## Analisis Intensitas Energi Listrik dalam Menghemat Penggunaan Listrik di Fakultas Teknik UNG
Sardi Salim 1 , Ade Irawaty Tolago 2 , Maharani R.P. Syafii 3
Intisari—Penggunaan energi listrik di gedung-gedung pemerintahan  terkesan  kurang  memperhatikan  ketentuan penghematan energi listrik. Pada kenyataannya, banyak ruangan yang  masih  menyalakan  lampu  penerangan  pada  siang  hari meskipun  pencahayaan  ruangan  sudah  cukup  terpenuhi  oleh sinar  matahari.  Penggunaan  air  conditioner  (AC)  banyak  yang tidak  sesuai  dengan  volume  ruangan  dan  jumlah  orang  yang beraktivitas  dalam  ruangan  tersebut.  Hal  ini  menyebabkan terjadinya  pemborosan  energi  listrik.  Universitas  Negeri Gorontalo (UNG) mempunyai permasalahan dalam pemborosan energi listrik. Berdasarkan data dari bagian rumah tangga UNG, penggunaan  daya  listrik  bulan  Maret  2021  adalah 65.291.330 VA. Hal tersebut sangat membebani anggaran biaya operasional universitas (±60,30% dari dana operasional rumah tangga UNG). Tujuan penelitian ini adalah menganalisis intensitas penggunaan energi  listrik dan  menetapkan  kebijakan  penghematan penggunaan energi listrik. Studi penelitian dilakukan di Fakultas Teknik UNG. Metode penelitian yang digunakan  adalah metode analisis  audit  intensitas  konsumsi  energi  (IKE).  Tingkat pencahayaan  ruangan  sesuai  cahaya  lampu  penerangan  dan cahaya  matahari  yang  masuk  dalam  ruangan  diukur  secara langsung  dengan  lux  meter  dan  dianalisis  sesuai  ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) 6197-2011. Penggunaan energi listrik  pada  ruangan  ber-AC  maupun  tidak  ber-AC  dianalisis menggunakan metode analisis IKE. Tingkat penggunaan energis mengacu pada standar efisiensi sesuai Peraturan Menteri ESDM No.  13  Tahun  2012.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  rata- rata  23,43%  dari  233  ruangan  memiliki  intensitas  pencahayaan melebihi standar SNI. Penggunaan daya listrik pada ruangan ber- AC selama satu bulan (26 hari kerja) adalah 14,73  kWh/m 2 /bln. Berdasarkan standar efisiensi Peraturan Menteri ESDM, hal ini termasuk  pada kategori  agak boros.  Penghematan  energi listrik dilakukan  dengan  menerapkan  efisiensi  sistem  pencahayaan ruangan  dan  penggunaan  AC  dengan  daya  sesuai  standar kebutuhan kesejukan ruangan serta penerapan pola hidup hemat energi listrik.
Kata Kunci—Intensitas, Konsumsi, Energi, Listrik, Hemat Energi.

## I. P ENDAHULUAN
Sebagian  besar  pembangkit  listrik  di  Indonesia  masih menggunakan  bahan  baku  dari  sumber  energi  tak  terbarukan. Selain  itu,  masyarakat  pengguna  energi  listrik  banyak  yang tidak efisien dalam menggunakan energi listrik, baik pada skala
rumah  tangga,  keperluan  pekerjaan  kantor,  maupun  kegiatan industri  [1].  Hal  ini  menjadi  kontradiktif  karena  di  satu  sisi pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan energi listrik masyarakat,  tetapi  di  sisi  lain  banyak  masyarakat  pengguna energi  listrik  di  gedung-gedung  pemerintah  tidak  melakukan penghematan energi listrik dalam kegiatan sehari-hari.
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Energi Listrik menyatakan  bahwa  bangunan  gedung  kantor  pemerintah  di tingkat  pusat  dan  daerah  diwajibkan  melaksanakan  program hemat  energi,  baik  pada  sistem  tata  udara,  tata  cahaya,  dan penggunaan  listrik  lainnya  [2].  Dalam  upaya  menurunkan pemakaian  energi  nasional,  pemerintah  telah  mengeluarkan kebijakan konservasi energi.  Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun  2009  tentang  Konservasi  Energi  menyatakan  bahwa konservasi  energi  merupakan  upaya  secara  sistematis, terencana, dan terpadu  untuk melestarikan sumber energi  dan pemanfaatannya  secara  lebih  efisien  [3].  Disebutkan  pula bahwa  kebijakan  energi  nasional  mewajibkan  penggunaan energi  yang  lebih  besar  atau  sama  dengan  6.000 ton  oil equivalent (TOE)  per  tahun  untuk  menerapkan  ketentuan konservasi energi [3].
Fakultas  Teknik  Universitas  Negeri  Gorontalo  (FT  UNG) merupakan fakultas  yang  penggunaan energi listriknya cukup besar dibanding fakultas lain (FMIPA, FAPERTA, FSB) yang berada  di  Kampus  Baru  UNG  Kabupaten  Bone  Bolango Gorontalo.  Berdasarkan  data  bagian  Rumah  Tangga  UNG, penggunaan  energi  listrik  FT  UNG  pada  bulan  Maret  2021 adalah  sebesar  65.291.330  VA.  Penggunaan  daya  listrik tersebut  merupakan  penggunaan  daya  terbesar  dibandingkan fakultas lainnya dengan daya rata-rata 2.180.000 VA per bulan.
Berdasarkan  hal  tersebut,  pihak  Pimpinan  UNG  perlu melakukan upaya penghematan energi listrik melalui efisiensi sistem  penerangan  dan  memperkecil  daya  beban air conditioner (AC) serta peralatan listrik lainnya sesuai standar efisiensi penggunaan daya listrik yang ditetapkan pemerintah. Setiap  individu  di  seluruh  unit  kerja  wajib  menerapkan  pola hidup hemat energi listrik.
Pelaksanaan  audit  energi  merupakan  salah  satu  metode untuk  menentukan  penggunaan  energi  listrik  suatu  gedung, lebih  banyak  dikonsumsi  oleh  beban  peralatan  listrik  (AC, kulkas,  s ound  system )  atau    dikonsumsi  oleh  beban  sistem penerangan  (lampu).  Selain  itu,  melalui  audit  energi  listrik dapat diketahui bagian/unit yang penggunaan energi listriknya cukup  tinggi.  Hal  ini  penting  diketahui  agar  upaya penghematan dapat lebih efektif dilakukan. Audit energi listrik dilaksanakan  melalui  metode  analisis  intensitas  konsumsi energi (IKE).
Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan melakukan analisis audit intensitas energi listrik di gedung FT
1 Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo, Jl. B.J. Habibie Kec.  Tilongkabila  Kabupaten  Bone  Bolango  –  Gorontalo,  96554 INDONESIA (tlp.: 081288823621; email: sardi@ung.ac.id)
2,3 Jurusan  Teknik  Elektro  Fakultas  Teknik  UNG,  96554,
INDONESIA (email: 2 adeirawaty75@ung.ac.id, 3 maharanisyafii61@gmail.com)
[Diterima: 19 Januari 2022, Revisi: 26 Juni 2022]
UNG  serta  merumuskan  strategi  dan  kebijakan  dalam melakukan  penghematan  listrik  di  FT  UNG.  Penelitian  ini melakukan studi kasus penggunaan energi listrik di FT UNG.

