## Perencanaan Sistem Plambing Air Bersih Pada Bangunan Kondotel dengan Menggunakan Sistem Gravitasi dan Pompa

## Dida Prahara
Teknik Lingkungan, Program Sarjana, Universitas TanjungPura, Pontianak. email : dida_enviro11@yahoo.co.id

## Abstrak
Mengingat  pentingnya  kebutuhan  air  bersih  pada  suatu  bangunan  maka  perlu  adanya  perencanaan  sistem distribusi air bersih ke seluruh bagian yang memerlukan air dengan debit dan tekanan yang sesuai. Dalam perencanaan sistem distribusi air bersih dilakukan perencanaan terhadap volume tangki penampung air dan pompa  dengan  metode  perkiraan  penggunaan  air  berdasarkan  jumlah  penghuni,  sedangkan  dalam perencanaan  sistem  perpipaannya  digunakan  metode  perkiraan  kebutuhan  air  bersih  berdasarkan  Unit Beban  Alat  Plambing  (UBAP).  Dari  hasil  perhitungan  dan  analisa  diperoleh  kebutuhan  total  air  bersih sebesar 245,7 m 3 /hari. Sehingga dapat dirancang volume ground reservoir adalah 150 m 3 dan 26 m 3 untuk roof tank. Pompa yang dipilih adalah dengan head 27 m dan 66 m.
Kata Kunci : air bersih, ground reservoir dan pompa .

## Abstract
Given the importance of clean water needs in a building it is necessary to plan water distribution system to all parts requiring the discharge of  water and appropriate pressure. In planning  clean water distribution system  planning  is  the  volume  of  the  water  tank  and pump  with  water  use  estimation  method  based  on  the number  of  occupants, while  the  piping  system  used  in  the  planning  method  based  on  the  estimated  needs clean  water  Plumbing  Equipment  Unit  Load  (PEUL).  From  the  calculation  and  analysis  of  the  total  clean water requirement obtained  at 245,7 m 3 / day. So it can be designed ground reservoir volume is 150 m 3 and 26 m 3 for a roof tank. The selected pump is the head 27 m and 66 m.
Keywords : clean water, ground reservoir and pump.

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan pembangunan gedung pemerintahan dan infrastruktur  Kota Pontianak saat ini  dilihat  dari  pembangunan  gedung-gedung  perkantoran,  pendidikan,  tempat  peribadatan,  serta ruang  terbuka  hijau  seperti  taman  alun-alun  kapuas  yang  terletak  di  tengah  Kota  Pontianak. Sedangkan  pembangunan  gedung-gedung  komersial milik  swasta  dapat  dilihat dari  pembangunan perumahan  dan  rumah  toko  (ruko),  serta  rumah  kantor  (rukan)  yang  dibangun  oleh  pengembang yang  ada  di  Kota  Pontianak.  Selain  itu  pembangunan  bangunan  komersial  saat  ini  sangat  marak dengan pembangunan hotel oleh beberapa investor yang telah berinvestasi di Kota Pontianak.
Perencanaan  sistem  distribusi  air  bersih  pada  sebuah  gedung  berguna  untuk  melayani kebutuhan  air  ke  seluruh  bagian  yang  memerlukannya  dengan  debit  dan  tekanan  yang  cukup. Perancangan  instalasi  penyediaan  air  bersih  dilakukan  setelah  perencanaan  pembangunan  dari gedung  yang  bersangkutan  telah  ada,  karena  dari  itulah  dapat  diketahui  bagian  mana  yang memerlukan air dan bagaimana jenis penggunaannya.
Dalam  Instalasi  air  bersih  diperlukan  sumber  air  dengan  kualitas  yang  sesuai  dengan  air bersih dan memiliki tekanan yang cukup pada setiap keluaran (fixture unit), yaitu ± 1bar (1 kg/m 2 ). Mampu  mencukupi  air  bersih  pada  saat  waktu  pemakaian  jam  puncak,  dengan  menentukan kapasitas tangki penampung air.
Dalam  sistem  ini  diperlukan  perencanaan  dengan  teknis  yang  benar  (aman  untuk keselamatan  dan  aman  untuk  jaringan  pipa),  kebutuhan  air  terpenuhi,  ekonomis  (dalam  segi
pendisainan  jalur  pipa)  dan  higienis  (ditijau  dari  segi  kesehatan).  Perencanaan  sistem  plambing yang baik akan memberikan keamanan dan kenyamanan dalam penggunaan alat plambing terhadap penghuni di gedung tersebut.
Dalam hal ini maka akan ada beberapa permasalahan yang akan dikaji, yaitu:
1. Bagaimana menentukan kebutuhan total penggunaan air di dalam gedung.
2. Menghitung dimensi tangki penampung air.
3. Menentukan diameter pipa yang sesuai dengan debit aliran air.
4. Menentukan daya pompa yang akan digunakan . Beberapa batasan ditetapkan dalam perencanaan ini meliputi :
1. Instalasi  perpipaan  yang  akan  direncanakan  adalah  pipa  yang  digunakan  khusus  untuk  air bersih di Kondotel Kawasan Pasar Anggrek Kota Pontianak.
2. Sumber  air  bersih  yang  dipakai  adalah  air  dari  PDAM  yang  telah  dilakukan  pengolahan terlebih  dahulu  dengan  asumsi  bahwa  kualitas  air  pengolahan  telah  memenuhi  persyaratan sebagai air konsumsi.
3. Pendistribusian air bersih dari PDAM diasumsikan setiap hari.
4. Kenaikan dan penurunan temperatur air baku dapat diabaikan.

