Abstrak — Constructed  wetland merupakan    sistem pengolahan    terencana  atau  terkontrol  yang  telah  didesain  dan dibangun menggunakan proses alami yang  melibatkan  vegetasi, media,    dan    mikroorganisme    untuk    mengolah    air    limbah domestik.  C onstructed  wetland cocok  untuk  diterapkan  di perumahan,  sehingga  teknologi  ini  cocok  menjadi  alternatif pengolahan  limbah  domestik.  Perumahan  Sukolilo  Dian Regency (SDR)  merupakan  salah  satu  perumahan  yang  belum  memiliki IPAL  untuk  mengolah greywater, sehingga  teknologi  ini  bisa diterapkan  di  perumahan  ini  untuk  meningkatkan  kualitas sanitasi  lingkungan.  Perencanaan  sistem  IPAL  di  Perumahan SDR mempertimbangkan aspek kuantitas dan kualitas air limbah domestik  yang  dihasilkan  setiap  harinya.  Kualitas  air  limbah domestik  menunjukkan  nilai  COD  320  mg/L;  BOD  123  mg/L; dan  TSS  60  mg/L.  Sedangkan  kuantitas  air  limbah  menunjukan 453  m 3 /hari.  Kemudian  dilakukan  analisis  perhitungan  masing- masing  unit  IPAL  yang  akan  direncanakan  di  perumahan  SDR agar sesuai dengan kriteria baku mutu pergub jatim no. 72 tahun 2013. Sistem IPAL direncanakan terdiri dari unit bak ekualisasi, Subsurface  Flow  Constructed  Wetland dengan  tanaman cattail , dan  kolam  indikator.  Hasil  perencanaan  menunjukkan  efisiensi pengolahan  seluruh  sistem  untuk  COD,  BOD,  dan  TSS  masing- masing  sebesar  86%,  80%,  dan  46%,  dengan  efisiensi  tersebut effluent limbah  cari  IPAL  telah  memenuhi  baku  mutu  yang ditentukan.  Biaya  investasi  seluruh  sistem constructed  wetland diperkirakan  sebesar  Rp  5.313.310.000.  Perencanaan  ini menghasilkan panduan untuk operasional dan perawatan.
Kata  Kunci  :  contructed  wetland,  cattail  ,  greywater,  dan  IPAL perumahan

## I. PENDAHULUAN
ERTUMBUHAN penduduk di Kota Surabaya memberikan dampak  terhadap  penurunan  daya  dukung  lingkungan. Salah satu dampak dari pertumbuhan penduduk ini adalah meningkatnya  jumlah  air  limbah  domestik.  Hal  ini  membuat perlunya  dibangun  Instalasi  Pengolahan  Air  Limbah  (IPAL). Kondisi  lingkungan  di  Surabaya  membuat  pengolahan  air limbah  domestik  sebaiknya  dilakukan  secara  setempat. Pengelolaan air limbah domestik secara setempat menggunakan  teknologi  lebih  sederhana  dan  biaya  yang  lebih rendah  dibandingkan  dengan  sistem  terpusat  [1].  Pengelolaan air  limbah  domestik  secara  setempat  cocok  diterapkan  untuk kawasan perumahan.
Perumahan  Sukolilo  Dian  Regency  merupakan  salah  satu perumahan  di  Kota  Surabaya.  Limbah blackwater di perumahan  ini  diolah  dengan  tangki  septik  yang  terdapat  di masing-masing  rumah,  sedangkan  limbah greywater dibuang langsung ke selokan. Menurut UU No. 32 Tahun 2009, setiap orang  diperbolehkan  membuang  limbah  ke  media  lingkungan hidup  dengan  syarat  memenuhi  baku  mutu  lingkungan  hidup. Dari latar belakang tersebut maka diperlukan perencanaan unit Instalasi  Pengolahan  Air  Limbah  (IPAL)  di  Perumahan Sukolilo Dian Regency.
Teknologi constructed    wetland dapat  diterapkan  sebagai teknologi  pengolahan  limbah greywater di  perumahan  atau domestik  [2]. Constructed    wetland merupakan    sistem pengolahan  terencana atau terkontrol yang telah didesain dan dibangun  menggunakan  proses  alami  yang    melibatkan vegetasi,  media,  dan  mikroorganisme  untuk  mengolah  air limbah [3].  Prinsip pengolahan air limbah dengan constructed wetland dengan  mengalirkan  air  limbah    di    bawah    media sehingga  limbah  akan  diserap  melalui  akar  tanaman. Constructed    wetland merupakan  metode  pengolahan  air limbah  yang  mudah  dalam  perawatan  dan  memiliki  nilai efisiensi  yang  cukup  tinggi  [4]. Constructed  wetland dapat mendegradasi  zat  organik,nitrogen,  dan phosphorus secara serentak  [5],  sehingga constructed  wetland mampu  yang mengurangi kandungan nutrien secara signifikan. Penggunaan constructed    wetland dapat  menjadi  alternatif pengolahan air limbah domestik skala perumahan. Keuntungan yang  diperoleh  dari  sistem  ini  adalah  memperoleh  nilai efisiensi  yang  tinggi  dari  pengolahan  limbah  domestik  skala perumahan  dan  memperoleh  desain  IPAL  komunal  yang memiliki nilai estetika.