## II. I NTENSITAS K ONSUMSI E NERGI (IKE)
IKE  adalah  suatu  besaran  energi  yang  digunakan  untuk mengetahui  penggunaan  energi  suatu  bangunan  gedung  per luas area yang dikondisikan dalam satu bulan atau satu tahun [4],  [5].  Metode  analisis  IKE  untuk  sistem  penerangan  per bulan  dan  per  tahun  menggunakan  perbandingan  antara  nilai energi  yang  digunakan  per  bulan  dan  per  tahun  sebagaimana dituliskan pada (1) dan (2).
𝐼𝐾𝐸 𝑝𝑒𝑟 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 = 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑘𝑊ℎ 𝑝𝑒𝑟 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑖
⁄ (1) 𝐼𝐾𝐸 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 = 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑘𝑊ℎ 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑖 ⁄ .  (2)
Badan  Standardisasi  Nasional  (BSN)  telah  menetapkan standar  pencahayaan  ruangan  pada  suatu  gedung.  Untuk lembaga  pendidikan  dan  perkantoran,  standar  pencahayaan ruangan  mengacu  pada  SNI  03-6197-2000  [6].  Berdasarkan standar  tersebut,  dapat  diketahui  pencahayaan  suatu  ruangan sudah terpenuhi sesuai fungsi penggunaan ruangan atau belum. Pada  Tabel  I  ditunjukkan  standar  tingkat  pencahayaan  di lembaga pendidikan dan perkantoran.

## A. Daya Pencahayaan Ruangan
Untuk  menghitung  kebutuhan  daya  dalam  suatu  sistem pencahayaan  ruangan  berdasarkan  luas  ruangan,  dapat digunakan perhitungan seperti pada (3) [7].
𝑃𝑐 = 𝑃𝑡 𝐴 (3)
dengan
Pc = daya pencahayaan ruangan (W/m 2 ),
Pt = daya yang digunakan lampu penerangan (W),
A = luas ruangan (m²).
Untuk mengetahui kebutuhan daya maksimum suatu sistem pencahayaan  ruangan,  digunakan  standar  SNI  6197-2011 seperti pada Tabel II [8].

## B. IKE untuk Ruangan Ber-AC dan Tidak Ber-AC
Untuk  ruangan  ber-AC,  perhitungan  IKE  menggunakan metode seperti pada (4).