## 2. DASAR TEORI
Dewasa  ini  sistem  penyediaan  air  bersih  yang  banyak  digunakan  dapat  dikelompokkan sebagai berikut :
a. Sistem Sambungan Langsung
Dalam  sistem  ini  pipa  distribusi  dalam  gedung  langsung  terkoneksi  dengan  pipa  utama penyediaan  air  bersih  (misalnya  :  pipa  utama  dibawah  jalan  dari  perusahaan  air  minum).  Karena terbatasnya  tekanan  dalam  pipa  utama  dan  dibatasinya  ukuran  pipa  cabang  dari  pipa  utama tersebut, maka sistem ini terutama dapat diterapkan untuk perumahan dan gedung-gedung kecil dan rendah.  Ukuran  pipa  cabang  biasanya  diatur/ditetapkan  oleh  perusahaan  air  minum.  Tangki pemanas  air  biasanya  tidak  disambung  langsung  kepada  pipa  distribusi,  dan  dibeberapa  daerah tidak diizinkan memasang katup gelontor ( flush valve ). b. Sistem Tangki Atap
Apabila  sistem  sambungan  langsung  oleh  berbagai  alasan  tidak  dapat  diterapkan,  sebagai gantinya  banyak  sekali  digunakan  sistem  tangki  atap,  terutama  di  negara  Amerika  Serikat  dan Jepang.  Dalam  sistem  ini,  air  ditampung  lebih  dahulu  dalam  tangki  bawah  (dipasang  pada  lantai terendah  bangunan  atau  dibawah  muka  tanah)  kemudian  dipompakan  ke  suatu  tangki  atas  yang biasanya  dipasang  diatas  atap  atau  diatas  lantai  tertinggi  bangunan.  Sistem  tangki  atap  ini diterapkan dengan alasan-alasan berikut :
- Selama  air  digunakan,  perubahan  tekanan  yang  terjadi  pada  alat  plambing  hampir  tidak terjadi, perubahan tekanan ini hanyalah akibat muka air dalam tangki atap.
- Sistem  pompa  yang  dinaikkan  air  tangki  atap  bekerja  otomatis  dengan  cara  yang  sangat sederhana  sehingga  kecil  sekali  kemungkinan  timbulnya  kesulitan.  Pompa  biasanya dijalankan dan dimatikan oleh alat yang mendeteksi muka dalam tangki atap.
- Perawatan tangki atap sangat sederhana jika dibandingkan dengan tangki tekan. Untuk  bangunan-bangunan  yang  cukup  besar,  sebaiknya  disediakan  pompa  cadangan untuk  menaikkan  air  ke  tangki  atap.  Pompa  cadangan  ini  dalam  keadaan  normal  biasanya dijalankan  bergantian  dengan  pompa  utama,  untuk  menjaga  agar  kalau  ada  kerusakan  atau kesulitan maka dapat segera diketahui.
Apabila tekanan air dalam  pipa utama cukup besar, air dapat langsung dialirkan ke dalam tangki atap tanpa disimpan dalam tangki bawah dan dipompa. Dalam keadaan demikian ketinggian lantai atas yang dapat dilayani akan tergantung pada besarnya tekanan air dalam pipa utama.