## II. GAMBARAN UMUM WILAYAH PERENCANAAN
Perencanaan  ini  akan  dilakukan  di  Perumahan  Dian Regency  yang  terletak  di  Surabaya  Timur  tepatnya  berada  di Jalan  Sukolilo  Kasih  no.  20  Kelurahan  Keputih  Kecamatan Sukolilo.  Jalan  akses  menuju  perumahan  Sukolilo  Dian Regency melalui Jalan Arief Rahman Hakim.
Perumahan  ini  terdiri  atas  rumah  berlantai  1  dan  2  lantai dengan rata-rata luas tanah setiap rumah sekitar 90 m2 hingga 200  m2.  Setiap  rumah  di  perumahan  sukolilo  dian  regency memiliki  septic  tank  untuk  mengolah  limbah  blackwater.  Air

## Desain IPAL Komunal Limbah Domestik Perumahan Sukolilo Dian Regency  dengan Teknologi Constructed Wetland
P
Dandy Prakoso dan Bieby Voijant Tangahu Jurusan Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia
e-mail : voijant@its.ac.id
effluent dari septic tank langsung di buang ke selokan/drainase bersama dengan greywater IPAL  dengan  teknologi constructed  wetland akan  didesain di lahan kosong dengan luas lahan tersedia 2100 m 2 .

## III. URAIAN PERENCANAAN

## A. Penentuan Jumlah Sampel
Sampel  merupakan  banyaknya  masyarakat  dari  populasi yang digunakan sebagai sampel. Tujuan dari penentuan jumlah sampel  untuk  mendapatkan  hasil  yang  representatif  dari  suatu populasi. Penentuan jumlah sampel dapat dihitung berdasarkan persamaan Slovin :
n =
) ( 1 PxD n  (1)
Dimana: n = Jumlah sampel P = Jumlah populasi D = Standar deviasi
B. Perhitungan Unit Constructed Wetland
Dimensi  unit constructed  wetland dipengaruhi  oleh  faktor utama  yaitu  seberapa  besar  efisiensi  pengolahan  yang diingingan.  Efisiensi  dipengaruhi  oleh  faktor  utama  yaitu seberapa lama air limbah berada pada unit constructed wetland atau biasa disebut dengan waktu tinggal hidraulik (HRT). Menurut [6]  perhitungan  waktu  detensi  di  reaktor constructed  wetland dengan  pendekatan  removal  BOD/  COD dan temperatur, dengan rumus sebagai berikut:
- Efisiensi pengolahan BOD
R BOD = in out in C C C  (2)
Dimana:  R BOD = Efisiensi pengolahan BOD C In = Konsentrasi influent (mg/L) C out = Konsentrasi effluent (mg/L)
- Waktu detensi pengolahan BOD
R BOD = HRT T HRT  ) / 8 , 22 ( (3)
Dimana: HRT = Hydraulic Residence Time (hari) T      = Temperature ( ⁰ C)
- Efisiensi pengolahan COD
R COD = in out in C C C  (4)
Dimana: R COD = Efisiensi pengolahan COD C In = Konsentrasi influent (mg/L) C out = Konsentrasi effluent (mg/L)
- Waktu detensi pengolahan COD
R COD = HRT T HRT  ) / 15 ( (5)
Dimana:  HRT = Hydraulic Residence Time (hari)
T     = Temperature ( ⁰ C)