## IKE ber-AC =
𝐾𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑠𝑖 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝐴𝐶 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐿𝑎𝑛𝑡𝑎𝑖 𝐵𝑒𝑟 𝐴𝐶 (𝑚2) + 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑠𝑖 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖−𝐾𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑠𝑖 𝐴𝐶 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐿𝑎𝑛𝑡𝑎𝑖 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑚2) . (4)
Untuk ruangan tidak ber-AC, digunakan metode IKE seperti pada (5).
𝐼𝐾𝐸 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑠𝑖 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 (𝑘𝑊ℎ)−𝐾𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑠𝑖 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝐴𝐶 (𝑘𝑊ℎ) 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐿𝑎𝑛𝑡𝑎𝑖 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑚2) .(5)
Penentuan suatu gedung berkategori efisien atau tidak dalam penggunaan  energi  mengacu  pada  standar  nilai  IKE  yang ditetapkan  sesuai  Peraturan  Menteri  ESDM  No.  13  Tahun 2012,  seperti  ditunjukkan  pada  Tabel  III.  Kebutuhan temperatur udara ruangan dan desain ruangan akan menentukan daya  AC  yang  digunakan.  Daya  AC  ditentukan  berdasarkan kondisi ruangan, yang meliputi volume ruangan, posisi ruangan terhadap  arah  matahari,  posisi  ruangan  yang  memengaruhi ruangan lain, dan sistem isolasi ruangan [9]. Satuan daya AC adalah  BTU per jam atau paard kracht (PK) atau horsepower (HP).
Untuk  menentukan  daya  AC  yang  akan  digunakan  dalam ruangan, digunakan (6) [10], [11].
𝐷𝑎𝑦𝑎 𝐴𝐶 = 𝐿 𝑥 𝑊 𝑥 𝐻 𝑥 𝐼 𝑥 𝐸 60 𝐵𝑇𝑈/ℎ (6)
dengan L adalah panjang ruangan dalam ft (1 m = 3,28 ft); W menyatakan  lebar  ruangan  (ft); H merupakan  tinggi  ruangan (ft); I bernilai  10  untuk  ruangan  berisolasi  (berada  di  lantai
T ABEL I S TANDAR T INGKAT P ENCAHAYAAN UNTUK L EMBAGA P ENDIDIKAN DAN
P ERKANTORAN Fungsi Ruangan Tingkat Pencahayaan (lux) Ruang kelas 250 Ruang perpustakaan 300 Laboratorium 500 Ruang praktek gambar 750 Kantin 200 Musholla 200 Ruang kerja/kantor 350 Ruang rapat 300 Lobi/koridor 100
Sumber: SNI 03-6197-2000. T ABEL II S TANDAR D AYA UNTUK P ENCAHAYAAN No. Ruangan Daya Maksimum Pencahayaan (W/m 2 ) 1. Ruang kelas 15 2. Ruang perpustakaan 11 3. Ruang laboratorium 13 4. Ruang komputer 12 5. Ruang kerja 12 6. Ruang gambar 20 7. Kantin 8 8. Musholla 10 9. Lobi/koridor 12 10. Toilet 7
Sumber: SNI 6197-2011.
T ABEL III S TANDAR IKE G EDUNG B ER -AC DAN T IDAK B ER -AC Gedung Ber-AC Gedung Tidak Ber-AC Sangat efisien 4,17–7,92 kWh/m 2 /bln Sangat efisien 0,84–1,67 kWh/m 2 /bln Efisien 7,92–12,08 kWh/m 2 /bln Efisien 1,67–2,50 kWh/m 2 /bln Cukup efisien 12,08–14,58 kWh/m 2 /bln Cukup efisien - Agak boros 14,58–19,17 kWh/m 2 /bln Agak boros - Boros 19,17–23,75 kWh/m 2 /bln Boros 2,50–3,34 kWh/m 2 /bln Sangat boros 23,75–37,5 kWh/m 2 /bln Sangat boros 3,34–4,17 kWh/m 2 /bln Sumber: Permen ESDM No. 13 Tahun 2012.
bawah atau terhimpit dengan ruangan lain) dan bernilai 18 jika ruangan  tidak  berisolasi  (berada  di  lantai  atas);  kemudian E bernilai  16  jika  dinding  terpanjang  menghadap  ke  utara, bernilai 17 jika dinding menghadap ke timur, bernilai 18 jika dinding  menghadap  ke  selatan,  dan  bernilai  20  jika  dinding menghadap  ke  barat.  Ketentuan  penggunaan  suhu  ruangan ditetapkan  berdasarkan  Keputusan  Menteri  Kesehatan  RI Nomor 261 Tahun 1998 [12] dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber  Daya  Mineral  RI  Nomor  14  Tahun  2012  [13],  yang mengatur standar suhu udara ruangan.

## III. M ETODOLOGI
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah observasi  dan  analisis  audit  IKE.  Analisis  audit  IKE  listrik dilakukan menggunakan teknik audit intensitas energi singkat ( walk  through  audit )  [14].  Analisis  IKE  dilakukan  untuk mengetahui  tingkat  efisiensi  penggunaan  listrik  di  fakultas. Pengukuran  intensitas  pencahayaan  dan  penggunaan  daya peralatan listrik dilakukan di seluruh ruangan gedung FT UNG. Diagram alir pelaksanaan penelitian ditunjukkan pada Gbr. 1.
A. Data Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data
Data  yang  dibutuhkan  dan  teknik  pengumpulan  data dijelaskan sebagai berikut. Data luas masing-masing ruangan di Gedung  FT  UNG  diperoleh  melalui layout gambar  proyek pembangunan gedung (proyek IDB). Luas ruangan yang tidak terdapat  dalam layout proyek  didapatkan  melalui  pengukuran secara  langsung.  Pengumpulan  data  luas  ruangan  dilakukan selama sepuluh hari. Lalu, data intensitas penerangan masing- masing  ruangan  diukur  secara  langsung  menggunakan lux meter .  Waktu  pelaksanaan  pengukuran  intensitas  cahaya dilakukan pada pagi hari (pukul 8.30), siang hari (pukul 13.30) dan sore hari (pukul 16.00). Pengukuran dilakukan di masing- masing  ruangan  pada  saat  ada  aktivitas  maupun  tidak  ada aktivitas dalam ruangan.
Data  suhu  ruangan  diukur  menggunakan  termometer  pada masing-masing ruangan ber-AC. Daya AC diukur menggunakan  tang  ampere  dan  pembacaan  spesifikasi  daya pada  AC indoor / outdoor .  Data  penggunaan  daya  peralatan listrik  lainnya  (pompa  air,  dispenser,  proyektor  LCD,  kulkas, komputer,  dan sound  system )  diperoleh  melalui  peninjauan langsung  dengan  melihat  spesifikasi  daya  masing-masing peralatan  listrik  tersebut.  Sementara  itu,  data  waktu  nyala lampu  penerangan  dan  AC  diperoleh  melalui  pengamatan waktu kerja saat lampu dan AC dinyalakan dan dimatikan.

