## KAJIAN KEANDALAN TAMPUNGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) AIK MEMBADIN KECAMATAN SIJUK

## Selly Meiliani
Email : sellymei19@gmail.com
Fadillah Sabri, S.T., M.Eng Email : sabrifadillah@yahoo.com
Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung Kampus Terpadu UBB Balunijuk, Merawang, Kab. Bangka

## ABSTRAK
Aik  Membadin  merupakan salah satu  air tampungan  yang  memiliki  kualitas  air yang  cukup  baik digunakan  sebagai  sumber  air  baku  oleh  SPAM  yang  terletak  di  Kecamatan  Sijuk  Kabupaten Belitung.  Untuk  itu  perlu  dilakukan  kajian  Keandalan  Tampungan  SPAM  Aik  Membadin Kecamatan  Sijuk  .  Optimasi  aliran  yang  masuk  ketampungan  sebagai ketersediaan  air  dianalisis menggunakan model NRECA dari tahun 2006-2015 dan menunjukan rerata debit maksimum dan minimum yang masuk ke tampungan dengan model NRECA adalah 0,060 MCM dan 0,010 MCM. Aliran  yang  masuk  ke  tampungan  dibangkitkan  dengan  model  Markov  musim  ganda  selama  10 tahun  (2016-2025)  dan  didapatkan  debit  bangkitan  yang  masuk  ketampungan  dengan  rerata maksimum  dan  minimum  adalah  0,047  MCM  dan    0,016  MCM.  Selanjutnya  data  debit  yang dibangkitkan digunakan sebagai data  aliran masuk ketampungan dalam pengaturan pola operasi standar (SOR) untuk mengetahui keandalan tampungan 10 tahun kedepan (2016-2025) didapatkan debit  optimum  pengambilan  0,004  m 3 /d  dengan  keandalan  tampungan  99%  terjadi  pada  target pelepasan 40%. Kebutuhan air domestik dan non domestik Kecamatan Sijuk adalah  0,0588 m 3 /d. Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  debit  optimum  tidak  mampu  memenuhi  kebutuhan  air  domestik dan  non  domestik  masyarakat  Kecamatan  Sijuk  pada  tahun  2025  (Q keb >Q ket )  atau  debit  optimum hanya mampu melayani 6,8% kebutuhan air masyarakat Sijuk pada tahun 2025.
Kata Kunci : Tampungan, NRECA, Markov, Kebutuhan, SOR, Keandalan.

## PENDAHULUAN
Air  adalah  senyawa  yang  paling  penting bagi  semua  bentuk  kehidupan  yang diketahui  sampai  saat  ini  dibumi.  Salah satunya  adalah  Aik  Membadin  yang digunakan  sebagai  Sistem  Penyediaan  Air Minum (SPAM) untuk melayani kebutuhan  air  masyarakat  Kecamatan Sijuk.  Untuk  itu  perlu  dilakukan  kajian keandalan tampungan
SPAM
Aik
Membadin.
Adapun  tujuan  dari  penulisan  tugas  akhir ini  adalah  untuk  menganalisis  besaran ketersediaan  air  pada  Tampungan  Aik Membadin  Kecamatan  Sijuk  pada  tahun 2016-2025,  untuk  menganalisis  kebutuhan air  masyarakat  Kecamatan  Sijuk  pada tahun  2025,  dan  untuk  mengetahui Keandalan Tampungan SPAM Aik
Membadin  Kecamatan  Sijuk  pada  tahun
2025.