## C. Perhitungan Evapotranspirasi dan Presipitasi
Pada  unit SSFCW terjadi  reaksi  evapotranspirasi  yang mengakibatkan  berkurangnya  kuantitas  air  dalam  unit  ini, berkurangnya  kuantitas  air  dikarenakan  tanaman  memerlukan air  dalam  jumlah  tertentu  untu  reaksi  photosyntesis.  Besarnya nilai  evapotranspirasi  dalam  suatu  tanaman  dapat  dihitungan dengan rumus sebagai berikut:
Qe = E x As                                   (6) Dimana:
Qe = debit akitbat evapotranspirasi (m 3 /hari) E   = laju evapotranspirasi tanaman (mm/hari) As = luas permukaan tanaman (m 2 )
Pada  saat  hujan  atau  presipitasi  perhitungan  peningkatan debit  akibat  presipitasi  pada  unit SSFCW dapat  dihitung dengan rumus sebagai berikut:
Q p = P x As                                    (7) Dimana:
Q p = debit akibat presipitasi (m 3 /hari) P  = hujan harian maksimum (mm/hari) As = luas permukaan tanaman (m 2 )

## D. Perhitungan Kehilangan Tekan
- Perhitungan headloss pada  pipa  bertekanan  dihitung menggunakan  rumus Hazzen-William ,  dengan  perhitungan sebagai berikut:
hf = L D C Q 85 , 1 63 , 2 . . 2785 , 0       (8)
Dimana: hf = headloss (m) Q  = debit (m 3 /s)
C  = koefisien kekasaran
L   = panjang pipa (m) - Perhitungan headloss pada  saluran  terbuka  dihitung menggunakan  rumus  manning,  dengan  perhitungan  sebagai berikut:
S = 2 3 / 2     A nvP (9)
Dimana : S = slope A = luas penampang basah (m 2 ) n = koefisien kekasaran P = keliling basah (m) v = kecepatan (m/s)
- Headloss pada  aksesoris  dihitung  menggunakan  rumus Hazzen-William , dengan perhitungan sebagai berikut:
hf =       g kv k 2 2 (10)
Dimana: hf = headloss (m)
Bak E kualisasi COD = 0 mg/L BOD = 0 mg/L TSS = 21 mg/L SSFCW COD = 320 mg/L BOD = 123 mg/L TSS = 60 mg/L COD = 274 mg/L BOD = 98 mg/L TSS = 0 mg/L COD = 320 mg/L BOD = 123 mg/L TSS = 39 mg/L Kolam Indikator Inffluent Effluent COD = 0 mg/L BOD = 0 mg/L TSS = 0 mg/L Keterangan : Removal
COD = 46 mg/L
BOD = 25 mg/L
TSS = 39 mg/L
K  = jumlah aksesoris v  = kecepatan di dalam aksesoris (m/s) g = percepatan gravitasi (9,81 m/s 2 ) - Headloss pada  media SSFCW dihitung  dengan  rumus sebagai berikut [7]:
hf = 2 . . . W h K As

## Q
(11)
Dimana: hf = headloss (m) Q = debit (m 3 /s) As= Permukaan constructed wetland ( m 2 ) K = konduktifitas hidraulik (m/d) W = lebar constructed wetland (m)
h  = kedalaman muka air (m)