## B. Tahapan Penelitian
Tahapan  kegiatan  penelitian  ditunjukkan  oleh  diagram  alir pada  Gbr.  1.  Penelitian  dimulai  dengan  melakukan  survei gedung dan studi literatur. Selanjutnya, dilakukan pengumpulan  data  untuk  dianalisis.  Hasil  analisis  digunakan sebagai  dasar  penetapan  kategori  tingkat  penggunaan  energi listrik.  Kebijakan  penghematan  energi  perlu  dilakukan  jika penggunaan listrik dinyatakan boros.
C. Teknik Analisis Data
Untuk  menganalisis  intensitas  pencahayaan  suatu  ruangan, telah memenuhi kebutuhan cahaya sesuai volume ruangan dan
jenis  kegiatan  yang  dilakukan  dalam  ruangan  atau  belum, intensitas  cahaya  ruangan  tersebut  diukur  terlebih  dahulu menggunakan lux meter . Mengingat penelitian ini dilakukan di gedung  kampus,  maka  standar  pencahayaan  ruangan  yang digunakan  adalah  SNI  03-6197-2000  yang  mengatur  standar tingkat  pencahayaan  untuk  lembaga  pendidikan  dan perkantoran.  Berdasarkan  perbandingan  intensitas  cahaya ruangan dengan SNI 03-6197-2000, dapat diketahui kebutuhan pencahayaan ruangan tersebut telah sesuai standar atau belum.
Kebutuhan  daya  listrik  yang  digunakan  dalam  sistem pencahayaan  ruangan  dianalisis  menggunakan  perhitungan pada  (3).  Kebutuhan  daya  maksimum  pencahayaan  ruangan ditetapkan  menggunaan  standar  SNI  6197-2011,  seperti  pada Tabel  II.  Persamaan  (4)  digunakan  untuk  menentukan  IKE gedung berdasarkan ruangan ber-AC, sedangkan (5) digunakan untuk menentukan IKE ruangan tidak ber-AC.
Penetapan  penggunaan  energi,  termasuk  dalam  kategori efisien  atau  tidak,  dilakukan  dengan  menyesuaikan  hasil perhitungan  IKE  dengan  nilai  efisiensi  penggunaan  energi listrik  sesuai  Peraturan  Menteri  ESDM  No.  13  Tahun  2012, seperti  ditunjukkan  pada  Tabel  III. Potential  saving atau potensi penghematan energi sistem tata udara ruangan ber-AC dianalisis menggunakan perhitungan pada (6).

## D. Penetapan  Dasar  Kebijakan  Penghematan  Penggunaan Energi Listrik
Sebelum memberikan rekomendasi yang akan menjadi dasar dalam  penetapan  kebijakan  penghematan  energi  listrik,  perlu ditentukan  terlebih  dahulu  faktor-faktor  penyebab  terjadinya pemborosan  energi  listrik.  Berdasarkan  data  pemborosan energi yang  diperoleh  dari  hasil  analisis  IKE  penerangan dan IKE  konsumsi  daya  ruang  ber-AC  dan  tidak  ber-AC,
Gbr. 1  Diagram alir penelitian.
diidentifikasi  faktor  penyebab  terjadinya  pemborosan  energi sebagai berikut.
• Intensitas  penerangan  dan  suhu  ruangan  yang  tidak sesuai  atau  melebihi  standar  yang  telah  ditetapkan sesuai Peraturan Menteri dan BSN.
• Kondisi  penempatan  peralatan  listrik  seperti  sakelar lampu  yang  terlalu  jauh  dari  pintu  ruangan,  sehingga orang  yang  akan  keluar  atau  meninggalkan  ruangan kesulitan  menjangkau  saklar  (untuk  mematikan  lampu ruangan).
• Kondisi stopkontak yang telah longgar atau rusak yang menyebabkan  terjadinya lost  contact ,  sehingga peralatan listrik bekerja tidak normal.
• Pola  kebiasaan  meninggalkan  ruangan  dengan  tidak terlebih dahulu mematikan lampu penerangan, AC, dan peralatan listrik lainnya.
• Penggunaan  lampu  taman  yang  tidak  menerapkan sistem  otomatis  (pada  saat  menjelang  malam  lampu penerangan otomatis akan menyala dan saat menjelang pagi lampu otomatis padam).
• Penggunaan  pompa  air  otomatis  yang  bekerja menghidupkan  dan  mematikan  pompa  air  saat penampungan air hampir kosong atau hampir penuh.
Penerapan penghematan energi listrik yang didasarkan pada hasil  audit  intensitas  konsumsi  energi  dilakukan  untuk meminimalkan  atau  meniadakan  faktor-faktor  penyebab terjadinya pemborosan energi, yaitu dengan menerapkan pola hidup hemat energi listrik.

