ISSN 2087-3336 (Print) | 2721-4729 (Online)

## TEKNOSAINS: Jurnal Sains, Teknologi dan Informatika
Volume 10, Nomor 1, Januari 2023, hlm 113-123 http://jurnal.sttmcileungsi.ac.id/index.php/tekno DOI: 10.37373

## Perancangan pompa air off-grid skala rumah tangga
Design of a household scale off-grid water pump
Arif Wibawa, Aripriharta*
* Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang, Indonesia, 65145
*Jl. Semarang 5 Malang, Jawa Timur, Indonesia 65145
*Koresponden Email: aripriharta.ft@um.ac.id Artikel dikirim: 08/12/2022 Artikel direvisi: 17/12/2022 Artikel diterima: 18/12/2022

## ABSTRAK
Penelitian  ini  menyajikan  perancangan  pompa  air  off-grid  bagi  pengguna  dari  cluster  residential.  Metode  yang digunakan adalah desain experimental, dimana data primer diambil dari observasi langsung di lapangan berupa kapasitas pompa 500W, kebutuhan air untuk 5 orang, dan pasokan listrik sebesar 0,2915 kWh, termasuk juga data radiasi matahari di lokasi pemasangan panel surya. Untuk menjamin ketelitian, data radiasi diukur dengan solar power  meter dan lux  meter dan software Solar  global  atlas.  Setelah  itu,  spesifikasi  perangkat  off-grid  yang diperlukan dikalkulasi dan kemudian di install pada rumah seorang volunteer di daerah Sengkaling, Kabupaten Malang, Jawa timur. Sebuah rangkaian eksperimen untuk menguji performa pompa air off grid telah dilakukan pada  range  radiasi  680,12 𝑊/𝑚 2 sampai  dengan  1146 𝑊/𝑚 2 .  Khusus  pengujian  aur  hubung  singkat  ( Isc) dilakukan selama 1 hari. Berdasarkan hasil eksperimen diperoleh arus tertinggi sebesar 10,88A dan terendahnya sebesar  3,12A. Pengisian  baterai  berlangsung  selama  6  jam  12  menit,  dan  rerata  waktu  pemakaian  baterai  dari kondisi penuh hingga 20% mencapai yaitu 55 menit.
Kata Kunci: Panel surya; pompa air; off-grid .

## ABSTRACT
The design of an off-grid water pump for residential cluster customers is presented in this study. The approach employed is an experimental design, and the major data is taken from direct field observations in the form of a 500W pump, water usage for five persons, and 0.2915kWh of electricity supply, as well as information on solar radiation at the site of the solar panel installation. Irradiation data is measured with a sun power meter, lux meter, and Solar global atlas software to verify accuracy. Following that, the requirements for the necessary off-grid equipment  were  computed  and  installed  in  a  volunteer's  residence  in Sengkaling,  Malang  Regency,  East  Java. Several tests have been conducted to evaluate the effectiveness of off-grid water pumps in the irradiation range of 680.12  W/m 2 to  1146  W/m 2 .  Specifically,  a  1-day  short  circuit  test  (Isc)  was  conducted.  The  greatest  current measured during the experiment was 10.88A, and the lowest was 3.12A. The typical usage period for one battery is 55 minutes, and batteries require 6 hours 12 minutes to fully charge.
Keyword: Photovoltaik; water pomp; off-grid.

## 1. PENDAHULUAN
Dalam  satu  dekade  terakhir  di  Indonesia,  usaha  pemerintah  untuk  mencapai  rasio  kelistrikan mencapai  >80%  pada  tahun  2020  menjadikan  pemanfaatan  fotovoltaik  atau  panel  surya  untuk pembangkit tenaga listrik berkembang dengan sangat pesat [1]–[3] . Energi yang terjual per kelompok pelanggan pada rumah tangga memiliki persentase terbesar diantara yang lainya yaitu sebesar 46,04%
114 Arif Wibawa, Aripriharta
Rancang bangun pompa air off-grid skala rumah tangga
dibanding energi yang terjual di industri sebesar 29,66% (2020) [3] . Hal ini dapat menunjukkan bahwa pemanfaatan  energi  baru  terbarukan  skala  rumah  tangga  menjadi  sangat  berpengaruh  dalam pengembangan energi bersih di Indonesia.