## E. Perhitungan Porositas Media
Perhitungan  porositas  media  bertujuan  untuk  mengetahui volume  yang  dibutuhkan  media  dalam  suatu  unit  IPAL. Adapun perhitungan porositas media sebagai [8]:
n = % 100 x V V p (12)
Dimana: n  =  Porositas (%) Vp =  Volume poros (m 3 ) V  =  Volume total media (m 3 )

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Kualitas Air Limbah
Kualitas  air  limbah  domestik  di  Perumahan  Sukolilo  Dian Regency  diketahui  dari  hasil  analisis  sampel  air  limbah  yang diambil  di  lapangan  .  Sampling  dilakukan  sebanyak  4  kali untuk  mengetahui  tingkat  fluktuasi  kualitas    air  limbah tersebut.  Metode  sampling  yang  digunakan  adalah grab sampling dan  pengumpulan  sampel  secara conposite .  Hasil analisis kualitas air limbah sebagai berikut: TSS   = 60 mg/L COD = 320 mg/L BOD = 123 mg/L

## B. Kuantitas Air Limbah
Kuantitas  air  limbah  domestik  diperoleh  dari  sampling penggunaan  air  bersih  (PDAM)  warga.  Pemakaian air PDAM diketahui dari nomor pelanggan tiap rumah untuk kemudian di cek  melalui  website  PDAM.  Jumlah  responden  yang ditentukan  dengan  persamaan  (1)  dan  diperoleh  hasil 35 responden sebagai sampel.
Setelah  diketahui  jumlah  responden  yang  diperlukan  dapat diketahui  berapa  kuantitas  pemakaian  air  PDAM  m3/org.hari. Diperoleh  hasil  perhitungan  pemakaian  air  PDAM  rata-rata sebesar  0,190  m3/org.hari.  Selanjutnya  kuantitas  air  limbah domestik  diketahui  80%  dari  pengguanaan  air  PDAM berdasarkan  survey  langsung  di  lapangan,  dan  diketahui debit air  limbah  harian  sebesar 0,151 m3/org.hari. Perumahan SDR memiliki  kapasitas  maksimal  600  KK  dan  setiap  KK  terdiri atas  5  orang,  sehingga  bisa  diperoleh  total  debit  sebagai berikut :
Debit harian = 0,151 m 3 /org.hari x 3000 orang = 453 m 3 / hari

## C. Analisis Perencanaan dan Kesetimbangan
Perencanaan  IPAL  di  Perumahan  Sukolilo  Dian  Regency direncanakan  menggunakan Subsurface  Flow  Constructed Wetland ( SSFCW ) dengan berbagai pertimbangan aspek teknis dan  finansial.  Beberapa  kelebihan  pengolahan  air  limbah domestik menggunakan Subsurface Flow Constructed Wetland ( SSFCW )  dibandingkan  dengan  unit  lain  seperti Free  Water Surface  Constructed  Wetland ( FWSCW )  lain    dapat  dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Alternatif perbandingan unit IPAL SSFCW FWSCW - Mudah dan murah dalam operasional
- Jenis  tanaman  mudah  diganti- ganti
- Tidak  menimbulkan  bau  dan sarang  nyamuk  karena  tertutup media
- Pengaliran  air  limbah  dibawah media memberikan proteksi termal  yang  lebih  baik  terhadap fluktuasi suhu - Tidak adanya media membuat  fluktuasi  termal pada  air  limbah  menjadi tinggi - Berpotensi menimbulkan bau dan sarang nyamuk
- Peletakan  tanaman  mudah berubah akibat aliran air
Sumber: Wallace, 2006
Perbandingan  di  atas  menunjukkan  tipe Subsurface  Flow Constructed  Wetland (SSFCW) lebih cocok diterapkan dalam perencanaan ini.
Kesetimbangan  massa  polutan  dari  seluruh  pengolahan  di sistem IPAL dapat dilihat pada Gambar 1.
Pada  unit SSFCW terjadi  reaksi  evapotranspirasi  yang mengakibatkan  berkurangnya  kuantitas  air  dalam  unit  ini,  hal ini  dikarenakan  tanaman  memerlukan  air  dalam  jumlah tertentu  untu  reaksi  fotosintesis.  Sedangkan,  pada  saat  hujan atau  presipitasi  perhitungan  peningkatan  debit  akibat presipitasi pada unit SSFCW. Kesetimbangan massa air akibat
Gambar 1. Mass balance polutan dalam sistem IPAL
Inffluent SSFCW Q presipitasi = 131 m 3 /hari Qin = 453 m 3 /hari Qout = 584 m 3 /hari Enffluent Inffluent SSFCW Q evapotranspiras = 20 m 3 /hari
Qin =
453 m 3 /hari
Qout = 433 m 3 /hari
Enffluent
pengaruh  presipitasi  dan  evapotranspirasi  dihitung  dengan rumus pada persamaan dan ditampilkan pada Gambar 2 dan 3.

