corona  and  to  reduce  the environmental impact of the corona can use a file conductor. Increasing the amount of conductive wire  in  a  beam  reduces  the  corona  effect  and  reduces  reactance,  reducing  reactance  due  to  an increase in GMR from the conductor. Elevation of the voltage on the electric power transmission line  can  reduce  power  losses,  but  the  transmission  voltage  increase  can  cause  corona  in  the transmission wire. This corona causes power losses and interference with radio communications. One  way  to reduce  the  corona  effect  is to  use  a  condenser file  on  the transmission  line.  Besides reducing the corona effect, the beam conductor can also reduce the channel's inductive reactance. From  the results  of  the  study, the results  show  that the  distance  between  the  file  sub  conductors affects  the  size  of  the  GMR  of  the  file  conductor,  where  the  distance  between  the  file  sub conductors is greater, the GMR of the conductor will increase. With the increasing size of GMR conductor,  the  inductive  reactance  on  the  transmission  line  will  be  even  greater.  With  the increasing  conductivity  of  the  beam  conductor  reactance,  the  reactive  power  losses  on  the transmission line will be even greater.
Keywords:  conductor distance, reactance, inductive

## PENDAHULUAN
Tenaga  listrik  yang  dibangkitkan  pada  pusat-pusat  pembangkit  listrik  ( power  plant ) seperti  PLTA,  PLTU,  PLTG,  dan  PLTD  lalu  disalurkan  melalui  saluran  transmisi  setelah terlebih  dahulu  dinaikkan  tegangannya  oleh  transformator step-up yang  ada  di  pusat  listrik. Saluran transmisi tegangan tinggi mempunyai tegangan 70 kV, 150 kV, atau 500  kV. Saluran- saluran transmisi  membawa tenaga listrik dari pusat-pusat pembangkitan ke pusat-pusat beban melalui  saluran  tegangan  tinggi  150  kV  atau  melalui  saluran  transmisi  tegangan  ekstra  tinggi 500  kV.  Transformator  penurunan  akan  merendahkan  tegangan  ini  menjadi  tegangan subtransmisi 70 kV yang kemudian di gardu induk diturunkan lagi menjadi tegangan distribusi primer 20 kV. Pada gardu induk distribusi yang tersebar di pusat-pusat beban tegangan diubah oleh  transformator  distribusi  menjadi  tegangan  rendah  220/380  V  [5].  Jadi,  transmisi  tenaga listrik merupakan proses penyaluran tenaga listrik dari tempat pembangkit tenaga listrik ( Power Plant )  hingga substation  distribution sehingga  dapat  disalurkan  sampai  pada  konsumer pengguna listrik melalui suatu bahan konduktor [1].
Saluran  transmisi  merupakan  komponen  yang  sangat  penting  dalam  sebuah  sistem tenaga  listrik,  karena  saluran  transmisi  merupakan  penghubung  antara  pusat  pembangkit  dan beban.  Sehingga  saluran  transmisi  harus  dapat  menjamin  ketersediaan  energi  listrik  secara kontinu pada setiap beban yang terhubung dalam sebuah sistem. Karena permukaan tanah yang tidak  selalu  dalam  kondisi  datar  dan  terkadang  saluran  transmisi  harus  melewati  bukit-bukit, maka saluran transmisi saluran udara lebih dipilh dibandingkan saluran bawah tanah [2]. Dalam penyaluran daya listrik akan terjadi reaktansi dalam sebuah saluran transmisi dan rugi-rugi daya penyaluran yang besarnya sebanding dengan panjang saluran.
Penggunaan  tingkat  tegangan  yang  lebih  tinggi  merupakan  solusi  dari  permasalahan tersebut,  tetapi  jika  tegangan  ditingkatkan  terus-menerus  akan  terjadi  korona  dan  untuk mengurangi  dampak  lingkungan  dari  korona  tersebut  dapat  menggunakan  konduktor  berkas ( bundled  conductor )  yaitu  penggunaan  beberapa  kawat  konduktor  pada  setiap  fasa  yang dipisahkan  oleh spacer pada jarak  tertentu  [6].  Peningkatan  jumlah  kawat  penghantar  dalam suatu  berkas  mengurangi  efek  korona  dan  mengurangi  reaktansi,  pengurangan  reaktansi disebabkan oleh kenaikan GMR dari berkas.
