## JURNAL TEKNIK SIPIL

## Kajian Potensi Energi Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro Pada Daerah Irigasi Bajo di Kabupaten Luwu
Awal Wahid 1 , Ratna Musa 2 , Hanafi Ashad 3
1 Magister Teknik Sipil Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Jl. Urip Sumoharjo No. 225 Makassar, Sulawesi Selatan
Email : l) wahid2794@gmail.com
2,3 Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia Jl. Urip Sumoharjo KM 05 Makassar, Sulawesi Selatan Email : 2) ratmus_tsipil@ymail.com; 3) hanafi.ashad@umi.ac.id

## ABSTRAK
Pemanfaatan  saluran  irigasi  untuk  lahan  pertanian  dilakukan  dengan  memanfaatkan kemiringan  bidang  untuk  mendapatkan  kemiringan  aliran  agar  tidak  menimbulkan  erosi, sehingga  pada  level-level  tertentu  pada  bangunan  terjun  dan  bagi  sadap  dapat  diperoleh ketinggian  yang  potensial  dalam  rangka  pemanfaatan  turbin  air  dengan  rancangan  sesuai karakteristik  yang  dibutuhkan,  selanjutnya  dapat  digunakan  untuk  membangkitkan  tenaga listrik. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui  lokasi mana yang berpotensi membangkitkan daya listrik dan berapa besaran energi listrik pertahun yang dapat dihasilkan oleh PLTMH pada Daerah Irigasi Bajo. Penelitian ini mengukur beda tinggi muka air pada bangunan  terjun  untuk  mendapatkan  data Head, data  kebutuhan  air  tanam  pada  penelitian sebelumnya digunakan untuk menganalisa debit andalan menggunakan metode kurva durasi debit.  Hasil  penelitian  menunjukkan  pengukuran  pada  8  lokasi  memiliki  nilai  beda  tinggi muka air yang variatif, yaitu terjunan 1 sebesar 1,5 meter dan terjunan 2 sebesar 1,65 meter, jenis  turbin  yang  dapat  digunakan  adalah  turbin  vortex,  sesuai  dengan  debit  yang  tersedia maka tiap lokasi digunakan 3 unit turbin, dan total potensi energi listrik pertahun pada dua lokasi tersebut sebesar 854.256,24 kWh atau  854,26 MWh.
Kata Kunci: Potensi energi, PLTMH Irigasi, debit

