## UJI INTEGRITAS BAHAN BAKAR NUKLIR BEKAS (BBNB)
NOMOR RI-68, RI-190 DAN RI-187
Titik Sundari, Darmawan Aji, Arifin, Yhon Irzon, Marhaeni Joko P, L. Kwin Pudjiastuti Pusat Teknologi Limbah Radioaktif-BATAN Kawasan PUSPIPTEK Serpong Gedung No.50 E-mail: titiks@batan.go.id
ABSTRAK
UJI INTEGRITAS BAHAN BAKAR NUKLIR BEKAS NOMOR RI-68, RI-190 DAN RI-187. Saat  ini  ada  245  bahan  bakar  nuklir  bekas  disimpan  dengan  tipe  basah.  Korosi galvanik antara kelongsong bahan bakar dan penyimpanan dalam rak stainless steel bisa terjadi meskipun  karakteristik  air  kolam  yang  sangat  baik  juga  akan  menghambat  terjadinya  korosi. Korosi  menyebabkan kebocoran pada  bahan  bakar bekas.  Kegiatan uji  integritas  bahan  bakar nuklir  bekas  dilakukan  dengan  metode  uji  cicip  bahan  bakar  nuklir  bekas.  Uji  cicip  adalah metode tidak merusak yang digunakan untuk menguji bocornya bahan bakar bekas berdasarkan produk fisi  yang  terlepas dari kelongsong  bahan  bakar. Sistem uji cicip  yang digunakan telah dipasang  pada intermediate  platform area  kolam  penyimpanan  sementara  bahan  bakar  nuklir bekas. Makalah ini membahas uji integritas bahan bakar nuklir bekas nomer identifikasi RI-68, RI-190  dan  RI-187.  Bahan  bakar  nuklir  bekas  yang  diuji  diambil  dari  rak  kemudian dimasukkan ke dalam tabung uji cicip dan mengalami masa pengujian pada hari-1, ke-2, ke-3, ke-4,  dan  ke-8  dengan  pengambilan  sampel  masing-masing  sebanyak  500  ml  air.  Air  uji masing-masing  bahan  bakar  kemudian  dianalisis  kadar  radionuklidanya  menggunakan spektrometer  gamma.  Dari  hasil  analisis  air  uji  cicip  bahan  bakar  nuklir  bekas  nomor  RI-68, RI-190, dan RI-187 ketiganya hanya terdeteksi radionuklida I-133 dan Sb-124 yang merupakan radionuklida yang sering terdeteksi pada air kolam. Tidak ditemukan radionuklida hasil belah lain maupun radionuklida yang terkandung dalam bahan bakar nuklir bekas pada ketiga BBNB tersebut  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  ketiga  BBNB  tersebut  tidak  terjadi  kebocoran kelongsong bahan bakar atau dapat dikatakan mempunyai integritas yang baik.
Kata Kunci : bahan bakar nuklir bekas, KH-IPSB3, analisis radionuklida, uji cicip.

## ABSTRACT
INTEGRITY TEST  OF SPENT  NUCLEAR  FUEL  OF  RI-68, RI-190  AND  RI-187. Currently  there  are  245  bundles  of  spent  nuclear  fuel  stored  in  the  wet  type.  Galvanic corrosion between the fuel cladding and stainless steel storage rack can occur even though the characteristics of excellent water will also inhibit corrosion. Corrosion caused a leakage in the spent  fuel.  This  integrity  test  for  spent  nuclear  fuel  is  done  by  sipping  test  method  for  spent nuclear fuel. Sipping test is non-destructive method used to test the leaking of spent fuel based on fission  product  released from the cladding. This paper is aimed to  discuss the integrity of spent nuclear fuel identification number of RI-68, RI-190 and RI-187. Sipping test system used has  been  installed  at    intermediate  plat-form  in  interim  storage  area  for  spent    nuclear  fuel. Spent nuclear fuel being tested is taken from the rack and then these are put in a sipping tube. After experiencing a period of sipping on the 1st, 2nd, 3rd, 4th, and 8th day then they were do sampling  each  of  500  ml.  Water  sample  each  fuel  was  then  analyzed  using  a  gamma spectrometer  to  find  the  radionuclides  contaminant.  The  result  of  the  analysis  show  that  the
spent fuel number RI-68, RI-190, and RI-187 were not detected but only I-133 and SB-124. The two  are  often  detected  in  the  pond  water.  There  were  not  found  another  fission  product  or radio nuclides contained in spent nuclear fuel so it can be concluded that the SNF do not leak or can be concluded that this three of SNF still have a good integrity.