## TINJAUAN PUSTAKA
Akbarsyah  (2014),  melakukan  penelitian dengan  judul  analisis  ketersediaan  dan pemanfaatan  air  Kolong  Simpur  Pemali. Analisis  ketersediaan  air  dengan  model NRECA  kemudian  dilakukan  simulasi debit  bangkitan  model  Markov  untuk musim ganda dan menunjukan rerata debit yang  masuk  kekolong  maksimum  adalah 0,262  MCM  dan  debit  minimum  0,042 MCM.  Selanjutnya  data  debit  bangkitan digunakan  sebagai  data  aliran  masuk  pada simulasi Standard  Operating  Rule (SOR) dan  hasil  penelitian  Keandalan  kolong 99%  terjadi  pada  target  pelepasan  52% dengan  debit  pengambilan  maksimum  26 liter/detik. Analisis terhadap kebutuhan air domestik  penduduk  Kecamatan  Pemali dengan proyeksi 15 tahun kedepan sebesar 38,38  liter/detik,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  debit  optimum  tidak  mampu memenuhi kebutuhan air domestik penduduk  Kecamatan  Pemali  pada  tahun 2028 (Q keb > Q opt ).
Kiki  Komalia  dkk,  (2012)  melakukan penelitian dengan judul analisis pemakaian air  bersih  (PDAM)  untuk  Kota  Pematang Siantar.  Metode  yang  digunakan  adalah menghitung  perkiraan  jumlah  penduduk Kota
Pematang Siantar
dengan menggunakan tiga metode yaitu Aritmetika, Last-square dan  Geometrik. Kapasitas  air  yang  dibutuhkan  masyarakat Kota Pematang Siantar sampai tahun 2022 yaitu  sekitar  1,0014  m3/s,  sedangkan kapasitas  produksi  saat  ini  yaitu  sebesar 0,777  m 3 /s,  sehingga  kapasitas  tambahan yang  diperlukan  yaitu  sebesar  0,224  m 3 /s. Sedangkan  periode  jam  puncak  terjadi
pada jam 07.00 – 09.00 pagi hari dan sore hari  terjadi  pada  pukul  17.00  –  19.00 karena  pada  saat  itu  pelanggan  mulai beraktivitas sehingga pemakaian air sangat tinggi.
Agus  Riyadi,  (2011)  melakukan  penelitian terhadap  imbangan  air  Kolong  Retensi Kacang  Pedang  di  Kota  Pangkalpinang. Metode yang digunakan untuk menganalisis  ketersediaan  air  estimasi aliran  masuk  kedalam  kolong  adalah dengan  metode  NRECA.  Dari  hasil penelitian  diperoleh,  ketersediaan  air  pada Kolong  Retensi  Kacang  Pedang  Kota Pangkalpinang diambil rata-rata dari tahun 2011-2020  sebanyak  1.060.154  m 3 /thn, kebutuhan air penduduk Kota
Pangkalpinang  rata-rata  dari  tahun  2011-
2020 sebanyak 10.087.872 m 3 /tahun.
Fadillah Sabri, (2008) melakukan penelitian untuk mengetahui nilai ekonomi air (NEA) Kolong DAM-3 Pemali
Kabupaten  Bangka.  Estimasi  aliran  yang masuk  ke  dalam  badan  kolong  diperoleh dengan melakukan analisis ketersediaan air menggunakan model NRECA dan menunjukan  rerata  debit  yang  masuk  ke kolong maksimum 0,401 l/s dan minimum 0,059 l/s. Selanjutnya dibangkitkan dengan model Markov dan didapat debit bangkitan rata-rata  bulanan  maksimum  1,05  MCM dan minimum 0,234 MCM. Debit bangkitan  rata-rata  bulanan  maksimum 1,05  MCM  dan  minimum  0,234  MCM. Keandalan  kolong  98%  terjadi  pada  target pelepasan  75%  dengan  debit  pengambilan maksimum  105  l/s.  Jumlah  NEA  untuk kedua  peruntukan  (PDAM  dan  BBIS) sebesar Rp.5.262/m 3 untuk periode 5 tahun
pertama,  Rp.7.596/m3  untuk  periode  5 tahun  kedua,  dan  untuk  periode  5  tahun ketiga  sebesar  Rp.10.559/m3.  Alokasi  air optimum yaitu 65 l/s untuk PDAM dan 40 l/s  untuk  BBIS,  pada  kondisi  tersebut jumlah  NPA  kolong  Dam-3  Pemali  untuk periode  yang  sama  secara  berurutan masing-masing  sebesar  Rp.6.846.138.032, Rp.9.924.585.995, dan Rp.13.831.846.871. Dony Ariyanto (2007), melakukan
penelitian    analisis  kebutuhan  air  bersih dan ketersediaan sumber air di IPA Sumur Dalam  Banjarsari  PDAM  Kota  Surakarta terhadap  jumlah  pelanggan.  Hasil  kajian menunjukkan  bahwa  kebutuhan  air  di wilayah  Pelayanan  IPA  Sumur  Dalam Banjarsari  untuk  tahun  2020  sebesar  Q  = 48,74  lt/det  dan  ketersediaan  air  dari Sumur Dalam Banjarsari untuk tahun 2020 sebesar 17,523 lt/det.

