## PENAMPUNGAN AIR BERSIH PADA MUSIM KEMARAU DENGAN PEMANFAATAN EMBUNG GEOMEMBRANE (Studi Kasus: Desa Tanggung Prigel, Glagah, Lamongan)
Hammam Rofiqi Agustapraja 1,*) , Mukhammad Alifuddin 1)
1 Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Lamongan Jl. Veteran 53A, Jetis, Lamongan
*) Email: hammamrofiqi@unisla.ac.id

## Abstract
Water is a major and important resource in the process of life in the world because of  every  living  creature  whether  human,  animal,  and  plant  needs  water.  The technology of artificial geomembrane reservoir or water tank is the small reservoir in the village land  (TKD) which is built to collect the water in the rainy season by using waterproof  material as  the layer by utilizing  the rainwater through the river around which is then used as an alternative source of clean water (water supply) in the  dry  season.  As  for  the  calculation  methods  used  for  this  research  include: analysis  of  rainfall  area  using  algebra  average  method  (arithmetic  mean),  the calculation  of  rainfall  plan  can  be  done  by  using  disperse  measurement,  with  the statistical parameter of the calculation result of Sd= 23.884 Cs= 1.933 Ck= 4.031 Cv=  0.233.  The  distribution  analysis  is  done  using  the  Gumbel  1  method  for  10 years plan amounted to 146.601 mm/day. Rainfall intensity analysis is done by using the  Mononobe  method  for  10  years  rainfall  intensity  plan  amounted  to  6.108 mm/hour. For the next 10 years, population projection is done using a calculation of the  Arithmetic  method  of  2.795  populations.  The  conclusion  of  this  research indicates  that  the  clean  water  need  in  the  dry  season  at  Tanggung  Prigel  Village, Glagah  District  in  2026  is  approximately  0.001941  m3/sec.  While  the  plan  for reservoir  debit  of  0.003254  m3/sec  so  it  is  considered  sufficient  to  fulfill  the  clean water need in the Tanggung Prigel Village, Glagah District.
Kata kunci : Reservoir, Geomembrane, Clean Water, Debit

## PENDAHULUAN
Air merupakan sumber daya dan faktor determinan  yang sangat  penting dalam kehidupan  karena  tidak  ada  satu  pun makhluk hidup baik  tanaman, ikan dan ternak  yang  tidak  memerlukan  air. Meskipun  perannya  sangat  strategis, namun pengelolaan air masih jauh dari yang  diharapkan,  sehingga  air  yang semestinya merupakan kebutuhan pokok  manusia    berubah  menjadi penyebab  bencana  bagi  manusia. Indikatornya,  di  musim  kemarau,
kekurangan  air  bersih  ladang  dan sawah  sering  kali  kekeringan  dan sebaliknya di musim penghujan, ladang  dan  sawah  banyak  yang terendam air.
Secara  kuantitas,  permasalahan air bagi masyarakat terutama di musim kemarau adalah
persoalan ketidaksesuaian  distribusi  air  antara kebutuhan dan pasokan menurut waktu (temporal) dan tempat (spatial).
Persoalan  menjadi  semakin  kompleks, rumit  dan  sulit  diprediksi  karena
pasokan  air  tergantung  dari  sebaran curah  hujan  di  sepanjang  tahun,  yang sebarannya  tidak  merata  walau  di musim  hujan  sekalipun.  Oleh  karena itu,  diperlukan  teknologi  tepat  guna, murah  dan  efektif  untuk  mengatur ketersediaan  air  agar  dapat  memenuhi kebutuhan  air (water  demand) yang semakin  sulit  dilakukan  dengan  cara- cara alamiah (natural manner).
Teknologi embung geomembrane atau tandon  air  merupakan  salah  satu pilihan yang menjanjikan karena teknologinya sederhana, biayanya relatif  murah  di  bandingkan embung permanen  menggunakan  beton  dan mudah di terapkan.
