Abstrak —Dampak  lingkungan  yang  diakibatkan  oleh pembangunan  bangunan  baru  sangatlah  besar,  sebuah bangunan akan memerlukan energi yang besar, listrik, air, dan juga  menghasilkan  limbah  dalam  jumlah  yang  cukup  besar. Untuk  mencegah  hal  tersebut,  dibutuhkan  suatu  konsep pembangunan yang memerhatikan keadaan lingkungan.Konsep  inilah  yang  dikenal  dengan  konsep  green building.  Penulisan  Tugas  Akhir  ini  dilakukan  untuk membandingkan  berdasarkan  kondisi  green  yang  ada  dalam Greenship-GBCI  dengan  keadaan  pada  gedung  Magister Manajemen  Teknologi  ITS,  dengan  cara  observasi  langsung dan  wawancara  verifikasi.  Hasil  dari  penelitian  ini  berupa perbandingan  antara  kondisi  green  yang  ada  dalam Greenship-GBCI  dengan  keadaan  pada  gedung  Magister Manajemen Teknologi ITS. Tidak seluruh kriteria menunjukkan perbedaan antara kondisi objek dengan standar Greenship-GBCI,  kriteria  yang  sama  dengan  standar Greenship-GBCI  yaitu  visual  comfort,  sedangkan  kriteria water  fixture,  thermal  comfort,  micro  climate,  pollution  of construction  activity,  environmental  tobacco  smoke  control memiliki  prosentase  sama  dengan  Greenship-GBCI  7,50 hingga 90%.
Kata  Kunci —Gedung  Magister  Manajemen  Teknologi  ITS, Green Building,  Greenship-GBCI.

## I. PENDAHULUAN
UMI  tempat  kehidupan  manusia  dan  mahluk  hidup lainnya,  kini  sedang  dihadapkan  pada  semakin menurunnya  kualitas  lingkungan  hidup.  Perpaduan antara  pembangunan,  lingkungan  hidup  dan  kependudukan, disadari  sejak  diselenggarakannya  Konferensi  untuk pembangunan  dan  Lingkungan  di  Rio  de  Janeiro-Brazil tahun  1992  yang  dikenal  dengan  KTT  Bumi.  KTT  Bumi mengahasilkan  Agenda  21  berisi  prinsip  pelaksanaan pembangunan ekonomi, sosial dan perlindungan lingkungan hidup secara berkelanjutan [1].
Dampak lingkungan yang diakibatkan oleh pembangunan  baru  sangatlah  besar,  dan  mengakibatkan perubahan  besar  dalam  lingkungan  sekitarnya.Untuk mencegah hal tersebut, dibutuhkan suatu konsep pembangunan yang memerhatikan
keadaan
lingkungan.Konsep  inilah  yang  dikenal  dengan  konsep green building [2] . Konsep Eco-Campus ,  yang  salah  satunya  mencakup penerapan  konsep green  building pun  sudah  mulai dikembangkan  di  ITS  sejak  beberapa  tahun  belakangan  ini. Mengingat  konsep green  building ini  masih  dalam perencanaan,  pastilah  masih  terdapat  gedung  yang  masih belum menerapkan konsep green building .Gedung Magister Manajemen  Teknologi  (MMT)  ITS  adalah  gedung  yang sudah relatif lama. Gedung MMT ini diduga masih jauh dari penerapan konsep green building.
Oleh  karena  itu  perlu  adanya  penelitian  tentang penerapan  kriteria green  building pada  gedung-gedung  di ITS, khususnya MMT, agar dapat  mengetahui  kriteria  yang paling penting menurut pengguna Gedung MMT ITS dalam menerapkan green building pada Gedung MMT ITS. Selain itu  juga  bisa  diketahui  hasil  perhitungan  membandingkan berdasarkan kondisi green yang ada dalam Greenship-GBCI dengan  keadaan  pada  gedung  MMT  ITS.  Penelitian green building ini akan mengacu pada standar nasional Greenship- GBCI .