## ABSTRACT
Utilization of irrigation canals for agricultural land is carried out by utilizing the slope of the field to get the slope of the flow so as not to cause erosion, so that at certain levels in the plunge building and for tapping, a potential height can be obtained in the context of utilizing a water turbine with a design according to the required characteristics, can then be used to generate electricity. This research was conducted with the aim of knowing which locations have the potential to generate electrical power and the amount of electrical energy per year that  can  be  generated  by  PLTMH  in  the  Bajo  Irrigation  Area.  This  study  measures  the difference in water level in the waterfall building to get Head data, planting water needs data in previous studies were used to analyze the mainstay discharge using the discharge duration curve method. The results showed that measurements at 8 locations had varied water level differences, namely terjunan 1 of 1.5 meters and terjunan 2 of 1.65 meters, the type of turbine that can be used is a vortex turbine, according to the available discharge, each location 3 turbine  units  are  used,  and  the  total  potential  of  electrical  energy  per  year  at  the  two locations is 854,256.24 kWh or 854.26 MWh.
Keywords:  Energy potential, Irrigation PLTMH, debit
1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang Seiring dengan pertumbuhan pembangunan di sektor industri, ekonomi dan jumlah penduduk yang begitu pesat, maka berbanding lurus terhadap kebutuhan  energi  listrik  yang  terus mengalami meningkat. Kebutuhan listrik secara umum akan terus meningkat, yang secara  langsung  akan  mempengaruhi pasokan  listrik  yang  ada.  (Fachri  et  al., 2019).
Upaya  pemerintah  dalam  menyediakan kebutuhan energi listrik terus ditingkatkan. Dibuktikan dengan adanya realisasi  pembangunan  unit  pembangkit listrik yang telah dilakukan, baik melalui APBN,  swasta,  atau  melalui  kerjasama investasi  luar  negeri.  Namun,  apabila diperhatikan  bahwa  porsi  penggunaan energi  dalam  pembangkitan  listrik, penyediaan  listrik  masih  mengandalkan bahan-bahan  yang  bukan  terbarukan, atau dari fosil, seperti minyak bumi, batu bara  dan  gas  alam.  Selain  defisitnya cadangan  fosil  sebagai  sumber  energi listrik,  fosil  tidak  dapat  diperbarui sehingga  mengalami  kelangkaan  yang menyebabkan harga terus meningkat.
Selain  itu,  penggunaan  energi  yang dihasilkan  oleh  fosil  juga  memberi dampak  buruk  terhadap  lingkungan, seperti  polusi  akibat  gas  buang  dari penggunaanya  dan  efek  rumah  kaca akibat  pembakaran  bahan  bakar  dari fosil. Melihat kondisi tersebut, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan  berupa  peraturan  pemerintah (PP)  untuk  mereduksi  dan  menekan penggunaan  energi dari  fosil.  Salah  satu bentuk usaha pemerintah terkait mengurangi  hal  tersebut,  yaitu  dengan mengembangkan  energi  alternatif  agar tercipta  keanekaragaman  energi  sebagai sumber energi listrik.
Pemanfaatan  saluran  irigasi  untuk  lahan pertanian dilakukan dengan memanfaatkan kemiringan bidang untuk mendapatkan  kemiringan  aliran  agar
tidak menimbulkan erosi, sehingga pada level-level tertentu pada bangunan terjun dan bagi sadap dapat diperoleh ketinggian  yang  potensial  dalam  rangka pemanfaatan turbin air dengan rancangan sesuai  karakteristik  yang  dibutuhkan, selanjutnya  dapat  digunakan  untuk membangkitkan  tenaga  listrik..  (Pranoto et al., 2018).
Pembangkit  Listrik  Tenaga  Mikrohidro (PLTMH), merupakan pembangkit listrik skala  mikro  (kecil)  yang  mengandalkan air sebagai penggerak utamanya. Prinsip kerjanya  adalah  dengan  memanfaatkan energi  potensial  dari  air,  yaitu  dengan tinggi  terjun  (head)  air  dan  besar debitnya.  Secara  teknis,  pembangkit dengan  mikrohidro  menggunakan  tiga komponen  utama,  yaitu  air,  turbin  dan generator. Pembangunan PLTMH umumnya  memanfaatkan  aliran  sungai yang  memiliki  terjunan  air  yang  cukup tinggi. Adanya PLTMH dengan memanfaatkan  saluran  irigasi  sebagai sumber  penggerak  utamanya  menjadi fenomena  positif  terkait  pemanfaatan fungsi dari saluran irigasi yang selama ini hanya dianggap untuk mengairi pertanian (sawah). Tentunya membangun PLTMH tidak perlu lagi membangun bendung dan saluran penghantar, sehingga akan terjadi efisiensi dalam pembangunannya.
Berdasarkan  Departemen  Energi  & Sumber  Daya  Mineral  (2009),  kriteria kelayakan teknis PLTMH adalah  sebagai berikut:
a.  Terdapat  aliran  air,  yaitu  aliran  di sungai  atau  saluran  dan  mempunyai cukup  debit  dalam  menggerakkan turbin.
b.  Cukupnya  ketersediaan  air  sungai sepanjang  tahun  untuk  mengalirkan air  dalam  periode  musim  hujan  atau musim  kemarau  (kering),  maksimal antara 3 bulan hingga 4 bulan periode kering  setahun  dan  sisanya  periode basah.
Daerah Irigasi (DI) Bajo di Desa Rumaju, Kecamatan  Bajo,  Kabupaten  Luwu, Provinsi  Sulawesi  Selatan  adalah  irigasi teknis  yang  didesain  dengan  debit rencana  10,6  m 3 /detik.  Panjang  saluran induk  4.530  meter  dan  saluran  primer 64.220  meter,  di  sepanjang  saluran tersebut  terdapat  beberapa  bangunan terjun  dan  bangunan  bagi  sadap  dimana terdapat  beda  tinggi  permukaan  saluran. Beda  tinggi  permukaan  pada  saluran irigasi sangat berbeda dengan beda tinggi elevasi pada lokasi pembangunan PLTMH  pada  umumnya  yang berada  di daerah  pegunungan  dimana  terjunan  air sangat memungkinkan. Pada areal persawahan  di  sekitar  irigasi  ini  relatif datar  sehingga  beda  tingga  elevasi  pada bangunan terjun tersebut relatif rendah.
Namun demikian dengan debit dan beda tinggi  ( head )  pada  jaringan  irigasi tersebut diharapkan tetap memungkinkan untuk  membangkitkan  energi  listrik. Oleh  karenanya  sebelum  memanfaatkan potensi  sumber  daya  air  pada  irigasi eksisting, maka perlu mengetahui kemampuan sumber daya air pada daerah Irigasi Bajo dengan dilakukan penelitian lebih  lanjut  agar  kemudian  dapat dimanfaatkan untuk merencanakan PLTMH yang  tepat    sesuai  ketersediaan debit  air  dan  beda  tinggi  (head)  air eksisting  dalam  membangkitkan  daya listrik  pada  Daerah  Irigasi  (DI)  Bajo  di Kabupaten Luwu.