## IV. H ASIL DAN P EMBAHASAN

## A. Kondisi dan Beban Listrik Gedung Fakultas Teknik UNG
Gedung FT UNG beralamat di Jalan B.J. Habibi Kecamatan Tilongkabila  Kabupaten  Bone  Bolango  Provinsi  Gorontalo. Gedung ini terdiri atas lima section (C2–C6) dengan konstruksi tiga  lantai.  Ruangan  C2-C6  berfungsi  sebagai  ruang  kelas, perpustakaan, laboratorium, ruang praktikum komputer, ruang praktik  gambar  (studi),  ruang  kerja/kantor,  kantin,  musholla, lobi/koridor, dan toilet.
Gedung  FT  UNG  terdiri  atas  enam  jurusan,  yaitu  Jurusan Teknik  Sipil,  Jurusan  Teknik  Elektro,  Jurusan  Teknik Informatika,  Jurusan  Teknik  Industri,  Jurusan  Teknik Arsitektur,  dan  Jurusan  Pendidikan  Seni  Rupa  dan  Desain. Gedung FT UNG dibangun pada tahun 2019 melalui bantuan dana Islamic  Development  Bank (IDB).  Penataan  lampu penerangan  di  setiap  ruangan  secara  umum  telah  disesuaikan dengan  standar  kebutuhan  intensitas  pencahayaan  ruangan sesuai  fungsinya.  Demikian  juga  dengan  pemasangan  AC  di masing-masing  ruang  kelas,  kantor,  dan  laboratorium.  Daya AC  secara  umum  telah  disesuaikan  dengan  luas  ruangan  dan fungsi  ruang  tersebut.  Sumber  listrik  utama  yang  digunakan untuk  menyuplai  gedung  FT  dan  fakultas  lainnya  di  kampus baru  UNG  untuk  seluruh  bangunan  berasal  dari  Perusahaan Listrik Negera (PLN), dengan daya sebesar 2.180 kVA
FT  UNG  mempunyai  lima  gedung  atau  lima section , yaitu Gedung C2 (untuk kegiatan administrasi fakultas dan jurusan), Gedung  C3  (untuk  perkuliahan),  Gedung  C4  (laboratorium), Gedung  C5  (laboratorium),  dan  Gedung  C6  (laboratorium).
Masing-masing  gedung  terdiri  atas  tiga  lantai  yang  terbagi menjadi  beberapa  ruangan.  Gbr.  2  menunjukkan  gedung  FT UNG. Berdasarkan hasil pengukuran beban listrik gedung FT, diperoleh daya listrik seperti disajikan pada Tabel IV.

## B. Konsumsi Daya Listrik
Konsumsi  daya  listrik  di  gedung  FT  UNG  disajikan  pada Tabel V. Konsumsi daya listrik rata-rata per hari di gedung FT UNG  sebesar  367,37  kWh.  Grafik  karakteristik  beban  harian dalam pemakaian energi listrik gedung FT UNG diperlihatkan pada Gbr. 3.