## II. PENELITIAN TERDAHULU
Beberapa  penelitian  sebelumnya  telah  melakukan penelitian  mengenai green  building ,  yaitu  :  “Penilaian Kriteria  pada  Gedung  Teknik  Sipil  ITS”,  dilakukan  untuk mengukur  rating/sertifikasi sebagai tolak ukur sudah sejauh mana  tingkat green building gedung-gedung di ITS [3]. “Analisis  Kriteria  Penerapan Green  Construction Pada Proyek  Konstruksi  di  Surabaya”,  menjelaskan  tentang kriteria  yang  paling  penting  menurut    pelaku  konstruksi dalam menerapkan kriteria green construction [4].
“Identifikasi  Kriteria  Kinerja  Sustainable  Building  pada Gedung  H  ITS,  Surabaya”,  bertujuan  untuk  mendapatkan identifikasi kriteria bagi kinerja sustainable building gedung H ITS [5].
“Analisa Life Cycle Cost pada Green Building Diamond Building  Malaysia”.untuk  mengetahui  seberapa  besar  total biaya yang dikeluarkan oleh suatu bangunan yang berkonsep green building [6].

## III. METODOLOGI

## A. Konsep Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  perhitungan  untuk membandingkan berdasarkan kondisi green yang ada dalam Greenship-GBCI dengan  keadaan  pada  gedung  Magister Manajemen  Teknologi  ITS  pada  kriteria  tertentu.Mengukur keadaan  pada  gedung  Magister  Manajemen  Teknologi  ITS dengan  observasi  pengukuran  secara  langsung,  dan wawancara  untuk  verifikasi  yang  difokuskan  pada  Gedung Magister  Manajemen  Teknologi  ITS.Pengukuran  kriteria green  building  pada  penelitian  ini  hanya  dilakukan  pada kriteria yang paling utama menurut para responden. Metode yang  digunakan  untuk  mencari  kriteria  utama  yaitu  dengan survey  kuisioner  kepada  para  responden,  hasil  survey kuisioner  dianalisa  dengan  metode  mean  dan  standar deviasi.

## B. Analisa Kriteria yang Paling Menentukan
Setelah  survey  kuisioner  dilakukan,  selanjutnya  yaitu menganalisa  kriteria.  Analisa  kriteria  dilakukan  untuk

## Pengukuran Kesesuaian Kriteria Green Building Pada Gedung Magister Manajemen Teknologi ITS
Friskarindi Noor Wakhidah dan Christiono Utomo Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111
E-mail : christiono@ce.its.ac.id
B
mengidentifikasi  kriteria  apa  saja  yang  utama  dengan menggunakan pengujian mean dan standar deviasi.
Berikut  ini  merupakan  penjelasan  mean  dan  standar deviasi secara perhitungan :
Mean : Xi n (3.1) Standar Deviasi : n x² n−1
(3.2)
Langkah  selanjutnya  adalah  memasukkan  data  kedalam diagram  mean  dan  standar  deviasi.  selanjutnya  kriteria- kriteria tersebut diurutkan dari yang paling dominan dengan melihat  skor  rata-rata  tertinggi  dan  deviasi  terendah.  Untuk diagramnya dapat dilihat pada Gambar.1.
Gambar . 1. Diagram Mean-Standart Deviasi
Selanjutnya dilakukan analisa deskriptif dengan melakukan pemberian skor untuk setiap variabel agar dapat diketahui  variabel  mana  yang  paling  dominan  dan  mana yang paling kurang berpengaruh untuk diteliti.
I. Nilai mean besar, nilai standar deviasi kecil
II. Nilai mean besar, nilai standar deviasi besar
III. Nilai mean kecil, nilai standar deviasi besar
IV. Nilai mean kecil, nilai standar deviasi kecil
Setelah diketahui letak dari masing-masing variabel atau kriteria  kemudian  ditentukan  variabel  atau  kriteria  yang paling  dominan.Kuadran  1  merupakan  kriteria  yang  paling dominan.Setelah  survey  pendahuluan  selesai  di  analisa selanjutnya adalah mengukur dan meneliti lebih lanjut pada kriteria dominan.

## C. Objek Penelitian
Sebagai  objek  penelitian  kriteria green  building ini adalah  Gedung  Magister  Manajemen  Teknologi  ITS, tepatnya  pada  ruang  IKA  ITS,  lobi  lantai  1,  ruang  diskusi mahasiswa, lobi lantai 2, perpustakaan, dan toilet.

## D. Proses Penelitian
Proses penelitian pada Tugas Akhir ini dijelaskan dalam bentuk diagram alir pengerjaan [7].

## IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pemilihan Kriteria Green Building
Pemilihan  kriteria green  building yang  dianggap  paling utama  dilakukan  dengan  cara  survey  kuesioner,  kemudian mengolahnya  dengan  metode mean dan  standar  deviasi untuk mendapatkan kriteria utama.