Di sektor residential, penyediaan air bersih merupakan salah satu kebutuhan primer dimana pompa air diperlukan sebagai pemasoknya. Pompa hidram telah dikembangkan oleh [4][5] . Namun pada kasus rumah tangga yang sudah menginstal pompa air dengan tenaga listrik, pilihan terbaiknya adalah dengan menggunakan hybrid atau off grid dengan sumber energi baru terbarukan (EBT), biasanya PV seperti yang  dilakukan  oleh [6] .  Solar  Water  Pumping  System  (SWPS)  menjadi  pilihan  untuk  kasus  yang bekerja dengan mengubah energi matahari menjadi listrik, kemudian listriknya digunakan oleh pompa air untuk memasok air bersih. SWPS dengan PV 600 Wp, Solar Charge Controller (SCC) 1,2 kW, dan inverter  225  W  telah  berhasil  dikembangkan  untuk  memompa  air  sampai  ketinggian  9  m  di  daerah Yogyakarta [6] .  Pentingnya  penerapan  energi  surya  pada  cluster  rumah  tangga [7] , [8] .  Kebanyakan studi lain fokus pada pompa air panas mengingat negara tempat risetnya adalah Eropa dan Amerika [9]– [26] .

## 2. METODE.
2.1 Deskripsi sistem
Metode  perancangan  adalah  metode  experimental  dengan  prosedur  yang  meliputi:  observasi, desain, instalasi, pengujian dan analisis. Observasi dilakukan untuk mendapatkan data primer tentang kebutuhan  air,  daya  listrik  dan  radiasi  matahari.  Desain  bertujuan  untuk  membuat  gambar  3D, parameter-parameter penting yang diperlukan sistem telah dihitung. Instalasi dan pengujian dilakukan pada  sebuah  rumah  di  daerah  Sengkaling.  Metode  rerata  dan  regresi  digunakan  untuk  melakukan analisis.
Gambar  1  memperlihatkan  desain  3D  pompa  air  off-grid  skala  rumah  tangga  yang  dipasang  di lokasi penelitian di Sengkaling, Kab. Malang, Jawa Timur. Desain 3D yang telah dirancang terdiri dari kotak panel yang berisi komponen utama pada sistem ini yaitu Inverter , Mini Circuit Breaker, indicator dan Solar Charge Controller . Pada bagian luar kotak panel terdapat baterai yang terletak di sisi sebelah kiri dari kotak panel. Pada bagian atas terdapat 3 buah panel surya yang terhubung secara paralel dan pada pompa  air terletak  di dalam  rumah.  Panel  kendali dipakai  untuk  meletakan  MPPT  dan  Inverter untuk  memperoleh  daya  optimal  dari  panel  surya  kemudian  mengubahnya  menjadi  daya  ac  yang diperlukan oleh pompa air. Baterai berfungsi sebagai backup energi ketika panel surya kekurangan daya.
Gambar 1. Deskripsi sistem yang dirancang
Gambar 2 merupakan instalasi pompa air off-grid skala rumah tangga. Sistem ini menggunakan 5 buah panel surya dengan spesifikasi sesuai Tabel 1 yang dihubungkan secara paralel agar memenuhi kebutuhan  voltase  Solar  Charge  Controller  (Tabel  2).  Baterai  yang  digunakan  memiliki  spesifikasi tegangan 12V dan spesifikasi lengkapnya terlihat pada Tabel 3. Inverter. yang dipilih memiliki tegangan input 12V seperti Tabel 4, sehingga dapat bekerja dengan baik melayani keperluan pompa air. Pompa air  yang  digunakan  merupakan  pompa  air  1  fasa  yang  memiliki  daya  keluaran  ≈  500Watt  dengan spesifikasi lengkap seperti terlihat pada Tabel 5.

## Gambar 2. Gambar teknik pengkabelan
2.2 Data
Adapun  data  yang  digunakan  pompa  air  off-grid  skala  rumah  tangga  diperlihatkan  pada Tabel 1 sampai dengan Tabel 4.