Keywords: spent nuclear fuel, TC-ISFSF, analysis of radionuclides, sipping test.

## PENDAHULUAN
Pada  operasi  Reaktor  Serba  Guna  GA. Siwabessy  (RSG-GAS),  bahan  bakar nuklir  dibongkar  dari  reaktor  setelah mencapai  nilai  ekonomisnya,  dan  menjadi bahan  bakar  nuklir  bekas (BBNB). BBNB mengandung radionuklida (unsur radioaktif)  yaitu  :  sisa  uranium  (U), trans- uranium  (TRU),  dan  radionuklida  dari produk  fisi,  serta  produk  teraktivasi lainnya.  BBNB  menghasilkan  panas  dan radiasi peluruhan  radionuklida, yang disimpan  dalam  kolam  reaktor  sementara untuk  pendinginan  selama  minimal  100 hari.  BBNB  dipindahkan  ke  Instalasi Penyimpanan  Sementara  Bahan  Bakar Nuklir  Bekas  (IPSB3)  melalui  Kanal
Hubung  (KH)  yang  berisi  air  yang berfungsi sebagai shielding untuk mengurangi paparan radiasi selama pemindahan BBNB.  dan kemudian BBNB diletakkan  pada  rak  di  posisi  lantai  kolam IPSB3.
Keselamatan radiasi dalam pengelolaan bahan  bakar  nuklir  bekas  sangatlah diperhatikan  agar  tidak  adanya  lepasan radionuklida hasil fisi ke air pendingin dan udara  lingkungan.  Deteksi  dini  lepasnya radionuklida  hasil  fisi  dari  bahan  bakar nuklir  bekas  ke  air  pendingin  dapat dilakukan dengan pemeriksaan radioaktivitas  air  pendingin.  Radionuklida hasil  fisi  dapat  keluar  dari  bahan  bakar nuklir bekas ke dalam air pendingin karena adanya  kebocoran  pada  kelongsong  bahan bakar  nuklir  bekas.  Nilai  fraksi  bakar ( burn-up ) yang tinggi yaitu mencapai lebih dari 50%, penyimpanan di dalam air kolam
selama  5  tahun,  dan  adanya  perbedaan logam  antara  kelongsong  bahan  bakar nuklir  bekas  dan  rak  penyimpanan  yang bisa menyebabkan terjadinya korosi galvanik maka perlu dilakukan uji integritas  kelongsong  bahan  bakar  nuklir bekas.  Tujuan  uji  integritas  kelongsong bahan bakar nuklir bekas dengan sistem uji cicip  adalah  untuk  mengetahui  ada tidaknya  kebocoran  radionuklida  dari kelongsong  bahan  bakar  nuklir  bekas.  Hal ini  sebagai  antisipasi  bahaya  radiasi  dari kemungkinan  adanya  lepasan radionuklida hasil  fisi  ke  air  pendingin  maupun  udara. Uji  cicip  ( sipping  test )  merupakan  salah satu  teknik  uji  tak  merusak  untuk  deteksi integritas  kelongsong  bahan  bakar  nuklir bekas dengan mendeteksi dan mengidentifikasi  keberadaan  radionuklida hasil  fisi  di  dalam  air  rendaman  bahan bakar nuklir bekas.
Di  IPSB3  telah  dipasang  sistem  uji cicip  BBNB  di  daerah deep section menyatu  dengan intermediate platform . Prinsip  pengujian  pada  sistem  uji  cicip yang dilakukan di KH-IPSB3 sama dengan disain  sistem  uji  cicip  yang  dilakukan  di Brazil dengan metode sebagai berikut : 1. BBNB  dimasukkan  ke  dalam sipping tube di  dalam  air  kolam  dengan kedalaman  air  kolam  di  atas  puncak BBNB minimal 1 m untuk memperkecil dosis radiasi yang diterima pekerja.
2. sipping tube diangkat  sampai  mulut sipping  tube berada  di  atas  permukaan air  kolam  sehingga  dapat  dilakukan pembilasan air kolam dengan air demin
Uji Integritas Bahan Bakar .......(Titik S, Darmawan Aji, Arifin, Yhon Irzon, Marhaeni Joko, L. Kwin P)
3. pengambilan  sampel  didahului  dengan homogenisasi  air  uji  dengan  suplai udara tekan ( compressed air )
4. pemindahan  BBNB  dilakukan  dengan cara  menurunkan sipping  tube terlebih dahulu sehingga saat BBNB dikeluarkan tetap berada pada kedalaman  air  minimal  1  m  untuk memperkecil dosis radiasi yang diterima oleh pekerja radiasi. Sistem uji cicip  yang telah dipasang di intermediate platform KH-IPSB3
dirancang  dan  dikomisioning  pada  tahun 2014  ditunjukkan  pada  Gambar  1  dan  2.