## B. Analisa Kriteria Green Building
Dari hasil survey pendahuluan diperoleh beberapa kriteria yang dianggap paling utama, yaitu :
1. Water Fixture
2. Thermal Comfort
3. Micro Climate
4. Pollution of Construction Activity
5. Visual Comfort
6. Environmental Tobbaco Smoke Control
Dalam  penelitian  ini  pengukuran  masing-masing  kriteria dilakukan dengan cara berbeda tergantung objek pengukuran yang dilakukan.

## 1. Water Fixture
Pengukuran  dalam  kriteria  ini  dilakukan  dengan pengamatan  langsung  dan  wawancara  kepada  pihak terkait  mengenai  80%  fitur  air  pada  area  publik  yaitu toilet  gedung  Magister  Manajemen  Teknologi  ITS  yang menggunakan  fitur auto  stop, yang  dilakukan  pada  hari Kamis  22  Mei  2014  di  ruang  staf  Keuangan  Magister Manajemen Teknologi ITS.
2. Thermal Comfort
Kelembaban  relatif  udara  (RH)  dan  suhu  udara  dapat diukur  langsung  dengan  bantuan  alat,  yaitu  thermo- hygrometer.  Pada  setiap  ruangan,  pengukuran  dilakukan kurang  lebih  selama  ±60  menit  pada  setiap  ruangan. Pengukuran  ini  dilakukan  pada  waktu  pagi,  siang  dan sore hari.
3. Micro Climate
Pengukuran  dalam  kriteria  ini  dilakukan  dengan pengamatan  langsung  dan  wawancara  kepada  pihak terkait  mengenai  penggunaan green  roof sebesar  50% dari  luas  atap  yang  tidak  digunakan  untuk mechanical electrical  (ME) ,  dan  penggunaan  material  yang  nilai albedo  rata-rata  minimal  0,3  sesuai  dengan  perhitungan pada area non atap yang tertutup perkerasan. Pengukuran dilakukan  pada  hari  Kamis  22  Mei  2014  di  ruang  staf Keuangan Magister Manajemen Teknologi ITS.

## 4. Pollution of Construction Activity
Pengukuran  dalam  kriteria  ini  dilakukan  dengan pengamatan  langsung  dan  wawancara  kepada  pihak terkait  mengenai  rencana  manajemen  sampah  yang terdiri  atas  limbah  padat  dan  limbah  cair.Limbah  padat dengan  menyediakan  area  pengumpulan,  pemisah  dan sistem  pencatat.  Pencatat  dibedakan  berdasarkan  limbah padat  yang  dibuang  ke  TPA,  digunakan  kembali,  dan didaur  ulang  oleh  pihak  lain.  Limbah  cair  dengan menjaga  kualitas  seluruh  buangan  air  yang  timbul  dari aktivitas agar tidak mencemari drainase kota. Pengukuran  dilakukan  pada  hari  Kamis  22  Mei  2014  di ruang  staf  Keuangan  Magister  Manajemen  Teknologi ITS.
5. Visual Comfort
Pengukuran tingkat pencahayaan atau iluminasi dilakukan  dengan  alat  lux  meter.  Pengukuran  dilakukan di  beberapa  titik  pada  setiap  ruangan,  sehingga dihasilkan  pola  pencahayaan  dan  didapatkan    rata-rata pencahayaan pada setiap ruangan yang diukur.

## 6. Environmental Tobbaco Smoke Control
Pengukuran  dalam  kriteria  ini  dilakukan  melalui pengamatan  langsung  dan  wawancara  kepada  pihak terkait mengenai pemasangan tanda “Dilarang Merokok” di seluruh area gedung, dan tidak menyediakan area atau bangunan  khusus  merokok  di  dalam  gedung.Serta apabila  tersedia  bangunan  atau  area  merokok  di  luar gedung,  minimal  berada  pada  jarak  5  meter  dari  pintu masuk dan bukaan jendela.