## Model NRECA
Untuk melakukan analisis ketersediaan air di tampungan kolong dilakukan pendekatan dengan metode NRECA karena diasumsikan karakteristik fisik kolong memiliki kesamaan dengan embung (Fadillah Sabri, 2008). Langkah perhitungan mencakup 18 tahapan Menurut Puslitbang Pengairan DPU 1994.
I = E M * P 1 P AET=(R ATIO AET/PET)*PET*K OOF REDUKSI DF=EM-GWS GWS=IGWS+I IGWS=2 ∆S GWF=GWS*P2 Wo=600 EM=Wb*Ratio EM Wb=P-AET

## Gambar 1. Skema Struktur Model NRECA

## Volume Potensial Tampungan Kolong
Volume  Potensial  Tampungan  Kolong (Vp)  diformulasikan  dengan  persamaan berikut ini.
Vp= ΣVj + 10 × Akl × ΣRj ...................  (1) dengan:
Vp  :  volume  potensial  tampungan  kolong (m 3 ),
ΣVj: jumlah aliran total  selama satu tahun (m 3 ),
ΣRj  :  curah  hujan  total  selama  satu  tahun (mm),
Akl:  luas  permukaan  tampungan  kolong (ha)

## Jumlah Resapan (Vr)
Besar  resapan  air  di  dalam  kolong  sangat tergantung  dari  sifat  lulus  air  material dasar dan dinding kolong.
Vr = K Vu  ......................................... (2) dengan:
Vr  :  jumlah resapan tahunan/bulanan
(m 3 ),
Vu  : jumlah air untuk beberapa kebutuhan (m 3 ),
K  :  faktor  yang  nilainya  tergantung  dari sifat  lulus  air  material  dasar  dan dinding kolong
K   :  10%,  bila  dasar  dan  dinding  kolong praktis  rapat  air  (k  ≤  10-5  cm/d), termasuk  penggunaan  lapisan  buatan (selimut lempung, geomembran, rubbersheet , semen tanah).
K  :  25%,  bila  dasar  dan  dinding  kolong bersifat semi lulus air (k = 10-3 – 10- 4 cm/d).
Data Bangkitan ( Generated Data ) Menurut Zem Dani, 2015
kegunaan pembangkitan data debit adalah:
1. Untuk memenuhi kebutuhan tampungan waduk dengan data sintetis.
2. Untuk  membantu  perancangan  waduk akibat data kurang panjang.
3. Untuk simulasi pengoperasian waduk.
Rantai  Markov  adalah  salah  satu  teknik perhitungan  matematika yang  digunakan dalam  melakukan  pemodelan  bermacam-
macam kondisi yang digunakan untuk membantu dalam memperkirakan perubahan  yang  mungkin  terjadi pada waktu yang akan datang dengan menggunakan  variabel-variabel  dinamis diwaktu yang lalu.
Persamaan  model  Markov  untuk  musim ganda (multi  season) dengan  mengikuti distribusi  normal  dapat  dilihat  pada persamaan 3 dan 4 :
qi,j =μj+(ρ(j×σj/σj-1)×(qi,j-1–μj-1)+ ti,j×σj×√(1ρ(j) 2 ...................................... (3) dengan: ρ(j) = [E{(xi,j-μj)×(xi-1,j-1- μj-1)}]/(σj×
σj-1) ...................................................... (4) dimana:
qi,j : debit ke-i pada musim -j,
μj :  nilai  tengah/rata-rata  nilai  populasi musim -j,
ρ(j) :  koefisien  korelasi  pasangan  aliran yang   berdekatan  antara  musim  j- 1dan musim -j,
σj : standar deviasi pada musim -j,
ti,j :  bilangan  acak  distribusi  normal pada waktu ke-i dan musim–j Operasi Pengaturan Pelepasan Tampungan Air Kolong Penerapan  model  simulasi  pada  kolong untuk mengetahui keandalan kolong terhadap release (pelepasan/keluaran) dengan  pendekatan  pola  pemanfaatan waduk/reservoir  (kolong)  (Fadillah  Sabri, 2008).

