e-ISSN  2549-3701
Analisa Pengaruh Perbedaan Winding terhadap Back EMF dan Ke pada PMSG 18s16p
Ibnu Aqil Albarohin 1 , Ulinnuha Latifa 2 1,2 Universitas Singaperbangsa Karawang e-mail: Ibnuaqil.albarohin17015@student.unsika.ac.id 1 , Ulinnuha.latifa@ft.unsika.ac.id 2 Diterima: 15-04-2021
Disetujui: 03-07-2021                     Diterbitkan: 31-08-2021

## Abstract
Electrical energy depends on the non-renewable natural resources which depletion all year. It has been a reason to run the research about renewable energy. In terms of renewable energy, wind power, has various types of wind turbines which able to produce quality new renewable electrical energy. The problems should be assessed was how to wind a coil or winding in a generator needs. It was important to result a good quality wind turbine. From this study, there are 2 winding options on the PMSG 18s16p which have same winding direction for each coil with average tension. This winding obtained about 4.188 V. The second option was the winding which has an average voltage value of 4.762 V but the windings stand in the opposite direction for some coils. It should been considered by an engineer if the use of generator to produce a larger output. On the other hand, to make easier manufacturing, the next study must sacrifice the resulting output.
Keywords : Wind Turbine, Winding, Synchronous Generator, Average Voltage

## Abstrak
Energi listrik bergantung pada sumber daya alam yang tidak terbarukan yang menipis sepanjang tahun. Hal tersebut  menjadi  alasan  untuk  melakukan  penelitian  tentang  energi  terbarukan.  Dalam  hal  energi terbarukan, tenaga angin, memiliki berbagai jenis turbin angin yang mampu menghasilkan energi listrik baru terbarukan yang berkualitas. Permasalahan yang harus dikaji adalah bagaimana melilitkan koil atau lilitan dalam kebutuhan generator. Sangat penting untuk menghasilkan turbin angin yang berkualitas baik. Dari penelitian ini, terdapat 2 pilihan belitan pada PMSG 18s16p yang memiliki arah belitan yang sama untuk setiap koil dengan tegangan rata-rata. Gulungan ini diperoleh sekitar 4,188 V. Pilihan kedua adalah belitan yang  memiliki  nilai  tegangan  rata-rata  4,762  V  tetapi  belitan  berdiri  berlawanan  arah  untuk  beberapa gulungan. Hal ini harus diperhatikan oleh seorang insinyur jika penggunaan generator untuk menghasilkan output  yang  lebih  besar.  Di  sisi  lain,  untuk  mempermudah  pembuatan,  penelitian  selanjutnya  harus mengorbankan output yang dihasilkan.
Kata Kunci : Turbin Angin, Winding, Generator Sinkron, Tegangan Rata Rata

## Pendahuluan
Saat  ini  energi  listrik  merupakan  kebutuhan  premier  bagi  kehidupan  manusia.  Segala  aspek kegiatan  manusia  melibatkan  energi  listrik  dalam  berbagai  alat  elektronik.  Kebutuhan  ini  tidak berimbang penyediaan Sumber Daya Alam yang semakin terbatas. Penggunaan sumber daya alam tak terbarukan menjadi suatu hal yang harus dipertimbangkan karena sumber daya alam tersebut  lambat  laun  pasti  akan  mengalami  deplesi  (Budiastara,  2009),  oleh  karena  itu pengembangan  dalam  pemanfaatan  energi  terbarukan  itu  sangat  diperlukan.  Salah  satu pengembangan energy tersebut adalah dengan penggunaan turbin angin.
e-ISSN  2549-3701
Turbin  angin  merupakan  salah  satu  energi  alternatif  yang  terus  dillakukan pengembangan  dan  penelitian.  Sejumlah  ahli  teknik  terus  melakukan  studi  tentang  inikarena berkaitan  dengan  sumber daya  fosil  yang  terus  menurun  atau  mengalami  penipisan.  Berbagai macam adaptasi dalam pembuatan turbin angin baik itu dari sumber angin rendah sampai yang tinggi  masih  menjadi  topik  penelitian  dalam  meningkatkan  kualitas  sumber  energi  listrik (Budiastara et al., 2009).
Konsep kerja turbin angin yaitu dengan mengubah energi angin menjadi energi kinetik yang  kemudian  dikonversi  menjadi  energi  listrik.  Pengubahan  ini  dilakukan  dengan memanfaatkan  daya  tarik  magnet  yang  mempengaruhi  kumparan  pada  generator.  Kumparan pada  generator  ini  sangat  mempengaruhi  keluaran  yang  dihasilkan  oleh  generator  tersebut. Keadaan lilitan kumparan berbanding lurus dengan seberapa besar listrik yang dihasilkan. Pada penelitian ini, tujuan yang akan dibahas yaitu tentang variasi winding dari generator sinkron yang akan  disimulasikan  menggunakan  software  elektromagnetic  berbasis finite  elemented  method. Aplikasi  ini  secara  otomatis  mampu  melakukan  perhitungan  desain  elektromagnetic  (Gancoli, 2011).

