## PERENCANAAN DIMENSI SALURAN DRAINASE DALAM MENANGGULANGI BANJIR PADA KOMPLEK PERUMAHAN BEA DAN CUKAI RAWAMANGUN
Drs. Ir. LT. Simbolon dan Marta Deviana, S.Pd

## Abstrak
Perencanaan    ini    bertujuan    untuk  mendapatkan  hasil  perhitungan dimensi    saluran    drainase  (saluran  outlet)    yang    terdapat    pada    komplek perumahan    Bea  dan  Cukai    Rawamangun.  Perencanaan    dilakukan  dengan mengambil  data-data  kewilayahan  pada  daerah  komplek  perumahan  Bea  dan Cukai Rawamangun. Untuk data curah hujan  bulanan  tahunan didapat dari  tiga stasiun    penakar  curah  hujan  yaitu  :  stasiun  curah    hujan  Rawamangun,  BMG Kemayoran  dan  Halim  Perdanakusuma.  Metode    yang  digunakan  adalah  studi literatur dan  observasi  lapangan. Teknik perencanaan terdiri dari pengumpulan data-data  perencanaan,  pengolahan  data,    perhitungan    dimensi    drainase. Untuk    menentukan    dimensi  saluran  digunakan    rumus    Manning,  sedangkan untuk  intensitas  curah    hujan  dianalisa  dengan  menggunakan  rumus  Gumbel. Hasil  perhitungan  berdasarkan  analisa  intensitas  curah  hujan  dan  kemiringan lereng daerah  komplek  perumahan Bea dan Cukai, maka didapat ukuran yaitu : dimensi saluran drainase I adalah 1,07 x 1,53 meter dengan bentuk  trapesium, saluran drainase II adalah 1,22 x 2,00 meter dengan bentuk  segi empat, saluran drainase  III  adalah  1,57  x  2,06  meter  dengan  bentuk  trapesium.  Untuk  bak penampung  (sumpit)  didapat  ukuran  dimensi  40  x  15  x  5  meter  yang  dihitung berdasarkan  jumlah  volume  air  yang  masuk    ke  dalam    bak    dengan    waktu    2 jam.  Sedangkan  pompa  untuk menyedot  air digunakan 2 unit  pompa  dengan kapasitas 125 liter/detik dengan type AP 100.100.61 EX.

## Pendahuluan
Jakarta  sebagai pusat kota di Indonesia, dimana  teknologi berkembang demikian pesatnya selalu tak luput dari masalah banjir yang berkepanjangan. Jakarta  yang  dikenal  sebagai  kota  yang  sangat  sibuk,  seolah –  olah  lumpuh jika banjir datang.
Pedoman  Penanggulangan  Banjir  Departemen  Pekerjaan  Umum menyatakan  bahwa  banjir  adalah  aliran  yang  relatif  tinggi,  dan  tidak
tertampung  lagi  oleh  alur  sungai  atau  saluran.  Banjir  dan  genangan  air  yang terjadi  akibat  saluran  tidak  mampu  menampung  aliran  air.  Penyebab  lainnya adalah  masalah  saluran  drainase  yang    tidak  berfungsi    sebagaimana mestinya,  adanya  endapan-endapan  lumpur  dan    sampah  juga    rusaknya saluran-saluran drainase yang ada.
Menurut  Siswono  Yudohusodo  (1991)  pada  dasarnya    dalam  upaya pembangunan    perumahan    dan  pemukiman    harus    tetap    memperhatikan persyaratan  minimum  bagi perumahan dan pemukiman yang layak. Sasaran jangka  panjang  yang  ingin  dicapai  adalah  agar  pada  waktunya  nanti,  seluruh rakyat  Indonesia  dapat  menghuni  rumah  yang  layak  dalam  lingkungan  yang sehat dan teratur.
Komplek  perumahan  Bea  dan  Cukai  Rawamangun  merupakan  daerah yang  memiliki  permasalahan  pada  saluran  drainase  yang  ada.  Jalan  utama pada    komplek  perumahan  Bea  dan  Cukai  ini  sering mengalami  banjir. Tidak hanya  jalan,    termasuk  perumahan    disekitarnya    ikut  terendam  air.    Waduk yang  berfungsi    sebagai  kolam    tampungan  juga  meluap,  karena  saluran drainase sebagai saluran pembuang air waduk sudah tidak memadai lagi.