Tabel 1. Data spesifikasi panel surya No Spesifikasi Panel Surya 1 Daya Maksimal 300 W 2 Efisiensi Sel 16.93% 3 Tegangan Daya Maksimum (Vmp) 17.8 V 4 Arus Daya Maksimum (Imp) 5.62 A 5 Tegangan Sirkuit Terbuka (Voc) 21.8 V 6 Arus Hubung Singkat (Isc) 6.05 A 7 Tegangan Sistem Maksimum 1000 V 8 Temperatur Operasional -4°C to +85°C 9 Merk panel surya Sun Asia Tabel 2. Data spesifikasi SCC No Spesifikasi SCC 1 Tegangan Sistem 12/24 Volt Automatic Recognition 2 Mode Pengecasan Pengecasan PWM ( Pulse Width Modulation ) 3 Arus Sistem 30 Ampere 4 Layar LCD 5 Temperatur Kerja -35 – 60 ℃ Tabel 3. Data spesifikasi baterai No Spesifikasi Baterai 1 Tegangan 12 V 2 Kapasitas 65 aH (ampere-hour) 3 Resistansi ≤ 6.1mΩ
116 Arif Wibawa, Aripriharta
Rancang bangun pompa air off-grid skala rumah tangga
No Spesifikasi Baterai 4 Berat 19 Kg 5 Ukuran Terminal T11 6 Tipe Terminal O 7 Jenis VRLA ( Valve Regulated Lead Acid Battery ) 8 Merk baterai SMT-Power Tabel 4. Data spesifikasi inverter No Spesifikasi Inverter 1 Maksimal Daya Puncak 2200W 2 Daya Keberlanjutan 1100W 3 Voltase Masukan DC 12V 4 Voltase Keluaran AC 220V 5 Dimensi 250 x 93 x 60 mm 6 Frekuensi 50Hz 7 Proteksi Short-circuit, overload, over temperature 8 Merk Inverter CJ-2200M Tabel 5. Data spesifikasi pompa air No Spesifikasi Pompa Air 1 Daya 150 Watt 2 Tegangan 220 Volt 3 Kapasitas maks 33L / Menit 4 Tinggi Total 11 Meter 5 Tinggi Hisap 4 Meter 6 Temperatur Maksimum 40℃ 7 Frekuensi 50 Hz 8 Merk pompa air -

## 2.3 Perhitungan perancangan
Berikut ini perhitungan parameter untuk sistem yang dirancang.
● Perhitungan Kebutuhan Air Harian [2] [9] [11] [14][18] . Data pemakaian air per tahun dalam satu rumah tinggal berdasarkan rekening air dalam satu rumah. Pada kasus rumah tinggal ini diperlukan air sebanyak 421.575 Liter/rumah/tahun. Sehingga dengan persamaan (1) diperoleh 1,155 L/hari
𝛴 𝑎𝑖𝑟/ℎ𝑎𝑟𝑖 = 𝛴 𝑎𝑖𝑟/𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 365 𝐻𝑎𝑟𝑖 =  1,155 𝐿𝑖𝑡𝑒𝑟/ℎ𝑎𝑟𝑖 (1)
● Nilai Fill Factor [16,19,24] akan bekerja semakin baik dan  memiliki efisiensi yang semakin tinggi ketika semakin besar nilai suatu FF pada panel surya. Perhitungan nilai FF dapat dilihat pada persamaan (4) berikut ini.
𝐹𝐹 = 𝐼 𝑚𝑝 × 𝑉𝑚𝑝 𝐼 𝑠𝑐 ×𝑉𝑜𝑐 (2) 𝐹𝐹 = 5,62 𝐴  ×  17,8 𝑉 6,05 𝐴 ×  21,8𝑉 = 0,75
● Daya  Keluaran  panel surya .  Perhitungan  daya  keluaran  dapat  dihitung  dengan memasukkan salah nilai FF yang telah dihitung sebelumnya.