## Gambar 2 Standard Operating Rule
Maksud  dari  grafik  di  atas  prinsipnya simulasi,  dilakukan  dengan  melakukan coba  ulang  nilai  target  release RT sedemikian  sehingga  kriteria  optimal penggunaan air dicapai. Simulasi tampungan kolong dihitung dengan persamaan sebagai berikut :
St+1=St+It–Et–O ................................. (5) 0 ≤ S t ≤ Kw dengan  :
t =  jumlah  diskret  waktu  (24  periode 15 harian)
Target terpenuhi Gagal Tidak ada release Overflow R T Kw R T R S + I - E R T DS
S t+1 =  tampungan  ( storage )  kolong  saat awal ke-t (m 3 ) S t =  tampungan  ( storage )  kolong  saat akhir ke-t(m 3 )
I t =  masukan  ( inflow )  air  kedalam kolong saat ke-t (m 3 ) E t =  kehilangan  air  akibat  evaporasi  di kolong saat ke-t (m 3 ) O t = pelepasan ( outflow ) air dari kolong saat ke-t (m 3 ) Kw = kapasitas waduk (m 3 )
Ruang  untuk  penampungan  sedimen  juga perlu  dipersiapkan  pada  kolam/kolong sebagai  tempat  sedimentasi  material  yang terangkut  ke  dalam  kolam/kolong.  Besar ruang sedimen dalam perencanaan embung/waduk  ditetapkan  sebesar  5  % dari volume tampungan maksimum (Puslitbang Air P.U., 1994).
Kebutuhan  Air  Domestik  dan  Non Domestik (Non Irigasi)
Analisis sektor domestik dan non domestik merupakan aspek penting dalam menganalisis    kebutuhan  penyediaan  di masa mendatang. Analisis sektor domestik
dan  non  domestik  untuk  masa  mendatang dilaksanakan dengan dasar analisis pertumbuhan penduduk pada wilayah yang direncanakan (Kiki Komalia, 2012).
Kebutuhan air = proyeksi jumlah penduduk × standar kebutuhan air......... (6)
Persamaan yang digunakan dalam memproyeksikan  jumlah  penduduk  pada tahun  ke-n  adalah  persamaan  geometrik yang  dapat  dilihat  lihat  dalam  persamaan 3.21.
P n = P o × (1 + i) n ................................ (7)
dengan :
P n =  Jumlah  penduduk  tahun  rencana (jiwa)
P o =  Jumlah  penduduk  tahun  sekarang
(jiwa)
i =  Persentase  pertumbuhan  penduduk (%)
n = Tahun rencana
Untuk menghitung persentase pertambahan peduduk (i) digunakan persamaan:
i = ( √ ) – 1 ................................. (8)
Tabel 2.  Standar kebutuhan air untuk berbagai sektor Jenis Pemakaian Standar Satuan DOMESTIK Sambungan rumah
Kota dengan penduduk : > 1
juta Kota dengan penduduk = 1 juta Pedesaan : < 1 juta 250 150 100 liter/jiwa/hari liter/jiwa/hari liter/jiwa/hari
NON DOMESTIK
Hidran Kebakaran Kebocoran Sekolah Kantor Tempat Ibadah Rumah Sakit Puskesmas Hotel 5 20 10 10 3000 300 2000 150 %keb.domestik %keb.domestik liter/jiwa/hari liter/jiwa/hari liter/unit/hari liter/tempat tidur/hari liter/unit/hari liter/tempat tidur/hari
Sumber : SNI 19-6728.1-2002

## Keandalan Tampungan Air
Imbangan  air  merupakan  nisbah  antara kebutuhan  air  ( KA )  dengan  air  tersedia ( AT )  (Sunjoto,  2005  dalam  Fadillah  Sabri,
2013)  begitu  juga  keandalan  tampungan secara matematis ditulis sebagai berikut:
% 100 AT KA
KT 
................................. (9)

## METODE PENELITIAN

## Lokasi Penelitian
Lokasi  penelitian  dilakukan  pada  SPAM Aik  Membadin  Kecamatan  Sijuk  yang
sebagian  besar  pelanggannya  berada  pada Kecamatan  Sijuk  Kabupaten  Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## Pengumpulan Data
Dalam Penelitian ini, data  yang digunakan adalah data sekunder. Selain pengumpulan berupa  data  sekunder,  dilakukan  juga wawancara secara langsung untuk mendapatkan  informasi  tentang  SPAM Kecamatan Sijuk.
Tabel 3. Data sekunder dan sumber data
Nama Data Sumber Data Klimatologi dari tahun 2006-2015 Stasiun meteorologi kelas III Buluh Tumbang – Tanjungpandan Data jumlah penduduk dan pertumbuhan fasilitas sosial ekonomi Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Data kontur, luas dan kedalaman Kolong Aik Membadin SNVT PJSA Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Babel. Peta Topografi Kecamatan Sijuk Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Belitung Tinjauan pustaka yang berkaitan dengan metode NRECA, model markov, dan Standard Operating Rule Buku literatur, tugas akhir, tesis, jurnal, dan internet