Sistem  uji  cicip  terdiri  dari  komponen- komponen sebagai berikut:
a. Basket BBNB, dengan bentuk keranjang  silinder  berdiameter  5  inch, panjang  80  cm,  dan  dilengkapi  dengan kawat sling baja berdiameter 3 mm. b. Sipping tube ,  dengan  bahan  SS  304 berbentuk  silinder,  berdiameter  6  inch, panjang 3 m.
c. Tangki  Penampung  air  demin,  dengan kapasitas  penampungan  air  demin sebanyak 360 liter.
d. Kompresor, dengan daya 0,25 HP.
e. Pompa, dengan daya 100 watt.
f. Sistem  perpipaan  yang  terdiri  dari selang  plastik  berukuran  ¾  inch  dan pipa PVC berukuran ½ inch.
Gambar 1 . Tabung uji cicip/sipping tube Gambar  2 .  Sistem  uji  cicip  di  KH- IPSB3
Dalam makalah ini akan disajikan hasil uji  integritas  bahan  bakar  nuklir  bekas pada  3  bundel  BBNB  yang  disimpan  di IPSB3  dengan  sistem  uji  cicip.  Pemilihan BBNB  nomor  RI-68,  RI-190  dan  RI-187 karena ketiganya merupakan elemen bakar ( fuel element ) yang memiliki umur berbeda yaitu  masing-masing  21,  18  dan  16  tahun dari loading  date di  reaktor.  Uji  cicip BBNB  ini  dilakukan  melalui  analisis radionuklida yang  terkandung  dalam sampel  yaitu  sampel  air  uji  cicip  dalam beberapa  variasi  waktu  uji,  sampel  air kolam  IPSB3,  dan  sampel  air  demin  yang
digunakan  dalam  uji  cicip.  Hasil  uji  cicip bahan  bakar  nuklir  bekas  ini  dapat dimanfaatkan  untuk mengetahui integritas kelongsong  BBNB  sehingga  menentukan penanganan  yang  akan  dilakukan  pada bahan bakar nuklir bekas yang diuji.

## TEORI
IPSB3 memiliki konstruksi kolam yang berisi  air  bebas  mineral  berfungsi  untuk pendinginan, proteksi radiasi, dan penahanan  radionuklida  dari  BBNB  untuk menghindari  lepasan  radionuklida  ke
lingkungan.  Kualitas  air  kolam  dijaga dengan  mengoperasikan  sistem  purifikasi /pemurnian  air  dengan  resin  penukar  ion. Sistem pendingin air dari IPSB3 dirancang untuk  membuang  panas  sehingga  suhu  air kolam  selalu  kurang  dari  35 o C.  Sistem Ventilation and Air Conditioning (VAC off gas )  dioperasikan  untuk  menjaga  suhu konstan  udara  20-25 o C  dan  kelembaban relatif  40-60%,  ruang  tekanan  negatif  dari 100 ± 25 Pa, dengan pembaharuan udara 5 kali per jam [1].
Elemen bakar yang digunakan di RSG- GAS  adalah  elemen  bakar  tipe Material Testing Reactor (MTR) dengan pengkayaan  U-235  sebesar  19,75%.  Ada dua  jenis  elemen  bakar  yang  selama  ini digunakan di RSG-GAS yaitu bahan bakar silisida U 3 Si 2 -  AL.  Elemen  bakar tersebut mempunyai  dimensi  yang  sama  yaitu mempunyai penampang segi empat 76,1 x 80,5 mm dengan meat 600  mm dan tinggi total  868  mm.  Pada  bagian  atas  elemen bakar terdapat batang pemegang berdiameter 13 mm  yang digunakan untuk memindah  elemen  bakar  dari  satu  tempat ke tempat lain di dalam kolam reaktor dan kolam penyimpan bahan bakar.
Kelongsong  bahan  bakar  terbuat  dari AlMg 2 dengan ketebalan 0,38 mm. Elemen bakar  jika  diiradiasi  akan  menghasilkan sejumlah  radionuklida  hasil  fisi.  Nuklida hasil  fisi  yang  terbentuk  disamping  dapat tetap  terjebak  di  dalam  matrik  elemen bakar  juga  dapat  lepas  keluar  dari  matrik elemen  bakar.  Di  antara  nuklida  hasil  fisi yang  paling  mudah  lepas  adalah  golongan gas mulia [2] .