ISSN 2087-3336 (Print) | 2721-4729 (Online) DOI 10.37373/tekno.v10i1.393 117
𝑃 = 𝑉 𝑜𝑐 × 𝐹𝐹  ×   𝐼 𝑠𝑐 (3) 𝑃 = 21,8 𝑉 ×  0,75 𝑥 6,05 𝐴
𝑃 = 98,9175 𝑊𝑎𝑡𝑡
● Perhitungan Durasi Pemakaian Pompa Air . Air yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan air harian dalam rumah tangga adalah 1.155 liter per hari. Daya yang dikonsumsi oleh pompa air bergantung kepada durasi selama pompa menyala. Waktu yang diperlukan untuk mengisi penuh tangki penampungan air dalam sehari ditunjukkan pada formula berikut.
𝑡 𝑃𝑜𝑚𝑝𝑎 = 𝛴 𝑎𝑖𝑟/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝛴 𝑝𝑜𝑚𝑝𝑎/𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 (4) 𝑡 𝑃𝑜𝑚𝑝𝑎 = 1,155𝐿 33 𝐿/𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡
= 35 𝑀𝑒𝑛𝑖𝑡 (0,583 𝐽𝑎𝑚)
● Perhitungan  Total  Beban  Listrik  Harian. Perhitungan  yang  digunakan  untuk  mencari  total beban pemakaian per-hari adalah sebagai berikut:
𝐸 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑃 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 ×   𝑡 𝑃𝑜𝑚𝑝𝑎 (5) =  150 𝑊𝑎𝑡𝑡 × 0,583 𝐽𝑎𝑚 =  291,5 Wh
● Peak Sun Hour. Data Peak Sun Hour membutuhkan parameter Global Horizontal Irradiation di mana ditentukan dengan formula berikut.
𝑃𝑆𝐻 = 𝐺𝐻𝐼 365 𝑑𝑎𝑦𝑠
(6)
= 1905,9
365
= 5,22 𝐽𝑎𝑚
● Menentukan  Jumlah  Modul  Panel  Surya. Perhitungan  yang  digunakan  untuk  menentukan kapasitas panel surya yang sesuai dengan beban untuk pemakaian adalah:
𝛴 𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙 = 𝐸 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃 ×𝑃𝑆𝐻 (7) 291,5 98,9175  × 5,22 = 0, 564  ≈ 1 𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙 𝐷𝑖 𝑚𝑎𝑛𝑎 : 𝛴 𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙 𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙 𝑆𝑢𝑟𝑦𝑎
● Menentukan  Kapasitas  Baterai. Perhitungan  yang  digunakan  untuk  menentukan  kapasitas baterai atau aki adalah:
𝛴 𝐵𝑎𝑡 = 𝐸 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ×𝐻𝑎𝑟𝑖 𝑜𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖 𝑉 𝑑𝑐 ×𝐼 𝑑𝑐 ×𝐷𝑜𝐷 (8) 291,5 𝑥 2 12 𝑉 𝑥 65 𝐴ℎ 𝑥 0,8 = 0,934 ≈ 1 𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑖
● Perhitungan Kapasitas Inverter
𝑃 𝐼𝑛𝑣 = 𝑊 𝑚𝑎𝑘𝑠 + ( 25% ∗ 𝑊 𝑚𝑎𝑘𝑠 ) (9)
= 1.282 + ( 25% ∗ 1.282)
= 1.602,5 𝑊𝑎𝑡𝑡
● Perhitungan Solar  Charge  Controller .  Menentukan  kapasitas Solar  Charge  Controller dapat ditentukan dengan formula berikut.
𝐼 𝑠𝑐𝑐 = 𝛴 𝑃 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 ×𝐹 𝑠𝑎𝑓𝑒 𝑉 𝑚𝑝 (10) = 296,7525 ×1,25 17,8
= 20,83 𝐴 ≈ 30 𝐴
118 Arif Wibawa, Aripriharta
Rancang bangun pompa air off-grid skala rumah tangga
● Break  Even  Point .  Agar  dapat  mengetahui  konsumsi  daya  yang  disediakan  oleh  plts  maka dibutuhkan perhitungan seperti berikut.
𝐶 𝐻𝑎𝑟𝑖 = 2,173,04 𝑘𝑊ℎ  × 𝑅𝑝 1.467 (11) = 𝑅𝑝 3.187,849, − / 𝐻𝑎𝑟𝑖
𝐵𝐸𝑃 = 𝑅𝑝 5.727.407,− 𝑅𝑝 1.163.564,− = 4,9 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 (12)
● Anggaran biaya yang harus dikeluarkan untuk membangun PLTS sistem off-grid untuk pompa air pada instalasi skala rumah tangga adalah sebesar Rp 5.670.700, - dan biaya pemeliharaan adalah sebesar Rp 56.707,-. Waktu yang diperlukan untuk mencapai titik impas yaitu selama 4,9 tahun.