Karena masalah banjir di  wilayah ini sudah terjadi bertahun – tahun dan berbagai  upaya  telah  dilakukan  seperti  pengerukan  lumpur  ternyata  tidak membuahkan  hasil,  untuk  itu  maka  diperlukan  perencanaan  ulang  dimensi saluran drainase serta penggunaan instalasi  pompa pembuangan.
Yang  menjadi  pertanyaan  adalah  bagaimana  perencanaan  saluran drainase guna mengatasi masalah banjir akibat terbatasnya ruang yang ada ? bagaimana  bentuk  penanggulangan  yang  efektif  dan  tepat  guna  melihat kenyataan  bahwa  komplek  perumahan  Bea  dan  Cukai  berada  di  daerah dataran  rendah  ?  bagaimana  sistem  pemeliharaan  saluran  drainase  pada komplek  perumahan  Bea  dan  Cukai  ?  bagaimana  perencanaan  dimensi saluran  drainase  dalam  menanggulangi  banjir  pada  komplek  perumahan  Bea dan Cukai Rawamangun ?.
Berdasarkan  masalah  tersebut  maka  tujuan  pokok  perencanaan  ini adalah untuk mendapatkan hasil rencana dimensi saluran drainase, bangunan pelengkap  ( sumpit )  dan  pompa  penyedot  air  dalam  upaya  mengatasi genangan  air  dan  banjir  pada    komplek  perumahan  Bea  dan  Cukai Rawamangun Jakarta Timur.
42

## Pembahasan
Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan  air  dan  atau  ke  bangunan  resapan  buatan.  Menurut  Linsley  dan Franzini (1995) drainase adalah istilah yang dipergunakan untuk sistem-sistem bagi  penanganan  air  kelebihan.  Tiga  tugas  pokok  drainase  adalah  drainase hujan daerah perkotaan, drainase lahan, drainase jalan raya.
Prinsip  dasar  drainase  adalah  suatu  cara  untuk  menyalurkan  aliran  air yang  tidak  berguna  dari  suatu  tempat  ke  tempat  lain  melalui  sarana  saluran drainase  yang  ada  agar  air  tidak  menggenangi  tempat  tersebut  dan  agar tempat  tersebut  selalu  dalam  keadaan  kering.  Sasaran  drainase  tertuju  pada bangunan-bangunan atau daerah-daerah serta obyek-obyek yang memerlukan sistem drainase yang baik, seperti : kota, pemukiman, jalan raya, jalan kereta api,  gedung,  lapangan  olahraga,  stadion,  kolam  renang,  plasa,  daerah pertanian,  daerah  yang  selalu  tergenang  air,  bendungan,  dinding  penahan tanah dan lain-lain.
Harsoyo  Bangun  dan  I.  Suhadi  (1982)  menjelaskan  bahwa  perbaikan drainase  perlu  dilakukan  pada  daerah-daerah  : (1)  daerah  dengan  muka  air tanah yang tinggi sebagai akibat irigasi yang berlebihan atau rembesan air dari saluran, (2) daerah cekungan atau rawa dimana aliran air terhenti, (3) dataran rendah  yang merupakan  tempat  penampungan  aliran  permukaan  dari  daerah sekitarnya  yang  lebih  tinggi,  (4)  daerah  sekitar  muara  sungai  dan  wilayah pantai  yang  tergenang  air  secara  berkala  oleh  pengaruh  pasang  surut,  (5) daerah pinggir sungai yang sering mengalami peluapan air sungai.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  wilayah  perumahan  Bea  dan  Cukai dapat  dikategorikan  daerah  cekungan  atau  dataran  yang  lebih  rendah  dari daerah-daerah  disekitarnya  yang  menjadi  tempat  penampungan  aliran permukaan yang berasal dari daerah sekitarnya yang lebih tinggi.
