## EVALUASI KAPASITAS POMPA PADA SISTEM PENIRISAN TAMBANG BATUBARA

## THE EVALUATION OF PUMP CAPACITY ON MINE DRAINAGE SYSTEM
Tomi Arnando 1)

## 1Program Studi Teknik Pertambangan Batubara Politeknik Akamigas Palembang, 30257, Indonesia
Abstract: At mine site of PT Baturona Adimulya, mining activity was conducted using conventional system with the combination of backhoe and truck so that a large basin would be formed along with the progress of the mine. In rainly season, water would swamp the mining front so that it would trigger cessation of coal mining activities. To cope with incoming  water,  a  pump  with  sufficient  amount  and  capacity  was  needed  to  pump  the  water  .  the  width  of  rain catchment area in pit 2 of PT Baturona Adimulya was 17.35 Ha. Based on the calculation of the total discharge of water entering PT Baturona Adimulya’s sump pit 2 at 5,678.88531 m 3 /day  while  the  capacity  of  the  three  ebara  150  x  125 FS4LA pump units used in PT Baturona’s 2 sump pit with total pumping discharge of 367.2 m 3 /day had not been able to control the water entering the mine. The incompatibility between the amount of incoming and pumped water was the reason foe addition of one pump unit and optimization of the operation pump. To anticipate the occurrence of puddle which a discharge of 312.0180 m 3 /hour. Keywords: Rainfall, sump, capacity, pump.
Abstrak : Pada  lokasi  tambang  PT  Baturona  Adimulya,  kegiatan  penambangan  dilakukan  menggunakan  sistem konvesional  dengan  kombinasi  antara  alat  gali  muat  (backhoe)  dan  alat  angkut  (truck)  sehingga  seiring  dengan kemajuan  tambang  akan  terbentuk  cekungan  yang  besar.  Pada  musim  penghujan  air  akan  menggenangi  front penambangan  sehingga  akan  menyebabkan  terhentinya  kegiatan  penambangan  batubara.  Untuk  menanggulangi  air yang masuk maka diperlukan pompa dengan jumlah dan kapasitas yang memadai untuk memompakan air. Luas daerah tangkapan  hujan  pada  pit  2  PT  Batuona  Adimulya  sebesar  17,35  Ha.  Berdasarkan  perhitungan  total  debit  air  yang masuk ke sump pit 2 PT Baturona Adimulya sebesar 5.678,88531 m 3 /hari sedangkan kapasitas tiga unit pompa ebara 150 x 125 FS4LA yang digunakan pada sump pit 2 PT Baturona adimulya yaitu dengan total debit pemompaan sebesar 367,2  m3/hari  belum  mampu mengendalikan  air  yang  masuk  ke  tambang.  Ketidaksesuaian  antara  besarnya  debit  air yang  masuk  besarnya  dengan  debit  air  yang  dipompakan  merupakan  dasar  diperlukannya  penambahan  satu  unit pompa dan pengoptimalan pengoperasian pompa yang telah beroperasi. Untuk mengantisipasi terjadinya genangan air yang dapat mengganggu aktifitas penambangan batubara, maka direkomendasikan untuk melakukan penambahan satu unit pompa dengan debit 312,0180 m 3 /jam. Kata Kunci : Curah Hujan, Sump , Kapasitas, Pompa.

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Penirisan tambang akan identik dengan pengontrolan  air  tanah  dan  air  permukaan bumi  yang  biasanya  mengganggu  aktifitas tambang,  baik  tambang  terbuka,  bawah  tanah maupun  batubara.  Curah  hujan  yang  tinggi menyebabkan  meningkatnya  volume  air  yang terakumulasi  pada  dasar  tambang  sehingga kegiatan penambangan menjadi terganggu dan produksi  tidak  optimal  karena  areal  kerja menjadi  tergenang  air.  Air  yang  menggenangi lokasi penambangan merupakan masalah  yang utama  bagi  perusahaan  pertambangan  karena air  yang  masuk  ke  lokasi  penambangan  dapat mengganggu aktifitas penambangan dan
mengakibatkan terhambatnya produksi. Ketika pengontrolan air permukaan maupun air tanah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan aktifitas  penggalian  batubara.  Maka  faktor- faktor  yang  perlu  dipertimbangkan  antara  lain sistem  pengontrolan  curah  hujan  rata-rata, debit air minimum maksimum kualitas air.
Penelitian  evaluasi  kapasitas  pompa pada sistem penirisan tambang telah dilaksanakan oleh Yohanes Gultom, 2013 dkk. dengan judul “Evaluasi Kapasitas Pompa pada Sistem  Penirisan  Tambang  Banko  Barat Pit 1 Timur  PT  Bukit  Asam,  Tbk.  Akan  tetapi dalam  penelitian  kali  ini  lokasi  maupun spesifikasi  pompa  yang  digunakan  berbeda dengan  penelitian  sebelumnya.  Oleh  karena
itu,  pada  penelitian  ini  akan  dilaksanakan  di PT Baturona Adimulya.
1.2. Batasan Masalah Batasan masalah yang dibahas dalam penelitian ini diantaranya : 1.  Penelitian  dilaksanakan  di sump  pit 2  PT Baturona Adimulya.
2.  Permasalahan  pompa  untuk  mengeluarkan air  dari sump ke  saluran  tambang menggunakan  pompa  ebara  150  x  125 FS4LA
1.3. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah :
1.  Menghitung  total  debit  air  yang  masuk  ke sump pit 2 PT Baturona Adimulya
2.  Mengetahui  sistem  pemompaan  yang diterapkan.
3.  Menganalisis  kapasitas  pompa  yang dibutuhkan  dalam  mengatasi  air  yang berada pada sump .
1.4. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini adalah
1.  Dapat  mengetahui  volume  air  yang  masuk ke dalam tambang.
2.  Memperkirakan  pompa  yang  sesuai  dengan hasil  perhitungan  data  curah  hujan  rencana yang akan terjadi.
3.  Dapat  menanggulangi  air  yang  masuk  ke sump .