● Rasio  performa.  Daya  aktual  panel  surya  yang  dipakai  telah  dikali  dengan  365  hari  untuk mendapatkan nilai 1 tahun penuh yang ditunjukkan dengan formula berikut ini.
𝑃𝑅 = 386,326 1901,8 ×1,04 𝑥 1,62 ×16,93% (13)

## 𝑃𝑅 =   0,72 (72%)

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN.
Lokasi pemasangan sistem yang telah dirancang ini adalah sebuah rumah tinggal yang beralamat di  Jl.  Teratai  No.10,  Sengkaling,  Mulyoagung,  Kec.  Dau,  Malang,  Jawa  Timur  dan  terletak  di  titik, dengan suhu rata-rata 23.9°C terletak di kabupaten malang seperti Gambar 3. Kondisi panel surya pada Gambar  4  memperlihatkan  bahwa  PV  tidak  terhalangi  oleh  apapun  sehingga  tidak  mendapatkan bayangan  yang  akan  mempengaruhi  performa  dari  panel  surya  tersebut.  Gambar  5  memperlihatkan baterai yang terpasang diletakkan di sebelah kotak panel dan pada bagian depan kotak panel terdapat beberapa indikator yang telah terpasang sesuai dengan pengkabelan sistem sehingga dapat mengetahui kondisi listrik yang sedang berjalan.
Gambar 4. Panel surya
Gambar 5. Kotak panel dan baterai Tabel 6. Data pengukuran Hari ke Irr W/m2) Vpv (V) Vb(V) Vinv (V) Ipv(V) Ib (A) Iinv (A) T (°C) 1 991,1 13,52 13,33 220,85 9,28 5,87 0 29,84 2 29,84 13,33 220,85  9,28 5,87 0 991,1 206.428 3 206.428 220,85  9,28 5,87 0 991,1 29,84 13,30 4 13,30 9,28 5,87 0 991,1 29,84 206.428 13,10 5 13,10 5,87 0 991,1 29,84 206.428 13,30 221,04 6 221,04 0 991,1 29,84 206.428 13,30 13,10 8,68 7 8,68 991,1 29,84 206.428 13,30 13,10 221,04 5,43
Pengukuran  performa  pompa  air Off-Grid dilakukan  selama  7  hari  berturut-turut  di  lokasi pemasangan . Data  telah  diambil  selama  percobaan  tersebut  dari  pukul  9  pagi  hingga  pukul  3  sore menggunakan metode rata-rata. Hasil pengukuran yang ditampilkan pada Tabel 6. Tabel 6 mencakup data Tegangan Panel Vpv (V), Tegangan Baterai Vb(V), Tegangan Inverter Vinv (V), Arus Panel Ipv
120 Arif Wibawa, Aripriharta
Rancang bangun pompa air off-grid skala rumah tangga
(A), Arus Baterai Ib (A), Arus Inverter Inv (A), Radiasi Irr ( 𝑊/𝑚 2 ), dan Suhu T (°C). Pada percobaan ini Sebagian besar beban tidak aktif/ tidak menyala karena kondisi tandon sedang penuh. Tetapi pada hari ke-3, hari ke-4 dan hari ke-7, masing-masing beben menyala sekitar 1 menit, 14 menit dan 22 menit. Radiasi matahari terlihat normal antara 900 W/m 2 sampai dengan 1146 W/m 2 .