Saat  ini  ada  245  bundel  BBNB tersimpan  di  IPSB3  dengan  kondisi  air
kolam dengan nilai konduktivitas maksimal  adalah  1,57  µS/cm,  pH  air pendingin  berkisar  antara  5,58  –  7,14. Suhu  air  pendingin  rata-rata  26,76 o C, tinggi  permukaan  air  pendingin  berkisar antara  6,31  –  6,43  m [3]. Kondisi  batas untuk  operasi  normal  kolam  penyimpanan bahan bakar nuklir bekas berdasarkan pada Sistem Operasi dan Proses dalam dokumen Laporan Analisis Keselamatan (LAK) KH- IPSB3 adalah sebagai berikut [4] :
a. Kapasitas Maksimal BBNB yang dapat didinginkan  (kapasitas  penuh)  yaitu 1458 bundel;
b. Tinggi  permukaan  air  kolam  pada kapasitas  penuh  minimal  3,6  dari permukaan BBNB;
c. Temperatur kolam penyimpanan maksimal sebesar 35 o C;
d. pH berkisar 5,5 – 7,5 ;
e. Konduktivitas  air  lebih  kecil  daripada 15 µS/cm;
f. Kontaminasi udara lebih kecil daripada 5,3.10 2 Bq/m 3 .
Kontaminasi  radionuklida  terdiri  dari tiga jenis kontaminan adalah: radionuklida dari produk  fisi, radionuklida dari  aktivasi produk  korosi,  dan  radionuklida  dari aktinida  (uranium  dan  trans-uranium). Kontaminasi  uranium  dan  trans-uranium (TRU)  ke  dalam  air  dapat  terjadi  ketika kelongsong bahan bakar rusak (pecah atau retak)  sehingga  terjadi  kebocoran  dan melepaskan  radionuklida  ke  dalam  sistem pendingin air [5] .
Rangkaian  sistem  peralatan  uji  cicip BBNB yang dilakukan di Brazil [6] ditunjukkan pada Gambar 3 dan Gambar 4.
Gambar 3. Loading BBNB ke dalam sipping tube
Gambar 4. Pengujian dengan mulut sipping tube di atas permukaan air

## METODOLOGI

## Peralatan dan bahan
Alat dan  bahan  yang diperlukan dalam uji cicip bahan bakar nuklir bekas yaitu:
1. perangkat  uji  cicip  : sipping  tube , perpipaan, sling, dll
2. perangkat sampling : pompa, ember, botol sampel 500 ml, dll
3. perangkat  suplai  air  bebas  mineral ( demineralized water )  :  pompa,
tangki  tandon  air  300  liter/bundel, perpipaan, air bebas mineral, dll 4. perangkat suplai udara tekan
( compresses  air )  :  kompresor, perpipaan, dll
5. perangkat spektrometer gamma
6. tools set mekanik
7. crane
8. jembatan geser
9. handling tool
10. layout BBNB di rak.

## Tata Kerja
A. Pengambilan sampel back- ground
Sampel background yang  diperlukan terdiri  dari  sampel background  general gamma  ray yaitu  air  kolam,  sampel background  natural  gamma  ray yaitu  air bebas  mineral  yang  akan  diumpankan  ke tabung  uji  cicip,  masing-masing  diambil sebanyak  500  mL  ke  dalam  botol  plastik dan  diidentifikasi.  Pengambilan  sampel background air  kolam  diambil  sebelum dilakukan  pemindahan  BBNB  dari  rak  ke lokasi sistem uji cicip.

## B. Pelaksanaan uji cicip (sipping test)
Tabung uji cicip diturunkan
menggunakan  crane  dengan  posisi  basket di  atas.  Bahan  Bakar  Nuklir  Bekas (BBNB) yang akan diuji cicip dikeluarkan dari  rack  menggunakan  handling  tool BBNB di atas jembatan geser. Bahan bakar tersebut  diangkat  ke  atas  dan  dibawa  ke area  uji  cicip  dengan  menggunakan jembatan  geser.  Selama  pemindahan  dan penanganan  BBNB  harus  dilakukan  di dalam  air  kolam  dengan  jarak  permukaan air  kolam  ke  puncak  BBNB  minimal  1,5 m.