## 2. TEORI DASAR

## 2.1. Daur Hidrologi
Siklus  hidrologi  atau  daur  hidrologi adalah  gerakan  air  laut  ke  udara,  kemudian jatuh  ke  permukaan  tanah  dan  akhirnya kembali  mengalir  ke  laut.  Air  laut  menguap karena adanya radiasi matahari menjadi awan, kemudian  awan  yang  terjadi  bergerak  ke  atas daratan karena tertiup angin. Adanya tabrakan antara butir-butir uap air akibat desakan angin menyebabkan  presipitasi.  Presipitasi  yang terjadi  berupa  hujan,  salju,  hujan  es  dan embun.  Setelah  jatuh  ke  permukaan  tanah, presipitasi akan menimbulkan limpasan permukaan  ( surface  runoff )  yang  mengalir kembali  ke  laut.  Dalam  perjalanan  menuju  ke laut  beberapa  bagian  masuk  ke  dalam  tanah ( infiltrasi )  dan  bergerak  terus  ke  bawah ( perkolasi )  ke  dalam  daerah  jenuh  ( saturated
zone )  yang  terdapat  di  bawah  permukaan  air tanah.  Air  di  dalam  daerah  ini  bergerak perlahan-lahan  melewati  akuifer  masuk  ke sungai  kemudian  ke  laut.  Air  yang  masuk  ke dalam tanah memberi hidup kepada tumbuhan dan ada di antaranya naik lewat aquifer diserap akar,  batang  dan  daun  sehingga  terjadi transpirasi.
Daur hidrologi atau daur air merupakan sirkulasi  air  yang  tidak  pernah  berhenti  dari atmosfer  ke  bumi  dan  kembali  ke  atmosfir melalui  kondensasi,  presipitasi,  evaporasi  dan transpirasi.  Pemanasan  air  laut  oleh  sinar matahari  merupakan  kunci  proses  daur hidrologi  tersebut  dapat  berjalan  secara kontinu.  Air  berevaporasi  kemudian  jatuh sebagai  presipitasi  dalam  bentuk  hujan,  salju, hujan  es,  hujan  gerimis,  atau  kabut.  Pada perjalanan  menuju  bumi,  beberapa  presipitasi dapat  berevaporasi  kembali  ke  atas,  atau langsung  jatuh  yang  kemudian  diintersepsi oleh tanaman sebelum mencapai tanah.
Transpirasi  adalah  penguapan  pada tumbuhan  melalui  bagian  bawah  daun  yaitu stomata.  Pemukaan  tanah,  sungai  dan  danau juga  mengalami  penguapan  yang  disebut evaporasi. Jika kedua proses penguapan di atas terjadi bersamaan maka disebut
evapotranspirasi.  Akhirnya  air  yang  tidak menguap  ataupun  mengalami  infiltrasi  tiba kembali  ke  laut  lewat  sungai.  Air  tanah ( groundwater )  yang  bergerak  jauh  lebih lambat keluar lewat alur-alur masuk ke sungai atau  langsung  merembes  ke  pantai.  Maka seluruh  siklus  telah  dijalani,  kemudian  akan berulang kembali.
2.1.1 Pemodelan Hidrologi Pemodelan hidrologi merupakan representasi  matematik  dari  aliran  air  dan unsur-unsur  pokok  lainnya,  baik  air  yang  di atas  ataupun  di  bawah  permukaan  tanah (Maidment, 1991). Penggunaan teknik pemodelan  dalam  penelitian  hidrologi  saat  ini terlihat  sudah  sangat  berkembang.  Penelitian Hidrologi  dapat  diartikan  sebagai  pendekatan dalam  mempelajari  hal-ihwal  air  dan  sumber daya  air  berdasarkan  konsep  daur  hidrologi dalam  suatu  sistem  DAS  dengan  komponen- komponen  penyusun  berupa  sistem  lahan,
sumber daya air dan tanah, tanaman dan sistem sosial  kemasyarakatan.  Perkembangan  teknik pemodelan  hidrologi  DAS  tersebut  didukung oleh kemajuan teknologi instrumentasi, informasi dan komunikasi, seperti instrumentasi  pengukuran,  komputasi  digital, manajemen  data  geografis,  pengindraan  jauh, komunikasi audio dan visual.
Dengan  melakukan  kajian  terhadap pemodelan  hidrologi  DAS,  diharapkan  dapat menyusun  model  hidrologi  yang  rasional, efektif,  efisien  yang  mampu  mengevaluasi dengan  cepat  serta  mampu  menduga  dampak hidrologi  dari  perubahan-perubahan  yang terjadi, baik alami maupun buatan manusia. 2.2 Catchment Area Penentuan catchment  area diperlukan untuk  mengetahui  besarnya  debit  air  yang masuk ke tambang. Catchment  area untuk  PT Baturona  Adimulya  dibatasi  hutan  yang mengelilingi  lokasi  penambangan.  Air  dari catchment  area tersebut  akan  langsung mengalir  ke  lokasi  tambang  dalam  bentuk limpasan  permukaan  dan  sebagian  lagi  akan terinfiltrasi  dan  masuk  ke  tambang  dalam bentuk rembesan air tanah.