## 1.2 Rumusan Masalah
a.  Berapa  titik  lokasi  yang  berpotensi untuk  PLTMH  pada  Daerah  Irigasi Bajo,
b.  Jenis turbin apa yang dapat digunakan untuk  PLTMH  pada  Daerag  Irigasi Bajo,
c.  Berapa besar potensi energi listrik per tahun  yang  dapat  dihasilkan  oleh PLTMH pada Daerah Irigasi Bajo

## 1.3 Tujuan Penelitian
a.  Menganalisis dan menentukan berapa titik  lokasi  yang  berpotensi  untuk PLTMH pada Daerah Irigasi Bajo,
b.  Menganalisis  hubungan  debit  dan head  untuk  mengetahui  jenis  turbin yang dapat digunakan untuk PLMTH pada Daerah Irigasi Bajo, dan
c.   Menganalisis potensi energi per tahun yang  dapat  dihasilkan  oleh  PLTMH pada Daerah Irigasi Bajo.

## 2. Metode Penelitian

## 2.1 Jenis dan Sumber Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif  dan  kuantitatif.  Sumber  data yang  digunakan  pada  penelitian  ini adalah:
a. Data primer, berupa data pengukuran beda tinggi muka air (head) dan data kordinat lokasi dengan GPS
b. Data  sekunder,  berupa  data  peta lokasi  penelitian  dari Google  Earth , data  teknis  Daerah  Irigasi  Bajo  dan data  teknis  yang  diambil  dari  Dirjen SDA  Balai  Besar  Wilayah  Sungai Pompeng  di  Makassar,  data  hasil perhitungan  kebutuhan  air  irigasi yang diperoleh dari penelitian sebelumnya  di  Bajo,  yaitu  “Evaluasi Tingkat Pelayanan Bendung
Tomatoppe pada  Daerah  Irigasi  Bajo Kabupaten  Luwu”  (Anryana  et  al.,
2019).