Peninggian  tegangan  pada  saluran  transmisi  daya  listrik  dapat  mengurangi  rugi-rugi daya,  tetapi  peninggian  tegangan  transmisi  dapat  menimbulkan  korona  pada  kawat  transmisi. Korona  ini  menimbulkan  rugi-rugi  daya  dan  gangguan  terhadap  komunikasi  radio.  Salah  satu cara  untuk  mengurangi  efek  korona  yang  dilakukan  adalah  dengan  menggunakan  kondukor
berkas  pada  saluran  transmisi.  Di  samping  mengurangi  efek  korona,  penghantar  berkas  dapat juga mengurangi reaktansi induktif saluran [4].
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka akan dilakukan penelitian mengenai Pengaruh Jarak  Antar  Sub  Konduktor  Berkas  Terhadap  Reaktansi  Induktif  Saluran  Transmisi  150  kV Dari  Gardu  Induk  Keramasan  ke  Gardu  Induk  Mariana. Saluran  transmisi  150  kV  dari  Gardu Induk  Keramasan  Palembang  ke  Gardu  Induk  Mariana  merupakan  saluran  transmisi  jarak pendek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya reaktansi induktif saluran transmisi dan  rugi-rugi  daya  saluran  transmisi  yang  disebabkan  oleh  reaktansi  induktif,  serta menganalisis pengaruh jarak antara konduktor berkas terhadap besarnya reaktansi induktif.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Saluran Transmisi
Sistem  tenaga  listrik  merupakan  sekumpulan  pusat  listrik  dan  pusat  beban  yang  satu sama  lain  dihubungkan  oleh  jaringan  transmisi  dan  distribusi  sehingga  merupakan  sebuah kesatuan  interkoneksi.  Ada  dua  kategori  saluran  transmisi  yaitu  saluran  udara  ( overhead  line ) dan saluran bawah tanah ( underground ) [5].
1. Saluran  udara  ( overhead  line )  menyalurkan  tenaga  listrik  melalui  kawat-kawat  yang digantung pada tiang-tiang transmisi dengan perantaraan isolator-isolator. Sistem ini lebih murah, cara penyambungan  mudah,  mudah untuk  mencari gangguan,  memerlukan tempat yang luas, faktor keamanan lebih tinggi, lebih mudah terkena ganguan.
2. Saluran bawah tanah ( underground ) menyalurkan listrik melalui kabel-kabel bawah tanah.
Dibandingkan  dengan  saluran  udara,  saluran  bawah  tanah  tidak  terpengaruh  oleh  cuaca buruk,  taufan,  hujan  angin,  bahaya  petir  dan  sebagainya.  Lagi  pula,  saluran  bawah  tanah lebih  estetis  (indah),  karena  tidak  tampak.  Karena  alasan  terakhir  ini,  saluran-saluran bawah-tanah  lebih  disukai  di  Indonesia,  terutama  untuk  kota-kota  besar.  Namun  biaya pembangunannya  jauh  lebih  mahal  daripada  saluran  udara  dan  perbaikannya  lebih  sukar bila terjadi gangguan hubung singkat.

## Klasifikasi Saluran Transmisi
1. Klasifikasi Saluran Transmisi Untuk Keperluan Diagram Pengganti
Dalam  saluran  transmisi  persoalan  tegangan  sangat  penting,  baik  dalam  keadaan  operasi maupun  perancangan  harus  selalu  diperhatikan  tegangan  pada  setiap  titik  beban  karena besar  perubahan  tegangan  yang  diperbolehkan  antara  -10  %  sampai  +  5  %.  Untuk
keperluan  analisa  dan  perhitungan  maka  digunakan  diagram  pengganti  saluran  transmisi. Diagram pengganti dibagi dalam tiga kelas, yaitu [4]:
a. Saluran transmisi pendek
Saluran  transmisi  pendek  didefinisikan  sebagai  saluran  transmisi  yang  panjangnya kurang  dari  80  km.  Pada  saluran  model  ini  besar  kapasitansi  ke  tanah  sangat  kecil, dengan  demikian  besar  arus  bocor  ke  tanah  kecil  terhadap  arus  beban,  maka  dalam hal ini kapasitansi ke tanah dapat diabaikan.
b. Saluran transmisi menengah
Saluran transmisi menengah didefinisikan sebagai saluran transmisi yang mempunyai panjang  dari  80  km  sampai  250  km.  Pada  saluran  model  ini  besar  kapasitansi  ke tanah  cukup besar sehingga tidak dapat diabaikan.  Sehingga  seluruh admitansi shunt saluran  terpusat  pada  cabang  shunt,  dimana  pada  saluran  transmisi  menengah dibedakan menjadi dua model, yaitu:
1) Saluran  transmisi  menengah  nominal  T  yaitu  saluran  transmisi  dengan kapasitansi  dipusatkan  pada  satu  titik  dan  impedansi  serinya  terbagi  dua pada kedua cabang serinya.
