## ANALISIS TEMPERATUR KABEL DAN TAHANAN ISOLASI TERHADAP PENEKUKAN KABEL
1 Zaenudin, ²Arlewes Gultom, ³Ginda Simamora 1,2,3 Universitas Tama Jagakarsa, Indonesia Email: zaenudin797@gmail.com, arlewesgultom61@gmail.com,
gindasimamora1963@gmail.com ABSTRAK Kata kunci: Penekukan Kabel, Temperature, Tahanan Isolasi, Arus Pemasangan  instalasi  listrik  pada  gedung  gedung  tidak  selalu  lurus,  dalam keadaan  tertentu  dan  pada  lokasi  tertentu  pemasangan  kabel  mengharuskan penekukan.  Penekukan  kabel  yang  tidak  memperhitungkan  sudut  penekukan menghasilkan  kenaikan  temperature  yang  tinggi  sehingga  memungkinkan terjadinya isolasi terbakar dan kawat penghantar meleleh. Penelitian ini bertujuan untuk  menurunkan  temperature  instalasi  Kabel  NYM  2  x  1,5mm  dengan mengatur sudut penekukan. Instalasi kabel NYM 2 x 1.5mm² dialiri arus dengan variasi 1,7A, 3,1A, dan 5,1A dengan sudut tekukan kabel adalah pada 30˚, 60˚, 90˚ ,120˚ dan kabel ditekuk balik(0°). Pengujian menggunakan alat tang meter, Infrared Thermography Flir, megger dan beberapa alat elektronik sebagai beban seperti setrika, fan ac standing, mesin bor, ac split 1PK dan beberapa alat lainnya. penelitian dilakukan dengan menguji temperatur kabel dan tahanan isolasi. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  instalasi  kabel  dengan  sudut  penekukan  lancip menyebabkan temperature naik secara signifikan dan menurunya tahanan isolasi sehingga isolasi. ABSTRACT Keywords: Bending cable, Temperature,  Resistance isolation, Current Installation of electrical installations on building is not always straight.In certain circumstances  and  at  certain  locations  cable  installation  requires  bending. Bending cables that do not take into account the bending angle results in a high temperature rise, allowing the insulation to burn and the conductor wire to melt.
This  research  aimsto  reduce  the  temperature  of  the  NYM  2  x  1.5  mmcable installation  by  adjusting  the  bending  angle.  The  2  x  1.5  mm²  NYM  cable installationcarries a current of 1.7A, 3.1A and 5.1A with cable bending angles at 30°,  60°,  90°,  120°  and  the  cable  is  bent  back  (0°).  Test  using  meter  pliers, Infrared Thermography Flir, megger and several electronic tools as loads such as  irons,  standing  ac  fans,  driling  machine,  1PK  spat  Acs  and  several  others tools.  Researchwas  carried  out  by  testing  cable  temperature  and  insulation resistance.  The  results  of  the  research  show  that  installing  cables  with  sharp bending  angles  causes  the  temperature  to  rise  significantly  and  decrease  the insulation resistance and therefore the insulation.

## PENDAHULUAN
Peran  kabel  sangat  penting  dalam  bertugas  menyalurkan  /  mendistribusikan  arus  listrik. Seringnya  permasalahan  pada  kabel  terjadi  karena  permasalahan  pada  bahan  isolasi  dimana seringkali  terjadi  kegagalan  isolasi  sehingga  bahan  isolasi  dimana  sering  kali  terjadi  kegagalan isolasi  sehingga  bahan  isolasi  tidak  dapat  melakukan  fungsinya  dengan  baik.  Kegagalan  dari

## Analisis Temperatur Kabel dan Tahanan Isolasi Terhadap Penekukan Kabel
isolasi tersebut disebabkan oleh banyak hal dan salah satunya adalah karena temperature / panas yang terjadi pada kabel sehingga isolasi kabel tersebut rusak.