## Studi Pustaka
Pada  umumnya  penelitian  banyak  dilakukan  untuk  membahas  tentang  generator,  pengaruh jumlah  lilitan,  serta  bahan  magnet.  Kajian  yang  difokuskan  adalah  tentang  perhitungan  dasar konversi energi listrik (Anam, 2017). Namun pada penelitian ini, akan membahas tentang winding atau perlakuan lilitan pada generator PMSG 18s16p.

## a. Generator Sinkron
Sama  seperti  generator  pada  umumnya,  generator  sinkron  mampu  mengubah  energi  kinetik menjadi  energi  listrik  baik  itu  generator  DC  ataupun  AC.  Generator  sinkron  memiliki  frekuensi yang  sama  dengan  laju  rotasi  generator,  perbedaan  bentuk  serta  bahan  pada  generator. Sehingga hal ini sangat mempengaruhi performa atau keluaran dari generator (Indriani, 2015).

## b. Winding
Winding  adalah  cara  memperlakukan  lilitan  pada  generator.  Bagi  seorang  ahli  teknik,  penting untuk  meningkatkan  performa  dari  sebuah  generator  dengan  mempertimbangkan  cara pembuatannya. Secara prinsip, winding ini merupakan cara untuk menentukan bagaimana lilitan akan  diperlakukan  dalam  sebuah  generator,  baik  itu  searah  jarum  jam  ( Clockwise/CW) atau berlawanan arah jarum jam ( Counter Clockwise/CCW ) (Anam, 2017).
c. Flux Linkage, Tegangan Antar Fasa dan Konstanta Elektromotive (Ke)
Perhitungan output generator dengan menggunakan software elektromagnetic berbasis FEM ini akan menghasilkan nilai fluks linkage yang selanjutnya nilai ini harus diolah kembali. Pengolahan ini penting hingga menemukan nilai yang ditentukan. Perhitungan tersebut bisa dilakukan dengan teori dasar dari hukum faraday (Magnet, 2012).
𝜀 = −𝑁 Δϕ Δt ............................................................................................................. (1)
e-ISSN  2549-3701
Keterangan: Ɛ   = Tegangan induksi (V)
𝜙 = Fluks magnet (Wb) N   = jumlah lilitan Δ𝜙 = perubahaan fluks (Wb) Δ𝑡 = perubahan waktu (s)
Fluks linkage merupakan fluks yang masuk melewati ke dalam kumparan sehingga elektron pada lilitan  tersebut  bergerak  atau  menghasilkan  listrik  yang  biasa  disebut  gaya  gerak  listrik/  GGL (Edwards, 1982).
𝜆 = N. 𝜙 ......................................................................................................... (2)
Keterangan:
𝜆 = Fluks Lingkage (Wb)
𝜙 = Fluks Magnet (Wb)
N   = Jumlah Lilitan
Tanda minus pada persamaan 1 menandakan perbedaan kutub magnet maka untuk persamaan fluks linkage ini sudah disertai dengan nilai minus dari pehitungan software elektromagnetic maka persamaannya menjadi sebagai berikut:
𝜀 = Δλ Δt ................................................................................................................ (3)
Keterangan:
Ɛ   = Tegangan induksi (V)
Δ𝜆 = perubahan fluks linkage (Wb) Δ𝑡 = perubahan waktu (s)
Selanjutnya  untuk  mengetahui  konstanta elektromitive  (Ke) sebagai  nilai  spesifikasi  pada generator yang didesain dengan membagi tegangan rata-rata dengan kecepatan sudut generator sebagai berikut persamaannya:
𝐾 e  = 𝐸 / 𝜔 = Vdc rata-rata/ 𝜔 ……………………………………………………………………………… (4)
Keterangan:
Ke   = Konstanta Electromotive 𝐸 = Tegangan rata rata (V) 𝜔 = Kecepatan sudut (rad/s)