Hal  terpenting  dalam  sistem  tangki  atap  ini  adalah  menentukan  letak  “tangki  atap” tersebut apakah dipasang di dalam langit-langit, atau di atas atap (misalnya untuk atap dari beton) atau  dengan  suatu  kontruksi  menara  yang  khusus.  Penentuan  ini  harus  didasarkan  pada  jenis  alat plambing yang dipasang pada lantai tertinggi bangunan dan tekanan kerja yang tinggi.
c. Sistem Tangki Tekan
Sistem  tangki  tekan  diterapkan  dalam  keadaan  dimana  suatu  kondisi  tidak  dapat digunakan sistem sambungan langsung. Prinsip kerja sistem ini adalah sebagai berikut : Air yang telah ditampung dalam tangki bawah, dipompakan ke dalam suatu bejana (tangki) tertutup sehingga  udara  di  dalamnya  terkompresi.  Air  dalam  tangki  tersebut  dialirkan  ke  dalam  suatu distribusi bangunan. Pompa bekerja secara otomatis yang diatur oleh suatu detektor tekanan, yang menutup/membuka  saklar  motor  listrik  penggerak  pompa.  Pompa  berhenti  bekerja  kalau  tekanan tangki telah mencapai suatu batas minimum yang ditetapkan, daerah fluktuasi tekanan ini biasanya ditetapkan  antara  1,0  sampai  1,5  kg/cm 2 .  Daerah  yang  makin  lebar  biasanya  baik  bagi  pompa karena  memberikan  waktu  lebih  lama  untuk  berhenti,  tetapi  seringkali  menimbulkan  efek  yang negatif pada peralatan plambing.
Dalam  sistem  ini  udara  yang  terkompresi  akan  menekan  air  ke  dalam  sistem  distribusi dan  setelah  berulang  kali  mengembang  dan  terkompresi  lama  kelamaan  akan  berkurang,  karena larut  dalam  air  atau  ikut  terbawa  keluar  tangki.  Sistem  tangki  tekan  biasanya  dirancang  agar volume udara tidak lebih dari 30% terhadap volume tangki dan 70% volume tangki berisi air. Bila mula-mula seluruh tangki berisi udara pada tekanan atmosfer, dan bila fluktuasi tekanan antara 1,0 sampai  dengan  1,5  kg/cm 2 ,  maka  sebenarnya  volume  efektif  air  yang  mengalir  hanyalah  sekitar 10%  dari  volume  tangki.  Untuk  melayani  kebutuhan  air  yang  besar  maka  akan  diperlukan tangki tekan  yang  besar.  Untuk  mengatasi  hal  ini  maka  tekanan  awal  udara  dalam  tangki  dibuat  lebih besar dari tekanan atmosfer (dengan memasukkan udara kempa ke dalam tangki).
Pada  sistem  air  bersih,  penyediaan  air  harus  dapat  mencapai  daerah  distribusi  dengan debit, tekanan dan kuantitas yang cukup dengan kualitas air sesuai standar/higienis. Oleh karena itu perencanaan penyediaan air bersih harus dapat memenuhi jumlah yang cukup, higienis, teknis yang optimal dan ekonomis.
Berdasarkan