## C. Analisis Intensitas Konsumsi Energi (IKE)
Berdasarkan  gambar layout proyek  dan  hasil  pengukuran, gedung FT UNG memiliki luas total 8.909,12 m². Luas ruangan yang  tidak  menggunakan  AC  adalah  2.775,16  m²  dan  luas ruangan yang menggunakan AC adalah 6.133,97 m².
1) Analisis  IKE  Sistem  Pencahayaan: Hasil  pengukuran intensitas cahaya yang dilakukan pada jam kerja (pagi jam 8.30, siang jam 13.30, dan sore jam 16.00) adalah sebagai berikut.
Gbr. 2 Gedung Fakultas Teknik UNG.
T ABEL IV D AYA B EBAN P ENCAHAYAAN , AC, DAN P ERALATAN L ISTRIK L AINNYA DI G EDUNG FT UNG Lantai Section Daya Pencahayaan (W) Daya AC (W) Peralatan Lainnya (W) Lantai 1 C2 6.120 31.110 21.494 Lantai 2 C2 7.221 32.155 2.427 Lantai 3 C2 7.425 46.050 2.274 Lantai 1 C3 1.964 13.650 164 Lantai 2 C3 1.913 16.380 0 Lantai 3 C3 2.134 22.060 0 Lantai 1 C4 2.726 16.785 540 Lantai 2 C4 2.713 14.450 14.450 Lantai 3 C4 2.072 19.050 0 Lantai 1 C5 1.850 21.650 0 Lantai 2 C5 2.760 15.285 3.439 Lantai 3 C5 1.102 28.020 0 Lantai 1 C6 1.963 20.920 364 Lantai 2 C6 2.140 19.585 14 Lantai 3 C6 2.013 22.100 5.409 Sumber: Hasil pengukuran, 2021.
Catatan: Peralatan listrik lainnya: dispenser, kulkas, komputer, sound system , LCD, dan pompa air.
Gedung  C2,  yang  memiliki  tiga  lantai  (lantai  1,  2,  dan  3), terdiri  atas  99  ruangan,  dengan  pencahayaan  matahari  dan lampu penerangan. Hasil pengukuran intensitas cahaya ruangan gedung FT UNG menunjukkan bahwa pada pagi hari terdapat dua puluh ruangan, pada siang hari terdapat tiga puluh ruangan, dan  pada  sore  hari  terdapat  lima  ruangan  yang  intensitas pencahayaan ruangannya melebihi standar SNI 6197-2011.
Gedung C3 juga memiliki tiga lantai (lantai 1, 2, dan 3) dan terdiri  atas  33  ruangan,  dengan  pencahayaan  matahari  dan lampu  penerangan.  Hasil  pengukuran  menunjukkan  bahwa pada  pagi  hari  terdapat  tujuh  belas  ruangan,  pada  siang  hari terdapat tujuh belas ruangan, dan pada sore hari terdapat tujuh ruangan yang  intensitas pencahayaannya melebihi standar SNI 6197-2011.
Gedung C4 memiliki tiga  lantai (lantai 1, 2,  dan 3), terdiri atas  32  ruangan,  dengan  pencahayaan  matahari  dan  lampu penerangan. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa pada pagi hari terdapat dua belas ruangan, pada siang hari terdapat tujuh ruangan,  dan  pada  sore  hari  terdapat  dua  ruangan  yang pencahayaan ruangannya melebihi standar SNI 6197-2011.
Gedung C5 memiliki tiga  lantai (lantai 1, 2,  dan 3), terdiri atas  enam  belas  ruangan,  dengan  pencahayaan  matahari  dan lampu  penerangan.  Hasil  pengukuran  menunjukkan  bahwa pada pagi hari terdapat enam ruangan, pada siang hari terdapat delapan  ruangan,  dan  pada  sore  hari  tidak  terdapat  ruangan yang  intensitas  penerangannya  melebihi  standar  SNI  6197- 2011.
Gedung C6 memiliki tiga  lantai (lantai 1, 2,  dan 3), terdiri atas  33  ruangan,  dengan  pencahayaan  matahari  dan  lampu
penerangan. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa pada pagi hari terdapat dua belas ruangan, pada siang hari terdapat sebelas ruangan,  dan  pada  sore  hari  terdapat  tiga  ruangan  yang intensitas penerangannya melebihi standar SNI 6197-2011.
Grafik  jumlah  ruangan  dengan  intensitas  penerangan  tidak sesuai  atau  melebihi  SNI  6197-2011  di  gedung  FT  UNG ditunjukkan  pada  Gbr.  4.  Berdasarkan  hasil  audit  sistem pencahayaan  di  gedung  FT  UNG,  terdapat  rata-rata  23,43% dari  233  ruangan  dengan  intensitas  pencahayaan  tidak  sesuai atau melebihi standar SNI 6197-2011.
2) Analisis  IKE  Ruangan  Ber-AC: Berdasarkan  hasil analisis, luas ruangan yang menggunakan AC adalah 6.133,97 m 2 .  Total  konsumsi  energi  listrik  gedung  FT  sebesar  2.513 kWh,  dengan  total  konsumsi  energi  ruangan  ber-AC  sebesar 2.002  kWh.  Dari  analisis  IKE  ruangan  ber-AC  selama  satu bulan  (26  hari  kerja)  dengan  menggunakan  (4),  diperoleh penggunaan  energi  efektif  ruangan  ber-AC  sebesar    14,73 kWh/m 2 /bln.  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  ESDM  No.  13 Tahun  2012,  seperti  di  Tabel  III,  luas  ruangan  menggunakan AC  dengan  nilai  IKE  14,33  kWh/m 2 /bln  termasuk  kategori agak boros.
3) Analisis IKE Ruangan Tidak Ber-AC: Berdasarkan hasil analisis,  luas  ruangan  yang  tidak  menggunakan  AC  adalah 2.775,16 m 2 . Total konsumsi energi listrik gedung FT sebesar 2.513  kWh,  dengan  total  konsumsi  energi  ruangan  tidak  ber- AC  sebesar  125  kWh.  Analisis  IKE  ruangan  tidak  ber-AC selama  satu  bulan  (26  hari  kerja)  dengan  menggunakan  (5), diperoleh  penggunaan  energi  efektif  ruangan  tidak  ber-AC sebesar  4,9  kWh/m 2 /bln.  Berdasarkan  Peraturan  Menteri ESDM No. 13 Tahun 2012 pada Tabel III, luas ruangan tidak ber-AC  dengan  nilai  IKE  4,9  kWh/m 2 /bln  termasuk  kategori cukup efisien.
4) Analisis IKE Sistem Tata Udara sesuai Daya AC: Audit energi  pada  sistem  tata  udara  ruangan  dimaksudkan  untuk mengetahui tingkat kesesuaian daya AC terpasang dengan daya AC seharusnya, sesuai dengan volume ruangan dan banyaknya orang di dalam ruangan. Berdasarkan hasil audit pada gedung FT,  jumlah  ruangan  yang  daya  AC-nya  memenuhi  ketentuan dan  tidak  memenuhi  ketentuan  sebagaimana  diatur  dalam Permen  ESDM  No.  13  Tahun  2012  (Tabel  III)  ditunjukkan pada Gbr. 5.
Gbr. 3 Karakteristik beban harian pemakaian energi listrik gedung FT UNG.
T ABEL V T OTAL K ONSUMSI B EBAN L ISTRIK G EDUNG FT UNG Gedung/ Section Daya Pencahayaan (kWh) Daya AC (kWh) Daya Peralatan Lainnya (kWh) C2 114,25 718,96 58,09 C3 32,60 364,63 49,20 C4 33,15 289,00 25,11 C5 21,54 227,63 23,41 C6 31,36 402,24 41,22 Jumlah 323,90 2.002,46 197,03 Total 2.523,39 kWh Sumber: Hasil analisis, 2021. Gbr. 4 Jumlah ruangan dengan intensitas cahaya tidak sesuai SNI.
Potential  saving energi  sistem  tata  udara  ruangan  ber-AC gedung FT dianalisis menggunakan persamaan satuan daya AC ruangan  seperti  pada  (6).  Sebagai  contoh,  dianalisis potential saving di Ruang Penjaminan Mutu FT yang terletak di Gedung C2. Analisis IKE sistem tata udara sesuai daya AC dilakukan terhadap Ruang Penjaminan Mutu FT, dengan AC dioperasikan rata-rata  selama  tujuh  jam  per  hari  selama  26  hari.  Ruang Penjaminan Mutu menggunakan dua buah AC 1,5 PK dengan daya 2 × 1,365 = 2,730 kW.
Analisis potensial  saving energi  sistem  tata  udara  Ruang Penjaminan Mutu adalah sebagai berikut.
• Konsumsi daya AC terpasang = 2,730 × 7 × 26 = 496,86 kWh/bln.
• Daya  AC  sesuai  ketentuan  yang  seharusnya  dipasang untuk volume ruangan 120 m 3 adalah 1,260 kW.
• Konsumsi daya AC sesuai ketentuan = 1,260 × 7 × 26 = 229,32 kWh/bln.
• Potential saving = 496,86 – 229,32 = 267,54 kWh/bln.
Hasil analisis potential saving daya listrik untuk penggunaan AC di seluruh ruangan gedung FT UNG adalah sebagai berikut.
• Gedung C2  = 4.081 kWh/bln
• Gedung C3  = 2.636 kWh/bln
• Gedung C4  = 1.959 kWh/bln
• Gedung C5  = 2.558 kWh/bln
• Gedung C6  = 4.192 kWh/bln.
Total potential  saving daya  listrik  AC  di  gedung  FT  UNG adalah 15.426 kWh/bln.