## Diagram Alir Penelitiaan
Diagram alir penelitian dibuat untuk menjelaskan tahapan-tahapan dalam penelitian.
Gambar 3. Diagram Alir Penelitian
Mulai Data lengkap Pengolahan data sekunder Ya Tidak Pengumpulan data sekunder Analisis evapotranspirasi ( Software Cropwat 8.0 Beta i) Persamaan geometrik Analisis ketersediaan air dengan model NRECA (2006-2015) Analisis karakteristik  tampungan kolong Analisis debit bangkitan model Markov (2016-2025) Prediksi kebutuhan air untuk tahun 2025 Data jumlah penduduk dan pertumbuhan fasilitas sosial ekonomi Data klimatologi tahun (2006-2015) Data evaporasi, karakteristik tampungan, dan debit Markov Data  hujan,  evapotranspirasi,  luas permukaan tampungan, dan DTA Analisis simulasi Standard Operating Rule (SOR) Analisis keandalan tampungan tahun 2025 Kesimpulan dan saran Selesai
2 5 10 25 50 100 500 0,73 0,77 0,81 0,86 0,9 0,95 1 0,75 0,8 0,83 0,88 0,92 0,97 1
0,32 0,34 0,37 0,4 0,44 0,47 0,58 0,37 0,4 0,43 0,46 0,49 0,53 0,61 0,4 0,43 0,45 0,49 0,52 0,55 0,62 0,25 0,28 0,3 0,34 0,37 0,41 0,53 0,33 0,36 0,38 0,42 0,45 0,49 0,58 0,37 0,4 0,42 0,46 0,49 0,53 0,6 0,21 0,23 0,25 0,29 0,32 0,36 0,49 0,29 0,32 0,35 0,39 0,42 0,46 0,56 0,34 0,37 0,4 0,44 0,47 0,51 0,58 0,31 0,34 0,36 0,4 0,43 0,47 0,57 0,35 0,38 0,41 0,44 0,48 0,51 0,6 0,39 0,42 0,44 0,48 0,51 0,54 0,61 0,25 0,28 0,3 0,34 0,37 0,41 0,53 0,33 0,36 0,38 0,42 0,45 0,49 0,58 0,37 0,4 0,42 0,46 0,49 0,53 0,6 0,22 0,25 0,28 0,31 0,35 0,39 0,48 0,31 0,34 0,36 0,4 0,43 0,47 0,56 0,35 0,39 0,41 0,45 0,48 0,52 0,58 Grass areas (lawns, parks, etc.) character of surface Return Period (years) Developed Asphaltic Concrete/roof Steep, over 7% Poor condition (grass cover than 50% of the area) Flat, 0-2% Average, 2-7%
Steep, over 7% Fair condition (grass cover on 50% to 75% of the area)
Flat, 0-2% Average, 2-7% Steep, over 7%
Good condition (grass cover largest than 75% of the area)
Flat, 0-2% Average, 2-7% Steep, over 7% Undeveloped Cultivated land Pasture/Range Forest/woodlands Flat, 0-2% Average, 2-7% Flat, 0-2% Flat, 0-2% Average, 2-7% Average, 2-7% Steep, over 7% Steep, over 7%

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Ketersediaan Air Tampungan
1. Ketersediaan  aliran  air  tampungan dengan model NRECA
Aliran  masuk  ( inflow )  pada  Tampungan Aik Membadin dianalisis dengan menggunakan model NRECA untuk mendapatkan  total  aliran  masuk  pada Tampungan  Aik  Membadin  selama  10 tahun.
Untuk hasil optimasi menggunakan fasilitas solver pada Software microsoft excel dengan  model  NRECA  didapat tampungan  kelengasan  tanah  awal  771 mm,  tampungan  air  tanah  awal  148  mm, karakteristik  tanah  permukaan  0,2,  dan karakteristik  lapisan  dalam  0,7.  Nilai koefisien  limpasan  atau runoff  Coefficient ( C )  total  yang  dihitung  berdasarkan  hasil optimasi  sebesar  0,36  untuk  kala  ulang  10 tahun.  Nilai  ini  sama  dengan  nilai koefisien  limpasan  yang  digunakan  dalam metode  rasional  dalam  buku Applied
Hidrologi untuk    daerah  rata-rata  atau average gradient 2-7% dengan karakteristik permukaan tanah berhutan/ woodlands seperti  yang  bisa dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Koefisien limpasan permukaan dengan metode Rasional
Sumber : Ven Te Chow, 1988.
Tabel 5. Rekapitulasi ketersediaan air pada Tampungan Aik Membadin dengan model
NRECA Tahun Bulan (MCM) Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2006 0,039 0,018 0,010 0,017 0,031 0,002 0,001 0,001 0,000 0,003 0,032 0,042 2007 0,086 0,029 0,031 0,058 0,007 0,018 0,012 0,003 0,005 0,044 0,023 0,033 2008 0,007 0,008 0,049 0,064 0,025 0,008 0,004 0,042 0,014 0,059 0,030 0,073 2009 0,041 0,004 0,032 0,048 0,006 0,003 0,004 0,001 0,001 0,002 0,034 0,031 2010 0,028 0,004 0,018 0,022 0,052 0,055 0,064 0,054 0,072 0,040 0,065 0,061 2011 0,037 0,011 0,028 0,026 0,040 0,010 0,004 0,000 0,001 0,025 0,063 0,072 2012 0,006 0,012 0,007 0,029 0,018 0,003 0,002 0,002 0,001 0,019 0,061 0,071 2013 0,026 0,029 0,006 0,045 0,075 0,022 0,038 0,009 0,003 0,041 0,063 0,116 2014 0,022 0,002 0,011 0,065 0,078 0,036 0,005 0,004 0,001 0,002 0,034 0,038 2015 0,029 0,028 0,013 0,060 0,029 0,005 0,001 0,000 0,000 0,005 0,039 0,066 Jumlah 0,321 0,145 0,206 0,433 0,362 0,162 0,134 0,117 0,100 0,240 0,444 0,603 Rata-rata 0,032 0,014 0,021 0,043 0,036 0,016 0,013 0,012 0,010 0,024 0,044 0,060 Aliran max 0,060 terjadi pada bulan Desember Aliran min 0,010 terjadi pada bulan September