## D. Perencanaan Unit-unit Pengolah Air Limbah
Perencanaan  IPAL  terdiri  atas  bak  ekualisasi,  bangunan Subsurface Flow Constructed Wetland , bak penampung akhir, dan sistem pengaliran.
1) Perencanaan Pompa Pengumpan
Pompa pengumpan digunakan untuk menaikan elevasi muka air  dari manhole terakhir  Sistem  Penyaluran  Air  Lmbah (SPAL)   ke bak ekualisasi d sistem IPAL, sistem pemompaan dapat dilihat pada Gambar 4.
Berdasarkan gambar dapat diketahui kebutuhan pemompaan dari sumur pengumpul ke bak ekualisasi, sebagai berikut: Total kebutuhan head = 4 m Dari  perhitungan  tersebut  diperoleh  tipe  pompa  sebagai berikut:
- Merek          : HCP
- Tipe           : F-31
- Daya          : 750 Watt
- Debit maksimal  : 300 L/min
- Total Head      : 6,5 m (13 m max)

## 2) Perencanaan Bak Ekualisasi
Bak  ekualisasi  difungsikan  meratakan  beban  air  limbah domestik  dari  perumahan  dan  sebagai  bak  pengendap  TSS. Unit  ini  direncanakan  berbentuk  persegi  panjang  dan pengaliran  dari  bak  ekualisasi  ke  unit  berikutnya  (SSFCW) dengan  pemompaan  agar  beban  air  limbah  merata.  Adapun perhitungan  bak  ekualisasi    menggunakan  faktor  pemakaian sebagai  pembagian  debit  tiap  jam  dalam  1  hari,  faktor pemakaian maks sebesar 1,5 dan faktor pemakaian terkecil 0,3. Berdasarkan  faktor  pemakaian  tersebut  diperoleh  volume  bak dengan waktu tinggal 2 jam.
Pengaliran  dari  bak  ekualisasi  ke  unit  berikutnya menggunakan  pompa  dengan  spesifikasi  yang  sama  dengan pompa  feed,  karena  nilai  head  satatis  yang  lebih  rendah  dari sistem  sebelumnya  sehingga  pompa  dengan  spesifikasi  yang sama mampu untuk menyalurkan air ke unit berikutnya. Dari  seluruh  perhitungan  diperoleh  dimensi  bak  ekualisasi dan spesifikasi pompa sebagai berikut:
 Dimensi bak ekualisasi:
- Volume efektif   : 32 m 3
- Luas efektif     : 16 m 2
- Kedalaman air   : 2 m
- Ruang bebas      : 0,5 m
- Panjang efektif    : 4 m
- Lebar efektif    : 4 m
 Spesifikasi pompa:
- Merek          : HCP
- Tipe           : F-31
- Daya          : 750 Watt
- Debit maksimal  : 300 L/min
- Total Head      : 6,5 m (13 m max)
Gambar  denah  dan  potongan  melintang  bak  ekualisasi  dapat dilihat pada Gambar 5 dan 6.
Gambar 2. Water balance presipitasi
Gambar 4. Water balance evapotranspirasi