## Metodologi
Penelitian  ini  dimulai  dengan  melakukan  studi  literatur  tentang  winding  dilanjutkan  dengan mempelajari software elektromagnetic berbasis FEM. Pada aplikasi ini akan membuat simulasi perhitungan  sederhana  mengenai  problematika  pada  elektromagnetic  hingga  tahap  membuat desain Permanent  Magnet  Syncronous  Generator (PMSG)  dengan  berbagai  variasi  bentuk, bahan maupun lilitan. Pada dasarnya, keluaran atau output dari setiap generator memiliki variasi yang  berbeda  tergantung  dari  spesifikasi  dari  masing  masing  generator.  Adapun  penelitian  ini akan menganalisa hasil output dari generator dengan pengaruh dari perbedaan kumparan pada
e-ISSN  2549-3701
genrator PMSG 18s16p. Pada 18 slot bermakna memiliki 18 lilitan dalam suatu desain generator. Kemudian  dari  18  lilitan  atau  kumparan  tersebut  akan  dilakukan  perangkaian  untuk  membuat generator 3 phase karena lilitan juga berpengaruh pada output dari generator yang dibuat (1).

## Gambar 1. Diagram alir penelitian

## Hasil dan Pembahasan
Pada  pembahasan  ini  akan  dilakukan  perbandingan  pada  desain  PMSG  18S16P  dengan  2 variasi winding yang berbeda yang akan ditentukan setelah mendapatkan nilai fluks linkage pada desain tersebut yang selanjutnya akan mendapatkan nilai tegangan rata rata untuk setiap desain.

## a. Geometri PMSG 18S16P dan  Spesifikasi
Gambar 2 Desain PMSG 18 Slot 16 Pole
Dapat dilihat pada gambar geomaetri diatas  bahwa desain ini memiliki 18 slot lilitan dan 16 kutub magnet dengan spesifikasi sebagai berikut:
Studi literature & simulasi Simulasi berhasil Perhitungan Back EMF & Ke setiap opsi winding Mulai Selesai
e-ISSN  2549-3701
a.  Airgap rotor
Nama : RT-AG
Material  : Air Distance  : 40mm b.  Airgap Stator Nama : AirGap-ST Material  : Air Distance  : 40 milimeter
c.  Magnet Utara Nama : MG-N-L dan MG-N-R Material  : PM12: Br 1.2 mur 1.0 Type : Uniform Direction  : (0,10) Distance  : 40mm d.  Magnet Selatan Nama : MG-S-L dan MG-S-R Material  : PM12: Br 1.2 mur 1.0 Type : Uniform Direction: (0,-1,0) Distance  : 40mm e.  Rotor Nama : RT-CORE Material  : Carpenter: Silicon steel Distance  : 40mm
f.  Stator Nama : ST-L dan ST-R Material  : Carpenter: Silicon steel Distance  : 40mm
g.  Coil/lilitan Nama : Coil-L dan Coil-R Material  : Copper:5.77e7 Siemens/meter Lilitan : 10 turns Distance  : 40mm

## b. Intensitas Fluks Magnet
Pada gambar berikut ini merupakan intensitas flusks magnet yang mempengaruhi stator maupun rotor pada desain PMSG 18S16P.
e-ISSN  2549-3701
Gambar 3 Intensitas Fluks Magnet
Dapat  dilihat  dari  gambar  diatas  untuk  stator  yang  memiliki  garis  yang  semakin  padat  serta berwarna merah menandakan intensitas fluks magnet  yang  kuat begitu juga  sebaliknya untuk area warna putih menandakan bahwa area tersebut tidak mengalami dampak dari magnet.