## 2.3 Curah Hujan
Curah  hujan  adalah  banyaknya  hujan yang  terjadi  pada  suatu  daerah.  Curah  hujan merupakan  faktor  yang  sangat  penting  dalam perencanaan  pertambangan,  karena  besar kecilnya  curah  hujan  pada  suatu  daerah tambang  akan  mempengaruhi  besar  kecilnya air tambang yang harus ditanggulangi. Angka-  angka  curah  hujan  yang  diperoleh merupakan  data  yang  tidak  dapat  digunakan secara langsung untuk perencanaan pembuatan sarana  pengendalian  air  tambang,  tetapi  harus diolah  terlebih  dahulu  diolah  terlebih  dahulu untuk  mendapatkan  nilai  curah  hujan  yang lebih  akurat,  curah  hujan  merupakan  data utama  dalam  perencanaan  kegiatan  penirisan tambang terbuka.
2.3.1. Periode Ulang Hujan Soemarto, (1995) menyatakan “Periode ulang  hujan  adalah  hujan  maksimum  yang diharapkan  terjadi  pada  setiap  n  tahun.  Jika satu  data  curah hujan mencapai  harga tertentu (x) yang diperkirakan terjadi satu kali dalam n
tahun,  maka  n  tahun  dapat  dianggap  sebagai periode  ulang  dari  x”.  Perhitungan  periode ulang  dapat  dilakukan  dengan  beberapa metode,  tetapi  metode  yang  lazim  dipakai adalah  metode extreem  Gumbel atau  lebih lazim  disebut  metode Gumbel .  Penetapan periode ulang hujan sebenarnya lebih ditekankan pada masalah kebijakan dan resiko yang perlu diambil sesuai dengan perencanaan, penetapan  periode  ulang  hujan  dapat  dilihat pada tabel 2.1
Tabel 2.1 Penetapan Periode Ulang Hujan Keterangan Periode Ulang Hujan Daerah terbuka 0,5 – 2 Lereng  Lereng Tambang dan Penimbunan 5 – 10 Pemindahan Aliran Sungai 100 Penyaliran Keliling Tambang 25 Sarana Tambang 2 – 5 Sumuran Tambang 10 – 25

## 2.3.2. Daerah tangkapan Hujan
Daerah  tangkapan  hujan  ( catchment area )  adalah  luasnya  permukaan  yang  apabila terjadinya hujan, maka air hujan tersebut akan mengalir ke daerah  yang lebih rendah menuju titik  pengaliran.  Air  yang  jatuh  kepermukaan sebagian  akan  meresap  ke  dalam  tanah ( infiltrasi ),  sebagian  ditahan  oleh  tumbuhan ( intersepsi), dan  sebagian  lagi  akan  mengisi liku-liku  permukaan  bumi  dan  akan  mengalir ke tempat yang lebih rendah.

## 2.3.3. Intensitas Hujan
Intensitas  hujan  adalah  besarnya  curah hujan (mm)  yang terjadi dalam waktu tertentu (jam).
2.4  Debit  Air  yang  Masuk  ke  Lokasi Tambang
Debit  air  yang  masuk  ke  lokasi tambang  dipengaruhi  oleh  debit  limpasan, debit air tanah dan evapotranspirasi.  Sehingga dapat  diketahui  jumlah  air  yang  masuk  ke dalam tambang.