## 2.2 Metode Analisis
Beberapa  hal  yang  dianalisis  dalam penelitian ini, yaitu:
a. Analisis debit air pada saluran irigasi
b. Analisis gaya
c. Analisis pemilihan turbin
d. Analisis potensi energi

## 2.3 Waktu dan Lokasi Penelitain
Penelitian  ini  dilakukan  pada  Daerah Irigasi  (DI)  Bajo  di  Desa  Rumaju Kemacatan  Bajo  Kabupaten  Luwu  dan jaringan  irigasi  mencakup  wilayah Kecamatan  Bajo,  Belopa,  Belopa  Utara, kamanre,  dan  Suli.  Penelitian  ini direncanakan dilaksanakan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan.

## 2.4 Standar yang Digunakan
Berikut  ini  merupakan  beberapa  standar yang digunakan dalam penelitian:
a.   Perhitungan  Debit  Andalan  Sungai dengan  Kurva  Durasi  Debit.  (BSN,
2015)
b.  Pengukuran Debit Aliran pada Saluran Terbuka Menggunakan Bangunan Ukur Tipe Pelimpah Atas. (BSN, 2015) c.  Kriteria Perencanaan Bagian Perencanaan Irigasi (KP-01) (Kementerian  PU  Direktur  Jenderal Sumber Daya Air, 2013) d.  Kriteria  Perencanaan  Bagian  Saluran (KP-03).  (Departemen  Perencanaan Umum, 1986) e.  Kriteria Perencanaan Bagian Bangunan (KP-04). (Kementerian PU Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, 2013)

## 3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Hasil Penelitian
3.1.1  Hasil  Pengukuran  Beda  Tinggi

## Muka Air
Pengukuran  dilakukan  pada  terjunan air  di  saluran  primer  dan  saluran sekunder, mulai dari lokasi terjunan 1 sampai  dengan  terjunan  8.  Hasil pengukuran  yang  telah  dihitung ditunjukkan oleh tabel 1 berikut:
Tabel 1 Hasil Pengukuran Beda Tinggi Muka Air No. Lokasi Lokasi Koordinat Ketinggian Terjunan Air (m) 1 Terjunan 1 3°22'41.88"S, 120°17'54.57"E 1,5 2 Terjunan 2 3°22'38.77" S, 120°18'1.01"E 1,65 3 Terjunan 3 3°22'39.99"S, 120°18'24.53"E 0,65 4 Terjunan 4 3°22'40.10"S, 120°18'32.49"E 0,8 5 Terjunan 5 3°22'36.40"S, 120°18'29.34"E 0,95 6 Terjunan 6 3°22'25.90"S, 120°18'47.90"E 0,87 7 Terjunan 7 3°21'57.60"S, 120°18'52.30"E 0,90 8 Terjunan 8 3°21'43.80"S, 120°19'2.80"E 0,76
Dari tabel I diketahui bahwa pengukuran beda tinggi muka air di setiap lokasi yang ditinjau  (lokasi  1  hingga  lokasi  8), dimana  beda  tinggi  muka  air  (head) efektif  minimum  yang  berpotensi  untuk
PLTMH  adalah  1,0  meter,  maka  lokasi yang  terpilih  adalah  lokasi  terjunan  1,
dan 2.

## 3.1.2 Data Debit
Data  debit  dihitung  menggunakan  data hasil  perhitungan  kebutuhan  air  irigasi dari  hasil  penelitian  sebelumnya  yaitu penelitian  Evaluasi  Tingkat  Pelayanan Bendung Tomatoppe Pada Daerah Irigasi Bajo Kabupaten Luwu, dengan menggunakan software CROPWAT 8. .
Tabel 2 Kebutuhan Pengambilan Air Pada Sumbernya Masa Tanam Periode Bulan IR (mm/hari) DR lt/dt/ha lt/dt m 3 /dt MT Padi I I II Mei 10,08 9,91 1,17 1,15 7128,33 7008,11 7,13 7,01 I II Juni 8,77 14,76 1,02 1,71 6201,93 10437,92 6,20 10,44 I II Juli 9,86 14,73 1,14 1,70 6972,75 10416,70 6,97 10,42 I II Agustus 12,37 10,18 1,43 1,18 8747,77 7199,05 8,75 7,20 I II September 13,27 18,66 1,54 2,16 9384,22 13195,90 9,38 13,20 MT Padi I I II November 10,94 10,03 1,27 1,16 7736,50 7092,97 7,74 7,09 I II Desember 11,09 16,51 1,28 1,91 7842,58 11675,47 7,84 11,68 I II Januari 10,71 9,55 1,24 1,11 7573,85 6753,53 7,57 6,75 I II Februari 10,72 13,83 1,24 1,60 7580,93 9780,24 7,58 9,78 I II Maret 10,61 14,43 1,23 1,67 7503,14 10204,55 7,50 10,20
Berdasarkan  tabel  2,  didapatkan  besar kebutuhan pengambilan air (DR), dimana  nilai  DR  yang  paling  besar ditunjukkan  pada  bulan  September periode II, sebesar 13,20 m 3 /dt, dan yang paling sedikit adalah pada bulan Januari perode II, sebesar 6,75 m 3 /dt.