## 3.1 Analisis
Hasil pengujian pengisian baterai hingga penuh dan pemakaian baterai hingga tersisa 20% telah dicoba  beberapa  kali  sebelum  menghasilkan  data  pada  tabel  6.  Gambar  6  memperlihatkan  hubungan yang  linear  antara  radiasi  matahari  dengan  arus  baterai.  Semakin  tinggi  radiasi  yang  didapat  maka semakin tinggi nilai arus yang akan mengalir ke baterai dan sebaliknya. Rerata pengisian baterai, waktu yang diperlukan untuk proses pengisian sehingga baterai penuh adalah 6 jam 12 menit. Durasi pengisian ini tidak selalu sama setiap saatnya, dikarenakan bergantung pada kondisi cuaca di lokasi penelitian. Selisih  pengukuran  radiasi  dengan  software  dan  alat  ukur  mencapai  23%.    Hal  ini  dikarenakan  saat pengujian langsung, cuaca yang yang terjadi di lapangan cenderung tidak menentu.
Temperatur  permukaan  panel  surya  dapat  mempengaruhi  performa  panel,  sehingga  SCC  harus bekerja lebih keras dalam mengisi baterai. Kurva pada Gambar 7 memperlihatkan hubungan yang tak linear antara suhu permukaan panel surya dengan arus pv. Semakin tinggi suhu permukaannya, semakin kecil arus yang dihasilkan panel surya.
Pada pengujian hubung singkat, proporsi dari radiasi dengan arus hubung singkat Isc panel surya hamper  sama  pada  setiap  percobaan.  Gambar  8  memperlihatkan  proporsi  arus  hubung  singkat  panel surya  terhadap  radiasi  matahari.  Pada  kurva  ini,  nilai  kedua  variabel  tersebut  telah  dinormalisasi terhadap  masing-masing  nilai  pengukuran  maksimumnya.  Arus  hubung  singkat  pada  panel  surya berbanding lurus dengan irardiasinya. Nilai arus hubung singkat ini lebih tinggi dari arus maksimum panel surya, dan dipakai dalam menentukan kapasitas pengamannya.
Profil  pemakaian  energi  listrik  pada  sistem  pompa  air off-grid skala  rumah  tangga  0.3  kWp  ini diperlihatkan  pada  Gambar  9.  Energi  listrik  terbesar dikonsumsi  pada  hari  ke  4  yang  mencapai  2,31 kWh  dan  terendah  pada  hari  ke  1,2,5  dan  hari  ke  6  yaitu  0  kWh.  Pada  hari  ke-3,  pompa  air mengkonsumsi energi dari sistem panel surya off-grid sebesar 0.05 kWh dan pada hari ke-7 sekitar 1,21 kWh.  Energi yang dikeluarkan ini sesuai dengan lama pemakaian pompa pada setiap harinya.
Gambar 6. Kurva radiasi vs arus pv
600 700 800 900 1000 1100 1200 5.5 6.5 7.5 8.5
9.5 10.5 11.5
Ir adi as i (W/ m 2
Arus PV, Ipv (A)
Gambar 7. Kurva suhu permukaan panel surya vs arus pv
Gambar 8. Rasio radiasi terhadap arus hubung singkat
Gambar 9. Kurva pemakaian energi listrik

## 4 SIMPULAN
Sistem ini memiliki kapasitas dengan kapasitas 0,3kWp dengan modul jenis monokristal 100Wp sebanyak 3 buah dengan baterai 65Ah dan Inverter kapasitas 2200W. Dari hasil pengukuran, diperoleh
26 27 28 29 30 31 5 6 7 8 9 10 11 12 Suhu ( C) Arus PV, Ipv (A) 0 1 2 pu Jam Irradiasi (W/m^2) Isc (A) 0 0.5 1 1.5 2 2.5 1 3 5 7 Hari ke-
Energi (kWh)
122 Arif Wibawa, Aripriharta
Rancang bangun pompa air off-grid skala rumah tangga
bahwa  durasi  pengisian  baterai  rerata  mencapai  6  jam  pada  kondisi  radiasi  yang  normal.  Durasi pemakaian  baterai  terhadap  beban  dari  kondisi  penuh  hingga  menyisakan  20%  yaitu  55  Menit. Pengukuran  yang  dilakukan  pada  pengujian  langsung  dan  data  pada software memiliki  perbedaan dikarenakan semakin besar nilai radiasi matahari, maka semakin besar pula daya total yang dihasilkan pada panel surya. Semakin kecil nilai radiasi matahari, maka daya total yang dihasilkan pada panel surya juga kecil. Hal ini berbanding terbalik dengan arus pengisian di mana nilai arus akan semakin kecil jika kondisi baterai menuju keadaan penuh.