Pada pemasangan kabel listrik pada instalasi listrik di perumahan dan gedung gedung tidak selalu lurus, tetapi di tempat-tempat tertentu harus ditekuk. Hal ini sering dilupakan dan bahkan diabaikan,  padahal  adanya  penekukan  pada  kabel  ini  akan  mempengaruhi  kenaikan  temperatur kabel.  Banyak  kasus  kebakaran  terjadi  karena  adanya  hubung  pendek  listrik  atau  (short circuit/korsleting) yang  disebabkan karena tingginya temperatur pada kabel  yang menyebabkan rusaknya isolasi kabel tersebut. Masalah ini lambat laun akan menjadi masalah yang serius jika tidak segera diperbaiki kondisinya.

## METODE
Adapun penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 6 oktober 2023 sampai dengan 31 mei 2024 dan bertempat di gedung Lippo Plaza Kramat Jati, Jl Raya Bogor Km 19 RT 14 / RW Kramat Jati, Jakarta Timur 13510.
Objek  penelitian  yang  di  analisa  pada  penelitian  ini  adalah  sebuah  kabel  NYM  dengan ukuran diameter 2 x 1.5 mm yang dimana akan diukur temperatur dan tahanan isolasinya dengan menggunakan beberapa peralatan. Alat untuk mengukur temperatur kabel menggunakan Infrared Thermofraphy Flir sedangkan alat untuk mengukur tahanan isolasi menggunakan Megger. Cara pengukuranya adalah dengan memberi beban pada kabel yang ditekuk dari 0°, 30°, 60°, 90° dan 120° dengan waktu dari mulai 1,2,3,4,5 & 6 menit, untuk tahanan isolasi dengan sudut penekukan yang sama tetapi dengan waktu 5,7,10,12, & 15 menit. Proses penelitian dimulai dari : a. Persiapan alat & bahan.
b. Penginstalasian peralatan yang akan diuji.
c. Melakukan uji pada penekukan kabel 0°,30°,60°, 90° & 120° dengan waktu untuk temperature 1,2,3,4,5,6 menit sedangkan untuk tahanan isolasi dari mulai 5,7,10,12 & 15 menit.
d. Pengujian & pengaambilan data.
e. Merapihkan kembali peralatan kerja.
f. Menampilkan data dalam bentuk tabel & grafik.
g. Selesai.
Adapun proses  pengujian dan pengambilan data dimulai dari beberapa langkah dan dapat dilihat pada alur pengukuran dan perhitungan pada gambar 1.

## Gambar 1. Pengambilan Data
Pengukuran menggunakan alat Infrared Flir Thermography untuk pengukuran temperatur kabel dan untuk pengukuran tahanan isolasi menggunakan Megger. Spesifikasi kabel yang akan digunakan untuk pengukuran dapat dilihat dari gambar 2.
Gambar 2. (spesifikasi Kabel NYM 2 x 1.5 mm)
Spesifikasi Kabel NYM 2 x 1.5 mm Jenis Kabel Jenis kabel : NYM Merk kabel : ETERNA Jumlah inti dan luas penampang : 2 x 1.5 mm Jumlah kawat dalam satu inti : 1 buah
Diameter inti kabel : 1.38 mm Isolasi nominal S1 : 0.7 mm Lapisan pembungkus inti S2 : 0.4 mm Selubung nominal S3 : 1.2 mm Diameter luar : 10 mm Panjang kabel yang di ukur : 3 m
Panjang kabel yang di ukur: 3 m Adapun peralatan dan bahan yang digunakan dalam penelitian:
1. Sumber tegangan AC 220 V
2. Stop watch
3. Infrared Flir Thermography
4. Megger
5. Tang Ampere Meter
6. Kabel NYM 2 × 1.5 mm2
7. Kabel dengan kapasitas penghubung 6 Amp
Hasil ukur yang terdapat pada penelitian ini adalah
a. Temperatur pada kabel setiap variasi waktu dan beban
b. Tahanan isolasi kabel setiap variasi waktu dan beban
c. Arus (ampere) yang digunakan
Tabel 1. Hasil ukur temperatur induktor pada kabel dengan beban 5.1 ampere