## 3.2 Analisis Debit Andalan
Analisis  debit  andalan  ini  menggunakan metode Flow Duration Curve . Tujuannya adalah  untuk  mengetahui  ketersediaan debit  air  dalam  waktu  setahun.  Berikut Flow  Duration  Curve (Kurva  Durasi Debit) ditunjukkan dalam gambar 1:
Gambar 1. Kurva durasi debit ( flow duration curve )
Berdasarkan Flow  Duration  Curve tersebut  diatas,  dapat  diketahui  variasi ketersediaan debit air dalam kurun waktu satu tahun, seperti dalam tabel 3 berikut: Tabel 3 Debit dan Daya Hidrolis pada Lokasi Terjunan 1 dan Terjunan 2 Probabilitas (%) Debit (m 3 /dt) Jumlah Hari Head Eff (m) Efisiensi ( ŋ ) Daya Hidrolis (kW) Terjunan 1 Q 50% 7,74 183 1,35 0,51 52,28 Q 60% 7,57 219 51,13 Q 75% 7,13 274 48,16 Q 85% 7,01 310 47,35 Q 90% 6,97 329 47,08 Q 100% 6,20 365 41,88 Terjunan 2 Q 50% 7,74 183 1,49 0,51 57,70 Q 60% 7,57 219 56,43 Q 75% 7,13 274 53,15 Q 85% 7,01 310 52,26 Q 90% 6,97 329 51,96 Q 100% 6,20 365 46,22
Selanjutnya  nilai  debit  andalan  seperti pada  tabel  3  diatas  digunakan  sebagai dasar  untuk  menghitung  kapasitas  daya dan  energi  yang  dapat  dibangkitkan PLTMH  dengan  memperhatikan  jenis turbin yang akan digunakan.

## 3.2 Analisis Kapasitas PLTMH
Analisis kapasitas PLTMH harus didasarkan berdasarkan persamaan berikut (persamaan 1): P = g . Q . H eff . ŋ ………………… (1)
Kapasitas  daya  PLTMH  untuk  1  unit turbin pada lokasi 1 dan lokasi 2 sebesar:
P 1 = 9,81 . 2,3 . 1,35 . 0,51 =  15,53 kW P 2 = 9,81 . 2,3 . 1,49 . 0,51
=  17,15 kW
Maka, dapat direncanakan besar kapasitas  daya  PLTMH  untuk  lokasi  1, sebesar  3  x  15,53  kW  =  46,53  kW  dan
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100105 de b it ( m 3 /dt ) Probabilitas (%) Kurva Durasi Debit
besarkapasitas  daya  PLTMH  untuk lokasi  2,  sebesar  3  x  17,15  kW  =  51,43 kW.  Jadi,  total  potensi  daya  PLTMH
adalah besar daya rencana pada lokasi 1 dan  lokasi  2,  yaitu  total  sebesar  97,96 kW.