## C. Hasil Penelitian
Berdasarkan pengukuran dan hasil yang telah didapatkan maka dapat di simpulkan sebagai berikut :
II III Rata-rata SD IV I 0 Mean Rata-rata Mean SD

## 1. Water Fixture
Berdasarkan  pengamatan  langsung  dan  wawancara yang  dilakukan  oleh  peneliti  kepada  pihak  terkait,  pada area  publik  yaitu  toilet  gedung  MMT  ITS  unit  fitur  air belum semua menggunakan fitur auto stop. Saat ini pada area  publik  yaitu  toilet  gedung  MMT  ITS  unit fiturairyang  sudah  menggunakan  fitur  auto  stop  hanya pada jet washer dan toilet duduk.
2. Thermal Comfort
Pengukuran  kelembaban  dan  suhu  ruangan  dilakukan pada  hari  Rabu  19  Maret  2014,  Kamis  20  Maret  2014, Jumat  21  Maret  2014,  dan  Sabtu  22  Maret  2014. Pengukuran  ini  dilakukan  dalam  3  waktu  yang  berbeda, yaitu pada pagi, siang, dan sore hari.
Analisa  kenyamanan  termal  menggunakan  grafik bioclimatic  chart ,  karena  pada  grafik  ini  terdapat    zona nyaman  ( comfort  zone ).  Hasil  pengukuran  suhu  dan kelembaban dapat dilihat pada Gambar 2, 3, dan 4.
Gambar. 2. Grafik Suhu & Kelembaban pada Pagi Hari
Gambar. 3. Grafik Suhu & Kelembaban pada Siang Hari
Gambar. 4. Grafik Suhu & Kelembaban pada  Sore Hari
Berdasarkan  kriteria green  building yang  menetapkan perencanaan kondisi termal ruangan secara umum pada suhu 25 o C  dan  kelembaban  relatif  60%,  dan  disesuaikan  dengan grafik bioclimatic dapat  dilihat  dari  ke-3  pengukuran  yang dilakukan pada waktu yang
berbeda  yaitu  pagi,  siang  dan  sore  hari,  suhu  dan kelembaban  yang  terjadi  dalam    ruangan  pada  Gedung MMT  ITS  belum  terciptanya  kondisi  kenyamanan  termal yang baik.
3. Micro Climate
Berdasarkan pengamatan langsung dan wawancara yang dilakukan  oleh  peneliti  kepada  pihak  terkait,  pada  gedung MMT  ITS  atap  yang  tidak  digunakan  untuk mechanical electrical  (ME) menggunakan  atap  non green  roof ,  dan penggunaan  material  beton  yang  nilai  albedo  kurang  dari rata-rata minimal yaitu 0,3 pada area non atap yang tertutup perkerasan. Gedung MMT ITS relatif lama dan menggunakan  atap  dan  material  yang  sudah  tersedia  dan belum melakukan perbaikan lagi.
4. Pollution of Construction Activity
Berdasarkan  pengamatan  langsung  dan  wawancara yang  dilakukan  oleh  peneliti  kepada  pihak  terkait,  pada penerapannya  Gedung  MMT  ITS  belum  melakukan manajemen  lingkungan  bangunan  yang  sesuai  dengan
kriteria,  karena  belum  memiliki  rencana  pengelolaan sampah  yaitu  Limbah  padat  dengan  menyediakan  area pengumpulan,  pemisah  dan  sistem  pencatat.  Limbah  cair dengan  menjaga  kualitas  seluruh  buangan  air  yang  timbul dari  aktivitas  agar  tidak  mencemari  drainase  kota,  menurut pihak  MMT  limbah  cair  pada  gedung  MMT  sama  seperti limbah  rumah  tangga  tidak  berbahaya  atau  mencemari drainase  kota  tidak  seperti  pada  limbah  pabrik.  Hanya sampah padat seperti kertas dikumpulkan terpisah dan dapat digunakan kembali untuk keseketariatan.
5. Visual Comfort
Pengukuran  tingkat  pencahayaan  (iluminasi)  dilakukan pada hari Rabu 19 Maret 2014, Kamis 20 Maret 2014, Jumat 21  Maret  2014,  dan  Sabtu  22  Maret  2014.  Dalam  3  waktu yang  berbeda  yaitu  pagi,  siang,  dan  sore  hari,  yang disesuaikan dengan SNI 03-6197-2000 [8]. Hasil pengukuran dapat dilihat pada Tabel 3
Tabel 1.