## 2.4.1.  Perhitungan  Debit  Air  Limpasan Permukaan
Debit  air  limpasan  diperoleh  dari  air hujan yang sampai dipermukaan tidak mengalami infiltrasi karena kondisi tanah yang gundul  dan  miring.  Perhitungan  debit  air limpasan  yang  masuk  kedalam pit ditentukan oleh intensitas hujan, luas catchment area , dan koefisien limpasan untuk berbagai jenis tanah.

## 2.4.2. Airtanah
Airtanah  adalah  air  yang  bergerak  di dalam tanah yang terdapat didalam ruang antar butir-butir tanah yang meresap ke dalam tanah dan bergabung membentuk lapisan tanah yang disebut akuifer (Sosrodarsono,  1993).  Lapisan yang  mudah  dilalui  oleh  air  tanah  disebut lapisan permeable ,  seperti  lapisan  yang terdapat pada pasir atau kerikil.
2.4.3. Evaporasi
Evaporasi  adalah  proses  perubahan molekul di dalam keadaan cair (contohnya air) dengan  spontan  menjadi  gas  (contohnya  uap air).  Proses  ini  adalah  kebalikan  dari kondensasi. Umumnya penguapan dapat dilihat dari lenyapnya cairan secara berangsur- angsur  ketika  terpapar  pada  gas  dengan volume signifikan.
Beberapa  faktor  yang  mempengaruhi evaporasi  yaitu  kondisi  klimatologi,  yang meliputi  :  radiasi  matahari, temperatur udara, kelembaban udara, dan kecepatan angin. a. Radiasi matahari
Radiasi  matahari  merupakan  sumber  utama panas  dan  mempengaruhi  jumlah  evaporasi  di atas  permukaan  bumi,  yang  tergantung  letak pada  garis  lintang  dan  musim.  Radiasi matahari  di  suatu  lokasi  bervariasi  sepanjang tahun, yang tergantung pada letak lokasi (garis lintang) dan deklinasi matahari.
b. Temperatur Temperatur udara  pada  permukaan  evaporasi sangat berpengaruh terhadap evaporasi. Semakin  tinggi temperatur semakin  besar kemampuan udara untuk menyerap uap air. c. Kelembaban udara
Udara lembab merupakan campuran dari udara kering  dan  uap  air.  Apabila  jumlah  uap  air yang masuk ke udara semakin banyak, tekanan uapnya  juga  semakin  tinggi.  Akibatnya
perbedaan  tekanan  uap  semakin  kecil,  yang menyebabkan  berkurangnya  laju  penguapan. Apabila  udara  di  atas  permukaan  air  sudah jenuh  uap  air  tekanan  udara  telah  mencapai tekanan  uap  jenuh,  di  mana  pada  saat  itu penguapan terhenti. Kelembaban udara dinyatakan dengan kelembaban relatif. d. Kecepatan angin
Kecepatan  angin  merupakan  faktor  penting dalam  evaporasi.  Di  daerah  terbuka  dan banyak  angin,  penguapan  akan  lebih  besar daripada  di  daerah  yang  terlindung  dan  udara diam.

## 2.5 Saluran Tambang
Pembuatan  saluran  tambang  dilakukan untuk  menampung  air  limpasan  permukaan. Saluran ini juga digunakan untuk mengalirkan air hasil pemompaan keluar area penambangan (sungai). Saluran ini harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut (Suwardi, 2004).
a.  Mempunyai  dimensi  yang  sesuai  dengan debit aliran air.
b. Mempunyai ruang jagaan yang cukup untuk mengantisipasi  adanya  sedimentasi  di dalam  saluran  dan  menampung  terjadinya debit aliran yang diluar rencana.
c.  Mempunyai  kemiringan  saluran  yang  aman (biasanya  1%)  sehingga  kecepatan  aliran tidak menimbulkan gerusan pada saluran.
2.6 Kolam Penampungan ( sump )
Kolam penampungan merupakan tempat  yang  dibuat  untuk  menampung  air sebelum  air  tersebut  dipompakan.  Kolam penampung  ini  juga  dapat  berfungsi  sebagai tempat  mengendapkan  lumpur.  Tata  letak kolam  penampung  dipengaruhi  oleh  sistem drainase  tambang  yang  digunakan  serta disesuaikan  dengan  letak  geografis  daerah tambang  dan  kesetabilan  lereng  tambang. Berdasarkan  tata  letak  kolam  penampung ( sump ),  sistem  penirisan  tambang  dapat dibedakan menjadi : (Suwardi, 2004) 2.6.1 Sistem Penirisan Terpusat
Pada  sistem  ini  sump-sump  akan ditempatkan  pada  setiap  jenjang  atau bench . Sistem  pengaliran  dilakukan  dari  jenjang paling  atas  menuju  jenjang-jenjang  yang  ada dibawahnya,  sehingga  akhirnya  air  akan
terpusat  pada main  sump untuk  kemudian dipompakan keluar tambang.
2.6.2 Sistem Penirisan Tidak Terpusat
Sistem  ini  diterapkan  untuk  daerah tambang  yang  relatif  dangkal  dengan  keadaan geografis daerah luar tambang yang memungkinkan  untuk  mengalirkan  air  secara langsung dari sump keluar tambang.
Berdasarkan penempatannya, menurut Suwardi, 2004 sump dapat  dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:
1. Travelling sump
Sump ini  dibuat  pada  daerah front tambang.  Tujuan  dibuatnya sump ini  adalah untuk  menanggulangi  air  permukaan.  Jangka waktu penggunaan sump ini relatif singkat dan selalu  ditempatkan  sesuai  dengan  kemajuan tambang.
2. Sump jenjang Sump ini  dibuat  secara  terencana  baik dalam  pemilihan  lokasi  maupun  volumenya. Penempatan sump ini  adalah  pada  jenjang tambang  dan  biasanya  di  bagian  lereng  tepi tambang. Sump ini  dibuat  sebagai sump permanen  karena  dibuat  untuk  jangka  waktu yang  cukup  lama  dan  biasanya  dibuat  dari bahan  kedap  air  dengan  tujuan  untuk mencegah meresapnya air yang dapat menyebabkan longsornya jenjang.
3. Main sump
Sump ini  dibuat  sebagai  tempat penampungan  air  terakhir.  Pada  umumnya sump ini  dibuat  pada  elevasi  terendah  dari dasar tambang.
2.7 Aliran Fluida
Dalam  ilmu  fisika  dinyatakan  bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan  tetapi  dapat  diubah  dari  suatu bentuk  ke  bentuk  lainnya.  Oleh  karena  itu, teorema  Bernoulli  menyatakan  bahwa  energi total  setiap  partikel  dari  fluida  sama  pada  sisi masuk dan sisi keluar sistem pada suatu titik.