## 3.3 Analisis Produksi Energi

## Analisis kapasitas PLTMH dihitung
Tabel 4 Debit dan Daya Hidrolis pada Lokasi Terjunan 1 dan Terjunan 2 Pola Operasi Potensi Daya (kW) Jumlah Potensi Energi (kWh) Unit 1 Unit 2 Unit 3 Terjunan 1 Unit 1, 2, 3 2.981,76 2.981,76 2.075,52 8.039,04 Unit 1, 2, 3 4.099,92 4.099,92 3.281,52 11.481,36 Unit 1, 2, 3 4.472,63 4.472,63 4.026,24 12.971,52 Unit 1, 2, 3 124.488,48 124.488,48 124.488,48 373.465,44 Total 405.957,36 Terjunan 2 Unit 1, 2, 3 3.292,80 3.292,80 2.290,56 8.876,16 Unit 1, 2, 3 4.527,60 4.527,60 3.622,08 12.677,28 Unit 1, 2, 3 4.939,20 4.939,20 4.443,84 14.322,24 Unit 1, 2, 3 137.474,40 137.474,40 137.474,40 412.423,20 Total 448.298,88 Berdasarkan  tabel  4,  didapatkan  energi listrik yang dihasilkan selama satu tahun untuk  lokasi  1  (terjunan  1)  sebesar 405.957,36 kWh dan lokasi 2 (terjunan 2) sebesar 448.298,88 kWh.

## 3.4 Pembahasan
Dari data dan hasil penelitian, selanjutnya dijelaskan pembahasan beberapa hal sebagai berikut:
a. Lokasi potensi PLTMH terletak pada saluran  primer  sebelum  terdapat bangunan  bagi,  sehingga  debit  yang digunakan  adalah  debit  maksimal yaitu  jumlah  kebutuhan  air  irigasi untuk seluruh areal sawah.
b. Total  potensi  daya  PLTMH  sebesar 97,96  kW,  dapat  digunakan  sebagai sumber tenaga listrik untuk pompa air irigasi.  Untuk  pompa  air  kapasitas 10.000 liter/menit membutuhkan daya listrik  sebesar  40  kW,  sehingga dengan  daya  yang  tersedia  dapat digunakan  2  unit  pompa  air  irigasi yang dapat mengalirkan air sebanyak 20.000 liter/menit atau 0.33 m 3 /dt.
c. Potensi  energi  listrik  pada  Daerah Irigasi Bajo sebesar 854.256,24 kWh atau    854,26 MWh,  potensi  tersebut masih  dapat  ditingkatkan  apabila dilakukan pemeliharaan jaringan
irigasi  untuk meningkatkan kapasitas debit saluran.
d. Jarak  antara  lokasi  1  dan  lokasi  2 sepanjang  213  meter,  jarak  tersebut memungkinkan  untuk  digabungkan menjadi satu lokasi PLTMH sehingga akan didapatkan head yang memungkinkan  menggunakan  jenis turbin Kaplan yang memiliki efisiensi yang  lebih  tinggi,  dengan  demikian jumlah  turbin  dapat  dikurangi  dan dengan  daya  yang  lebih  tinggi.  Hal tersebut  juga  dimaksudkan  untuk mengurangi biaya pembangunan
PLTMH.