Embung geomembrane buatan atau  tandon  air  merupakan  waduk berukuran mikro di lahan yang berasal dari  tanah  kas  desa  (TKD)  yang dibangun untuk menampung kelebihan air pada musim hujan dengan menggunakan material kedap air sebagai lapisannya dengan cara memanfaatkan  tangkapan  air  hujan (sungai)  di  sekitarnya.  Di  lahan  tanah
kas desa di bangun embung geomembrane yang  berfungsi  sebagai tempat  penampungan  air  drainase  saat kelebihan  air  di  musim  hujan  dan sebagai sumber air baku ( bersih ) pada musim kemarau.
Pada  Desa  Tanggung  Prigel Kecamatan Glagah Lamongan tersebut ketersediaan  air  bersih  sangat  kurang di musim kemarau, karena saat musim penghujan biasanya
warga memanfaatkan air yang berasal dari air sungai    untuk  keperluan  sehari-hari.
Air  tersebut  di  gunakan  untuk  semua kegiatan  seperti  air  untuk  mencuci,
mandi,  wudhu,  menyiram  tanaman, minum  ternak    dan  sumber  air  darurat untuk  antisipasi  kebakaran.  Untuk kegunaan  itu  maka  dapat  di  gunakan penampung air ( embung geomembrane ) sebagai alternative untuk  cadangan    air  baku  di  waktu musim  kemarau.  Karena  kendala  yang dihadapi  sumber  air  bawah  tanah (sumur  gali)  airnya  cenderung  asin, dan  untuk  memperoleh  air  tawar  dan bersih warga harus membeli. Sedangkan  konsumsi  air  bersih  sangat dibutuhkan  sehingga  peneliti  memilih tempat tersebut untuk dijadikan tempat penelitian.
Tujuan  penelitian  ini  untuk mengetahui  kondisi  ketersediaan  air setelah  adanya embung geomembrane dan untuk mengetahui kondisi ketersediaan  air  baku  serta  untuk mengetahui teknik dan tata cara proses pembuatan embung geomembrane di desa  Tanggung  Prigel  kecamatan Glagah-Lamongan.

## METODE PENELITIAN
Dalam  melaksanakan  penelitian  ini, secara  garis  besar  tahapan  yang dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Perumusan Masalah
Dalam bagian ini dipaparkan permasalahan  yang  akan  dibahas dalam penulisan skripsi ini.
2. Studi  Literatur  Dan  Pengumpulan Data
Dalam  bagian  ini  dilakukan  studi literatur  dan  pencarian  data-data dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, seperti 1)  Metode  panen  air  hujan  dengan sistem  penyimpanan  di embung
geomembrane, 2)  Data  Topografi,
3)  Data  curah  hujan  wilayah  studi, dan 4) Data Jumlah Penduduk
3. Metode Panen Air Hujan Dalam bagian ini dilakukan deskripsi mengenai sistem panen air hujan  yang  dapat  digunakan  untuk mengumpulkan  dan  menyimpan volume  limpasan  air  hujan,  sungai tersebut  untuk  kemudian  digunakan kembali.
4. Perhitungan Hidrologi, Volume
Limpasan,  dan  Luas  Permukaan Embung Dalam bagian ini dilakukan pengolahan  data  curah  hujan  untuk memperoleh  volume  limpasan  air hujan  yang  jatuh  di  permukaan embung dan sekitar aliran sungai di Desa  Tanggung  Prigel.  Dengan menggunakan  data  curah  hujan  dan luasan  permukaan embung didapat volume  limpasan  air  hujan  yang jatuh di embung .
5. Perhitungan Volume Limpasan Tertampung Pada bagian ini dilakukan pengolahan  data  untuk  memperoleh volume  limpasan  air  hujan  yang jatuh  di embung sebagai  daerah tangkapan  ( catchment  area )  untuk mengetahui  seberapa  banyak  dari volume  limpasan  air  hujan  yang akan ditampung pada sistem instalasi  panen  air  hujan  yang  akan digunakan.
6. Efisiensi  Metode  Panen  Hujan dengan menggunakan embung
geomembrane.
Pada  bagian  ini  dilakukan  analisa pengolahan  data  untuk  menentukan efisiensi  dari  sistem  instalasi  panen
air  hujan  yang  dipilih  dan  apabila tingkat  efisisensi  yang  dicapai masih  belum  memenuhi  tingkat efisiensi  yang  diinginkan  maka dilakukan  pemilihan  metode  lain dari panen air hujan.