Keputusan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia nomor 1405/MENKES/SK/XI/2002, bahwa air bersih yaitu air yang dipergunakan untuk keperluan sehari- hari  dan  kualitasnya  memenuhi  persyaratan  kesehatan  air  bersih  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat diminum apabila dimasak. Dalam perencanaan sistem penyediaan  air  bersih  suatu  bangunan,  kebutuhan  air  bersih  tergantung  dari  fungsi  kegunaan bangunan, jumlah peralatan saniter dan jumlah penghuninya. Kebutuhan air bersih dapat dihitung dengan tiga cara yaitu, berdasarkan jumlah penghuni, berdasarkan jenis dan jumlah alat plambing dan berdasarkan beban unit alat plambing. Rumus yang digunakan untuk perhitungan kebutuhan air bersih didalam gedung sebagai berikut :
Pemakaian air pada harian maksimum :
Q hm = Q d x f hm (1)
Q hm = pemakaian air pada harian maksimum (m 3 /hari)
Q d = total kebutuhan pemakaian air (m 3 ) f hm =  faktor hari maksimum : 1,15 sampai 1,25
Pemakaian air pada jam puncak. :
Q jm = Q hm x f jm (2)
Q jm = jam maksimum f jm =  faktor jam maksimum : 1,5 sampai 2,0
Untuk  merencanakan    volume    tangki  yang  berfungsi  menyimpan  air  untuk  kebutuhan  air  bersih dan pemadaman kebakaran dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :
VR =  Qd–Qs.T (3)
Keterangan :
Qd = Jumlah kebutuhan air per hari  (m3/hari). Qs = Kapasitas pipa  (m3/hari).
T = Rata-rata pemakaian per hari (jam/hari).
VR    = Volume tangki air minum (m3).
Kapasitas efektif tangki atas dinyatakan dengan rumus sebagai berikut :
VE = (Qp–Qmax)Tp+QpuxTpu (4) Keterangan  : V E = Kapasitas efektif tangki atas (liter). Qp = Kebutuhan puncak (liter/menit). Q max = Kebutuhan jam puncak (liter/menit). Q pu = Kapasitas pompa pengisi (liter/menit). Tp = Jangka waktu kebutuhan puncak (menit). Tpu = Jangka waktu kerja pompa pengisi (menit).
Biasanya kapasitas pompa pengisi sebesar Q pu = Q max .  Dan air yang diambil dari tangki atas melalui pipa pembagi utama dianggap sebesar Q p . Makin dekat Qpu  dengan Q p makin kecil ukuran  tangki  atas.  Berlaku  ketentuan  Q p =  Q m –  max dan  Q pu =  Q max =  Q h  –  max .  Kapasitas  suatu pompa  tergantung  dari  debit  air  yang  dialirkan  dan  tinggi  dorong  (H).  Dari  instalasi  pompa, menggunakan persamaan energi, maka besarnya head pompa dapat ditentukan dengan persamaan di bawah ini
(5)
dimana :
HP = Head total pompa (m) P 1,2 = Tekanan fluida pada titik 1 dan 2 (kg/m 2 )
V 1,2 = Kecepatan fluida dititik 1 dan 2 (m/dt) Z = Ketinggian (m) Ɣ = Berat jenis fluida (kg/m 3 ) g
= Konstanta gravitasi (9,8 m/dt)
Ʃ Hlt 1-2 = Head loos total pipa titik 1 sampai 2 (m).