## 4. Penutup
4.1 Kesimpulan
Berikut kesimpulan dari penelitian ini: a. Hasil  pengukuran  yang  dilakukan pada  8  lokasi  terjunan  menunjukkan nilai  beda  tinggi  muka  air  yang bervariasi,  diantara  lokasi  tersebut yang memenuhi syarat dan berpotensi untuk  dikembangkan  untuk  PLTMH adalah: Terjunan 1 - Letak: Saluran primer
▪ Hulu   : B.BJ.1b
▪ Hilir   : B.BJ.1c
- Koordinat :
3°22'41.88"S, 120°17'54.57"E
- Beda tinggi muka air : 1,5 meter Terjunan 2 - Letak : Saluran primer (B.BJ.1c)
▪ Hulu   : B.BJ.1c
▪ Hilir   : B.BJ.1.
- Koordinat : 3°22'38.77" S, 120°18'1.01"E
- Beda tinggi muka air : 1,65 meter
b. Berdasarkan  tinggi  muka  air  ( head ) pada  kedua  lokasi  tersebut  diatas dengan  debit  yang  tersedia,  maka jenis  turbin  yang  dapat  digunakan adalah  turbin  vortex,  sesuai  dengan debit  yang  tersedia  maka  tiap  lokasi digunakan 3 unit turbin.
c. Energi  listrik  yang  dihasilkan  dalam satu tahun pada dua lokasi PLTMH di Daerah  Irigasi  Bajo  adalah  sebesar
854.256,24 kWh atau 854,26 MWh. 4.2 Saran Setelah melakukan penelitian ini, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi perhatian bersama dalam rangka pengembangan  fungsi  jaringan  irigasi untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), olehnya itu menyarankan hal-hal sebagai berikut:
a. Supaya  tetap  dilakukan  secara  rutin pencatatan/pengamatan  tinggi  muka air  baik  di  bendung  maupun  di jaringan  irigasi,  sehingga  pada  tahap perancanaan  dapat  lebih  ditunjang dengan data yang memadai.
b. Diharapkan  adanya  penelitian  lebih lanjut ataupun perencanaan mengenai penerapan  PLTMH  pada  jaringan irigasi di Daerah Irigasi Bajo.
c. Diharapkan  pihak  terkait  untuk melakukan  pemeriharaan  jaringan irigasi terutama pembersihan sedimen karena berpengaruh terhadap ketersediaan  debit  untuk  menunjang operasional PLTMH ke depan.

## Daftar Pustaka
Anryana, E., Prawitosari, T., & Achmad,
M. (2019). Evaluasi Tingkat Pelayanan  Bendung  Tomatoppe pada Daerah Irigasi Bajo Kabupaten Luwu. Jurnal Agritechno , 12 (2), 94–101. https://doi.org/10.20956/at.v0i0.21 7 Energi,  D.,  &  Mineral,  S.  D.  (2009). Pedoman Studi Kelayakan Hidrologi  Buku  2A. Jakarta,  Hal , 14 , 15.
Fachri,  A.,  Triastianti,  R.  D.,  & Indrawati, R. (2019). Studi Potensi Debit  dan  Tinggi  Jatuh  Air  Pada Energi  Listrik  Kawasan  Ekowisata Di Desa Sriharjo . 19 (1), 1–14.
Badan  Standarisasi  Nasional.  (2015). Pengukuran  Debit  pada  Saluran Terbuka  Menggunakan  Bangunan Ukur Tipe Pelimpah Atas. Jakarta: BSNI .
Badan  Standarisasi  Nasional.  (2015).
Perhitungan  Debit Andalan  Sungai dengan Kurva Durasi Debit. Standar Nasional Indonesia Nomor , 2015–6738.
Pranoto,  B.,  Aini,  S.  N.,  Soekarno,  H., Zukhrufiyati,  A., Al  Rasyid,  H.,  & Lestari,  S.  (2018).  Potensi  Energi Mikrohidro di Daerah Irigasi (Studi Kasus  di  Wilayah  Sungai  Serayu Opak). Jurnal Irigasi , 12 (2), 77–86.
Departemen  Pekerjaan  Umum.  (1986).
Kriteria Perencanaan Bagian Saluran KP-03 . Jakarta. Departemen  Pekerjaan  Umum.  (2013). Kriteria perencanaan bagian perencanaan jaringan irigasi KP-01. Jakarta  (ID):  Direktorat  Jendral Sumber Daya Air Direktorat Irigasi Dan Rawa . Departemen  Pekerjaan  Umum.  (2013). Standar Perencanaan Irigasi. In DJ Air,  Kriteria  Perencanaan  Bagian Bangunan KP-04 . Jakarta.