7. Analisis Dari  hasil  penelitian  ini  selanjutnya jika  efisiensi  yang  dicapai  tidak sesuai untuk diterapkan maka bagian ini akan memberikan analisa mengenai penyebab rendahnya nilai efisiensi  dan  langkah  yang  dapat ditempuh  untuk  memperbaiki  nilai efisiensi tersebut.
8. Kesimpulan Dan Rekomendasi
Pada  bagian  ini  disimpulkan  dan diberikan  rekomendasi  dari  semua pokok  permasalahan  yang  telah dianalisa  dalam  penelitian  ini, sebagai pedoman penelitian di masa yang  akan  datang  yang  berkaitan dengan pokok permasalahan ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Menentukan Volume Kolam Penampung Untuk  menentukan  volume  kolam penampung (embung geomembrane ) maka  perlu  diketahui  volume  air  yang terpanen  di  embung  dan  volume  air yang dibutuhkan.
Jadi untuk menentukan volume kolam penampung,  dapat  diketahui  dengan rumus sebagai berikut :
Diketahui:  panjang embung :  50,00  m, lebar embung :  50,00  m,  tinggi  / kedalaman embung :  3,00  m.  Maka untuk menghitung volume ini digunakan  persamaan  menggunakan rumus ( 2.1 ) sebagai berikut :
V = P x L x T
Dimana : V = Volume( m 3 ) P = Panjang Embung ( m )
L = Lebar Embung ( m ) T= Tinggi/kedalaman Embung ( m )
Maka : V  =  50,00  x  50,00  x  3,00  = 7500 m 3
7500  m 3 x  1000  =  7.500.000 Liter
Jadi  volume embung geomembrane dapat  menampung  air  :  7.500.000
Liter.
Jumlah penduduk 10 Tahun mendatang (proyeksi) Untuk memperkirakan jumlah pendududuk 10 tahun mendatang dapat kita perkirakan jumlahnya (proyeksikan  )  dengan  bantuan  rumus. Perkiraan  jumlah  penduduk  beberapa tahun  mendatang  itu  sangat  berguna dalam perencanaan pembangunan embung, misalnya dalam hal
menghitung  kebutuhan  air  bersih (baku)  di  Desa  Tanggung  Prigel Kecamatan  Glagah  dalam  10  tahun mendatang. Berdasarkan pada tabel 4.3 dapat  diketahui  tingkat  pertumbuhan penduduk  Desa  Tanggung  Prigel dalam  10  tahun  terakhir,  dan  untuk jumlah  penduduk  terakhir  berdasarkan data  yang  di  dapat  tahun  2015  jumlah penduduk  2550  jiwa,  dengan  angka pertumbuhan  penduduk  rata-rata  24,5
jiwa  tiap  tahunnya.  Maka  untuk memperkirakan jumlah penduduk untuk  10  tahun  kedepan  yaitu  tahun rencana  2026  dapat  dihitung  dengan menggunakan metode Arithmatik persamaan ( 2.2 ) sebagai berikut : P n = P o + r( n ) dan r=
Dimana : P n =  Jumlah  penduduk  pada  tahun  n (ditanyakan)
P o =  Jumlah  penduduk  awal  tahun proyeksi
n   = Periode waktu yang di tinjau
r      =  Tingkat  pertumbuhan  penduduk tiap tahun
t      =  Banyak  tahun  sebelum  tahun analisis
Pt  =  Jumlah  penduduk  pada  tahun  ke akhir/ke  -t
Berdasarkan  dari  data  yang  di  dapat pada tabel (4.4) maka :
Po  =  Jumlah  penduduk  pada  tahun 2016 = 2550 jiwa Pt = Jumlah penduduk pada awal tahun 2007 = 2329 jiwa
t  = 2016-2007
r =
r = r = 24,555
maka di dapat persamaan arithmatik : Pn = Po +r n Pn = 2550 + 24,555 n
Tabel 1. Perhitungan Proyeksi Penduduk Tahun 2016-2026
Berdasarkan Metode Arithmatik No Tahun N Metode Arithmatik Pn= 2550 + 24,555.N (jiwa) 1 2016 0 2550 2 2017 1 2574 3 2018 2 2599 4 2019 3 2624 5 2010 4 2648 6 2021 5 2673 7 2022 6 2697 8 2023 7 2722 9 2024 8 2746 10 2025 9 2771 11 2026 10 2795
Sumber : Olah Data
Dari hasil perhitungan tersebut dapat di proyeksikan  jumlah  penduduk  Desa Tanggung  Prigel  untuk    10  Tahun kedepan pada Tahun 2026 berjumlah : 2.795 jiwa.