T (Waktu) Temperature Sudut 0° Temperature Sudut 30° Temperature Sudut 60° Temperature Sudut 90° Temperature Sudut 120° 1 Menit 36.1 35.9 35.5 35.4 35.3 2 Menit 36.1 35.9 35.6 35.4 35.5 3 Menit 36.1 35.9 35.6 35.5 35.6 4 Menit 36.2 36 35.6 35.5 35.6 5 Menit 36.2 36 35.7 35.5 35.6 6 Menit 36.2 36 35.8 35.7 35.7 Tabel 2. Hasil ukur temperatur isolator pada kabel dengan beban 5.1 ampere T (Waktu) Temperature Sudut 0° Temperature Sudut 30° Temperature Sudut 60° Temperature Sudut 90° Temperature Sudut 120° 1 Menit 34 33.9 33.8 33.6 33.4
2 Menit 34 33.9 33.8 33.6 33.4 3 Menit 34 33.9 33.8 33.7 33.4 4 Menit 34.1 33.9 33.8 33.7 33.4 5 Menit 34.1 34 33.9 33.8 33.4 6 Menit 34.2 34 33.9 33.9 33.5 Tabel 3. Hasil ukur tahanan isolasi pada kabel dengan beban 4.2 ampere selama 5 menit Sudut Penekukan Tahanan Isolasi 120 0.72 90 0.72 60 0.71 30 0.71 0 0.69

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambar 3. Penekukan Kabel Sebesar 120˚.
Tabel 4. Hasil ukur temperatur kabel pada tekukan 120°
T (Waktu) l=1.7A I=3.1A I=5.1A Konduktor (°C) Isolatir (°C) Konduktor (°C) Isolatir (°C) Konduktor (°C) Isolatir (°C) 1 Menit 34.3 32.4 34.4 33.4 35.3 33.4 2 Menit 34.3 32.4 34.4 33.4 35.5 33.4 3 Menit 34.3 32.4 34.5 33.5 35.6 33.4 4 Menit 34.4 32.4 34.5 33.5 35.6 33.4 5 Menit 34.4 32.4 34.5 33.5 35.6 33.4 6 Menit 34.4 32.5 34.5 33.6 35.7 33.5

## Analisis Temperatur Kabel dan Tahanan Isolasi Terhadap Penekukan Kabel
Gambar 4. Grafik hasil ukur temperatur kabel pada tekukan 120°
Pada penelitian tersebut adalah dengan menglirkan arus pada kabel yang ditekuk dengan sudut tekukan yang besarnya adalah 120˚. Pada saat kabel dialiri arus sebesar 1,7A temperatur kabel mencapai kondisi konstan pada nilai 34.4˚C di konduktor dan 32.4˚C di isolasi kabel. Nilai temperatur konstan ini meningkat  ketika arus yang di  aliri pada kabel  dinaikkan menjadi  3.1A. Temperatur yang terjadi adalah 34.5˚C untuk konduktor dan 33.6˚C untuk isolasi kabel. Begitu juga  ketika  nilai  arus  kembali  di  naikkan  menjadi  5.1  A.  Temperatur  kabel  konstan  pada  nilai 35.7˚C pada konduktor dan 33.5˚C pada isolasi kabel, temperatur kabel ini di pengaruhi oleh besar kecilnya sudut tekukan dan besarnya arus.
Gambar 5. Penekukan Kabel Sebesar 90˚
Tabel 5. Hasil ukur temperatur kabel pada tekukan 90°
T (Waktu) l=1.7A I=3.1A I=5.1A Konduktor (°C) Isolatir (°C) Konduktor (°C) Isolatir (°C) Konduktor (°C) Isolatir (°C) 1 Menit 34.4 32.7 34.5 33.6 35.4 33.6 2 Menit 34.4 32.7 34.5 33.6 35.4 33.6 3 Menit 34.4 32.7 34.5 33.7 35.5 33.7 4 Menit 34.5 32.8 34.5 33.7 35.5 33.7
5 Menit 34.5 32.8 34.6 33.7 35.5 33.8 6 Menit 34.5 32.9 34.6 33.8 35.7 33.9
Gambar 6. Grafik hasil ukur temperatur kabel pada tekukan 90°
Penelitian berikutnya adalah mengalirkan arus pada kabel yang ditekuk dengan besar sudut tekukan 90˚. Pertama adalah dengan mengalirkan arus sebesar 1.7A pada kabel, temperatur kabel terus meningkat sampai mencapai kondisi konstannya pada nilai 34.5˚C di konduktor dan 32.9˚C di  isolasi  kabel.  Pada  nilai  arus  3.1A  kabel  mencapai  temperatur  konstannya  pada  temperatur 34.6˚C  di  konduktor  dan  33.8˚C  di  isolasi  kabel.  Nilai  temperatur  tersebut  kembali  meningkat ketika arus yang di alirkan menjadi 5.1A, kabel mencapai temperatur sebesar 35.7˚C di konduktor dan 33.9˚C di isolasi. Temperatur konstan pada konduktor meningkat seiring semakin besarnya arus yg mengalir dan semakin kecilnya sudut tekukan.