Perencanaan dalam arti seluas-luasnya adalah suatu proses mempersiapkan  secara  sistematis  kegiatan-kegiatan  yang  akan  dilakukan untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Sedangkan perencanaan awal adalah mencakup kegiatan survey, penyelidikan dan desain. Dimensi menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah ukuran panjang, lebar, tinggi, dan luas.
Menurut  Imam  Subarkah  (1980)  perencanaan  dimensi  saluran  drainase adalah sistem drainase hujan permukaan yang merupakan bagian dari sistem
drainase keseluruhan yang melayani aliran maksimum dari hujan permukaan. Di  dalam  sistem  ini  termasuk  parit  dan  saluran tepi  jalan,  gorong-gorong  dan semua bangunan yang direncanakan dengan masa ulang 2 atau 5 tahun.
Kegiatan  prarencana  saluran  dimaksudkan  untuk  menentukan  bentuk atau  jenis  dari  saluran  yang  direncanakan.  Jenis  saluran  tersebut  terdiri  dari saluran tahan erosi, saluran peka erosi dan saluran berumput. Penentuan jenis dari  saluran  ini  harus  berdasarkan  atas  pertimbangan  dari  segi  teknis  dan ekonomi.  Pada  perencanaan  saluran  drainase  ini  direncanakan  saluran drainase yang tahan erosi dengan bentuk saluran adalah trapesium. Selain itu dipakai juga saluran segi empat. Pemilihan didasari pada pertimbangan lokasi perencanaan, dimana lahan yang tersedia terbatas.
Selain  itu  diperlukan  juga  pompa  untuk  mempercepat  pembuangan  air dari  bak  penampung  ( sumpit )  ke  saluran  outlet  guna  mengantisipasi  banjir.
Menurut  Sularso  dan  Haruo  Tahara  (2000)  pompa  adalah  suatu  mesin  atau alat  yang  digunakan  untuk memindahkan  zat  cair  dari  satu tempat ke tempat lain. Sedangkan bangunan pelengkap dalam Standar Tata Cara Perencanaan Umum  Drainase  Perkotaan  Departemen  Pekerjaan  Umum  adalah  bangunan yang  dibuat  dan  berfungsi  sebagai  pelengkap  sistem  drainase  perkotaan antara  lain  :  gorong-gorong,  pintu  air,  stasiun  pompa,  bak  penampung,  bak pengontrol dan bangunan terjunan.

## Metode Perencanaan
Metode  yang  dilakukan  adalah  studi  literatur  dan  observasi  lapangan. Dari  data  yang  diperoleh  jumlah  penduduk kelurahan  Pisangan  Timur  adalah 46.401  jiwa  dengan  luas  wilayah  mencapai  1,80  km 2 .  Luas  rawa  atau  waduk mencapai 1,3 ha. Keadaan topografi secara umum terletak pada ketinggian 11 – 13 m diatas permukaan laut. Dahulu kawasan ini adalah rawa-rawa dengan jenis  tanah  lembut  dengan  kemiringan  ke  sebelah  utara  mengarah  ke  laut Ancol. Lokasi perumahan Bea dan Cukai berada pada ketinggian antara 11 – 11,6 m diatas permukaan laut
Berdasarkan  jumlah  data  curah  hujan  yang  dapat  dianalisa  menurut metode  Gumbel  minimal  10  tahun  pengamatan,  dengan  harga  curah  hujan
tertinggi  setiap  tahunnya,  maka  data  intensitas  hujan  yang  digunakan sebanyak 14 tahun yakni dari tahun 1991 sampai dengan tahun 2004.
Teknik  perencanaan  dimensi  saluran  drainase  adalah  dengan menentukan  prarencana  saluran,  mengolah  data  curah  hujan maksimum  tahunan  dengan  rumus  Formula  Rata-rata  Aljabar, menganalisa  besarnya  curah  hujan  harian  maksimum  periode  ulang  t r tahun menggunakan  rumus  E.  J.  Gumbel, menghitung  intensitas curah hujan  menggunakan  rumus  Mononobe,  menghitung  waktu  konsentrasi dengan  menentukan  koefisien  kekasaran,  menghitung  debit  rencana menggunakan metode Rasional, menghitung dimensi saluran menggunakan  rumus  Manning,  menghitung  daya  tampung  debit  dari saluran,  menghitung  bangunan  pelengkap  ( sumpit )  serta  kebutuhan pompa.