## 2.8 Pompa dan Pipa
2.8.1. Pompa
Sebuah  pompa  merupakan  alat  angkut yang  berfungsi  memindahkan  zat  cair  dari suatu  tempat  ke  tempat  lain.  Dalam  aktifitas pertambangan pompa berfungsi untuk
mengeluarkan  air  dari  tambang.  Jenis  pompa yang  banyak  digunakan  dalam  kegiatan penirisan  tambang  adalah  pompa  sentrifugal. Pompa sentrifugal bekerja berdasarkan putaran impeller di  dalam  pompa.  Air  yang  masuk akan  diputar  oleh  impeller  dan  selanjutnya dilemparkan  ke  arah  lubang  keluar  pompa. Pompa  jenis  ini  banyak  dipakai  ditambang karena mampu mengalirkan lumpur, kapasitasnya besar, dan perawatannya mudah. Pemasangan  pompa  dapat  dilakuakan  dengan cara  seri  dan  paralel.  Pemasangan  pompa secara seri dilakukan karena head pompa yang digunakan  tidak  mencukupi  untuk  menaikkan air  sampai  ketinggian  tertentu.  Pemasangan pompa  secara  paralel  dilakukan  karena  debit pompa yang digunakan tidak mencukupi untuk mengeluarkan  air  sehingga  harus  digunakan dua  pompa  atau  lebih  yang  dipasang  secara parallel (Tahara, 2004).
Dalam  suatu  pemompaan  kadang- kadang dibutuhkan debit atau tinggi pemompaan ( head ) yang lebih besar, sedangkan setiap pompa memiliki kemampuan untuk  mencapai  debit  atau head teretentu. Oleh  karena  itu,  dapat  diatur  dua  atau  lebih pompa untuk dipasang secara bersamaan, baik secara paralel ataupun secara seri.
a. Hubungan paralel
Pada  hubungan  paralel  pompa  dapat terdiri  dari  beberapa  pompa  yang  sejenis maupun  tidak  sejenis.  Tujuan  pemasangan pompa secara pararel adalah untuk memperoleh jumlah aliran volume pemompaan  (debit)  yang  lebih  besar.  Karena pada  hubungan  pararel  terjadi  penjumlahan aliran volume (debit) dengan tinggi pemompaan  ( head )  yang  sama  besar,  yaitu dengan diameter pipa hisab dan diameter pipa buang.
b. Hubungan seri
Pada  hubungan  seri,  setelah  zat  cair melalui  sebuah  pompa,  zat  cair  tersebut  akan dibawa  ke  pompa  berikutnya.  Pemasangan pompa  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan beberapa pompa yang sejenis atau pompa yang berbeda. Dalam pemasangan secara seri terjadi penjumlahan  tinggi  naik  ( head )  pada  aliran
volume  atau  debit  pemompaan  yang  sama. (Tahara, 2004)