## 3. METODE PENELITIAN
Metode suatu perencanaan adalah tata cara atau urutan kerja suatu perhitungan perencanaan untuk mendapatkan hasil Perencanaan instalasi air bersih, air kotor. Metode yang digunakan untuk menyelesaikan  perencanaan  ini  sebagaimana  ditunjukkan  pada  diagram  alir,  adapun  uraian  dari metode tersebut dijelaskan sebagai berikut:

## 1.Data Debit Air Bersih
Sumber air bersih yang akan digunakan  adalah berasal dari   PDAM. Debit yang dihasilkan dari pengaliran PDAM dalam sebesar 8,52 m 3 /jam.

## 2.Data Survei Pendahuluan
Dari  survei  pendahuluan  didapatkan  data-data  tentang  posisi  shaft  pada  bangunan  gedung, posisi pipa PDAM, dan posisi saluran terbuka gedung.

## 3.Metode Perencanaan Instalasi  Plambing
Perencanaan Instalasi air bersih pada pembangunan gedung seperti yang telah disebutkan di atas terdiri dari sembilan lantai, sumber air bersih  berasal dari PDAM dengan debit 8,52 m 3 /jam. Instalasi air bersih direncanakan dengan menggunakan sistem tangki bawah dan tangki atap. Jalur instalasi mengunakan sistem gravitasi dan pompa.

## 4. Sistem Penyediaan Air Bersih
Penyediaan  air  bersih  pada  Kondotel  ini  melayani  lantai  yang  berjumlah  9  buah  dengan ketinggian gedung sebesar 43 m. Jumlah kamar yang  tersedia berjumlah 240 kamar yang  terletak dari  lantai  3  sampai  lantai  9.  Luas  tanah  pada  kawasan  ini  sebesar  130  m  x  95  m  dengan  luas bangunan 5.900 m 2 . Sistem penyediaan air bersih pada Kondotel menggunakan sistem kombinasi yaitu  secara  gravitasi  dan  menggunakan  pompa  penunjang.  Dalam  perencanaan  instalasi perpipaannya digunakan pipa galvanis, begitu pula dengan sambungan pipa yang digunakan terbuat dari  bahan  yang  sama  dengan  pipa.  Pemilihan  pipa  galvanis  ini  didasarkan  dari  keunggulan  pipa tersebut  yaitu  permukaan  yang  licin,  kuat,  mudah  dibentuk  dan  tahan  karat  jika  tidak  terbuka. Selanjutnya  untuk  peralatan  plambing  yang  terpasang  pada  Kondotel  dapat  dilihat  perinciannya pada tabel 1 berikut :
Tabel 1. Peralatan Plambing di Kondotel
Jenis Ruangan Jenis dan Jumlah Peralatan Plambing FC FT LV SH BT UR Lantai 1 27 12 20 - - 12 Lantai 2 37 12 20 - - 12 Lantai 3-9 497 251 255 244 72 9 Total 561 275 295 244 72 33
Keterangan :
FC  :  Faucet (Kran) SH  : Shower FT  :  Flush Tank (Closet) BT  : Bath Tub LV  :  Lavatory (Wastafel) UR  : Urinal

## 5. Analisis Perencanaan Instalasi dan Penggambaran.
Tahap  awal  perencanaan  instalasi  air  bersih  harus  memperhatikan  kebutuhan  air  bersih, kapasitas  tangki  atas,  kapasitas  tangki  bawah  dimensi  pipa  air  bersih,  spesifikasi  pompa,  waktu Kerja Pompa.
Gambar 1. Diagram Alir Perencanaan

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam Perencanaan terdapat  sembilan ruang shaft yang digunakan untuk ruang instalasi pipa yang menghubungkan lantai ke-1 sampai lantai ke-9. Tiap Shaft akan melayani beberapa alat saniter  dari  lantai  ke  -1  sampai  lantai  ke-9.  Jenis  dan  jumlah  alat  saniter  berdasarkan  shaft  yang terdiri  dari  wc  duduk  275  buah,  wastafel  295  buah,  shower  244  buah,  kran  561  buah,  urinal  33 buah, dan bath tub 72 buah.
Mulai Studi Literatur

## Perencanaan
1. Menentukan letak tangki dan arah aliran air 2. Menentukan kebutuhan air untuk masing-masing alat plambing 3. Menentukan total kebutuhan air 4. Menghitung dimensi tangki penampungan air 5. Menentukan  diameter  pipa  cabang dan  pipa  tegak  yang  sesuai  dengan debit aliran air
Analisa Perencanaan dan Pembahasan SELESAI