## Hasil Perencanaan
Untuk keadaan sekarang ini saluran drainase I mempunyai dimensi 1,0 x 1,2  meter  terbuat  dari  pasangan  batu  dengan  bentuk  trapesium.    Saluran  II mempunyai dimensi 1,5 x 1,5 meter terbuat dari pasangan batu dengan bentuk segi  empat  dan  saluran  III  mempunyai  dimensi  1,5  x  1,8  meter  terbuat  dari pasangan  batu  dengan  bentuk  trapesium.  Untuk  pompa    berkapasitas  75 ltr/det dengan jumlah 1 unit,dengan dimensi sumpit 25 x 15 x 5 m.
Saluran  tersebut  sudah  tidak  memenuhi  kebutuhan  untuk  menampung dan mengalirkan air limpasan, sehingga jika musim hujan tiba maka terjadilah banjir dan genangan. Selain dikarenakan dimensi saluran yang tidak memadai lagi,  hal  ini  terjadi  juga  disebabkan  tingginya  intensitas  curah  hujan  dan luasnya daerah pengaliran disekitar lokasi perencanaan, dimana berdasarkan hasil  analisa  perhitungan  intensitas  curah  hujan  diperoleh  data  sebesar  190 mm/jam.
Maka  berdasarkan  perencanaan  yang  dilakukan  diperoleh  hasil perhitungan  saluran  I  adalah  1,07  x  1,53  meter  dengan  bentuk  saluran trapesium dan terbuat dari pasangan batu, saluran II adalah 1,22 x 2,00 meter
dengan  bentuk  saluran  segi  empat  dan  terbuat  dari  pasangan  batu  dan saluran  III  adalah  1,57  x  2,06  meter  dengan  bentuk  saluran  trapesium  dan terbuat dari pasangan batu.
Untuk  mengantisipasi  luapan  pada  waduk  akibat  aliran  air  dari  saluran inlet,  maka  digunakan  pompa  penyedot  air  berkapasitas  125  ltr/det  dengan jumlah 2 unit, dengan bak penampung ( sumpit ) berdimensi 40 x 15 x 5 m.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  perencanaan  dan  perhitungan  dimensi  saluran drainase  pada  komplek  perumahan  Bea  dan  Cukai  Rawamangun,  maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut :
1.  Daerah  komplek  perumahan  Bea  dan  Cukai  merupakan  daerah  yang mempunyai intensitas curah hujan cukup tinggi, berdasarkan analisa data yang dilakukan mencapai 190 mm/jam. Tingginya  intensitas yang terjadi ini  tidak  diukuti  dengan  saluran  yang  memadai,  sehingga  menyebabkan banjir pada saat hujan.
2.  Dari  perencanaan  saluran  yang  dilakukan  didapat  perubahan  dimensi saluran untuk saluran I sebelah kiri yang semula berdimensi 1,0 x 1,2 m diperbesar  menjadi  1,07  x  1,53  m.  Juga  untuk  saluran  II  sebelah  kanan dari 1,5 x 1,5 m diperbesar menjadi 1,22 x 2,0 m dan saluran III dari 1,5 x 1,8 m diperbesar menjadi 1,57 x 2,06 m.
3.  Untuk  mencegah  terjadinya  peluapan  pada  waduk  maka  digunakan pompa penyedot air disertai bak penampung ( sumpit ).

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  yang  telah  diuraikan,  maka  dapat  diajukan saran-saran sebagai berikut :
1.  Dalam  perencanaan  dimensi  saluran  drainase  pada  suatu  daerah, hendaknya dibuat berdasarkan debit rencana yang mungkin terjadi. Untuk itu  disarankan  untuk  menganalisa  intensitas  curah  hujan  yang  terjadi sehingga akan diperoleh hasil perhitungan dimensi saluran drainase yang dapat memenuhi kebutuhan.
2.  Untuk  lancarnya  kerja  pompa  diperlukan  pemeliharaan    secara  berkala terhadap  pompa  yang  ada.  Dan  juga  pemeliharaan  terhadap  bak penampung ( sumpit ).