2) Saluran  transmisi  menengah  nominal  π  yaitu  saluran  transmisi  dengan kapasitansi dipusatkan pada dua titik dan impedansi serinya dipusatkan satu titik pada cabang serinya
c. Saluran transmisi panjang
Saluran  transmisi    yang    panjangnya    lebih    besar    dari  250  km  digolong    pada transmisi  panjang,  besarnya  reaktansi  kapasitif  paralalel  dan  konduktansi  semakin kecil  sehingga  arus  bocor  semakin  besar.  Jadi  pada  saluran  panjang  ini  semua parameter R, L, C, dan G diperhitungkan secara terdistribusi sepanjang saluran.
2. Klasifikasi Menurut Level Tegangan
Tenaga  listrik  disalurkan  melalui  pada  saluran  udara  dan  saluran  bawah  tanah.  Saluran udara  untuk  menyalurkan  tegangan  tinggi  dan  tegangan  ekstra  tinggi,  sedangkan  dan saluran  bawah  tanah  untuk  menyalurkan  tegangan  tinggi.  Klasifikasi  saluran  transmisi berdasarkan kelompok level tegangan adalah sebagai berikut [3]:
a. Tegangan tinggi, adalah tegangan sistem di atas 35 kV sampai dengan 245 kV.
b. Tegangan ektra tinggi adalah tegangan sistem di atas 245 kV.

## Induktansi
Induktansi  pada  saluran  transmisi  merupakan  akibat  dari  adanya  medan  magnet  yang muncul  di  sekitar  penghantar  yang  dialiri  arus.  Jika  arus  pada  rangkaian  berubah-ubah  maka medan  magnet  yang  ditimbulkan  juga  akan  berubah-ubah  dan  apabila  medan  magnet  yang ditimbulkan  memiliki  permeabilitas  yang  konstan  maka  banyaknya  fluks  gandeng  berbanding lurus  dengan  arus  sehingga  tegangan  imbasnya  sebanding  dengan  kecepatan  perubahan  arus. [7]:
Induktansi saluran yang terdiri dari penghantar-penghantar terpadu, pada keadaan  yang sama    semua    serat   adalah    identik    yang    membagi    arus  rata    yang  mengatur  di  dalamnya. Metode  ini  dapat  diperluas,  sehingga  berlaku  untuk  jenis  penghantar  yang  berisi  serat-serat dengan ukuran yang berbeda-beda.