## Gambar 6. Potongan A-A bak ekulisasi
3) Perencanaan Unit Subsurface Flow Constructed Wetland (SSFCW)
Unit Subsurface  Flow  Constructed  Wetland ( SSFCW ) direncanakan  berbentuk  persegi  panjang  dan  terbagi  atas beberapa  kompartmen.  Pembagian  kompartmen  bertujuan untuk  meratakan  persebaran  air  dan  memudahkan  dalam perawatan  unit SSFCW .  Waktu  detensi  ( HRT )  di  unit SSCW selama  3  hari.  Tanaman  yang  digunakan  pada  unit  adalah cattail dengan  kerapatan  penanaman  dalam  1  m 2 terdapat  5 tanaman cattail [9] . Media yang digunakan pada unit ini terdiri dari bioball yang  digunakan  sebagai  media  melekatnya  akar yang tercelup air limbah dan media gravel sebagai penyangga atas  yang  berfungsi  menyangga  sisi  tanaman  yang  tidak tercelup air.
Berdasarkan  perhitungan  teoritis  diperoleh  spesifikasi  unit
SSFCW sebagai berikut:
 P kompartmen efektif    : 520 m
 L kompartmen efektif    : 3,25 m  P bangunan efektif      : 65 m  L bangunan efektif      : 26 m  Kedalaman air         : 1 m  Freeboard              : 0,5 m
 Volume media ( bioball )  : 1685 m 3
 Volume media ( gravel )  : 843 m 3
Gambar  denah  dan  potongan  melintang  unit  SSFCW  dapat dilihat pada Gambar 7 dan 8.

## 4) Perencanaan Unit Kolam Indikator
Unit  bak  penampung  digunakan  untuk  menampung  air olahan  dari  SSFCW  sebelum  dibuang  ke  badan air. Pada unit ini  tidak  terdapat  pengolahan  dan  ditentukan  waktu  detensi pada kolam ini yaitu 0,01 hari. Maka, diperoleh dimensi kolam indikator sebagai berikut:
 Volume efektif       : 5,7 m 3  Luas Efektif         : 3,8 m 2
 Kedalaman air        : 1,5 m
 Jumlah unit          : 2 unit
 Panjang tiap unit    : 2 m
 Lebar tiap unit         : 1 m
 Ketebalan tembok   : 0,3 m
 Freeboard           : 0,5 m Gambar denah dan potongan melintang unit kolam indikator dapat dilihat pada Gambar 9 dan 10
Gambar 7. Denah unit SSFCW

## Gambar 9. Denah kolam indikator

## Gambar 10. Potongan melintang kolam indikator

## 5) Perencanaan Sistem Pengaliran dan Profil Hidrolis
Sistem  pengaliran  antar  unit  menggunakan  sistem  saluran terututup  berupa  pipa.  Penentuan  dimensi  pipa  ditentukan berdasarkan  nilai headloss serendah  mungkin  namun  dengan diameter pipa yang tidak terlalu besar, supaya tidak diperlukan nilai  slope  yang  tinggi  pada  pipa  dan  mendapatkan  pipa dengan  harga  seefisien  mungkin.  Perhitungan headloss meliputi  perhitungan headloss mayor  dan  minor  pada  sistem IPAL.    Adapun  perhitungan  seluruh headloss dalam  sistem IPAL  ditampilkan dalam Tabel 2.
Tabel 2. perhitungan headloss pada sistem IPAL
Segmen HF mayor Hf minor Hf total A1 0,10 0,65 0,74 A2 0,04 0,38 0,42 A3 0,03 0,15 0,18 V. R ENCANA A NGGARAN B IAYA
Rencana anggaran biaya (RAB) digunakan untuk menentukan jumlah investasi yang diperlukan  untuk pembangunan  IPAL.  RAB  dihitung  berdasarkan  volume pekerjaan  dan  Harga  Satuan  Pokok  Kegiatan  (HSPK)  Kota Surabaya  tahun  2015  dikalikan  volume  pekerjaan.  Hasil perhitungan RAB ditampilkan dalam Tabel 3.
Tabel 3. RAB IPAL No Uraian Pekerjaan Jumlah Harga 1. Pekerjaan Persiapan Rp 20.496.200 2. Pekerjaan Beton dan Pasangan Rp 3.128.594.249 3. Pekerjaan Finishing Rp 35.971.500 4. Pekerjaan komponen penunjang IPAL Rp 2.341.247.800 Total Rp 5.526.309.749