## Menghitung  kebutuhan  air  bersih beberapa tahun mendatang
Dasar perencanaan dari perhitungan air bersih  (baku)  dari  suatu  daerah  adalah banyaknya  populasi,  kegiatan  serta kebiasaan  yang  dilakukan  sehari-hari populasi ditempat
tersebut.
Berdasarkan  kriteria  pada  tabel  (2.1), dengan  jumlah  warga  desa  dukuh tunggal  2.795  jiwa  maka  dapat dikatakan  kota  kecil  dan  diambil  rata- rata  kebutuhan  air  bersih  adalah  100 liter/orang/harinya.  Yang  umumnya kebutuhan  air  bersih  untuk  mandi, mencuci, wudhu, dan lain-lain.
Maka berdasarkan
dari persamaan rumus (2.3) diperoleh :
1. Kebutuhan air bersih ( Q md )
Q md = P n xq Dimana : Q md = Kebutuhan air bersih
P n = Jumlah penduduk tahun n Q    = Kebutuhan air per orang/hari Q md = P n x q = 2.795 x 60 liter/orang/hari = 167.700 liter/hari =  1,9409 liter/detik = 0,001941 m 3 /detik
Dari perhitungan di atas maka dapat diketahui untuk kebutuhan air bersih sebesar : 0,001941 m 3 /detik.

## Analisis Curah Hujan Rencana
Untuk menentukan curah hujan rencana  berdasarkan  data  hujan  di stasiun Blawi, stasiun Karangbinangun dan  stasiun  Kuro  di  dapatkan  curah hujan  maksimum    pada  tiap-tiap stasiun. Maka dapat digunakan metode rata-rata  aljabar  ( Arithmatic  mean ) sebagai berikut :
Rumus :
R = 1/n ( R1+R2+.........+Rn)
R =  Curah  hujan  maksimum  rata-rata DAS (mm)
N = Jumlah stasiun pengamatan
R1  =  Curah  hujan  pada  stasiun
pengamatan satu (mm) R2  =  Curah  hujan  pada  stasiun pengamatan dua (mm) Rn  =  Curah  hujan  pada  stasiun pengamatan n (mm) Hasil perhitungan yang akan di sajikan pada tabel di bawah ini.
Tabel 2. Data Curah Hujan Harian Maksimum Metode Rata-rata aljabar
Tahun  Stasiun Blawi (mm) Stasiun Karangbinangun (mm) Stasiun Kuro (mm) CH rata-rata max 2007 65 80 90 78,3 2008 200 164 122 162 2009 55 124 97 92 2010 81 85 121 96 2011 96 105 110 104 2012 113 86 128 109 2013 75 72 104 84 2014 119 123 109 117 2015 75 90 106 90,3 2016 110 78 88 92
Sumber : perhitungan metode aljabar (aritmatic mean)

## Perhitungan  Curah Hujan Rencana Melalui Pengukuran Dispersi
Untuk  mengetahui  Besarya  dispersi dapat  dilakukan  pengukuran  dispersi yaitu  melalui  perhitungan  parameter statistic  untuk  (  Xi-X),  (  Xi-X) 2 ,  (  Xi- X) 3 , ( Xi-X ) 4 terlebih dahulu.