Gambar 7. Penekukan Kabel Sebesar 60˚
Tabel 6. Hasil ukur temperatur kabel pada tekukan 60°
T (Waktu) l=1.7A I=3.1A I=5.1A Konduktor (°C) Isolatir (°C) Konduktor (°C) Isolatir (°C) Konduktor (°C) Isolatir (°C) 1 Menit 35.2 33.0 35.5 33.6 35.5 33.8
2 Menit 35.2 33.0 35.5 33.6 35.6 33.8 3 Menit 35.4 33.0 35.5 33.6 35.6 33.8 4 Menit 35.5 33.0 35.7 33.6 35.6 33.8 5 Menit 35.7 32.9 35.7 33.6 35.7 33.9 6 Menit 35.7 33.1 35.7 33.7 35.8 33.9
Gambar 8. Grafik hasil ukur temperatur kabel pada tekukan 60°
Penelitian  ini  adalah  dengan  menekuk  kabel  sebesar  60˚  dan  mengalirkan  arus  yang besarnya bervariasi. Pertama adalah dengan mengalirkan arus 1.7A pada kabel, temperatur kabel terus  meningkat  dan  mencapai  kondisi  konstan  pada  temperatur  35.7˚C  untuk  konduktor  dan 33.1˚C  pada  isolasi  kabel.  Ketika  di  aliri  arus  sebesar  3.1A  nilai  temperatur  konstan  kabel meningkat  menjadi  35.7˚C  untuk  konduktor  dan  33.7˚C  untuk  isolasi  kabel.  Nilai  temperatur konstan kabel ini kembali meningkat menjadi 35.8˚C untuk konduktor dan 33.9˚C untuk isolasi kabel Ketika di aliri arus yang besarnya 5.1A.
Gambar 9. Penekukan Kabel Sebesar 30˚
Tabel 7. Hasil ukur temperatur kabel pada tekukan 30°
T (Waktu) l=1.7A I=3.1A I=5.1A Konduktor (°C) Isolatir (°C) Konduktor (°C) Isolatir (°C) Konduktor (°C) Isolatir (°C)
1 Menit 35.7 33.2 35.8 33.7 35.9 33.9 2 Menit 35.7 33.2 35.8 33.7 35.9 33.9 3 Menit 35.8 33.2 35.8 33.7 35.9 33.9 4 Menit 35.8 33.2 35.8 33.7 36 33.9 5 Menit 35.8 33.3 35.9 33.7 36 34 6 Menit 35.8 33.3 35.9 33.8 36 34
Gambar 10. Grafik hasil ukur temperatur kabel pada tekukan 30°
Penelitian  dengan  sudut  30˚  dan  mengalirkan  arus  yang  besarnya  bervariasi.  Pertama adalah dengan mengalirkan arus 1.7A pada kabel, temperatur kabel terus meningkat dan mencapai kondisi konstan pada temperatur 35.8˚C untuk konduktor dan 33.3˚C pada isolasi kabel. Ketika di aliri arus sebesar 3.1A nilai temperatur konstan kabel meningkat menjadi 35.9˚C untuk konduktor dan 33.8˚C untuk isolasi kabel. Nilai temperatur konstan kabel ini kembali meningkat menjadi 36˚C untuk konduktor dan 34˚C untuk isolasi kabel Ketika di aliri arus yang besarnya 5.1A.