## REFERENSI
[1] K. T. Mauriraya, R. Afrianda, A. Fernandes, A. Makkulau, D. P. Sari, and N. Kurniasih, “Edukasi Pemanfaatan  PLTS  untuk  Penerangan  Jalan  Umum  Di  Desa  Cilatak  Kecamatan  Ciomas Kabupaten  Serang  Banten,” Terang ,  vol.  3,  no.  1,  pp.  92–99,  2020,  doi: 10.33322/terang.v3i1.535.
[2] PLN,  “Rencana  Usaha  Penyediaan Tenaga  Listrik  (RUPTL)  PT  PLN  (Persero) 2021-2030.,” Rencana Usaha Penyediaan Tenaga List. 2021-2030 , pp. 2019–2028, 2021.
[3] C.  L.  Malik  and  C.  L.  Malik,  “Indonesia  Country  Report,”  no.  March,  pp.  1–7,  2020,  doi: 10.1109/o-cocosda46868.2019.9060831.
[4] M. Jafri, P. Studi, and T. Mesin, “Karakteristik Tabung Udara Pada Pompa Hidram,” vol. 05, no. 01, pp. 1–8, 2018.
[5] U. S. Ucok, “A Perancangan Pompa Hidram Pada Tabung Udara Dengan Metode VDI 2221,” TEKNOSAINS  J. Sains, Teknol. dan Inform. , vol. 7, no. 1, 2020, doi: 10.37373/tekno.v7i1.7.
[6] A.  Hilali,  Y.  Mardoude,  Y.  Ben  Akka,  H.  El  Alami,  and  A.  Rahali,  “Design,  modeling  and simulation  of  perturb  and  observe  maximum  power  point  tracking  for  a  photovoltaic  water pumping  system,” Int.  J.  Electr.  Comput.  Eng. ,  vol.  12,  no.  4,  pp.  3430–3439,  2022,  doi: 10.11591/ijece.v12i4.pp3430-3439.
[7] M.  Abu-Aligah,  “Design  of  photovoltaic  water  pumping  system  and  compare  it  with  diesel powered pump,” Jordan J. Mech. Ind. Eng. , vol. 5, no. 3, pp. 273–280, 2011.
[8] T. A. Ajiwiguna and A. Qurthobi, “Techno-economic analysis of stand-alone PV system: A case study of public street lighting for remote area in Indonesia,” IOP Conf. Ser. Earth Environ. Sci. , vol. 700, no. 1, 2021, doi: 10.1088/1755-1315/700/1/012013.
[9] Aripriharta et  al. ,  “Penerapan  Teknologi  Pompa  Air  Bertenaga  Surya  Untuk  Layanan Masyarakat Pesantren,” J. Graha Pengabdi. , vol. 2, no. 1, pp. 60–70, 2020, [Online]. Available: http://journal2.um.ac.id/index.php/jgp/article/view/12160.
[10] S.  Kumar,  “PHOTO  VOLTAIC  PEAK-POWER  TRACKER  USING  A  SQUARE-  WAVE INVERTER,” vol. 2, no. 4, pp. 1–9, 2015.
[11] N. Wang, K. Liu, J. H. Hu, and X. K. Wang, “Simulation of operation performance of a solar assisted  ground  heat  pump  system  with  phase  change  thermal  storage  for  heating  in  a  rural building  in  Xi’an,” IOP  Conf.  Ser.  Earth  Environ.  Sci. ,  vol.  238,  no.  1,  pp.  0–7,  2019,  doi: 10.1088/1755-1315/238/1/012062.
[12] F. Leonforte, C. Del Pero, N. Aste, A. Miglioli, L. Croci, and G. Besagni, “Energy assessment and monitoring of a novel photovoltaic-thermal collector designed for solar-assisted heat pump systems,” IET  Renew.  Power  Gener. ,  vol.  14, no.  13,  pp.  2323–2330,  2020,  doi:  10.1049/iet- rpg.2020.0108.