## Rugi-Rugi Daya Reaktif
Rugi-rugi  daya  pada  saluran  transmisi  merupakan  besarnya  daya  yang  hilang  pada suatu  penghantar  yang  disebabkan  karena  saluran  transmisi  mempunyai  reaktansi  ( 𝑋 ).  Rugi- rugi  daya  pada  saluran  transmisi  dipengaruhi  oleh  kuadrat arus  saluran  ( 𝐼 2 ), reaktansi  saluran ( 𝑋 )  dan  panjang  saluran  ( 𝑙 ).  Rugi-rugi  daya  pada  saluran  transmisi  secara  umum  berbanding lurus  dengan  arus  saluran  dan  reaktansi  saluran  yang  besarnya  dipengaruhi  panjang  saluran. Rugi-rugi  daya  reaktif  pada  saluran  transmisi  pendek,  hanya  memperhitungkan  rugi-rugi  daya reaktif induktif ( 𝑋 𝐿 ) yang disebabkan oleh induktansi ( 𝐿 ) karena nilai kapasitansi ( 𝐶 ) ke  tanah sangat  kecil,  dengan  demikian  besar  arus  bocor  ke  tanah  kecil  terhadap  arus  beban,  maka dalam hal ini kapasitansi ke tanah dapat diabaikan. [4]

## METODE PENELITIAN
Reaktansi Induktif Untuk Saluran Ganda Dengan Konduktor Berkas
Gambar 1. Menara Transmisi Sirkit Ganda Dengan Konduktor Berkas
Keterangan gambar 1:
=   Panjang upper cross arm (m)
=   Panjang middle cross arm (m) =   Panjang bottom cross arm (m) =   Jarak antar cross arm (m)
=   Tinggi menara (m) =   Tinggi bottom cross arm dari permukaan tanah (m) =   Jarak antar konduktor berkas (m) =   Jari-jari konduktor berkas (m)
Untuk  menentukan  reaktansi  induktif  transmisi  saluran  ganda  yang  menggunakan penghantar  berkas,  dan  agar  reaktansi  induktif  tiap  fasa  sama  maka  fasa  harus  ditransposisi biasanya  dilakukan  di  tower  transposisi  atau  gardu  hubung.  Untuk  menentukan  reaktansi induktif  pada  saluran  ganda  dengan  konduktor  berkas,  terlebih  dahulu  harus  ditentukan 𝐺𝑀𝑅 ( Geometric Mean Radius ) dan 𝐺𝑀𝐷 ( Geometric Mean Distance ) dari konduktor berkas [5].

## Menentukan GMR Konduktor Berkas
𝐺𝑀𝑅 ( Geometric  Mean  Radius )  merupakan  jari-jari  rata-rata  geometris  penghantar atau  konduktor  berkas.  Dalam  menentukan 𝐺𝑀𝑅 dari  suatu  saluran  transmisi  yang  ditinjau adalah  satu  fasa,  karena  dalam  sistem  tiga  fasa 𝐺𝑀𝑅 tiap  fasa  dianggap  sama  jika  fasa ditransposisi  agar  reaktansi  induktif  tiap  fasa  seimbang.  Untuk  mendapatkan  nilai 𝐺𝑀𝑅 konduktor berkas per fasa, maka terlebih dahulu harus ditentukan 𝐺𝑀𝑅 dalam tiga kedudukan ( 𝑅 –  𝑅 ′ , 𝑆– 𝑆 ′ , 𝑇– 𝑇 ′ ).
1 2 d 12 = d 21 x 1 R 1 2 S 1 2 T 2 1 T ’ 2 1 S’ 2 1 R’ y y x 3 x 2
Gambar 2. Saluran Ganda Konduktor Berkas Dengan Dua Sub Konduktor
Berdasarkan  gambar  2,  maka  nilai 𝐺𝑀𝑅 dari  konduktor  sub-konduktor  berkas  dapat ditentukan, yaitu [8]:
𝑟 ′ = 𝑟 𝜀 −1 4 ⁄ (3)
Kemudian dapat ditentukan 𝐺𝑀 𝑅 dari konduktor berkas, Jika 𝑑 12 = 𝑑 21 , maka
𝐷 𝑠𝑏 = √𝑟 ′ . 𝑑 12 . 𝑟 ′ . 𝑑 12 4 = √(𝑟 ′ ) 2 . (𝑑 12 ) 2 4 = √𝑟 ′ . 𝑑 12 (4)
Berdasarkan  gambar  2,  maka  nilai 𝐺𝑀𝑅 dari  konduktor  sub-konduktor  berkas  dapat ditentukan berdasarkan tiga kedudukan yaitu: 𝑅 –  𝑅 ′ , 𝑆 –  𝑆 ′ , 𝑇 –  𝑇 ′ .