Gambar 11. Penekukan Kabel Sebesar 0˚ (tekuk balik)
Tabel 8. Hasil ukur temperatur kabel pada tekukan 0°
l=1.7A I=3.1A
I=5.1A
T (Waktu) Konduktor (°C) Isolatir (°C) Konduktor (°C) Isolatir (°C) Konduktor (°C) Isolatir (°C) 1 Menit 35.8 33.5 35.9 33.8 36.1 34.0 2 Menit 35.8 33.5 35.9 33.8 36.1 34.0 3 Menit 35.8 33.5 35.9 33.8 36.1 34.0 4 Menit 35.8 33.5 36 33.8 36.2 34.1 5 Menit 35.8 33.5 36 33.9 36.2 34.1 6 Menit 35.9 33.6 36 33.9 36.2 34.2
Gambar 12 Grafik hasil ukur temperatur kabel pada tekukan 0°
Penelitian  dengan  menekuk  balik  kabel  dan  mengalirkan  arus  yang  besarnya  bervariasi. Pertama adalah dengan mengalirkan arus 1.7A pada kabel, temperatur kabel terus meningkat dan mencapai kondisi konstan pada temperatur 35.9˚C untuk konduktor dan 33.6˚C pada isolasi kabel. Ketika di aliri arus sebesar 3.1A nilai temperatur konstan kabel meningkat menjadi 36˚C untuk konduktor dan 33.9˚C untuk isolasi kabel. Nilai temperatur konstan kabel ini kembali meningkat menjadi 36.2˚C untuk konduktor dan 34.2˚C untuk isolasi kabel Ketika di aliri arus yang besarnya 5.1A.
Dari hasil pengujian pengujian yang dilakukan dapat terlihat bahwa besarnya nilai dari arus yang  mengalir  pada  kabel  akan  mempengaruhi  nilai  temperatur  konstan  pada  kabel.  Pada konduktor maupun pada isolasi kabel tersebut terlihat bahwa temperatur semakin tinggi ketika arus yang  dialirkan  pada  kabel  diperbesar  nilainya.  Dari  data  pertama  yaitu  pada  pengujian  dengan mengalirkan arus pada kabel yang ditekuk sebesar 120˚ , temperatur konstan yang terjadi pada konduktor bergerak naik dari nilai 34.3˚ ketika kabel dialiri arus sebesar 1.7A sampai nilai 35.7˚ ketika  kabel  dialiri  arus  sebesar  5.1A,  sedangkan  untuk  temperatur  konstan  pada  isolasi  kabel bergerak naik dari nilai 32.4˚ ketika kabel dialiri arus 1.7A menjadi 33.5˚ ketika arus yang mengalir 5.1A.
Dari data tersebut terlihat bahwa kenaikan arus yang mengalir pada kabel berbanding lurus dengan kenaikan nilai temperatur konstan kabel. Hal ini dikarenakan panas yang terjadi pada kabel baik  pada  konduktor  maupun  pada  isolasi  kabel  merupakan  akibat  dari  adanya  rugi-rugi  yang terjadi  pada  kabel.  Rugi-rugi  yang  terjadi  pada  kabel  salah  satunya  adalah  rugi-rugi  pada

## Analisis Temperatur Kabel dan Tahanan Isolasi Terhadap Penekukan Kabel
konduktor  (Suwarso,  2013)  Rugi-rugi  ini  berbanding  lurus  dengan  kuadrat  nilai  dari  arus  yang mengalir  pada  kabel  (Sears,  1982).  Menurut  perinsip  dari  hukum  kekekalan  energi  yang menyatakan  bahwa  energi  tidak  dapat  diciptakan  dan  tidak  dapat  dimusnahkan  (Sears,  1982)  , maka rugi-rugi daya tersebut akan diubah menjadi bentuk energi lain, dalam hal ini diubah menjadi energi panas.