## 2. Ketersediaan air dengan model Markov
Untuk  membangkitkan  debit  yang  masuk ke  tampungan  dari  tahun  2016-2025
digunakan  model  Markov  musim  ganda seperti yang disajikan pada tabel 6.
Tabel 6. Hasil ketersediaan air dengan model Markov
Tahun Bulan (MCM) Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des 2016 0,044 0,011 0,042 0,037 0,083 0,032 0,023 0,020 0,011 0,020 0,028 0,025 2017 0,043 0,043 0,006 0,043 0,000 0,016 0,000 0,029 0,000 0,044 0,059 0,036 2018 0,027 0,026 0,001 0,048 0,031 0,034 0,037 0,034 0,017 0,030 0,031 0,057 2019 0,062 0,020 0,032 0,044 0,052 0,022 0,041 0,007 0,033 0,037 0,027 0,036 2020 0,028 0,010 0,017 0,032 0,000 0,009 0,000 0,014 0,000 0,005 0,053 0,004 2021 0,049 0,010 0,017 0,048 0,008 0,011 0,002 0000 0,002 0,020 0,020 0,031 2022 0,050 0,012 0,009 0,038 0,000 0,011 0,000 0,029 0,000 0,030 0,035 0,086 2023 0,024 0,023 0,029 0,059 0,000 0,039 0,000 0,045 0,000 0,076 0,062 0,098 2024 0,003 0,036 0,022 0,063 0,034 0,044 0,040 0,015 0,029 0,019 0,056 0,041 2025 0,031 0,000 0,009 0,027 0,048 0,000 0,052 0,000 0,066 0,013 0,049 0,053 Jumlah 0,362 0,191 0,186 0,439 0,255 0,218 0,196 0,192 0,159 0,296 0,421 0,467 Rata-rata 0,036 0,019 0,019 0,044 0,025 0,022 0,020 0,019 0,016 0,030 0,042 0,047 Aliran max 0,047 Terjadi pada bulan Desember Aliran min 0,016 Terjadi pada bulan September
(Sumber : Hasil perhitungan)
Gambar 4.   Grafik perbandingan antara debit NRECA terhadap debit bangkitan model Markov yang masuk ke tampungan
Analisis  Kebutuhan  Air  Domestik  dan Non Domestik
Data  jumlah  penduduk  dan  fasilitas  sosial ekonomi  digunakan  untuk  menghitung kebutuhan  air  domestik  dan  non  domestik
masyarakat Sijuk. Jumlah penduduk dianalisis menggunakan persamaan geometrik  dan  digunakan  sebagai  dasar dalam menentukan kebutuhan air domestik dan  non  domestik.  Berdasarkan  data jumlah  penduduk  Kecamatan  Sijuk  tahun 2007-2015,  maka  didapatkan  persentase pertumbuhan  penduduk  adalah  0,0254. Selanjutnya  ditentukan  kebutuhan  air bersih domestik berdasarkan standar kebutuhan  air  sebesar  3.836.200  liter/hari.
Sedangkan  kebutuhan  air  non  domestik untuk  berbagai  fasilitas  sebesar  1.245.020 liter/hari. Total kebutuhan air domestik dan non  domestik  Kecamatan  Sijuk  sebesar 0,0588 m 3 /d. 0,000 0,020 0,040 0,060 0,080 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 D e b it tam p u n gan (M CM ) Bulan Ke Markov NRECA