Dimana : Xi = Besarya curah hujan daerah (mm)
X  = Rata-rata curah hujan maksimum daerah ( mm )
Untuk menentukan pengukuran dispersi  yang  disajikan  dalam  tabel  di bawah ini :
Tabel 3. Perhitungan Dispersi
Sumber : Olah Data Primer
No Tahun
Rh (X 1 ) Rh Rata-rata (X) (X 1 - X) (X 1 – X) 2 (X 1 – X) 3 (X 1 – X) 4 1 2007 78,3 102,46 -24,16 583,7 -14102,3 340712,2 2 2008 162 102,46 59,54 3545 211069,9 12567107,2 3 2009 92 102,46 -10,46 109,4 -1144,44 11970,8 4 2010 96 102,46 -6,46 41,73 -269,58 1741,48 5 2011 104 102,46 1,54 2,37 3,65 5,621 6 2012 109 102,46 6,54 42,77 279,72 1829,4 7 2013 84 102,46 -18,46 340,77 -6290,64 116125,2 8 2014 117 102,46 14,54 211,41 3073,92 44694,8 9 2015 90,3 102,46 -12,16 147,86 -1798,04 21864,2 10 2016 92 102,46 -10,46 109,41 -1144,44 11970,8 Jumlah 1024,6 0,0 5134,43 189677,8 13118021,9
Adapun  macam  pengukuran  dispersi antara lain :
1. Deviasi standar (Sd)
Untuk  mengetahui  nilai  Sd  digunakan persamaan (2.5) sebagai berikut :
Sd = √∑
Dimana : Sd = Deviasi standar X  = Curah hujan rata-rata (mm/hari) X i = Curah hujan minimum (mm/hari) n   = Lamanya pengamatan Maka :
Sd = √∑
= √ Sd = 23,884 2. Koefisien skewness (Cs) Untuk kemencengan (skewness ) digunakan  persamaan  (2.6)  sebagai berikut :
Cs= ∑
Dimana : Cs = Koefisien kemencengan X i = Nilai variat X = Nilai rata-rata n = Jumlah data Maka :
Cs = ∑
=
Cs = 1,933
Koefisien kurtosis (Ck)
Perhitungan  kurtosis  menggunakan persamaan (2.7) sebagai berikut :
Ck= ∑
Dimana : Ck = Koefisien kurtosis X i = Nilai variat
X   = Nilai rata-rata n    = Jumlah data Sd = standar deviasi Maka :
Ck= ∑
= =
Ck = 4,031

## Koefisien variasi (Cv)
Untuk  menghitung  koefisien  variasi digunakan  persamaan  (2.8)  sebagai berikut :
Cv = Dimana : Cv = Koefisien variasi Sd = Standar deviasi X = Nilai rata-rata Maka :
Cv =
=
Cv = 0,233

## Analisis  Sebaran  Metode  Distribusi Gumbel 1
Berdasarkan  pada  tabel  (2.1)  kriteria pemilihan  jenis  distribusi  teoritis, dengan  hasil  perhitungan  Cs  =  1,933 dan Ck = 4,031 maka metode distribusi gumbel  di  anggap  sudah  mendekati persyaratan  yang  telah  ditentukan. Untuk menentukan curah hujan rancangan  dipakai  analisa  gumbel. Untuk perhitungan dipakai persamaaan (2.9) :
X T = X + (Y t – Y n )
Dimana :
X T =  Curah  hujan  rencana  dalam periode ulang T tahun (mm/hari) X  =  Curah  hujan  rata-rata  hasil pengamatan Y t =  Reduced  variabel,  parameter gumbel  untuk  periode  T  tahun  (tabel 2.3) Y n = Reduced mean, merupakan fungsi dari banyaknya data (n) (tabel 2.1)
S   = Standar deviasi
Sn = Reduced standar deviasi, merupakan fungsi dari banyaknya data (n) (tabel 2.2)
Maka  untuk  mengetahui  perhitungan distribusi  sebaran  metode  gumbel untuk tahun rencana 10 tahun disajikan pada tabel di bawah ini :
Tabel 4. Distribusi Sebaran Metode Gumbel No Periode X Sd Sn Yn Yt Xt 1 2 102,46 23,88 0,94 0,49 0,36 11,96 2 5 102,46 23,88 0,94 0,49 1,49 128,09 3 10 102,46 23,88 0,94 0,49 2,25 204,96 Sumber : Olah Data Primer

## Intesitas Curah Hujan
Perhitungan  intensitas  curah  hujan menggunakan  metode  Dr.  Mononobe dengan  persamaan  (2.10)  sebagai berikut :