Kegiatan  uji  cicip  BBNB  dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :
1. Menentukan  nomor  BBNB  yang akan  diuji  cicip  dengan  konsultasi dengan  petugas  inventori  bahan nuklir ( safeguard ) MBA RI-G. 2. Memastikan  semua  alat  dan  bahan sudah  siap  digunakan  dan  seluruh pelaksana  kegiatan  menggunakan
Alat  Pelindung  Diri  (APD)  yang sesuai 3. Memastikan di setiap tahap
kegiatan  dari  awal  hingga  selesai selalu  dimonitor  secara  kontinyu oleh  Petugas  Proteksi Radiasi (PPR) 4. Mengambil  sampel  air  kolam  500 mL  sebagai  background general
gamma-ray. Beri label. 5. Memastikan  air  demin  tersedia  dan suplai  belum  dioperasikan.  Ambil sampel  air  demin  500  mL.  Beri label.
6. Menurunkan  tube  ke  posisi  bawah (basket  pada  posisi  atas)  dengan menggunakan crane.
7. Mencatat  nomor  rak  posisi  BBNB. Misal : RACK 4 No.D1
8. Mengeluarkan  BBNB  yang  akan diuji-cicip  dari  rack  menggunakan
handling tool BBNB 9. Memasukkan BBNB kedalam sipping  tube dengan  menggunakan handling tool BBNB.
10. Menaikkan  tube  ke  posisi  atas dengan menggunakan crane (basket posisi bawah)
11. Mengunci tube pada dudukannya
12. Mengoperasikan  pompa  air  demin untuk  mencuci  BBNB  dan  ruang sipping  tube dari  air  kolam  sampai
5  kali  volume  tube  atau  sejumlah
275 liter.
13. Menghentikan  proses  injeksi  air demin
14. Melakukan  proses  injeksi  udara tekan  melalui  pipa  fleksibel  selama 2  menit  untuk  homogenisasi  air  uji dalam sipping tube.
15. Menghentikan  proses  injeksi  udara tekan
16. Mengambil sampel air tube sebagai background  sebanyak  500mL  air dalam sipping  tube kedalam  botol plastik.
17. Menganalisis  sampel  air  demin dengan menggunakan MCA.
18. Melakukan resting  time selama  1
hari 19. Melakukan proses  injeksi  udara tekan  selama  2 menit  untuk
homogenisasi  air  uji  dalam  sipping tube, setelah selesai resting time
20. Mematikan  proses  injeksi  udara tekan
21. Mengambil  sampel  larutan  uji  500
mL / sesuai kebutuhan analisis. Beri label.
22. Melakukan  langkah  18-21  dengan waktu resting time selama  2 hari, 3 hari, 4 hari, dan 8 hari.
23. Menurunkan  tube  ke  posisi  bawah (basket  pada  posisi  atas)  dengan menggunakan crane.
24. Mengeluarkan  BBNB  dari  basket dan kembalikan kedalam rak BBNB semula  (lihat  posisi  BBNB  pada langkah  7)  menggunakan  handling tool dan jembatan geser.
25. Mencatat aktivitas pelaksanaan
kegiatan  dan  lengkapi  isian  dalam Logsheet  Pelaksanaan  Uji  Cicip, Monitor  Uji  Cicip  Bahan  Bakar
Nuklir Bekas, dan Laporan Analisis Uji Cicip.

## C. Analisis Sampel Background dan Air Uji Cicip
Sampel air kolam, air demin dan air uji masing-masing  sebanyak  500  mL  dikirim ke  laboratorium  analisis  PTLR  untuk dianalisis kandungan radionuklidanya.
Analisis  kadar  radionuklida  pada  sampel dilakukan menggunakan spektrometer gamma tipe  ORTEC  dengan  detektor  Hp-
Ge  dan  sofware  MCA  ( Multy  Channel Analyzer ) untuk mendapatkan hasil analisis secara kualitatif. Sistem dilengkapi dengan  program gamma  vision untuk mendapatkan hasil analisis secara kualitatif dan  kuantitatif.  Pencacahan  radionuklida dilakukan  selama  1  jam.  Kurva  efisiensi yang dipakai yaitu pada energi 200 sampai dengan  1400  keV  menggunakan  sumber standar  Eu-152  cair.  Alat spektrometer gamma yang  digunakan  untuk  analisis  ini mempunyai  batas  limit  deteksi  1x10 -8 µCi/mL.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  pelaksanaan  uji  cicip  BBNB, setiap BBNB dilakukan uji cicip selama 8 hari  sesuai  dengan Standart  Operational Procedure (SOP)  Uji  Cicip  dengan pertimbangan  selama  8  hari  sudah  cukup untuk  mendeteksi  jika  ada  kebocoran BBNB.  Sedangkan  sampling  air  uji dilakukan  pada  hari  ke-1,  2,  3,  4,  dan  8 untuk  menghasilkan  beberapa  data  air  uji dengan  variasi  waktu  pengujian  ( resting time ) yang dilakukan sesuai hari kerja/jadwal  kerja.  Tabung  uji  cicip diturunkan  menggunakan  crane  dengan posisi  basket  di  atas.  BBNB  yang  akan diuji cicip dikeluarkan dari rak menggunakan handling tool BBNB di atas jembatan  geser.  Bahan  bakar  tersebut diangkat  ke  atas  dan  dibawa  ke  area  uji cicip  dengan  menggunakan  jembatan geser. Loading dan unloading BBNB  di dalam tabung uji cicip dilakukan di dalam air  kolam  dengan  kedalaman  air  kolam dari  permukaan  air  kolam  ke  puncak BBNB  minimal  1,5  m  untuk  memperkecil dosis  radiasi  yang  diterima  oleh  pekerja radiasi  yang  melakukan  uji  cicip  terutama di  ruang intermediate  platform .  Suplai  air demin sebanyak 300 liter melebihi standar pembilasan 5 kali  volume tabung uji  cicip (275 liter) bertujuan untuk mengoptimalkan proses pembilasan BBNB di  dalam  tabung  uji  cicip.  Suplai  udara tekan  menggunakan  kompresor  dilakukan untuk  menghomogenkan  air  uji  dalam tabung  uji  cicip  sehingga  sampel  air  yang diambil  dapat  mewakili  air  tabung  uji cicip.