[13] K. I. Alghamdi, C. K. Bach, J. D. Spitler, K. I. Alghamdi, C. K. Bach, and J. D. Spitler, “Water- Based Thermal Energy Storage for Heating and Air- Conditioning Applications in Residential Buildings : Review and Preliminary Study Water ­ Based Thermal Energy Storage for Heating
DOI 10.37373/tekno.v10i1.393 123
and Air ­ Conditioning Applications in Residential Buildings : Review and Preliminary Study,” 2022.
[14] J. Hadorn, “Solar and Heat Pump Systems,” Mater. Sci. , vol. 2, no. 1, pp. 1–20, 2018.
[15] Y. Lin, Z. Bu, W. Yang, H. Zhang, V. Francis, and C. Q. Li, “A Review on the Research and Development of Solar-Assisted Heat Pump for Buildings in China,” Buildings , vol. 12, no. 9, pp. 1–33, 2022, doi: 10.3390/buildings12091435.
[16] N. Saberi Shahmarvandi et al. , “Effects of Different Target Solar Fractions on Providing Heat Required for Space Heating, Sanitary Hot Water, and Swimming Pool in Iran: A Case Study in Cold  Climate,” J.  Eng.  (United  Kingdom) ,  vol.  2022,  no.  Figure  1,  2022,  doi: 10.1155/2022/2720057.
[17] J. M. G. López, E. Pouresmaeil, C. A. Cañizares, K. Bhattacharya, A. Mosaddegh, and B. V. Solanki,  “Smart  Residential  Load  Simulator  for  Energy  Management  in  Smart  Grids,” IEEE Trans. Ind. Electron. , vol. 66, no. 2, pp. 1443–1452, 2019, doi: 10.1109/TIE.2018.2818666.
[18] M. J. Al Nehru, B. Alfaresi, and F. Ardianto, “Analisa Performansi Photovoltaic 200 WP dan Pompa  Air  Dc  pada  Implementasi  Sistem  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  (PLTS),” J.  Ilm. Univ. Batanghari Jambi , vol. 21, no. 3, p. 1197, 2021, doi: 10.33087/jiubj.v21i3.1637.
[19] A.  Rawat,  S.  K.  Jha,  and  B.  Kumar,  “An  Overview  of  Configuration  Strategies  and  Control Techniques  for  Solar  Water  Pumps,” SSRN  Electron.  J. ,  no.  2014,  pp.  447–454,  2019,  doi: 10.2139/ssrn.3352352.
[20] M.  A.  Khlifi,  “Study  and  control  of  photovoltaic  water  pumping  system,” J.  Electr.  Eng. Technol. , vol. 11, no. 1, pp. 117–124, 2016, doi: 10.5370/JEET.2016.11.1.117.
[21] F. K. K. S. S. Mohamed Thahir P.A, “IRJET- Solar Powered Water Pump using PMSM with Energy Management for Agricultural Purpose in Rural Areas,” Irjet , vol. 8, no. 5, pp. 5–10, 2021, doi: 10.35629/5252-030513541362.
[22] T. Morales, “Design of Small Photovoltaic (PV) Solar-Powered Water Pump Systems Natural Resources Conservation Service,” no. 28, 2010.
[23] R. Kumar and B. Singh, “Grid Interactive Solar PV-Based Water Pumping Using BLDC Motor Drive,” IEEE  Trans.  Ind.  Appl. ,  vol.  55,  no.  5,  pp.  5153–5165,  2019,  doi: 10.1109/TIA.2019.2928286.
[24] A. K. Mishra and B. Singh, “Solar Powered Water Pumping Station Utilizing Improved Cuk Converter Integrating to Storage System,” 2018 20th Natl. Power Syst. Conf. NPSC 2018 , pp. 1– 6, 2018, doi: 10.1109/NPSC.2018.8771741.
[25] S.  Angadi,  “Comprehensive  Review  on  Solar,  Wind  and  Hybrid  Wind-PV  Water  Pumping Systems-An Electrical Engineering Perspective,” CPSS Trans. Power Electron. Appl. , vol. 6, no. 1, pp. 1–19, 2021, doi: 10.24295/cpsstpea.2021.00001.
[26] S.  Orts-Grau et  al. ,  “Photovoltaic  Water  Pumping:  Comparison  between  Direct  and  Lithium Battery  Solutions,” IEEE Access , vol. 9, pp. 101147–101163, 2021, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3097246.