𝐺𝑀𝑅 dari konduktor berkas per fasa adalah:
𝐺𝑀𝑅 = √𝐺𝑀𝑅 1 . 𝐺𝑀𝑅 2 . 𝐺𝑀𝑅 3 3 (5)
Menentukan GMD Konduktor Berkas
𝐺𝑀𝐷 ( Geometric Mean Distance ) merupakan jarak rata-rata geometris dari ketiga jarak penghantar.  Untuk  mendapatkan  nilai 𝐺𝑀𝐷 ,  maka  terlebih  dahulu  harus  ditentukan 𝐺𝑀𝐷 antara  tiap  kelompok  fasa  ( 𝑅– 𝑆 , 𝑆– 𝑇 , 𝑇– 𝑅 )  untuk  mendapatkan 𝐺𝑀𝐷 dari  konduktor  berkas per fasa. [6]. 𝐺𝑀𝐷 dari konduktor berkas per fasa adalah:
𝐺𝑀𝐷 = √𝐺𝑀𝐷 𝑅𝑆 . 𝐺𝑀𝐷 𝑆𝑇 . 𝐺𝑀𝐷 𝑇𝑅 3 (7)

## Menentukan Reaktansi Induktif Konduktor Berkas
Jika  suatu  saluran  transmisi  3  fasa,  mempunyai  konfigurasi  saluran  yang  sama  atau jarak  antara  ke  tiga  kawat  yang  sama,  maka  nilai  induktansi  per  fasa  pada  suatu  saluran distribusi  3  fasa  tersebut  adalah  sama  dengan  nilai  induktansi  per  kawat  penghantar,  dimana besar  induktansi  dipengaruhi  oleh  Radius  Rata-rata  Geometri  ( 𝐺𝑀𝑅 )  dan  Jarak  Rata-rata Geometris  ( 𝐺𝑀𝐷 ).  Dengan  demikian  nilai  induktansi  ( 𝐿 )  per  fasa  untuk  saluran  ganda konduktor  berkas  dengan  dua  sub  konduktor  dapat  ditentukan  dengan  persamaan  sebagai berikut:
𝐿 1 = 2 . 10 −7 𝑙𝑛 𝐺𝑀𝐷 𝐺𝑀𝑅 𝐻/𝑚 𝑘𝑜𝑛𝑑𝑢𝑘𝑡𝑜𝑟 ⁄ (8)
Kemudian  nilai  reaktansi  induktif  per  fasa  untuk  saluran  ganda  konduktor  berkas dengan dua sub konduktor dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut:
𝑋 𝐿 = 𝜔 . 𝐿  = 2𝜋𝑓 . 𝐿 Ω/m konduktor ⁄ (9)

## Menentukan Rugi-Rugi Daya Reaktif Pada Konduktor Berkas
Rugi-rugi  daya  pada  saluran  transmisi  merupakan  besarnya  daya  yang  hilang  pada suatu penghantar yang disebabkan karena saluran transmisi mempunyai reaktansi induktif ( 𝑋 𝐿 ). Saluran  transmisi  pendek  merupakan  saluran  transmisi  yang  panjangnya  kurang  dari  80  km. Pada  saluran  model  ini  besar  kapasitansi  ke  tanah  sangat  kecil,  dengan  demikian  besar  arus bocor  ke  tanah  kecil  terhadap  arus  beban,  maka  dalam  hal  ini  kapasitansi  ke  tanah  dapat diabaikan.
I S Z = R + jX L
V S V R I R
Gambar 3. Diagram Saluran Transmisi Pendek
Dari gambar diatas maka diperoleh persamaan:
𝑉 𝑆 = 𝑉 𝑅 + 𝐼 𝑅 . 𝑍 (10) 𝐼 𝑆 = 𝐼 𝑅 (11)
Maka rugi-rugi daya yang disebabkan oleh reaktansi induktif ( 𝑋 𝐿 )
∆𝑄 1 𝑓𝑎𝑠𝑎 = 𝐼 𝑅 2 . 𝑋 𝐿 . 𝑙 (12)
∆𝑄 3 𝑓𝑎𝑠𝑎 = 3 . 𝐼 𝑅 2 . 𝑋 𝐿 . 𝑙 (13)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Saluran  transmisi  150  kV  merupakan  media  yang  digunakan  untuk  mentransmisikan tenaga listrik dari Generator Station atau Pembangkit Listrik sampai distribution station hingga sampai pada konsumer pengguna listrik. Tenaga listrik disalurkan melalui saluran transmisi 150 kV  dengan  konfigurasi  saluran  ganda.  Untuk  mengetahui  pengaruh  jarak  antara  konduktor berkas  terhadap  besarnya  reaktansi  induktif  saluran  transmisi  150  kV,  maka  dilakukan penelitian  pada  saluran  transmisi  Keramasan  150  kV  di  PT.  PLN  (Persero)  UPT  Palembang Tragi Keramasan Gardu Induk Keramasan ke Gardu Induk Mariana.