## D. Upaya Penghematan dalam Penggunaan Energi Listrik
Berdasarkan  hasil  analisis  IKE  sebagaimana  yang  telah dibahas  sebelumnya,  terdapat  23,43%  ruangan  yang  sistem pencahayaannya  melebihi  standar  SNI.  Selain  itu,  nilai  IKE untuk  ruangan  ber-AC,  sebesar  14,33  kWh/m 2 /bln,  termasuk kategori agak boros. Beberapa penyebab terjadinya pemborosan energi listrik dapat dijelaskan sebagai berikut. Di beberapa  ruangan,  lampu penerangan  dinyalakan  semua  pada siang  hari,  walaupun  pencahayaan  ruangan  telah  memenuhi standar kebutuhan. Juga terdapat ruangan yang walaupun tidak ada  aktivitas  di  dalamnya,  lampu  tetap  dinyalakan.  Dari  sisi
penggunaan  AC,  terdapat  daya  AC  yang  melebihi  kapasitas sesuai  volume  ruangan.  AC  juga  terus  dibiarkan  menyala walaupun  di  dalam  ruangan  tidak  terdapat  aktivitas  kerja. Selain itu, pengguna ruangan belum secara sadar memadamkan lampu, AC, dan peralatan listrik lainnya saat tidak ada aktivitas atau saat meninggalkan ruangan.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  dirumuskan  beberapa  hal penting  sebagai  rekomendasi  penghematan  energi  listrik. Pertama,  pimpinan  fakultas  mengeluarkan  ketentuan  atau edaran  tata  tertib  penggunaan  ruangan,  yang  meliputi  hal-hal berikut.
• Pengguna  ruangan  wajib  mematikan  lampu,  AC,  dan peralatan listrik lainnya saat meninggalkan ruangan.
• AC  pendingin  ruangan  diatur  pada  mode  sejuk  sesuai kebutuhan  dan  luas  ruangan.  AC  yang  tidak  berfungsi baik  segera  dilaporkan  ke  bidang  perlengkapan  untuk dilakukan perbaikan.
• Pada  ruang-ruang  tertentu  (ruang  kelas)  ditempel pemberitahuan penggunaan ruangan agar jika penerangan ruangan kurang  pada siang hari,  pengguna ruangan  cukup  menyalakan  lampu  yang  sakelarnya sudah diberi tanda/label.
• Dosen,  pegawai,  dan  mahasiswa  diharapkan  selalu memperhatikan  ketentuan  penghematan  energi  listrik dan saling mengingatkan satu sama lainnya.
Kedua,  perlu  dibiasakan  agar  sebelum  meninggalkan ruangan,  pengguna  mematikan  lampu  ruangan;  kecuali  pada koridor  yang  memerlukan  penerangan  pada  malam  hari. Ketiga, setiap pengguna ruangan harus membiasakan diri untuk mematikan (mencabut konektor) komputer, TV, dan pemanas air (dispenser) sebelum meninggalkan ruangan.