## c. Fluks Linkage
Seperti yang sudah diketahui bahwa fluks linkage merupakan fluks magnet yang masuk melewati kumparan  sehingga  dari  pergerakan  maget  tersebut  akan  menghasilkan flulks  linkage yang berbeda hal ini lah yang akan menimbulkan aliran listrik.
Gambar 4 Grafik Fluks Linkage
Gambar  diatas  merupakan  hasil  perhitungan  menggunakan  software  elektromagnetik. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dilihat gelombang tersebut memiliki lebih dari tiga gelombang sedangkan  pada  desain  ini  akan  dibuat  generator  tipe  3  phase.  Cara  untuk  melakukan perhitungan  tersebut  adalah  dengan  melakukan  perhitungan  secara  excel  dimana  nilai  yang didapatkan akan dilakukan perhitungan kembali hingga mendapatkan 3 gelombang yang saling berkesinambungan.
e-ISSN  2549-3701
Tabel.1 Fluks Linkage Lilitan 1 Sampai 9 Deg Elec T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 T-6 T-7 T-8 T-9 0 0 -0,34 0,64 -0,86 0,98 -0,98 0,86 -0,64 0,34 5 0,08 -0,42 0,70 -0,90 0,99 -0,96 0,81 -0,57 0,25 10 0,17 -0,5 0,76 -0,93 1 -0,93 0,76 -0,50 0,17 15 0,25 -0,57 0,81 -0,96 0,99 -0,90 0,70 -0,42 0,08 20 0,34 -0,64 0,86 -0,98 0,98 -0,86 0,64 -0,34 -8,6E-16 25 0,42 -0,70 0,90 -0,99 0,96 -0,81 0,57 -0,25 -0,08 30 0,5 -0,76 0,93 -1 0,93 -0,76 0,50 -0,17 -0,17 35 0,57 -0,81 0,96 -0,99 0,90 -0,70 0,42 -0,08 -0,25 40 0,64 -0,86 0,98 -0,98 0,86 -0,64 0,34 7,35E-16 -0,34 45 0,70 -0,90 0,99 -0,96 0,81 -0,57 0,25 0,08 -0,42 50 0,76 -0,93 1 -0,93 0,76 -0,50 0,17 0,17 -0,50 55 0,81 -0,96 0,99 -0,90 0,70 -0,42 0,08 0,25 -0,57 60 0,86 -0,98 0,984 -0,86 0,64 -0,342 -6,1E-16 0,34 -0,64 65 0,90 -0,99 0,96 -0,81 0,57 -0,25 -0,08 0,42 -0,70 70 0,93 -1 0,93 -0,76 0,50 -0,17 -0,17 0,50 -0,76 75 0,96 -0,99 0,90 -0,70 0,42 -0,08 -0,25 0,57 -0,81 80 0,98 -0,98 0,86 -0,64 0,34 4,9E-16 -0,34 0,64 -0,86 85 0,99 -0,96 0,81 -0,57 0,25 0,08 -0,42 0,70 -0,90 90 1 -0,93 0,76 -0,50 0,17 0,17 -0,50 0,76 -0,93 95 0,99 -0,90 0,70 -0,42 0,08 0,25 -0,57 0,81 -0,96 100 0,98 -0,86 0,64 -0,34 -3,7E-16 0,34 -0,64 0,86 -0,98 105 0,96 -0,81 0,57 -0,25 -0,08 0,42 -0,70 0,90 -0,99 110 0,93 -0,76 0,50 -0,17 -0,17 0,50 -0,76 0,93 -1 115 0,90 -0,70 0,42 -0,08 -0,25 0,57 -0,81 0,96 -0,99 120 0,86 -0,64 0,34 2,45E-16 -0,34 0,64 -0,86 0,98 -0,98 125 0,81 -0,57 0,25 0,08 -0,42 0,70 -0,90 0,99 -0,96 130 0,76 -0,50 0,17 0,17 -0,50 0,76 -0,93 1 -0,93 135 0,70 -0,42 0,08 0,25 -0,57 0,81 -0,96 0,99 -0,90 140 0,64 -0,34 -1,2251E-16 0,34 -0,64 0,86 -0,98 0,98 -0,86 145 0,57 -0,25 -0,08 0,42 -0,70 0,90 -0,99 0,96 -0,81 150 0,50 -0,17 -0,17 0,50 -0,76 0,93 -1 0,93 -0,76 155 0,42 -0,08 -0,25 0,57 -0,81 0,96 -0,99 0,90 -0,70 160 0,34 0 -0,34 0,64 -0,86 0,98 -0,98 0,86 -0,64 165 0,25 0,08 -0,42 0,70 -0,90 0,99 -0,96 0,81 -0,57 170 0,17 0,17 -0,50 0,76 -0,93 1 -0,93 0,76 -0,50 175 0,08 0,25 -0,57 0,81 -0,96 0,99 -0,90 0,70 -0,42 180 1,23E-16 0,34 -0,64 0,86 -0,98 0,98 -0,86 0,64 -0,34 185 -0,08 0,42 -0,70 0,90 -0,99 0,96 -0,81 0,57 -0,25 190 -0,17 0,50 -0,76 0,93 -1 0,93 -0,76 0,50 -0,17 195 -0,25 0,57 -0,81 0,96 -0,99 0,90 -0,70 0,42 -0,08 200 -0,34 0,64 -0,86 0,98 -0,98 0,86 -0,64 0,34 7,35E-16
e-ISSN  2549-3701
205 -0,42 0,70 -0,90 0,99 -0,96 0,81 -0,57 0,25 0,08 210 -0,5 0,76 -0,93 1 -0,93 0,76 -0,5 0,17 0,17 215 -0,57 0,81 -0,96 0,99 -0,90 0,70 -0,42 0,08 0,25 220 -0,64 0,86 -0,98 0,98 -0,86 0,64 -0,34 -6,1E-16 0,34 225 -0,70 0,90 -0,99 0,96 -0,81 0,57 -0,25 -0,08 0,42 230 -0,76 0,93 -1 0,93 -0,76 0,5 -0,17 -0,17 0,5 235 -0,81 0,96 -0,99 0,90 -0,70 0,42 -0,08 -0,25 0,57 240 -0,86 0,98 -0,98 0,86 -0,64 0,34 4,9E-16 -0,34 0,64 245 -0,90 0,99 -0,96 0,81 -0,57 0,25 0,08 -0,42 0,70 250 -0,93 1 -0,93 0,76 -0,5 0,17 0,17 -0,5 0,76 255 -0,96 0,99 -0,90 0,70 -0,42 0,08 0,25 -0,57 0,81 260 -0,98 0,98 -0,86 0,64 -0,34 -3,7E-16 0,34 -0,64 0,86 265 -0,99 0,96 -0,81 0,57 -0,25 -0,08 0,42 -0,70 0,90 270 -1 0,93 -0,76 0,5 -0,17 -0,17 0,5 -0,76 0,93 275 -0,99 0,90 -0,70 0,42 -0,08 -0,25 0,57 -0,81 0,96 280 -0,98 0,86 -0,64 0,34 2,45E-16 -0,34 0,64 -0,86 0,98 285 -0,96 0,81 -0,57 0,25 0,08 -0,42 0,70 -0,90 0,99 290 -0,93 0,76 -0,5 0,17 0,17 -0,5 0,76 -0,93 1 295 -0,90 0,70 -0,42 0,08 0,25 -0,57 0,81 -0,96 0,99 300 -0,86 0,64 -0,34 -1,2E-16 0,34 -0,64 0,86 -0,98 0,98 305 -0,81 0,57 -0,25 -0,08 0,42 -0,70 0,90 -0,99 0,96 310 -0,76 0,5 -0,17 -0,17 0,5 -0,76 0,93 -1 0,93 315 -0,70 0,42 -0,08 -0,25 0,57 -0,81 0,96 -0,99 0,90 320 -0,64 0,34 0 -0,34 0,64 -0,86 0,98 -0,98 0,86 325 -0,57 0,25 0,08 -0,42 0,70 -0,90 0,99 -0,96 0,81 330 -0,5 0,17 0,17 -0,5 0,76 -0,93 1 -0,93 0,76 335 -0,42 0,08 0,25 -0,57 0,81 -0,96 0,99 -0,90 0,70 340 -0,34 1,23E-16 0,34 -0,64 0,86 -0,98 0,98 -0,86 0,64 345 -0,25 -0,08 0,42 -0,70 0,90 -0,99 0,96 -0,81 0,57 350 -0,17 -0,17 0,5 -0,76 0,93 -1 0,93 -0,76 0,5 355 -0,08 -0,25 0,57 -0,81 0,96 -0,99 0,90 -0,70 0,42 360 -2,5E-16 -0,34 0,64 -0,86 0,98 -0,98 0,86 -0,64 0,34
Tabel  diatas  merupakan  hasil  dari  perhitungan  sebelumnya,  karena  untuk  desain  ini memiliki 18 lilitan maka untuk lilitan 1 sampai 9 hasilnya sama dengan lilitan 10 sampai 18 oleh karena itu perhitungan hanya akan menggunakan lilitan 1 (T-1) sampai lilitan 9 (T-9). Dari data diatas dapat dibuat grafik sebagai berikut.
e-ISSN  2549-3701
Gambar 5 Grafik Fluks Linkage Menggunakan Excel
Pada  gambar fluks  linkage diatas  merupakan  grafik  dari  data  yang  telah  dipindahkan pada  tabel,  untuk  membuatnya  menjadi  3  gelombang  yang  berkesinambungan.  Cara  yang dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu gelombang utama, karena pada desain generator ini  akan  menggunakan  type  3  phase  maka  kita harus  mencari gelombang  yang  memiliki  jarak sudut ( Degree ) sebesar 120. Pada grafik diatas kita dapat melihat untuk gelombang T-1, T-4 dan T-7 merupakan gelombang yang memiliki jarak 120, selanjutnya menggabungkan 2 gelombang yang berdekatan dengan gelombang utama.