## Tingkat Pencahayaan pada Gedung MMT ITS
Berdasarkan  SNI  03-6197-2000  Tabel  1.  Tingkat pencahayaan  pada  area  publik  gedung  MMT  ITS  rata-rata yang diijinkan yaitu antara 100-300 lux. Peneliti melakukan penelitian  pada  tiga  waktu  yang  berbeda,  yaitu  pada  pagi, siang,  dan  sore  hari.  Berdasarkan  hasil  pengukuran  pada Gedung  MMT  ITS,  peneliti  memperoleh  nilai  rata-rata pencahayaan pada Gedung MMT ITS diperoleh nilai sebesar 265,116  lux  sesuai  dengan  tingkat  pencahayaan  yang diijinkan.
6. Environmental Tobbaco Smoke Control
Berdasarkan  pengamatan  langsung  dan  wawancara yang  dilakukan  oleh  peneliti  kepada  pihak  terkait,  pada gedung MMT ITS telah  menerapkan kriteria green building yaitu  memasang tanda  “Dilarang Merokok”  di seluruh area gedung,  dan  tidak  menyediakan  area  atau  bangunan  khusus merokok  di  dalam  gedung.  Namun  tersedia  bangunan  atau area merokok  di luar gedung berada pada jarak kurang dari 5 meter,  yaitu sekitar 3  meter dari pintu  masuk dan bukaan jendela.  Meskipun  area  khusus  merokok  di  luar  gedung berada  pada  jarak  kurang  dari  minimal  5  meter,  area  ini berdekatan dengan lobi lantai 1 yang tidak digunakan untuk penghuni  gedung  MMT  ITS,  hanya  digunakan  untuk  akses masuk  naik  ke  lantai  2,  sehingga  tidak  mengganggu  para penghuni gedung MMT ITS.
D. Pembahasan Hasil Penelitian
Setelah  dilakukan  pengukuran  dan  analisa  dari  setiap kriteria  green  building,  maka  setiap  kriteria  akan  dinilai sesuai  dengan  penerapannya.  pengukuran  ini  dilakukan dengan membandingkan kriteria Greenship-GBCI.
1. Water Fixture
Deskripsi  kriteria Green  Building dan  Penilaian  pada Gedung MMT ITS, dapat dilihat pada Gambar 5.
No HARI LANTAI RUANG
PAGI SIANG SORE 1 Ruang IKA 196 312 180 2 RUANG DISKUSI MHS 398 426 280 3 LOBI SAMPING 249 274 131 4 LOBI ATAS 387 443 130 5 RUANG BACA 274 298 243 6 Ruang IKA 178 222 183 7 RUANG DISKUSI MHS 345 322 279 8 LOBI SAMPING 247 236 132 9 LOBI ATAS 383 370 128 10 RUANG BACA 239 285 216 11 Ruang IKA 196 298 187 12 RUANG DISKUSI MHS 382 415 298 13 LOBI SAMPING 243 268 145 14 LOBI ATAS 390 342 133 15 RUANG BACA 255 367 233 16 Ruang IKA 183 256 178 17 RUANG DISKUSI MHS 357 297 268 18 LOBI SAMPING 295 217 126 19 LOBI ATAS 386 326 124 20 RUANG BACA 224 264 268 290.35 311.9 193.1 JUMAT SABTU 265.1166667 Nilai Rata-Rata Pencahayaan Nilai Rata-Rata Pencahayaan Pada Gedung MMT ITS LANTAI 1 LANTAI 2 LANTAI 1 LANTAI 2 RABU LANTAI 1 LANTAI 2 KAMIS LANTAI 1 LANTAI 2
Gambar. 5. Grafik Perbandingan Hasil Pengukuran pada Gedung MMT ITS dan Kriteria Greenship-GBCI Setelah  dilakukan  pengukuran  kriteria Water  Fixture pada Gedung MMT, maka didapatkan prosentase perbedaan dengan kriteria Greenship-GBCI sebesar 58.5%.
2. Thermal Comfort
Deskripsi  kriteria Green  Building dan  Penilaian  pada Gedung MMT ITS, dapat dilihat pada Gambar 6.
Gambar. 6. Grafik Perbandingan Hasil Pengukuran pada Gedung MMT ITS dan Kriteria Greenship-GBCI
Setelah  dilakukan  pengukuran  kriteria Thermal  Comfort pada Gedung MMT, maka didapatkan prosentase perbedaan dengan kriteria Greenship-GBCI sebesar 21.67%.
3. Micro Climate
Deskripsi  kriteria Green  Building dan  Penilaian  pada Gedung MMT ITS, dapat dilihat pada Gambar 7.
Gambar. 7. Grafik Perbandingan Hasil Pengukuran pada Gedung MMT ITS dan Kriteria Greenship-GBCI Setelah  dilakukan  pengukuran  kriteria Micro  Climate pada Gedung MMT, maka didapatkan prosentase perbedaan dengan kriteria Greenship-GBCI sebesar 7.5%.
4. Pollution of Construction Activity
Deskripsi  kriteria Green  Building dan  Penilaian  pada Gedung MMT ITS, dapat dilihat pada Gambar 8.
Gambar. 8. Grafik Perbandingan Hasil Pengukuran pada Gedung MMT ITS dan Kriteria Greenship-GBCI
Setelah  dilakukan  pengukuran  kriteria Pollution  of Construction Activity pada Gedung MMT, maka didapatkan prosentase  perbedaan  dengan  kriteria Greenship-GBCI sebesar 10%.
5. Visual Comfort
Deskripsi  kriteria Green  Building dan  Penilaian  pada Gedung MMT ITS, dapat dilihat pada Gambar 9.
Gambar. 9. Grafik Perbandingan Hasil Pengukuran pada Gedung MMT ITS dan Kriteria Greenship-GBCI Setelah  dilakukan  pengukuran  kriteria Visual  Comfort pada  Gedung  MMT,  maka  didapatkan  prosentase    sebesar 100% sesuai dengan kriteria Greenship-GBCI .