## KESIMPULAN
Kesimpulan  dari  desain  IPAL  di  perumahan  SDR  sebagai berikut:
1. Perencanaan  IPAL  di  Perumahan  SDR  memerlukan  lahan total  sekitar  1800  m 2 ,  teridir  atas  bak  ekualisasi  (21  m 2 ), SSFCW (1685 m 2 ), dan kolam indikator (4 m 2 ).
2. IPAL  SSFCW  memiliki  efisiensi  untuk  mengolah  COD, BOD, dan TSS masing sebesar 85%,80%, dan 46%.
3. Perencanaan  IPAL  di  Perumahan  SDR  memerlukan  biaya total sebesar Rp 5.526.310.000.
UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  pihak  pengurus harian  perumahan  Sukolilo Dian Regency  yang telah bersedia memberikan  data-data  mengenai  perumahan  Sukolilo  Dian Regency.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Nurhidayat,  A.,  dan  Hermana,  J.  Strategi  Pengelolaan  Air  Limbah Domestik  Dengan  Sistem  Sanitasi  Skala  Lingkungan  Berbasis Masyarakat  Di  Kota  Batu  Jawa  Timur.  Prosiding  Seminar  Nasional Manajemen Teknologi X Program Studi MMT-ITS, Surabaya (2009)
[2] Wibisono  Gunawan,  Suswati.  Pengolahan  Limbah  Domestik  Dengan Teknologi  Taman  Tanaman  Air  (Constructed  Wetlands). Indonesian Green Technology Journal .Vol. 2 (2013)
[3] Risnawati  dan  Damanhuri.    Penyisihan  Logam  Pada  Lindi Menggunakan  Constructed  Wetland.  Bandung:  Institut  Teknologi Bandung (2009)
[4] Toscano,  Attilio.  “Modelling  Pollutant  Removal  In  A  Pilot-Scale  Two- Stage Subsurface Flow Constructed Wetlands”. Ecological Engineering. Vol 35. Page : 281-289 (2009)
[5] Rai  U.N.,  Tripathi  R.D.,  Singh  N.K.,  Upadhyay  A.K.,  Dwivedi  S., Shukla  M.K.,  Mallick  S.,  Singh  S.N.,  Nautiyal  C.S.  Constructed wetland  as  an  ecotechnological  tool  for  pollution  treatment  for conservation  of  Ganga  river. Bioresource  Technology 148.  Page  535  – 541 (2013)
[6] Akratos  Chritos  S.,  Papaspyros  John  N.E.,  Tsihrintzis  Vassilios  A.  An artificial neural network model and design equations for BOD and COD removal  prediction  in  horizontal  subsurface  flow  constructed  wetlands. Chemical Engineering Journal 143. Page 96–110 (2009)
[7] Miller Jason. Constructed WetlandsTechnology Assessment and Design Guidance. IOWA Department of Natural Resources (2007)
[8] Reed  Sherwood  C.  Subsurface  Flow  Constructed  Wetlands  For WasteWater Treatment. US EPA (1993)
[9] Stevens,  M.  Narrowleaf  Cattail  Typha  angustifolia  L.  Plant  Symbol  = TYAN.  USDA,  NRCS,  National  Plant  Data  Center  c/o  Department  of Plant Sciences, University of California, Davis ; California (2006)