Kegiatan uji cicip BBNB di KH-IPSB3 yang  dilakukan  di  area deep  section dengan  alat  uji  cicip  yang  terpasang  di intermediate  platform  ditunjukkan  pada Gambar 5.
Uji Integritas Bahan Bakar .......(Titik S, Darmawan Aji, Arifin, Yhon Irzon, Marhaeni Joko, L. Kwin P)
Gambar 5. Pelaksanaan uji cicip BBNB di KH-IPSB3
Dalam  sistem  pemantauan  air  kolam fasilitas  KH-IPSB3,  dilakukan  analisis kadar radionuklida pada air kolam setiap 2 minggu  sekali.  Hasil  analisis  radionuklida pada  air  kolam  ditunjukkan  pada  Tabel  1,
dapat  memberi  gambaran  terhadap  jenis radionuklida  apa  saja  yang  sering  muncul dalam  air  kolam  dibandingkan  dengan hasil  analisis  radionuklida  pada  air  uji cicip.

## Tabel 1. Hasil analisis radionuklida pada air kolam
No. Kode Sampel Radio-nuklida Aktivitas (µCi/ml) Waktu paro Keterangan 1. Kolam -130315 J-133 5,22x10 -5 20 jam Hasil belah 2. Kolam -020415 Sb-124 3,48x10 -5 60 hari Hasil belah 3. Kolam -110515 Sb-124 4,40x10 -5 60 hari Hasil belah 4. Kolam -250515 Sb-124 3,74x10 -5 60 hari Hasil belah 5. Kolam -030615 J-133 1,12x10 -5 20 jam Hasil belah 6. Kolam -110615 - Dibawah limit deteksi* - Hasil belah 7. Kolam -030715 J-133 1,12x10 -5 20 jam Hasil belah 8. Kolam -060815 Sb-124 4,40x10 -5 60 hari Hasil belah 9. Kolam -020915 Sb-124 7,26x10 -5 60 hari Hasil belah J-133 4,96x10 -5 20 jam Hasil belah 10. Kolam -220915 - Dibawah limit deteksi* - -
11. Kolam -051015 J-133 5,47x10 -4 20 jam Hasil belah 12. Kolam -221015 - Dibawah limit deteksi* - - 13. Kolam -091115 - Dibawah limit deteksi* - - 14. Kolam -261215 - Dibawah limit deteksi* - - 15. Kolam -230216 I-133 4,04 x 10 -5 20 jam Hasil belah Cs-137 2,00 x 10 -7 30 tahun Hasil belah 16. Kolam - 180416 - Dibawah limit deteksi* - - 17. Kolam - 090516 I-133 4,78 x 10 -5 20 jam Hasil belah 18. Kolam - 240516 - Dibawah limit deteksi* - - 19. Kolam - 160616 I-133 5,52 x 10 -5 20 jam Hasil belah Analisis kadar radionuklida pada sampel  air  kolam  maupun  air  uji  cicip dilakukan menggunakan spektrometer gamma  dengan  detektor  Hp-Ge  dan sofware  MCA  ( Multy  Channel  Analyzer ).