## 2.8.2. Pipa
Pipa  adalah  saluran  tertutup  yang digunakan  untuk  mengalirkan  fluida.  Pipa untuk  keperluan  pemompaan  biasanya  terbuat dari baja, dan berbagai jenis bahan pipa, tetapi untuk tambang saat ini umumnya menggunakan  pipa  HDPE  ( High  Density
Polyethylene ).  Pada  dasarnya  bahan  apapun yang digunakan harus memperhatikan kemampuan  pipa  untuk  menekan  cairan didalamnya karena jika penggunaan pipa tidak sesuai  dengan  kekuatan  pompa  atau  tekanan pompa  yang  besar.  Sistem  perpipaan  akan sangat erat dengan daya dan head pompa yang dibutuhkan.  Hal  ini  terjadi  karena  sistem perpipaan tidak akan terlepas dari adanya gaya gesekan  pada  pipa,  belokan,  pencabangan, bentuk  katup,  serta  perlengkapan  pipa  lainya. Hal ini akan menyebabkan terjadinya kehilangan  energi  sehingga  turunnya  tekanan di dalam pipa (Tahara, 2004).

## 3. METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Metode Penelitian
Metode  yang  akan  dilakukan  dalam pengambilan  data  yang  dibutuhkan  untuk keperluan  penyelesaian  penulisan  laporan tugas akhir ini adalah.
1. Studi Literatur Studi literatur dilakukan dengan mencari informasi serta teori yang berhubungan  dengan  desain pit berdasarkan referensi  dari  buku,  jurnal  dan  laporan  tugas akhir sebelumnya.
2. Obsevasi Lapangan
Obsevasi  lapangan  dilakukan  dengan mengamati keadaan lokasi yang akan dilaksanakan tempat penelitian.
3. Pengumpulan Data
Dalam  penelitian  tugas  akhir  ini terdapat dua jenis data, yaitu :
a. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan dengan
melakukan pengamatan secara langsung di lapangan seperti panjang pipa, diameter pipa, jenis
pompa,  jumlah  pompa,  debit  pompa yang ada di lapangan dan lain-lain.
b. Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan  berdasarkan  referensi  dari perusahaan  seperti  data  curah  hujan harian  dan  waktu  hujan,  peta catchment area, data  spesifikasi  pompa  dan  data sistem  pemompaan  (debit,  elevasi  hisap dan elevasi buang).
4. Pengolahan data Setelah data didapatkan maka selanjutnya  adalah  pengolahan  data  kemudian dilakukan  analisis  untuk  di  evaluasi  dengan membandingkan debit air yang masuk ke sump dengan  debit  pemompaan  saat  ini  secara teoritis  maupun  secara  aktual.  Tahapan pengolahan dan analisis data sebagai berikut :
a. Perhitungan curah hujan rencana
b. Perhitungan curah hujan maksimum rata- rata
c. Perhitungan reduced variate factor d. Perhitungan reduce variate e. Perhitungan reduce mean
f. Perhitungan reduce standard variate
g. Perhitungan besarnya simpangan baku
h. Perhitungan intensitas curah hujan
i. Perhitungan debit limpasan permukaan
j. Debit evapotranspirasi
k. Perhitungan % evapotranspirasi
l.  Perhitungan luas daerah  yang mengalami evapotranspirasi
m. Debit air yang masuk ke sump n. Perhitungan debit pompa
o. Head pompa p.  Perhitungan  kerugian head akibat gesekan pada pipa
q.Perhitungan kerugian head karena kecepatan
r. Perhitungan head karena belokan
5. Analisa hasil dan pembahasan penelitian ini antara lain :
a.  Analisis  data  total  debit  air  yang  masuk  ke sump PT Baturona Adimulya.
b. Dapat  mengetahui sistem pemompaan  yang diterapkan.
c.  Dapat  mengetahui  kapasitas  pompa  dan mengetahui  waktu  yang  dibutuhkan  dalam mengatasi air yang berada di sump .

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Hasil
Dari  hasil  data  primer  dan  data  skunder maka  dilakukuan  pengolahan  data  sebagai berikut, yaitu perhitungan curah hujan rencana dan  intensitas  curah  hujan,  perhitungan  debit limpasan  permukaan  dan  total  debit  yang masuk  ke  dalam  tambang,  perhitungan  debit pompa dan head pompa.