## Analisis  Keandalan  Tampungan  Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM)
1.  Analisis  Karakteristik  Tampungan  Aik Membadin Analisis karakteristik tampungan digunakan  sebagai  input  data  dalam Standard Operating Rule untuk mengetahui kondisi awal bulan dan kondisi akhir bulan pada tampungan.
Gambar 5. Kurva hubungan antara volume tampungan terhadap elevasi
Gambar 6. Kurva hubungan antara elevasi terhadap volume tampungan
Gambar 7. Kurva hubungan antara volume tampungan terhadap luas permukaan tampungan
2.  Simulasi Standard  Operating  Rule
Tampungan Aik Membadin
Langkah-langkah  dalam  analisis  simulasi Standard Operating Rule adalah memasukkan  data  debit  bangkitan  sebagai inflow kemudian memasukan data evaporasi pada tampungan kolong berdasarkan  rekapitulasi  data  dari  Stasiun Meteorologi Tanjungpandan.
Untuk kondisi karakteristik tampungan digunakan analisis  regresi  dengan  bantuan trendline .
Untuk Outflow digunakan  kebutuhan  yang digunakan  SPAM  dan  jumlah  volume resapan  dan  menghitung  kondisi  akhir bulan  sama  dengan  persamaan  yang digunakan pada awal bulan.
Tabel 7.Keandalan Tampungan SPAM Aik Membadin tahun (2016-2025)
No Target Release Reliabilitas Dist.Kebutuhan SPAM (l/dtk) Jumlah Kegagalan Kegagalan (%) (%) 1 100 48 0,01 62 kali Ada 2 95 57 0,0095 52 kali Ada 3 90 63 0,009 45 kali Ada 4 85 70 0,0085 36 kali Ada 5 80 72 0,008 34 kali Ada 6 75 76 0,0075 29 kali Ada 7 70 82 0,007 22 kali Ada 8 65 83 0,0065 20 kali Ada 9 60 86 0,006 17 kali Ada
Elevasi= 0,260 x Volume 0,352 R² = 0,997 0 10 20 30 0 100000 200000 300000 El eva si (m ) Volume (m 3 ) Volume & Elevasi
Volume = 749,5 x Elevasi 2 - 5362 x Elevasi + 9672 R² = 0,998 0 200000 400000 0 10 20 30 Vo lu m e ( m 3 ) Elevasi (m) Elevasi & Volume Luas = 0,125 x Volume + 3100,360 R² = 0,974 0 50000 0 100000 200000 300000 Lu as (m 2 ) Volume (m 3 ) Volume & Luas
10 55 90 0,0055 12 kali Ada 11 50 93 0,005 9 kali Ada 12 45 94 0,0045 7 kali Ada 13 40 99 0,004 1 kali Ada 14 35 100 0,0035 0 Kali Tidak ada
(Sumber : Hasil perhitungan).
Jika keandalan tampungan atau reliabilitas 99%  dengan  target  pelepasan  40%  maka sepanjang tahun yang direncanakan SPAM Aik  Membadin  mengalami  kegagalan  1 kali  kegagalan  pada  bulan  September tahun  2021  dengan  debit  0,004  m 3 /d SPAM  Aik  Membadin  maka  tidak  bisa mencukupi  kebutuhan  dari  SPAM  dan kebutuhan seluruh masyarakat Sijuk.
3.  Analisis  Keandalan  Tampungan  SPAM
Aik Membadin
Dalam  analisis  Keandalan  Tampungan SPAM  untuk  memenuhi  kebutuhan  air domestik  dan  non  domestik  masyarakat Kecamatan  Sijuk  diperlukan  nilai  debit optimum.  Debit  optimum  yang  akan digunakan  didapat  berdasarkan  simulasi SOR  untuk  perencanaan  10  tahun  dari tahun  kedepan  yaitu  0,004  m 3 /d  dan proyeksi  jumlah  penduduk  10  tahun kedepan untuk mendapatkan jumlah kebutuhan  air  domestik  dan  non  domestik penduduk  Kecamatan  Sijuk  yaitu  sebesar 0,0588 m 3 /d. Berdasarkan
hasil perhitungan  antara  debit  optimum  sebesar 0,004  m 3 /d  dan  debit  kebutuhan  air domestik dan non domestik sebesar 0,0588 m 3 /d,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  ketersediaan  air  pada  Kolong  Aik Membadin  untuk  10  tahun  kedepan  hanya dapat  melayani  6,8  %  kebutuhan  air (Q op <Q keb )  penduduk  Kecamatan  Sijuk. Jadi,  dari  total  seluruh  masyarakat  Sijuk bisa diketahui bahwa SPAM Aik
Membadin  bisa  melayani  1969  jiwa berdasarkan  kebutuhan  air  domestik. Untuk  kebutuhan  instalasi  pengolahan  air pada  SPAM  Aik  Membadin  sebesar  0,004 m 3 /d  dapat  melayani  40%  dari  total kebutuhan  SPAM.  Dapat  disimpulkan bahwa  Keandalan  Tampungan  SPAM  Aik Membadin belum dapat memenuhi kebutuhan  air  Masyarakat  Sijuk  karena keterbatasan ketersediaan air yang dimiliki tampungan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1. Ketersediaan  air  yang  tertampung  pada Aik Membadin dianalisis menggunakan model  NRECA.  Hasil  aliran  yang masuk  ketampungan  didapat  aliran maksimum terjadi pada bulan Desember sebesar 0,06 MCM dan aliran minimum terjadi  pada  bulan  September  sebesar 0,01  MCM.  Ketersediaan  air  yang tertampung  dari  tahun  2006-2015  di bangkitkan  dengan  debit  bangkitan model  Markov  untuk  jangka  waktu  10 tahun ke depan (2016-2025). Hasil debit bangkitan  yang  masuk  ketampungan didapat  aliran  maksimun  terjadi  pada bulan  Desember  sebesar  0,047  MCM dan  aliran  minimum  terjadi  pada  bulan September sebesar 0,016 MCM.
2. Kebutuhan  air  domestik  dan  non domestik  masyarakat  Sijuk  tahun  2025 didapatkan yaitu 0,0588 m3/d.
3. Keandalan  Tampungan  SPAM  pada tahun 2025 yaitu 6,8% dari total seluruh kebutuhan air masyarakat Sijuk dan bisa melayani 1969 jiwa berdasarkan kebutuhan  air  domestik  sehingga  tidak mampu  untuk  memenuhi  kebutuhan  air masyarakat  Kecamatan  Sijuk  secara keseluruhan.