I = ( ) 2/3 Dimana :
I      = intensitas hujan (mm/jam) R24  =  curah  hujan  maksimum  harian dalam 24 jam (mm/jam) t      = lama hujan
maka  untuk  perhitungan  disajikan dalam tabel dibawah ini:
Tabel 5. Intesitas Curah Hujan Dengan Mononobe T (jam) R24 R2 (99,222) R5 (127,729) R10 (146,601) 1 34,398 44,281 50,823 2 21,669 27,895 32,016 3 16,537 21,288 24,433 4 13,650 17,572 20,169 5 11,764 15,143 17,381 6 10,417 13,410 15,392 7 9,400 12,100 13,888 8 8,599 11,070 12,705 9 7,950 10,234 11,746 10 7,410 9,540 10,949 11 6,954 8,952 10,275 12 6,562 8,448 9,696 13 6,221 8,009 9,192 14 5,921 7,623 8,749
15 5,655 7,280 8,356 16 5,417 6,973 8,004 17 5,202 6,697 7,687 18 5,008 6,447 7,399 19 4,830 6,218 7,137 20 4,668 6,009 6,897 21 4,519 5,817 6,677 22 4,381 5,639 6,473 23 4,253 5,475 6,284 24 4,134 5,322 6,108 Sumber : Olah Data Primer

## Debit Banjir Rancangan
Q = 0,00278 x C x I x A Dimana : Q = Debit banjir rencana C = koefisien pengaliran, 0,60 (daerah perumahan) I = Intensitas curah hujan (mm/jam) A = Daerah pengaliran, jika A dalam Ha = 0,0278. (m 3 ) Maka :
Q = 0,0278 x C x I x A
= 0,0278 x 0,60 x 6,108x 115.000.000 m 2 = 117.163.656mm 3 /jam = 0,003254546 m 3 /detik Dari perhitungan
debit banjir rancangan yaitu sebesar 0,00325 m 3 /detik
Kontruksi Embung Geomembrane Untuk  kontruksi  pemanenan air hujan dengan embung geomembrane bisa  di buat  lebih  cepat  dan  dengan  biaya lebih  ekonomis  dalam  pembuatanya, bila  di  bandingkan  dengan embung permanen  yang  menggunakan  beton sebagai lapisannya. Yang pada dasarnya geomembrane dan  beton
sama-sama berfungsi sama yaitu mengurangi  resapan  pada  embung tersebut. Adapun proses-proses kontruksi  dalam  pembuatan embung geomembrane adalah sebagai berikut : 1. Survey lapangan untuk menentukan letak lokasi pembuatan embung geomembrane yang harus memenuhi  beberapa  kriteria antara lain : a. Adanya tanah (tempat) yang resmi dan tidak dalam sengketa,  misalnya  adanya tanah kas desa ( TKD )
b. Akses  keluar  masuk  alat berat  dan  buangan  tanah harus terpenuhi
c. Ada  tangkapan  air  hujan ( catchmen  area )  yang  bisa di  arahkan  ke embung
geomembrane tercukupi
d. Lokasi  tidak  jauh  dari pemukiman
2. Mendesain  gambar  sederhana embung geomembrane
3. Mempersiapkan  material  dan alat berat alat
4. Pengalian  tanah  (normalisasi)
menggunakan  excavator  untuk mendapatkan kedalaman embung  yang maksimal
5. Proses  pengangkutan  buangan
tanah menggunakan dump
truck 6. Setelah proses normalisasi
selesai, dilanjutkan proses pemberian  material  kedap  air geomembrane bertujuan  untuk menghindari  resapan  air  di dalam embung
7. Proses  penyambungan  dengan tujuan  merekatkan  antara  sisi geomembrane yang satu dengan sisi lainnya serta pemasangan  pipa  pemasukan air (input) 8. Semua  proses  dan  tahapan
pemasangan geomembrane telah selesai 9. Sistem    pendistribusian  air melalui  proses  penyaringan filter sederhana menggunakan 4 tabung  penyaring  dan  1  tandon besar sebagai pendistribusian