## 4.1.1   Perhitungan  Curah  Hujan  Rencana dan Intensitas Curah Hujan
Data  curah  hujan  diperlukan  untuk menentukan  curah  hujan  rencana  yang  akan digunakan  dalam  analisa  penentuan  debit  air yang masuk ke sump. Perhitungan curah hujan rata-rata menggunakan metode gumbell dengan data curah hujan 5 tahun terakhir yang dimulai dari 2014 sampai 2018 dengan jumlah 30  data.  Data  yang  digunakan  adalah  data curah  hujan  yang  paling  tinggi  tiap  harinya dari  Januari  2014  sampai  Desember  2018, dengan  curah  hujan  rata-rata  (Xi)  60,2333 mm/hari, reduce mean (Yn) 0,53622, standart deviation (Sn)  1,13139  mm/hari,  simpangan baku  (S)  24,28094  mm/hari, reduce  variate (Yt)  1,4999  (tabel  2.1),  dan  nilai  (k)  0,85176 mm/hari,  setelah  semua  data  di  dapat  barulah dapat mencari besar curah hujan rencana, nilai curah  hujan  rencana  selama  5  tahun  sebesar (Xt) 80,91486 mm/hari.
Perhitungan  intensitas  curah  hujan  (I), untuk mencari intensitas curah hujan digunakan  persamaan manonobe dengan  nilai curah hujan maksimum (R24), dan lama hujan dengan menggunakan data yang telah diasumsikan  oleh  PT  Baturona  Adimulya adalah  satu  jam,  setelah  semua  data  didapat, maka  intensitas  curah  hujan  sebesar  60,2333 m 3 /hari
4.1.2   Perhitungan  Debit  Limpasan,  Debit
Evapotranspirasi dan Debit Air yang Masuk ke Tambang
Untuk  menghitung  debit  air  limpasan terlebih  dahulu  harus  mengetahui  luas  daerah tangkapan  hujan  ( catchment  area ).  Luas catchment  area yang telah ditentukan setelah dilakukan  pengukuran  oleh mine  plan PT Baturona  Adimulya  untuk sump  pit 2  PT
Baturona  Adimulya  sebesar  17,35  Ha  atau 173.522,91 m 2 .
Air  yang  masuk  ke  tambang  akan mengalami  proses  evapotranspirasi.  Besarnya evapotranspirasi  yang  terjadi  dapat  dihitung dengan  intensitas  evapotranspirasi  (E)  sebesar 1,72  x  10-4  m 3 /jam  dan  luas  evapotranspirasi sebesar  1.787,7285973  m 2 ,  maka  nilai  debit evapotranspirasi sebesar 7,377916497 m 3 /hari. Setelah mengetahui luas catchment area untuk menentukan  debit  air  limpasan  dengan  luas catchment  area (K)  sebesar  173522,91  m 2 , intensitas  curah  hujan  (I)  1,6693449  x  10 -2 m/jam  dan  koefisien  limpasan  (C)  0,9  dapat dilihat  pada  tabel  2.4,  maka  debit  air  yang  di dapat sebesar 5.678,88531 m 3 /hari.
4.1.3  Perhitungan  Debit  Pompa  Aktual dan Head Pompa
Dalam penentuan debit pompa rencana terlebih  dahulu  harus  mengetahui  total head pompa aktual yang berada dii lapangan. Untuk melakukan  perhitungan  total head pompa  hal yang harus diketahui yaitu debit pompa aktual yang harus diketahui yaitu debit pompa aktual yang dipakai oleh pompa tersebut.
Debit  pompa  aktual  didapat  dari pengukuran  dilapangan,  debit  aktual  pompa ebara  150  x125  FS4LA  adalah  sebesar  7,2 m 3 /jam  dengan  jumlah  jam  kerja  pompa  17 jam/hari. Maka total volume pemompaan yang dilakukan  oleh  ketiga  pompa  adalah  sebesar 367,1388  m 3 /hari. Head pada  ketiga  pompa dapat  dihitung  berdasarkan  data-data  dan pengamatan  di  lapangan pit 2  PT  Baturona Adimulya. Untuk  nilai head pompa ebara 150 x  125  FS4LA  sebesar  20,0067715  m,  hal tersebut berhubungan dengan head maksimum yang dimiiki pompa sesuai spesifikasi pompa.

## 4.2 Pembahasan
Dari  hasil  pengolahan  data  maka selanjutnya  dilakukan  analisis  total  debit  air yang  masuk  ke sump  pit 2  PT  Baturona Adimulya,  analisis  sistem  pemompaan  yang diterapkan  pada sump  pit 2  PT  Baturona Adimulya, serta evaluasi kapasitas  pompa dan waktu  yang  diperlukan  untuk  memindahkan air  yang  berada  pada sump  pi t  2  PT  Baturona Adimulya.