## d. Perbandingan Fluks Linkage
Untuk menentukan winding opsi pertama yaitu dengan melihat puncak yang berdekatan dengan puncak  gelombang  utama.  Untuk  gelombang  T-1  berdekatan  dengan  gelombang  T-3  dan  T-8 maka  nilai  dari  gelombang  tersebut  dijumlahkan  (T-1)  +  (T-3)  +  (T-8)  =  Phase  U,  begitu  pula dengan gelombang yang lainnya (T-4) + (T-6) + (T-2) = Phase V, (T-7) + (T-9) + (T-5) = Phase W, berikut fluks linkage yang didapatkan.
e-ISSN  2549-3701
Gambar 6 Grafik Fluks Linkage 3 Phase Opsi 1
Dari fluks linkage untuk opsi 1 kita mendapatkan nilai puncak sebesar 2,5, sedangkan untuk  opsi  2  yaitu  dengan  menjumlahkan  puncak  utama  dengan  2  lembah  yang  bedekatan dengan puncak utama. Pada Gambar dapat dilihat pada garis putus putus dimana T-1 bertemu dengan  T-2  dan  T-9,  karena  lembah  berada  disumbu  negatif  maka  lembah  tersebut  bernilai negatif,  maka  perhitungannya  (T-1)  -  (T-2)  -  (T-9)  =  Phase  U,  begitu  juga  untuk  phase  V  dan Phase W. berikut grafik Fluks Linkage yang didapatkan.
Gambar 7 Grafik Fluks Linkage 3 Phase Opsi 2
Hasil perhitungan opsi 2 ini mendapatkan nilai yang lebih besar dari opsi 1 yaitu sekitar 0,8 dari perbandingan fluks linkage ini lilitan untuk opsi 1 memiliki arah lilitan yang sama untuk seluruh lilitannya sedangkan opsi 2 untuk lilitan yang menjumlahkan dengan lembah. Sehingga, arah lilitannya berbeda maka dari itu nilai yang besar untuk opsi 2 tersebut harus memperlakukan lilitan  yang  berbeda  untuk  beberapa  lilitan.  Selanjutnya  adalah  perbandingan    tegangan  antar fasa berikut dengan tegangan rata ratanya.
e-ISSN  2549-3701
e. Perbandingan Tegangan Antar Fasa dan Konstanta Elektromotive (Ke)
Tegangan  antar  fasa  ini  selanjutnya  akan  menghasilkan  tegangan  rata  rata  untuk mengetahui Konstanta Elektromotive (Ke) sebagai nilai tetap output pada generator yang telah di desain.
Gambar 8 Grafik Tegangan Antar Fasa Opsi 1
Gambar 9 Grafik Tegangan Antar Fasa Opsi 2
Grafik  tegangan  antar  fasa  diatas  berbanding  lurus  dengan  nilai fluks  linkage ,  pada  tegangan antar  fasa  opsi  1  memiliki  hasil  tegangan  rata  rata  sebesar  4,188  V  sedangkan  untuk  nilai tegangan rata rata pada opsi 2 sebesar 4,762 V maka variasi lilitan pada opsi kedua memiliki nilai yang  lebih  besar  namun  dengan  lilitan  yang  berbeda.  Untuk  nilai  konstanta  bisa  dilihat  pada perhitungan sebagai berikut:
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 0 60 120 180
240 300 360 V o ltag e (V) Degree TEGANGAN ANTAR FASA OPSI 1 U-V V-W -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 0 60 120 180 240
300 360 V o ltag e (V) Degree TEGANGAN ANTAR FASA OPSI 2 U-V V-W
e-ISSN  2549-3701