## SIMPULAN
Dari  penelitian  ini  dapat  disimpulkan bahwa potensi air hujan yang tertampung  di embung Geomembrane pada Desa Tanggung Prigel Kecamatan  Glagah  adalah  sebagai berikut :
1. Kebutuhan  air  baku  pada  musim kemarau  pada  tahun  2026  sebesar = 0,001941 m 3 /detik
2. Setelah adanya embung Geomembrane keadaan air di Desa Tanggung  Prigel  cukup  baik, dengan  debit  rancangan  sebesar 0,003254 m 3 /detik maka kebutuhan air bersih (baku)
sepenuhnya bisa tercukupi

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin,  Zainal,  2010, Pemanfaatan Potensi  Air  Hujan  dengan menggunakan  cistern  sebagai alternatif  sumber  air  bersih pada gedung Department Teknik  Sipil  FTUI (skripsi). Fakultas  Teknik  Universitas Indonesia Agustapraja, H.R., 2019, Pengembangan Konsep Ecotourism Pada Sendang Desa Tekerharjo, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan. Jurnal  Teknika ,
11 (1), 1077-1082
Agustapraja,  H.R.,  &  Kartikasari,  D.,
2017,  Studi  Evaluasi  Pekerjaan
Struktur  Box  Culvert  Pada Proyek Pembangunan Jembatan Kucing Ruas Sukodadi– Sumberwudi Kabupaten Lamongan. Ukarst , 1 (1), 80-88 Alexander dan Harahab, 2009, Perencanaan Embung Tambakboyo Kabupaten Sleman DIY Anette  dan  Coki,  2008,  Perencanaan Detail  Embung  Undip  sebagai Pengendalian Banjir Kanal Timur Chao-Hsien  Liaw  and  Yao-Lung  Tsai, 2004, Optimum Storage Volume  of  Rooftop  Rain  Water Harvesting System for Domestic  Use ,  Journal  of  the American  Water  Resources Association;  Aug  2004;  40,  4; Proquest  Agriculture  Journals pg. 901
Kompasiana,  Memanen  Air  Hujan Rain Water Harvesting Sebagai Alternatif Sumber Air http://www.kompasiana.com  / purwanti_asih_  anna_  levi  / memanen-air-hujan-rain-water- harvesting – sebagai – alternatif – sumber –air _ 5517a1c3a333117107b6600c) Lancaster, Brad. Pemanenan air hujan 2006 untuk lahan kering, Vol.1.Rainsource  Tekan  dan  2)
Air  terjun, Patricia.  2006 . Pemanenan  air  hujan  untuk Penggunaan Pemandangan 2nd Ed , Pima County Cooperative. Extension Mekanisasi.litbang.deptan.go.id, Estimasi kebutuhan air tanaman daerah tropis Potter,  Merle  C.  and  Wiggert  D.C ., Mechanics  of  Fluids. Pretince- Hall. USA Rekayasa Hidrologi Modul 7Perhitungan – Tinggi - Hujan- Rencana  –  Cara  –  Kurva  – Gumbel - 3.doc
Sharpe,  William  E.  and  Swistock,
Bryan., 2008, Household Water Conservation , College of Agricultural Sciences, Agricultural Research and Cooperative  Extension  College of  Agricultural  Sciences,  The Pennsylvania State University
Sosrodarsono,  S.,  dan  K.  Takeda,
1976, Hidrologi untuk Pengairan . Jakarta PT. Pradnya Paramita
Thomas, Terry, tanpa tahun, Rainwater Harvesting:  Practical  Action , School of Engineering, University of Warwick, Coventry CV4 7AL, UK
WHO (2004), www.who.int.
Wordpress,  2008,  Embung  Kulak Secang  (http://sumber  dayaair. Wordpress.com/2008/04/15/ embung-kulak-secang/)  diakses pada tanggal 18 Januari 2016 Worm,  Janette  &  Hattum,  Tim  van., 2006, Rainwater  Harvesting For  Domestic  Use ,  Agrodok
43,  Agromisa  Foundation  and CTA, Wageningen