## Saran
1. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan positif bagi
pemerintah  daerah  dan  pihak  SPAM dalam  mengambil  kebijakan  untuk menggunakan  Tampungan  SPAM  Aik Membadin  sebagai  sumber  air  baku dengan memperhatikan keandalan tampungan.
2. Untuk  melayani  kebutuhan  air  dari masyarakat  Sijuk  dengan  menambah tampungan  air  dari  kolong  atau  sungai lain  yang  berfungsi  untuk  menambah debit  dari  instalasi  pengolahan  air supaya  ketersediaan  air  baku  untuk melayani  masyarakat  Kecamatan  Sijuk bisa terpenuhi.
3. Data  yang  digunakan  dalam  penelitian selanjutnya  lebih  panjang  agar  dalam menganalisis  debit  sintetik  terdapat kemiripan  aliran  tahun  yang  lampau dengan aliran tahun yang akan datang.
4. Penggunaan bilangan acak dalam debit bangkitan  model  Markov  harus  dicoba ulang sampai menemukan debit bangkitan  yang  hampir  sama  persis dengan  debit  model  NRECA  supaya mengikuti pola aliran historis.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus Riyadi. 2011. Analisis Imbangan Air Kolong Retensi Kacang Pedang Kota Pangkalpinang . UBB, Pangkalpinang.
Akbarsyah.  2014. Analisis  Ketersediaan dan Pemanfaatan Air Kolong Simpur Kecamatan Pemali . UBB, Pangkalpinang.
Anonim.  1994. Pedoman  Kriteria  Desain Embung  Kecil  Untuk  Daerah  Semi Kering  Di  Indonesia .  Puslitbang Pengairan DPU; Jakarta.
Anonim . 2002 . Penyusunan neraca sumber daya  bagian  1  Sumber  daya  air spasial ; Badan Standar Nasional
Aryanto,  Dony.  2007. Analisis  Kebutuhan Air  Bersih  Dan  Ketersediaan  Air
Bersih Di Ipa Sumur Dalam Banjarsari  PDAM  Kota  Surakarta Terhadap Jumlah Pelanggan. Unimed; Surakarta
Fadillah  Sabri.  2008 .  Nilai  Ekonomi  Air Kolong  DAM-3  Pemali  Kabupaten Bangka . UGM, Yogyakarta.
Fadillah  Sabri  dan  Roby  Hambali.  2013.
Kajian Imbangan Air Pulau Bangka . UBB; Pangkalpinang.
Fadillah Sabri. 2015. Pengelolaan Sumberdaya  Kolong .  Citra  books; Palembang.
Kiki  Komalia  dkk.  2012. Analisis Pemakaian  Air  Bersih  (  PDAM  ) Untuk Kota Pematang Siantar . USU,
Medan.
Ven  Te  Chow,  Maidment,  David  R.  &
Mays,  Larry  W.  1988. Applied
Hydrology . McGraw-Hill Book Company.
Zem  Dani.  2015. Pembangkit  data . http://www.scribd.com/doc/1974732 81/ Pembangkitan-Data-Inflow- Metode-Fiering-Pembangkitan-Data- Inflow#  scribd , diakses  25  maret 2016.