## Tabel 2. Kebutuhan Air Pada Kondotel
Sehingga  didapat  jumlah  kebutuhan  total  air  bersih  dalam  satu  hari  sebesar  245.700  liter/hari. Kebutuhan air bersih dalam metode ini untuk setiap alat plambing ditetapkan suatu beban unit alat plambing.  Sehingga  diketahui  debit  yang  dibutuhkan  untuk  setiap  alat  plambing.  Perhitungan dilakukan pada setiap alat plambing, kemudian dijumlahkan kebutuhan air untuk semua jenis alat plambing  pada  setiap  lantai.  Waktu  pemakaian  alat  pelambing  dalam  satu  kali  pemakaian  untuk kloset  90  detik,  wastafel  15  detik,  shower  300  detik,  kran  80  detik.  Kapasitas  tangki  atas dimaksudkan  untuk  menampung  kebutuhan  puncak,  dan  biasanya  disediakan  dengan  kapasitas cukup untuk jangka waktu kebutuhan puncak tersebut yaitu sekitar 60 menit.
Dalam keadaan tertentu dapat terjadi bahwa kebutuhan puncak di mulai pada saat muka air terendah dalam tangki atas, sehingga perlu perhitungan jumlah air yang dapat di masukkan dalam waktu 10 sampai 15 menit oleh pompa. Debit jam maksimum yang mungkin terjadi pada lantai 3 sampai lantai ke  9 sebesar (Qjm) = 7,1 liter/detik dan (f jm ) = 2  . Dari data-data hasil perhitungan diatas, maka dapat ditentukan kapasitas tangki atas adalah 26 m 3 . Besarnya kapasitas tangki bawah ditentukan oleh jumlah kebutuhan air bersih sehari di dalam gedung, kapasitas persediaan/sumber air  bersih  dan  rata-rata  pemakaian  air  pada  harian  maksimum.  Dari  perhitungan  kebutuhan  air bersih diketahui kebutuhan total air bersih  pada harian maksimum adalah sebesar 306,72 m 3 /hari. Sumber  air  bersih  direncanakan  berasal  dari  PDAM  dengan  debit  8,52    m 3 /jam.  Jangka  waaktu pemakaian air selama 24 jam/hari. sehingga kapasitas tangki bawah dapar dihitung mencapai 150 m 3 .  Volume  tangki  bawah  ini  juga  mencakup  unutk  kebutuhan  air  untuk  sistem  pemadam kebakaran.

## 4.1.Dimensi Pipa Air Bersih
Langkah-langkah  penentuan  dimensi  pipa  air  bersih  sebelum  dikoreksi  adalah  sebagai berikut :
1. Menentukan jenis pipa.
Pada perencanaan ini jenis pipa yang digunakan untuk instalasi air bersih adalah pipa galvanis.
2. Menentukan beban unit alat plambing (BW).
3. Menentukan debit normal (Q) dari instalasi pipa air bersih.
Jenis Pemakaian Pemakaian (liter/orang/hari) Jumlah Pemakai (orang) Kebutuhan Air (liter/hari) Tamu Hotel 300 546 163.800 Karyawan 120 160 19.200 Coffe shop & Restoran 30 200 6.000 Sub Total 189.000 Lain-lain make up water AC 30% 56.700 water treatment, taman, dll Jumlah Total 245.700
4.  Total  debit  (Q)  adalah  debit  dari  hasil  debit  yang  mungkin  terjadi  pada  setiap  pipa  = 0,1liter/detik,0,2 liter/detik dan 0,24 ltr/detik.
5. Panjang pipa (L) adalah hasil pengukuran panjang pipa pada gambar 4.1  isometri instalasi pipa air bersih lantai 1.
6. Diameter pipa (Ø) sebelum dikoreksi dapat ditentukan dari  Pipa 1 beban unit alat plambing = 1, maka DN (Diameter Nominal) pipa 1 = 15 mm atau ½ inchi. Pipa 3 beban unit alat plambing = 2, maka DN (Diameter Nominal) pipa 1 = 15 mm atau ½ inchi. Pipa 5 beban unit alat plambing = 3, maka DN (Diameter Nominal) pipa 1 = 15 mm atau ½ inchi.
7. Diameter terkecil yang digunkan sebesar ½ inchi dan yang terbesar adalah 7 inchi.
Gambar 2. Isometri instalasi pipa air bersih pada bagian kamar.