Pada  saluran  transmisi  dari  Gardu  Induk Keramasan  Palembang  ke  Gardu  Induk Mariana  memiliki  tegangan  operasi  150  kV.  Saluran  transmisi  ini  menggunakan  jenis/type kawat  ACSR/Hawk  dan  ditopang  oleh  menara  yang  menggunakan  saluran  ganda  konduktor berkas dengan jumlah kawat per fasa adalah dua ( Twin Conductor ). Panjang saluran transmisi adalah 25,3 km, dengan 75  menara transmisi dan jarak antar menara transmisi adalah berkisar antara  350  meter  sampai  dengan  400  meter.  Gambar  konstruksi  menara  dapat  dilihat  pada gambar 4.
Gambar 4. Menara Saluran Transmisi Sirkit Ganda 150 kV  Gardu Induk Keramasan Palembang ke Gardu Induk Mariana
Tabel 1. Data Menara saluran transmisi 150 kV dari GI Keramasan Palembang ke GI Mariana Konstruksi menara Tipe menara                                                          : saluran ganda Tinggi menara (h) : 34 m Traves Kawat Tanah : 1,6 m Panjang upper cross arm (x 1 ) : 7,8  m Panjang middle cross arm (x 2 )
: 8,2  m
Panjang bootom cross arm (x 3 ) : 8,6 m Jarak antara cross arm (y) : 4,7 m Ketinggian bottom cross arm dari tanah (h m )   : 21,7 m Rantai isolator Jenis piringan                                                        : standar (146 x 254 mm) Jumlah piringan isolator                                      : 10 buah Panjang isolator 10 buah                                     : 1,46 m Jumlah menara 62

## Tabel 2. Data Spesifikasi Kawat Penghantar
Jumlah kawat per fasa Jenis kawat/tipe Jumlah strand Luas penampang terhitung Diameter kawat penghantar Jari-jari kawat penghantar (r): Jarak antar konduktor berkas (s) 2 ( Twin Conductor )
ACSR (Hawk) 2l Al + 7 st
281,1 mm 2 21,8 mm = 0,0218 m 10,9 mm = 0,0109 m 40 cm = 0,4 m Panjang saluran 25,3 km Tabel 3. Data Beban  Harian Rata-Rata Bulan Desember 2016 Jam I R (A) kV (V) Q R (MVAR) 00:00 124 144 24 01:00 112 144 23 02:00 110 145 23 03:00 109 145 23 04:00 109 144 22 05:00 110 145 22 06:00 118 145 23 07:00 117 145 23 08:00 115 144 24 09:00 112 143 24 10:00 123 143 26 11:00 124 142 26 12:00 122 142 25 13:00 120 142 25 14:00 125 141 25 15:00 113 142 24 16:00 117 142 25 17:00 122 143 24 18:00 136 143 24 18:30 131 143 24 19:00 126 142 23 19:30 126 143 23 20:00 123 143 23 21:00 122 143 23 22:00 139 140 25
23:00 134 144 24 24:00 121 144 24 Jumlah Rata- rata 121 143 24

## Sumber : Pengolahan Data
Dalam  penelitian  ini,  perhitungan  mengenai  pengaruh  jarak  antara  konduktor  berkas terhadap  besarnya  reaktansi  induktif  saluran  transmisi  150  kV  di  PT.  PLN  (Persero)  Gardu Induk Keramasan, ditinjau berdasarkan:
1. Untuk menentukan besarnya reaktansi induktif, maka jarak antar konduktor berkas ( 𝑑 12 = 𝑑 21 ) ditinjau dari lima jarak, yaitu 0,30 m; 0,35 m; 0,40 m; 0,45 m; 0,50 m.
2. Untuk  menentukan  besarnya  rugi-rugi  daya  reaktif  pada  saluran  transmisi,  hanya  ditinjau dari beban puncak pada pukul 22.00.