## 4.2.1  Total  Debit  Air  yang  Masuk  ke
Sump Pit 2 PT Baturona Adimulya Berdasarkan  dengan  data  perhitungan debit  air  yang  masuk  ke sump  pit 2  PT Baturona  Adimulya  sebesar  5.671,507394 m 3 /hari  dengan  kapasitas sump sebesar 33.410,37 m 3 dengan kapasitas air yang masuk per  harinya  maka sump  pit 2  PT  Baturona adimulya masih bisa ditampung 4.2.2 Sistem Pemompaan
Dengan  sistem  pemompaan  yang  saat ini di terapkan di PT Baturona Adimulya sump pit 2  yaitu  sistem  pararel  dengan  letak  pompa saat  ini  berada  di  elevasi  60  mdpl  untuk  pipa inlet dan  elevasi  80  mdpl  untuk  pipa outlet dengan perbedaan elevasi 20 m, menggunakan 3 unit pompa ebara 150 x 125 FS4LA, dengan instalasi  perpipaan  menggunakan  pipa  HDPE ( hight  density  polyetylene )  dengan  panjang pipa 100 m.
4.2.3  Kapasitas  Pompa  yang  Diperlukan untuk Memindahkan Air Dari Sump ke Saluran Tambang
Dengan  melihat  kondisi  aktual  debit  ke  tiga unit  pompa  terpasang  sebesar  367,2  m 3 /hari, tidak bisa mengatasi air yang masuk ke dalam sump .  Sehingga  dibutuhkan  penambahan pompa  dengan  waktu  kerja  pompa  tetap  17 jam/hari,  maka  dibutuhkan  penambahan  satu unit  pompa  dengan  debit  312,0180  m 3 /hari atau  menambahkan  dua  unit  pompa  dengan debit  156,0090  m 3 /hari  untuk  mengatasi  air yang masuk ke sump dengan jam kerja pompa tetap 17 jam/hari.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan
Dari hasil pembahasan penelitian yang telah dilakukan,  maka  dapat  diperoleh  kesimpulan sebagai berikut :
1. Total debit air yang masuk ke sump pit 2 PT
Baturona
Adimulya adalah sebesar 5.671,5073 m 3 /hari, dipengaruhi oleh daerah  tangkapan  hujan,  debit  limpasan, intensitas  curah  hujan,  dan  curah  hujan rencana.
2.  Sistem  pemompaan  yang  diterapkan  adalah sistem  pararel  dengan  menggunakan  tiga
unit  pompa  ebara  150  x  125  FS4LA  dan pipa HDPE dengan panjang pipa 100 m 3.  Kapasitas  tiga  unit  pompa  yang  digunakan sekarang sebesar 367,2 m 3 /hari dengan jam kerja ke tiga pompa masing-masing 17 jam.

## 5.2 Saran
Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  yang telah  dilakukan,  maka  ada  sedikit  saran  atau masukan diantaranya :
1.  Lakukan  perawatan  dengan  benar  agar komponen-komponen pompa yang dilakukan  perawatan  kinerjanya  menjadi lebih  maksimal  dan  umur  komponen menjadi lebih lama.
2.  Lakukan  penambahan  satu  unit  pompa dengan  debit  312,0180  m 3 /hari  atau menambahkan dua unit pompa dengan debit 156,0090 m 3 /hari  untuk mengatasi air  yang masuk  ke sump dengan  jam  kerja  pompa tetap 17 jam/hari
3.  Lakukan  dengan  mengganti  pompa  yang lama  dengan  dua  unit  pompa  yang  baru dengan  debit  sebesar  156,0090  m 3 /hari untuk  mengatasi  air  yang  ada  di sump dengan jam kerja pompa tetap 17 jam/hari

## DAFTAR PUSTAKA
Bonnier,  1990.  Intensitas  Curah  Hujan. Bandung : Institut Teknologi Bandung.
Endrianto, M. dan Ramli, M. 2013. Perencanaan  Sistem  Penyaliran  Tambang Terbuka  Batubara . Tesis ,  Fakultas  Teknik: Universitas Hasanuddin.
Gautama,  R.  S.  1999. Sistem  Penyaliran
Tambang . Bandung: Institut Teknologi Bandung.
Gultom,  Yohanes.  dkk.  2017. Evaluasi Kapasitas  Pompa  pada  Sistem  Penirisan Tambang  Banko  Barat  Pit  1  Timur  PT  Bukit Asam,  Tbk . Jurnal  Pemompaan  Volume  1  No. 2. Tugas Akhir,  Fakultas Teknik  :  Universitas Sriwijaya.
Kite, G.W, 1997. Hydrology for Engineer , 3 rd Edition, McGraw-Hill, New York, 508 p.
Maidment, 1991. Perancangan Aplikasi Untuk Sistem  Penyaliran  Pada  Tambang  Terbuka . Tesis ,  Fakultas  Teknik:  Institut  Teknologi Bandung.
Olson,  R.  dan  Steven,  W.  1993. Dasar-dasar Mekanika
Fluida Teknik . Jakarta: PT
Gramedia Pustaka.
Seyhan, 1990. Pengantar Hidrogeologi .
Yogyakarta: Penerbit Andi.
Soemarto,  1995. Koefisien  Limpasan  Pada Berbagai  Kondisi .  Jakarta  :  PT  Gramedia Pustaka.
Soewarno.  1995. Hidrologi  Jilid  I .  Bandung: Nova.
Sosrodarsono. 1993. Hidrologi Untuk
Pengairan . Jakarta: PT Pradnya Paramita.
Suwardi,  A.  2004. Hidrologi  Teknik  Edisi  2 . Jakarta: Erlangga. Suwandhi,  A.  2004. Perencanaan  Sistem Penyaliran  Tambang .  Diklat  Perencanaan Tambang Terbuka. UNISBA. Tahara,  H.  2004. Pompa  dan  Kompresor .
Jakarta: PT
Pradnya Paramitha.