## Kesimpulan
Pengaruh  perbedaan  winding  pada  generator  PMSG  18s16p  ini  memiliki  output  atau  keluaran berbeda. Hasil yang diperoleh menggunakan perhitungan excel dimana output pada winding opsi pertama  lebih  kecil  dari  opsi  kedua  namun  pada  opsi  kedua  ini  arah  lilitannya  memiliki  2  arah lilitan  yaitu  CW  dan  CCW.  Untuk  opsi  pertama  arah  lilitan  untuk  setiap  kumparannya  sama. Sebagai seorang pakar teknik, penting untuk membuat kualitas dari produk yang dihasilkan serta memiliki nilai yang bagus cara pembuatan dari produk tersebut. Pada generator PMSG 18s16p ini  opsi  pertama  memiliki  tingkat  kesulitan  pembuatan  yang  lebih  kecil  dibanding  dengan  opsi kedua  yang  harus  memperhatikan  secara  lebih  teliti  mengenai  arah  lilitan  yang  harus  dimiliki setiap kumparan.
Pada penelitian mengenai perbedaan winding ini dapat diteruskan hingga mendapatkan nilai  efisiensi  setelah  dilakukan  pembebanan  dengan  variasi  beban  maupun  kecepatan  putar yang berbeda hingga mendapatkan hasil efisiensi generator yang baik.