Dari data tersebut juga dapat terlihat bahwa temperatur konstan dari konduktor lebih tinggi dibandingkan temperatur konstan isolasi kabel. Hal ini dikarenakan adanya perpindahan kalor dari konduktor  ke  isolasi  kabel.  Ketika  benda  yang  memiliki  perbedaan  suhu  saling  bersentuhan, terdapat jumlah kalor yang mengalir dari benda atau tempat yang bersuhu tinggi menuju benda atau tempat yang bersuhu rendah.

## Analisa Pengaruh Besar Sudut Penekukan Kabel Terhadap Temperatur Konstan
Perbandingan  antara  hasil  yang  didapat  dari  pengujian  pertama  ketika  kabel  ditekuk sebesar 120˚ dengan data hasil pengujian lainnya yaitu ketika kabel ditekuk dengan sudut yang lebih kecil dari 90˚, terlihat jelas bahwa besar sudut penekukan pun mempengaruhi besarnya nilai dari temperatur konstan kabel yang terjadi.
Dari  hasil  pengujian  yang  dilakukan  menunjukan  bahwa  sudut  penekukan  berbanding terbalik  dengan  nilai  temperatur  konstan  dari  kabel.  Semakin  kecil  sudut  penekukan  (semakin lancip  sudutnya) pada kabel  akan menyebabkan temperatur konstan kabel  akan semakin tinggi. Hal ini diperlihatkan oleh grafik yang didapatkan dari hasil percobaan seperti dibawah ini:
Dari  hasil  pengujian  yang  dilakukan  menunjukan  bahwa  sudut  penekukan  berbanding terbalik  dengan  nilai  temperatur  konstan  dari  kabel.  Semakin  kecil  sudut  penekukan  (semakin lancip  sudutnya) pada kabel  akan menyebabkan temperatur konstan kabel  akan semakin tinggi. Hal ini diperlihatkan oleh grafik yang didapatkan dari hasil percobaan seperti dibawah ini:

## Temperatur Konduktor dengan beban 5.1 Ampere
Gambar 13. Grafik hasil ukur temperatur Konduktor pada tekukan 0°-120° dengan beban 5.1 A
Pada  nilai  arus  yang  kecil  peningkatan  temperatur  yang  terjadi  tidak  terlalu  tinggi meskipun  kabel  ditekuk  sampai  tekuk  balik.  Dari  data  yang  didapat  dari  pengujian,  perbedaan
temperatur antara kabel yang ditekuk 120˚ dengan kabel yang ditekuk balik pada saat arus menglir 5.1A adalah 1.4 untuk konduktor dan 1.1 untuk isolasi.
Gambar 14. Grafik hasil ukur temperatur isolator pada tekukan 0°-120° dengan beban 5.1 A
Perbedaan temperatur yang cukup tinggi akan dihasilkan antara kabel yang ditekuk 120˚ dengan  kabel  yang  ditekuk  balik  ketika  arus  yang  mengalir  besar  mencapai  5.1  A.  Hal  diatas disebabkan karena adanya rugi-rugi daya dan adanya medan magnet yang tidak merata pada kabel yang ditekuk (Neidle, 1999). Hal tersebut erat kaitannya dengan muatan-muatan yang ada pada kabel baik pada konduktor maupun isolasi dari kabel tersebut.Arah dari pergerakan elektron bebas adalah random.
Ketika kabel  ditekuk maka akan terjadi penumpukan muatan ditempat tekukan tersebut. Kerapatan  muatan  tersebut  akan  meningkatkan  nilai  dari  tegangan  ditempat  tekukan.  Tekukan pada kabel juga akan membuat isolasi kabel merenggang dan membuat tahan isolasinya berkurang (Suwarso,  2013).  Dengan  berkurangnya  tahanan  isolasi  dari  isolasi  kabel  dan  meningkatnya tegangan di bagian kabel yang ditekuk tersebut akan mengakibatkan terjadinya arus bocor pada bagian tersebut. Arus bocor ini juga akan menyebabkan bagian isolasi menjadi panas. Jika bahan isolasi  tidak  bagus  maka  penekukan  kabel  ini  akan  mengakibatkan  kegagalan  bahan  isolasi tersebut untuk menahan arus dan menahan panas (Thue, 1999; Suwarso, 2013).