## 4.2 Pompa booster.
Pompa  booster  adalah pompa  yang menyalurkan air dari tangki  bawah ke fixture unit alat saniter.
1. Debit pompa booster.
Debit (Q) pompa booster dapat diketahui dari perhitungan kapasitas tangki bawah tentang debit puncak yang terjadi bila seluruh alat saniter hidup bersamaan pada lantai 1 sampai 4, dengan debit yang terjadi sebesar 20,59 m 3 /jam dan head pompa sebesar 27 m.
2. Debit pompa pengisian.
Debit (Q) pompa pengisian  dapat diketahui dari perhitungan kapasitas tangki atas tentang debit puncak yang terjadi bila seluruh alat saniter hidup bersamaan pada lantai 3 sampai 9, dengan debit yang terjadi sebesar 20,59 m 3 /jam dan head pompa sebesar 66 m.
Gambar 3. Perletakkan Pompa dan Roof Tank

## 5. Kesimpulan
Dari analisa Perencanaan Sistem Plambing Air Bersih Pada Bangunan Kondotel dengan menggunakan Sistem Gravitasi dan Pompa diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Total penggunaan air bersih pada Kondotel Kawasan Pasar Anggrek ini sebesar  245.700 lt/hari.
2.  Dimensi  tangki  bawah  penampung  air  bersih  sebesar  150  m 3 dan  tangki  atas  penampung  air bersih sebesar 26 m 3 .
3.  Diameter  pipa  yang  terkecil  digunakan  dalam  sistem  pendistribusian  air  bersih  pada  bangunan ini adalah ½ inc dan yang terbesar adalah 7 inc.
4. Head pompa untuk pendistribusian air dari lantai 1 sampai lantai 4 bagian belakang sebesar 27 m dan Head pompa untuk pendistribusian air dari lantai 3 bagian depan sampai lantai 9 sebesar 66 m.

## Ucapan Terimakasih
Ucapan  terima  kasih  sebesar-besarnya  penulis  sampaikan  kepada  seluruh  dosen  pengajar Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik UNTAN, terutama kepada dosen pembimbing penulis Winardi Yusuf, ST. MT dan Eko Yulianto, ST. MT serta dosen penguji Dr. Ir. Hj. Kartini, MT dan Ir. H. Nasrullah Chatib, MT atas bimbingan, arahan, kritik dan saran yang telah diberikan sehingga  proses  perencanaan  hingga  penulisan  jurnal  ini  dapat  penulis  selesaikan  dengan  baik. Semoga  hasil  perencanaan  dan  jurnal  ini  dapat  memberikan  manfaat  bagi  masyarakat  dan  ilmu pengetahuan. Terima Kasih
GROUND RESERVOIR
BOOSTER PUMP

## ROOF TANK

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Juwana S, Jimmy. 2005. Sistem Bangunan Tinggi . Jakarta : PT. Erlangga
[2]  Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia,  Nomor  1405/Menkes/sk/XI/2002. Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri.
[3]  Sofyan  M.  Noerbambang,  Takeo  Morimura.  1996. Perancangan  dan  Pemeliharaan  Sistem Plambing . Tokyo : Association for International Technical Promotion.
[4] Sulthony, Fiqri. 2013. Kondotel di Kota Pontianak di Wilayah Pontianak Timur.
[5] Taufan, Muhammad. 2011. Engineering Building Info. Jakarta : PT.Wijaya Nusantara.