3.  Perlunya  penyuluhan  kepada  masyarakat  khususnya  pada  daerah  yang dilalui  saluran  supaya  masyarakat  tidak  membuang  sampah  pada sembarang  tempat  yang  dapat  mengakibatkan  daya  tampung  saluran menjadi berkurang.

## Daftar Pustaka
Bangun, Harsoyo, dan I. Suhadi. Irigasi dan Drainase I . Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1982.
Badudu, J.S, dan Sultan M.Zain. Kamus Umum Bahasa Indonesia . Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996.
Chow, Ven Te., dan E.V. Nensi Rosalina. Hidrolika Saluran Terbuka . Jakarta : Erlangga, 1992.
Departemen Pekerjaan Umum. Pedoman Penanggulangan Banjir . Jakarta : Direktorat Jendral Pengairan, 1986.
Departemen Pekerjaan Umum. Drainase . Jakarta : Direktorat Pekerjaan Umum, 1997.
Departemen Pekerjaan Umum. Standar Tata Cara Perencanaan Hidrologi dan Hidrolika Untuk Bangunan Sungai SNI 1724-F . Jakarta : Badan Penerbit PU, 1989.
Departemen Pekerjaan Umum. Standar Tata Cara Perencanaan Umum Drainase Perkotaan SK SNI T-07-1990-F . Jakarta : Badan Penerbit PU, 1990.
Departemen Pekerjaan Umum. Standar Metode Menghitung Design Flood . Jakarta : Badan Penerbit PU, 1990.
Departemen Pekerjaan Umum. Standar Tata Cara Perencanaan Umum Drainase Perkotaan SK SNI 03-3424-1994 . Jakarta : Badan Penerbit PU, 1994.
Dewan Standarisasi Nasional. Standar Tata Cara Perencanaan Drainase Permukaan Jalan SK SNI 03-3424-1994 . Jakarta : Badan Penerbit PU,
1994.
Hendarsin, Shirley, L. Perencanaan Teknik Jalan Raya . Bandung : Politeknik Negeri Bandung, 2000.
Loebis, Joesron. Banjir Rencana Untuk Bangunan Air . Jakarta : Badan Penerbit PU, 1992.
Linsley Ray. K dan Joseph B. Franzini. Teknik Sumber Daya Air Jilid 2 . Jakarta : Erlangga, 1995.
Proyek Penyusunan Perencanaan dan Buku-buku Pedoman Pengairan Departemen Pekerjaan Umum. Pedoman Perencanaan Saluran Terbuka . Jakarta : Badan Penerbit PU, 1972.
Pangaribuan, YP. Aliran Melalui Saluran Terbuka . Jakarta : Erlangga, 1986. Ramli, Agus. Studi Perencanaan Dimensi Saluran Drainase Perkotaan Sebagai Usaha Penanggulangan Banjir . Jakarta : Universitas Negeri Jakarta, 2002.
Sukarto, Haryono. Drainase Perkotaan . Jakarta : Badan Penerbit PU, 1999.
Sudarso, Suyono. Pengembangan Wilayah Sungai . Jakarta : Badan Penerbit PU, 1978.
Sutanto dan Sidharta Kamarwah. Pedoman Drainase Jalan Raya . Jakarta : Penerbit UI, 1987.
Subarkah, Imam. Hidrologi Untuk Perencanaan Bangunan Air . Bandung : Idea Dharma, 1980.
Sosrodarsono, Suyono. Ir., dan Kensaku Takeda. Hidrologi Untuk Pengairan . Jakarta : Pradnya Paramita, 1993.
Sularso, dan Haruo Tahara. Pompa dan Kompresor . Jakarta : Pradnya Paramita, 2000.
Taslani. Analisa Efisiensi Karakteristik Pompa Terhadap Putaran Sidu . Jakarta : Universitas Bung Karno, 2003.
Tjokroamidjojo, Bintoro. Perencanaan Pembangunan . Jakarta : Gunung Agung,
1979.
Yudohusodo, Siswono. Rumah Untuk Seluruh Rakyat . Jakarta : Yayasan Padamu Negeri, 1991.