## Pengujian Tahanan Isolasi Kabel
Pengujian yang kedua dilakukan adalah mengukur tahanan isolasi kabel dengan menekuk kabel sebesar 120, 90˚, kemudian 60˚, 30˚ dan ditekuk balik (0°). Lalu kabel dialiri arus, tahanan isolasinya dicatat selama 30 menit. Waktu pertama selama 5 menit, kemudian 10 menit lanjut 15 menit. Kabel dialiri arus 4.2 A. Tahap pertama kabel dialiri arus, kemudian dalam waktu 5, 7, 10, 12 dan 15 menit beban dilepas dan diukur tahanan isolasinya dengan menggunakan MEGGER. Hasil pengujian tersebut dibuat dalam bentuk tabel dan bisa dilihat pada tabel.
Gambar 15. Penekukan Kabel Sebesar 120˚
Tabel 9. Hasil ukur tahanan isolasi kabel pada tekukan 120° Waktu (Menit) Tahanan Isolasi (MΩ) 5 0.72 7 0.72 10 0.71 12 0.72 15 0.71
Penelitian tahanan isolasi kabel dengan sudut 120˚ dengan dialiri arus yang sama yaitu 4.2 Ampere  dan  dengan  waktu  yang  berbeda.  Ketahanan  kabel  akan  terus  menurun  dengan ditambahnya waktu penelitian. Penurunanya berkisar antara 0.01 diuji dengan beban yang tetap.
Gambar 16. Penekukan Kabel Sebesar 90˚
Tabel 10. Hasil ukur tahanan isolasi kabel pada tekukan 90° Waktu (Menit) Tahanan Isolasi (MΩ) 5 0.72 7 0.71 10 0.71 12 0.70 15 0.70
Penelitian tahanan isolasi kabel dengan sudut 120˚ dengan dialiri arus yang sama yaitu 4.2 Ampere  dan  dengan  waktu  yang  berbeda.  Ketahanan  kabel  akan  terus  menurun  dengan ditambahnya waktu penelitian. Penurunannya berkisar antara 0.02 diuji dengan beban yang tetap.
Gambar 17. Penekukan Kabel Sebesar 60˚
Tabel 11. Hasil ukur tahanan isolasi kabel pada tekukan 60° Waktu (Menit) Tahanan Isolasi (MΩ) 5 0.69 7 0.69 10 0.68 12 0.68 15 0.68
Penelitian tahanan isolasi kabel dengan sudut 120˚ dengan dialiri arus yang sama yaitu 4.2 Ampere  dan  dengan  waktu  yang  berbeda.  Ketahanan  kabel  akan  terus  menurun  dengan ditambahnya waktu penelitian. Penurunanya berkisar antara 0.01 diuji dengan beban yang tetap.
Gambar 18. Penekukan Kabel Sebesar 30˚
Tabel 12. Hasil ukur tahanan isolasi kabel pada tekukan 30° Waktu (Menit) Tahanan Isolasi (MΩ) 5 0.67
7 0.67 10 0.67 12 0.66 15 0.65
Penelitian tahanan isolasi kabel dengan sudut 120˚ dengan dialiri arus yang sama yaitu 4.2 Ampere  dan  dengan  waktu  yang  berbeda.  Ketahanan  kabel  akan  terus  menurun  dengan ditambahnya waktu penelitian. Penurunanya berkisar antara 0.02 diuji dengan beban yang tetap.
Gambar 19. Penekukan Kabel Sebesar 30˚
Tabel 13. Hasil ukur tahanan isolasi kabel pada tekukan 30° Waktu (Menit) Tahanan Isolasi (MΩ) 5 0.58 7 0.58 10 0.57 12 0.57 15 0.56
Penelitian tahanan isolasi kabel dengan sudut 120˚ dengan dialiri arus yang sama yaitu 4.2 Ampere  dan  dengan  waktu  yang  berbeda.  Ketahanan  kabel  akan  terus  menurun  dengan ditambahnya waktu penelitian. Penurunanya berkisar antara 0.02 diuji dengan beban yang tetap.