## V. K ESIMPULAN
Penggunaan  energi  listrik  di  gedung  FT  UNG  dianalisis menggunakan metode analisis IKE. Hasil analisis dibandingkan dengan standar SNI dan Peraturan Menteri. Hasil menunjukkan  bahwa  terdapat  rata-rata  23,43%  ruangan  yang intensitas  penerangannya  melebihi  atau  tidak  sesuai  dengan SNI  6197-2011.  Di  beberapa  ruangan,  lampu  ruangan  tetap dinyalakan  walaupun  intensitas  cahaya  ruangan  sudah terpenuhi sesuai kebutuhan. Mengacu pada Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2012, hasil analisis IKE ruangan ber-AC, dengan nilai 14,73 kWh/m 2 /bln, termasuk dalam kategori agak boros. Total potential saving daya dengan penerapan tata udara yang  baik  (daya  AC  yang  dipasang  sesuai  volume  dan kebutuhan  kesejukan  ruangan)  adalah  15.426  kWh/bln. Langkah  penghematan  energi  listrik  dapat  dilakukan  oleh pimpinan fakultas dengan menerbitkan surat keputusan tentang tata  tertib  penghematan  energi  listrik  dan  menerapkan  pola hidup hemat energi listrik bagi seluruh civitas di lingkungan FT UNG.

## U CAPAN T ERIMA K ASIH
Ucapan terima kasih disampaikan kepada Universitas Negeri Gorontalo yang telah membiayai penelitian ini.
Gbr.  5  Grafik  jumlah  ruangan  dengan  daya  AC  sesuai  dan  tidak  sesuai ketentuan.

## K ONFLIK K EPENTINGAN
Dalam  pelaksanaan  penelitian  ini,  tidak  terdapat  konflik kepentingan,  baik  secara  pribadi  maupun  organisasi  yang memberi pesan khusus.

## K ONTRIBUSI P ENULIS
Konseptualisasi, Sardi Salim dan Ade I. Tolago; metodologi, Sardi Salim; perangkat lunak, Sardi Salim dan Maharani R.P. Syafii; validasi, Sardi Salim, Ade I. Tolago, dan Maharani R.P. Syafii;  analisis  formal,  Sardi  Salim;  investigasi,  Sardi  Salim, Ade I. Tolago, dan Maharani R.P. Syafii; sumber daya, Sardi Salim; kurasi data, Sardi Salim dan Ade I. Tolago; penulisan- penyusunan  draf  asli,  Sardi  Salim  dan  Ade  I.  Tolago; penulisan-peninjauan dan penyuntingan, Sardi Salim; visualisasi,  Sardi Salim;  pengawasan, Sardi Salim dan Ade I. Tolago;    administrasi  proyek,  Ade  I.  Tolago;  akuisisi pendanaan,  Sardi  Salim;  pelaporan,  Sardi  Salim  dan  Ade  I. Tolago.

## R EFERENSI
[1]  A.  Kumar,  dkk.,  “Electrical  Energy  Audit  in  Residential  House,” Procedia Technol. , Vol. 21, hal. 625-630, Nov. 2015.
[2]  “Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik,” Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI, No. 13, 2012.
[3]  “Konservasi Energi,” Peraturan Pemerintah RI, No. 70, 2009.
[4]  “Bangunan  Gedung  Hijau,”  Peraturan  Gubernur  DKI  Jakarta,  No.  38, 2012.
[5]  A.C.  Farhani  dan  D.  Supriyadi,  “Audit  and  Analysis  of  Energy Consumption  of  Official  Buildings  in  ITERA  Campus,” J.  Sci.,  Appl. Technol. , Vol. 2, No. 1, hal. 62-66, 2018.
[6] Prosedur  Audit  Energi  pada  Bangunan  Gedung ,  SNI  03-6196-2000, Badan Standardisasi Nasional, Jakarta, Indonesia, 2011.
[7]  F.D.  Luca,  R.  Simson,  H.  Voll,  dan  J.  Kurnitski,  “Electric  Lighting Predictions  in  the  Energy  Calculation  Methods,”  dalam Improving Energy  Efficiency  in  Commercial  Buildings  and  Smart  Communities. Springer Proceedings in Energy , P. Bertoldi, Ed., Cham, Swiss: Springer, 2020, hal. 123-141.
[8] Konservasi  Energi  pada  Sistem  Pencahayaan ,  SNI  6197-2011,  Badan Standardisasi Nasional, Jakarta, Indonesia, 2005.
[9]  K.R. Wagiman dan M.N Abdullah, “Lighting System Design According to Different Standards in an Office Building: A Technical and Economic Evaluations,” J. Phys.: Conf. Ser. , Vol. 1049, hal. 1-10, 2010.
[10]  D.M. Hall, Energy Conservation for Environmental Protection. (Summer 2020).  IGEE  102.  Pennsylvania,  AS:  PennState  College  of  Earth  and Mineral Science.
[11]  M.  Shivam,  A.  Ansari,  dan  A.  Pathak,  “Electrical  Energy  Audit  of  an Institution,” Int. J. Adv. Sci., Technol. , Vol. 29, No. 8s, hal. 4812-4828, 2020.
[12]  “Persyaratan  Kesehatan  Lingkungan  Kerja,”  Keputusan  Menteri Kesehatan RI, No. 261, 1998.
[13]  “Manajemen Energi,” Peraturan Menteri ESDM RI,  No. 14, 2012.
[14]  Suharto, “Analisis Penghematan Energi Listrik pada Rumah Sakit Umum Daerah  Dokter  Soedarso  Pontianak  Ditinjau  dari  Desain  Instalasi,” J. ELKHA , Vol. 8, No. 1, hal. 13-19, Mar. 2016.