Pencacahan  dilakukan  selama  1  jam. Kalibrasi  energi  pada  MCA  dilakukan untuk  mengubah  cacahan  sebagai  fungsi channel menjadi  cacahan  sebagai  fungsi energi.  Dengan  kalibrasi  energi  dapat diidentifikasi  jenis  nuklida  berdasarkan energi  gamma  karakteristik  yang  dimiliki masing-masing radionuklida. Untuk melakukan  kalibrasi  energi  digunakan sumber  standar  tunggal,  antara  lain  Ba- 137,  Co-60,  Cs-137.  Kemudian  dilakukan kalibrasi efisiensi untuk mengetahui efisiensi  cacahan  detektor  dari  energi gamma  yang  dipancarkan  masing-masing radionuklida. Nilai efisiensi cacahan detektor  yang  diperoleh  untuk  masing-
masing  energi  gamma  selanjutnya  dapat digunakan  untuk  menghitung  konsentrasi nuklida  di  dalam  cuplikan.  Untuk  dapat melakukan  kalibrasi    efisiensi  dibutuhkan sumber standar dengan kondisi
pencacahan  yang  sama,  yaitu  wujud, geometri, energi gamma yang dipancarkan, dan  waktu pencacahan yang sama dengan pencacahan  cuplikan.  Kalibrasi  efisiensi yang  dilakukan  menggunakan  material standar  cair  Eu-152  cair    yang  merupakan nuklida  pemancar  gamma  multi  energi. Material standar digunakan untuk membuat  grafik  efisiensi  sebagai  fungsi energi.  Nilai  efisiensi  ini  dapat  digunakan untuk  menghitung  konsentrasi  masing- masing  nuklida  yang  teridentifikasi.  Hasil analisis  radionuklida  yang  terkandung dalam  sampel  air  uji  cicip  menggunakan Spektrometer  Gamma  ditunjukkan  pada Tabel 2.
Uji Integritas Bahan Bakar .......(Titik S, Darmawan Aji, Arifin, Yhon Irzon, Marhaeni Joko, L. Kwin P)
Tabel 2. Hasil analisis uji cicip bahan bakar nuklir bekas
Sampel Nomor BBNB RI-68 RI-190 RI-187 Radio- nuklida Konsentrasi (µCi/ml) Radio- nuklida Konsentrasi (µCi/ml) Radio- nuklida Konsentrasi (µCi/ml) Air demin ttd - ttd - ttd - Air kolam ttd - ttd - I-133 5,57 x 10 -4 Sb-124 3,54 x 10 -5 Hari ke-1 ttd - Sb-124 4,26 x 10 -5 I-133 5,23 x 10 -4 Hari ke-2 I-133 2,78 x 10 -5 I-133 5,44 x 10 -4 I-133 5,47 x 10 -4 Sb-124 4,66 x 10 -5 Sb-124 3,96 x 10 -5 Sb-124 4,06 x 10 -5 Hari ke-3 Sb-124 3,90 x 10 -5 ttd - I-133 5,92 x 10 -4 Sb-124 4,08 x 10 -5 Hari ke-4 I-133 6,07 x 10 -5 I-133 5,29 x 10 -4 I-133 3,34 x 10 -5 Sb-124 4,60 x 10 -5 Sb-124 3,58 x 10 -5 Hari ke-8 I-133 4,74 x 10 -4 I-133 5,83 x 10 -4 Sb-124 4,70 x 10 -5 Sb-124 4,76 x 10 -5
Ttd : Tidak terdeteksi / di bawah limit deteksi alat
Dalam  Tabel  1  menunjukkan  adanya kontaminasi  radionuklida  di  air  kolam yang ditimbulkan dari pelepasan radionuklida  hasil  belah,  yaitu:  Cs-137, Sb-124,  dan  J-133.  Dalam  air  kanal  dan kolam tidak terdeteksi adanya radionuklida seperti I-131, Kr-85, dan Xe-133, radionuklida  ini  adalah  produk  fisi  utama di  fase  gas  sehingga  mereka  dapat  dirilis ke  udara  ambien.  Sedangkan  kontaminasi radionuklida  yang  dihasilkan  dari  produk korosi  yang  diaktifkan  elemen  seperti  Fe- 59, Co-60, Mn-54 juga tidak terdeteksi.
Pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pada air  kolam  yang  diambil  sampelnya  pada saat  pelaksanaan  uji  cicip  terdeteksi adanya  radionuklida  I-133  dan  Sb-124 pada 1 dari 3 sampel.  Pada BBNB Nomor RI-68 mulai terdeteksi adanya radionuklida pada hari ke-2 sampai dengan hari  ke-8  dengan  jenis  radionuklida  I-133 dan  Sb-124.  Pada  BBNB  No.  RI-190 terdeteksi radionuklida pada  hari ke-1, ke- 2,  tidak  terdeteksi  pada  hari  ke-3, kemudian terdeteksi kembali pada hari ke-
4 dan ke-7 dengan jenis radionuklida I-133 dan  Sb-124.  Pada  BBNB  No.  RI-187 terdeteksi  adanya  radionuklida  pada  hari ke-1 sampai dengan hari ke-8 dengan jenis radionuklida I-133 dan Sb-124. Dari ketiga BBNB  yang  diuji  ini  hanya  terdeteksi adanya  radionuklida  I-133  dan  Sb-124 yang sering terdeteksi juga pada air kolam. Radionuklida I-133 dan Sb-124 merupakan radionuklida  hasil  belah  berumur  pendek yaitu  masing-masing  memiliki  waktu  paro 20  jam  dan  60  hari.  Dengan  sering terdeteksinya kedua radionuklida ini dalam air  kolam,  hal  ini  menunjukkan  bahwa kedua radionuklida ini merupakan radionuklida  kontaminan  yang  terbawa  di BBNB  setelah  dikeluarkan  dari  reaktor. Tidak  adanya  radionuklida  lain  selain  I- 133  dan  Sb-124  dari  air  uji  cicip  ketiga BBNB  ini  menunjukkan  bahwa  tidak  ada kebocoran  pada  BBNB  yang  diuji  yaitu RI-68, RI-190, maupun RI-187.

## KESIMPULAN
Dari  hasil  analisis  air  uji  cicip  bahan bakar  nuklir  bekas  nomor  RI-68,  RI-190, dan  RI-187  ketiganya  hanya  terdeteksi radionuklida  I-133  dan  Sb-124  yang merupakan radionuklida yang sering terdeteksi pada air kolam. Tidak ditemukannya radionuklida hasil belah lain maupun  radionuklida  yang  terkandung dalam  bahan  bakar  nuklir  bekas  pada ketiga  BBNB  tersebut.  Dari  hal  ini  dapat disimpulkan  bahwa  ketiga  BBNB  tersebut tidak  terjadi  kebocoran  kelongsong  bahan bakar  atau  dapat  dikatakan  mempunyai integritas yang baik.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Kami mengucapkan terima kasih
kepada  rekan-rekan  di  subbidang  PLBN,
FKH  dan  Bidang  K2O  yang  telah membantu pelaksanaan kegiatan ini sehingga  kegiatan  ini  terlaksana  dengan baik dan selamat. Kami juga mengucapkan terima  kasih  kepada  Bapak  Ir.  Husen Zamroni selaku Kepala Bidang Pengelolaan  Limbah  dan  Bapak  Ir. Suryantoro,  MT  selaku  Kepala  Pusat Teknologi  Limbah  Radioaktif  yang  telah mendukung kegiatan ini.

## DAFTAR PUSTAKA
1. ZAINUS SALIMIN, “Heat Transfer Analysis on the Storage of Spent Fuel of  Indonesia  Multi-Purpose  Reactor- 30  MW”,  Proceeding  of  6 th International  Topical  Meeting  on Nuclear Reactor Thermal Hydraulics Operations  and  Safety,  Nara,  Japan, pp. 155-164. 2004
2. SUDIYONO, “Pengoperasian  Kanal Hubung-Instalasi Penyimpanan
Sementara  Bahan  Bakar  Bekas  (KH-
IPSB3)”,  Diktat  Pelatihan  Operator dan Supervisor KH-IPSB3, 2012. 3. Laporan Operasi KH-IPSB3 Semester  II  Tahun  2015,  PTLR- BATAN, Serpong, 2016. 4. Laporan  Analisis  Keselamatan  Kanal Hubung Instalasi Penyimpanan Sementara Bahan Bakar Bekas (LAK KH-IPSB3), rev 7, PTLR –  BATAN. 2009. 5. GUNANDJAR, DKK . "The Operation Safety Aspect On Contamination  Of  Radionuclides  In The  Interim  Storage  Of  Spent Nuclear Fuel Installation", Proceedings  of  the  3rd  Applied Science  for  Technology  Application, ASTECHNOVA  2014  International Energy Conference Yogyakarta, Indonesia, 13-14 August 2014. 6. PEROTTA  J.A.,  TERREMOTO
L.A.A., DAN ZEITUNI C.A., “Experience  on  Wet  Storage  Spent Fuel  Sipping  at  IEA-R1  Brazilian Research Reactor”, IAEA Interregional  Training  Course  on Technical and Administrative Preparations  Required  for  Shipment of Research Reactor Spent Fuel to Its Country  of  Origin, 13  -  24  January 1997.