## 1. Reaktansi Induktif
Hasil  perhitungan  reaktansi  induktif  per  fasa  dan  rugi-rugi  daya  reaktif  ditinjau  dari lima jarak antar konduktor berkas ( 𝑑 12 = 𝑑 21 ), yaitu 0,30 m; 0,35 m; 0,40 m; 0,45 m; 0,50 m, dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Hasil Perhitungan Reaktansi Induktif Per Fasa Dan Rugi-Rugi Daya Reaktif
Jarak (m) GMR GMD X L (Ω/km/fasa)  Q 3 fasa (MVAR) 0,30 0,7398 7,3077 0,1439 0,1891 0,35 0,7689 7,3077 0,1415 0,1859 0,40 0,7950 7,3077 0,1394 0,1832 0,45 0,8188 7,3077 0,1375 0,1808 0,50 0,8406 7,3077 0,1359 0,1786
Sumber: Hasil Perhitungan
Gambar 5. Grafik Hubungan Antara Jarak Dengan Besar Reaktansi
0.1300 0.1320 0.1340 0.1360 0.1380 0.1400 0.1420 0.1440 0.1460 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 X L (Ω /k m /k o n d u k to r )
Jarak (m)
Besarnya  jarak  antar  sub  konduktor  berkas  mempengaruhi  besarnya  jari-jari  rata-rata geometris  ( Geometric  Mean  Radius/ 𝐺𝑀𝑅 )  konduktor  berkas,  dimana  apabila  jarak  antar sub  konduktor  berkas  semakin  besar  maka 𝐺𝑀𝑅 konduktor  berkas  akan  semakin  besar. Dengan  semakin  besarnya 𝐺𝑀𝑅 konduktor  berkas  maka  reaktansi  induktif  pada  saluran transmisi akan semakin besar. Jadi apabila jarak antar sub konduktor berkas semakin besar maka reaktansi induktif konduktor berkas pada saluran transmisi akan semakin besar.
2. Rugi-Rugi Daya Reaktif
Saluran  transmisi  dari  Gardu  Induk Keramasan  Palembang  ke  Gardu  Induk  Mariana memiliki  tegangan  operasi  150  kV  dengan  panjang  saluran  transmisi  adalah  25,3  km. Tabel 4.2 menunjukkan hasil perhitungan rugi-rugi daya reaktif untuk beberapa jarak antar sub konduktor berkas. Dari hasil perhitungan tersebut dapat dianalisa bahwa:
Gambar 6. Grafik Hubungan Antara Jarak Dengan Rugi-Rugi Daya Reaktif
Besarnya  jarak  antar  sub  konduktor  berkas  mempengaruhi  besarnya  reaktansi  induktif konduktor  berkas,  dimana  apabila  jarak  antar  sub  konduktor  berkas  semakin  besar  maka reaktansi  induktif  konduktor  berkas  akan  semakin  besar.  Dengan  semakin  besarnya reaktansi  induktif  konduktor  berkas  maka  rugi-rugi  daya  reaktif  pada  saluran  transmisi  3 fasa  akan  semakin  besar.  Jadi  apabila  jarak  antar  sub  konduktor  berkas  semakin  besar maka rugi daya reaktif pada saluran transmisi 3 fasa pada saluran transmisi akan semakin besar.

## KESIMPULAN
Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  jarak antar sub konduktor berkas mempengaruhi reaktansi induktif dan rugi-rugi daya, karena apabila jarak antar sub konduktor berkas semakin
0.1720 0.1740 0.1760 0.1780 0.1800 0.1820 0.1840 0.1860 0.1880 0.1900 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50  Q (M V A R ) Jarak (m)
besar  maka  reaktansi  induktif  akan  semakin  besar  sehingga  rugi-rugi  daya  yang  timbul  akan semakin besar.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Arismunandar,  Artono  2001. Teknik  Tegangan  Tinggi .  Indonesia.  Jakarta:  Pradnya Paramita.
[2] Arismunandar,  Artono  dan  Kuwanen,  Susumu.  2004. Buku  Pegangan  Teknik  Tenaga Listrik: Saluran Transmisi , Jilid II, Cetakan Ke 7. Jakarta:  Pradnya Paramita.
[3] Badan  Standarisasi  Nasional.  SNI  04-0227-2003. Tegangan  Standar .  Jakarta:  Badan Standardisasi Nasional.
[4] Gonen,  Turan.  2014. Electrical  Power  Transmission  System  Engineering ,  Third  Edition. California State University, Sacramento, USA: CRC Press.
[5] Hutauruk, T.S. 1985. Transmisi Daya Listrik. Jakarta: Erlangga.
[6] Kadir, Abdul. 1998. Transmisi Tenaga Listrik . Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).
[7] Stevenson,  William  D. 2000. Analisa  Sistem  Tenaga Listrik .  Diterjemahkan  Oleh:  Kamal Idris. Jakarta: Erlangga.