## Referensi
Anam,  C.,  Nurhadi,  N.,  &  Irfan,  M.  (2017).  Perancangan  Generator  100  Watt  Menggunakan Software Magnetik Infolityca. Kinetik , 2 (1), 27 –36. https://doi.org/10.22219/kinetik.v2i1.125 Budiastara, I. N., Giriantari, I. a. D., Artawijaya, W., & Partha, C. I. (2009). Pemanfaatan Energi Angin  Sebagai  Energi  Alternatif  Pembangkit  Listrik  Di  Nusa  Penida  Dan  Dampaknya Terhadap Lingkungan. Jurnal Bumi Lestari , 9 (2), 263 –267.
Edwards, C. W., Nyholm, E., & Chapman, J. (1982). Lymphomatoid granulomatosis: Report of a case. Thorax , 37 (4), 311 –312. https://doi.org/10.1136/thx.37.4.311 Indriani,  A.  (2015).  Analisis  Pengaruh  Variasi  Jumlah  Kutub  dan  Jarak  Celah  Magnet  Rotor Terhadap  Performan  Generator  Sinkron  Fluks  Radial. Jurnal  Rekayasa  Dan  Teknologi Elektro , 9 (2), 62 –71. Magnet,  P.,  Speed,  L.,  Power,  E.,  Prasetijo,  H.,  &  Dharmawan,  B.  (2012). Generator  Magnet Permanen Sebagai Pembangkit Listrik Putaran Rendah . 8 (2). Gancoli, Douglas, C., (2001). Fisika 2. Jakarta: Erlangga.