## 6. Environmental Tobbaco Smoke Control
Deskripsi  kriteria Green  Building dan  Penilaian  pada Gedung MMT ITS, dapat dilihat pada Gambar 10.
Gambar. 10. Grafik Perbandingan Hasil Pengukuran pada Gedung MMT ITS dan Kriteria Greenship-GBCI Setelah  dilakukan  pengukuran  kriteria Environmental Tobbaco  Smoke  Control pada  Gedung  MMT,  maka didapatkan prosentase perbedaan dengan kriteria Greenship- GBCI sebesar 90%.
V . KESIMPULAN
Dari  pengukuran  kriteria  green  building  yang  telah dilakukan  pada  gedung  Magister  Manajemen  Teknologi ITS, diperoleh 6 kriteria yang dianggap utama menurut para pengguna gedung MMT ITS yaitu Water Fixtures, Thermal Comfort, Micro Climate, Pollution of Construction Activity, Visual  Comfort,  dan  Environmental  Tobbaco  Smoke Control. Dapat  disimpulkan  dari  perhitungan  Tidak  seluruh kriteria  menunjukkan  perbedaan  antara  kondisi  objek dengan standar Greenship-GBCI , kriteria yang sama dengan standar Greenship-GBCI yaitu visual comfort sebesar 100%, sedangkankriteria water  fixture,  thermal  comfort,  micro climate,  pollution  of  construction  activity,  environmental tobacco  smoke  control  dibandingkan  denganGreenship- GBCI prosentasenya sebesar 7,50% hingga 90%.
DAFTAR PUSTAKA
[1] Kementerian  Lingkungan  Hidup  (2009).  Berikan  Kesempatan    pada Bumi [Online]. Available :http://www.menlh.go.id/berikankesempatanpadabumigiveearthachan ce.html>. [2] Post  The  President  (2013).  Perkembangan  Green  Building  di Indonesia. <URL:http://www.The presidentpostindonesia.com/2013/01/14/perkembangangreenbuildingd iindonesia.html> [3] Putri,  A.  dan  Utomo,  C.  Penilaian  Kriteria  Green  Building  Pada Gedung  Teknik  Sipil  ITS.Jurnal  Teknik  POMITS.  Vol.1.No.1  (Sept 2012). ISSN : 2301-9271. (Halaman D107-D112).
[4] Asawidya,  M.2011.  Analisis  Kriteria  Penerapan  Green  Contruction Pada Proyek Konstruksi di Surabaya. TA, Surabaya : ITS.
[5] Prayogo,  I.  2011.    Identifikasi  Kriteria  Kinerja  Sustainable  Building Pada Gedung H, Kampus ITS. Thesis. Surabaya : ITS.
[6] Firsani,  T.  dan  Utomo,  C  Analisa  Life  Cycle  Cost  pada  Green Building  Diamond  Building  Malaysia.  Jurnal  Teknik  POMITS. Vol.1.No.1 (Sept 2012). ISSN : 2301-9271. (Halaman D34-D39).
[7] Wakhidah,  F.  2014.  Pengukuran  Kesesuaian  Kriteria  Green  Building Pada Gedung Magister Manajemen Teknologi ITS. TA, Surabaya:ITS.
[8] Badan  Standarisasi  Nasional.  2000.    Konservasi  Energi  Pada  Sistem Pencahayaan, SNI 03-6197-2000.