## Analisis Temperatur Kabel dan Tahanan Isolasi Terhadap Penekukan Kabel
Gambar 20. Grafik hasil ukur tahanan isolator pada tekukan 0°-120° dengan beban 4.2 A
Pada penelitian ini, terjadi penurunan tahanan isolasi kabel terjadi dari mulai sudut tekukan 120°, 90°, 60°, 30° dan 0° sampai dengan 0.19 MΩ.

## KESIMPULAN
Penelitian mengenai pengaruh besar sudut penekukan dan tahanan isolasi pada kabel NYM 2x1.5mm 2 terhadap  temperatur  kabel  menyimpulkan  bahwa  kenaikan  temperatur  kabel dipengaruhi oleh besar arus yang mengalir dan besar sudut penekukan pada kabel. Instalasi kabel dengan  sudut  penekukan  lancip  (30˚)  hingga  ditekuk  balik  dapat  menyebabkan  kenaikan temperatur  yang  signifikan,  sehingga  isolasi  lebih  mudah  terbakar.  Semakin  kecil  sudut penekukan,  semakin  tinggi  temperatur  kabel,  baik  pada  konduktor  maupun  isolasi.  Selain  itu, terjadi penurunan tahanan isolasi kabel akibat penekukan dengan sudut mulai dari 120˚, 90˚, 60˚, 30˚ hingga tekukan balik (0˚). Semakin kecil sudut penekukan, semakin besar penurunan tahanan isolasi, yang dapat menyebabkan korsleting jika dibiarkan dalam waktu lama.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifianto,  2008,  ”Analisis  karakteristik  Termal  Pada  Kabel  Berisolasi  dan  Berselubung  PVC Tegangan Pengenal 300/500 Volt”, Skripsi S1 Departemen Teknik Elektro FTUI, Depok. Emidiana, Emidiana, and Matra Widodo. "Karakteristik Kabel yang di Tekuk Saat di Aliri Arus." Jurnal Ampere 3.1 (2018): 155-162.
Harten, P. Van dan Setiawan, Ir. E. 2020. “Instalasi Listrik Arus Kuat 1”. Jakarta: Bina Cipta. Joko Priyono dkk, “Analisa Pengaruh Penekukan Dan Besarnya Arus Pada Saluran Distribusi Dan
Instalasi  Yang  Berpengaruh  Terhadap  Peningkatan  Temperatur  Dan  Penurunan  Daya Isolasi  Kabel  Di  PT.  Dana  Purna  Investama  (BCA  KCU  Diponegoro– Surabaya)”,UMSurabaya Surabayahttp://dx.doi.org/10.30651/cl.v1i1.1293
Manfaluthy, Mauludi, Muhammad Syukur, and Adi Supriyadi. "Penurunan Temperatur Instalasi Kabel NYM 2x1. 5mm2 Dengan Mengatur Sudut Penekukan." TEKNIK 39.2: 86-93. Pemerintah  Republik  Indonesia,  Standar  Nasional  04-2699-1991,  StandarNasionalIndonesia,
<http//www.theceli.com/dokumen/produk/pp/1991/15-1991.htm> Rukdas Imam Faizal, 2009.“Analisis Temperatur Kabel Terhadap Penekukan dan Besar Arus”,
Universitas Indonesia.
Tobing, Bonggas L, 2017. “Dasar-Dasar Teknik Pengujian Tegangan Tinggi”, Jakarta: Erlangga. Yasnivazli, Ilham.Analisis Temperatur Kabel Terhadap Tekukan Dan Besar Arus Yang Mengalir Thue, Williamm, 1999. Electrical Power Cable Engineering, New York: Marcelf Yosua Johara Sumanto. Analisis Besar Arus Dan Sudut Penekukan Terhadap Temperatur Kabel NYM 2 x 1,5 mm2 (Penelitian di PT. KMI Wire and Cable, Tbk) 2016
“Analisis  Sistem  Instalai  Listrik  Rumah  Tinggal  Dan  Gedung  Untuk  Mencegah  Bahaya Kebakaran,” jurnal ilmiah elite elektro Vol. 2 Nomor 12011, Hal: 40.

## work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License