p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
Perencanaan Sistem Instalasi Plambing Air Bersih dengan Penerapan Alat Plambing Hemat Air Di Rumah Sakit Universitas Sam Ratulangi
Adeyra Khairunisa Rahayu 1* , Yulianti Pratama 2 , Anindito Nurprabowo 3
1,2,3 Jurusan Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Nasional Bandung Jl. PHH Mustofa No. 23, Bandung, 40124, Indonesia
* Koresponden email : adeyrahayu@gmail.com
Diterima: 27 Desember 2019 Disetujui: 30 Januari 2020

## Abstract
The  hospital  is  a  health  service  building,  a  place  of  transmission  of  disease  and  allows  environmental pollution  and  health  problems.  One  of  the  prevention  of  disease  transmission  and  environmental pollution,  it  is  necessary  to  do  repairs  and  improvements  by  using  a  plumbing  system  to  have  good sanitation and environmental friendly. In this case, needed to know how much water can save by method comparing between plumbing tools conventional and non-conventional standar. UNSRAT’s hospital has a population of 2,962 people who needed clean water distribution of 372,48 m 3 / day. Compared by using conventional  plumbing  tools  is  66,72  m 3 /hari,  meanwhile  non-conventional  plumbing  tools  is  39,60 m 3 /hari, it shown that using non-conventional plumbing  tools standard is more saving than conventional standard,  where  percentage  non-conventional  water  saving  is  40,64%.  Also  expected  that  the  resulting domestic wastewater will be reduced by 31,68 m 3 / day. This is more important than water savings in the amount of Rp. 3.564.000 and domestic wastewater treatment costs Rp. 9.500.000. Keywords : Plumbing , plumbing tools, plumbing comparison, plumbing instalation, water saving

## Abstrak
Rumah  sakit  merupakan  sarana  pelayanan  kesehatan,  dimana  memungkinkan  terjadinya  pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan, salah satu upaya untuk mencegah hal tersebut perlu adanya sanitasi pada rumah sakit. Maka dari itu, perencanaan sistem plambing hemat air ang bertujuan agar terwujudnya sanitasi  yang  baik  dan  ramah  lingkungan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  seberapa  hemat penggunaan  alat  plambing  tersebut  dengan  metode  yang  dilakukan  yaitu  membandingkan  standar pemakaian  air  alat  plambing  konvensional  dan  non-konvensional.  Rumah  Sakit  UNSRAT  memiliki jumlah populasi sebanyak 2.962 orang sehingga diperlukan penyaluran air bersih sebesar 372,48 m 3 /hari. Perbandingannya  pemakaian  air  pada  alat  plambing  konvensional  yaitu  66,72  m 3 /hari  sedangkan pemakaian  air  alat  plambing    non-konvensional  yaitu  39,60  m 3 /hari,  dari  perbandingan  tersebut menunjukkan  bahwa  pemakaian  air  menggunakan  alat  plambing  non-konvensional  lebih  kecil dibandingkan  standar  alat  plambing  konvensional  dimana  persentase  penghematan  mencapai  40,64%. Sehingga  penggunaan  alat  plambing  non-konvensional  pula  berpengaruh  pada  debit  air  limbah  yang dihasilkan berkurang sebanyak 31,68 m 3 /hari. Hal tersebut pun berpengaruh terhadap biaya penghematan air  yaitu  berkurang  sebesar  Rp.  3.564.000  dan  biaya  pengolahan  air  limbah  domestik  berkurang  Rp. 9.504.000.
Kata Kunci : Plumbing, alat plambing, perbandingan plumbing, instalasi plumbing, hemat air, hospital

## 1. Pendahuluan
Rumah  sakit  merupakan  sarana  pelayanan  kesehatan,  tempat  berkumpulnya  baik  orang  sakit maupun  orang  sehat,  di  rumah  sakit  juga  memungkinkan  terjadinya  pencemaran  lingkungan  dan gangguan kesehatan [1]. Salah satu pencegahan penularan penyakit dan pencemaran lingkungan di rumah sakit,  perlu  adanya  sanitasi  yang  baik  yaitu  dengan  direncanakannya  sistem  plambing.  Menurut  [2] plambing merupakan sistem teknologi pemipaan dan peralatan untuk menyediakan air bersih ke tempat yang diinginkan dengan kontinuitas yang memenuhi syarat dan membuang air limbah dari  tempat  tertentu  tanpa  mencemari  sekitar,  sehingga  mampu  menciptakan  kondisi  yang  higienis  dan nyaman.
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
Rumah Sakit Akademik Universitas Sam Ratulangi  (RSA UNSRAT) Kota Manado memiliki luas bangunan sebesar 5.574 m 2 dan terdiri dari tiga Blok, terdapat 7 lantai pada Blok A dan Blok B1. Sumber air  bersih  untuk  kebutuhan  RSA  UNSRAT  diperoleh  dari  PDAM  setempat.  Hal  ini  sesuai  dengan  [3] tentang Bangunan Gedung yang menyatakan bahwa suatu bangunan harus memenuhi persyaratan sistem sanitasi, dengan dilengkapinya air bersih dan penyaluran air limbah. Oleh karena itu perencanaan sistem instalasi plambing pada RSA UNSRAT wajib memenuhi persyaratan sistem sanitasi.
Dalam  mewujudkan  perencanaan  dan  perancangan  bangunan  berkelanjutan  yang  efisien  dalam penggunaan  sumber  daya,  maka  RSA  UNSRAT  menerapkan  Bangunan  Hijau  [4]  yang  mengacu  pada Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Bangunan Gedung  Hijau  [5]  dimana  upaya  penerapan  Bangunan  Hijau  tersebut  yang  dapat  dilakukan  yaitu  salah satunya efisiensi air dengan penggunaan alat plambing hemat air. Sehingga penerapan Bangunan Hijau di RSA  UNSRAT  ini  diharapkan  mampu  untuk  memadai  penggunaan  air  secara  efisien  dengan  bantuan pemasangan  alat  plambing  hemat  air,  seperti  halnya  pada  salah  satu  bangunan  resort  di  Kota  Bandung yang juga menerapkan penggunaan alat plambing hemat air yang mampu menghemat sebesar 80,64% [6].

## 2. Metodologi Penelitian
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  perencanaan  ini  yaitu  dilakukan  studi  literatur, kemudian  pengumpulan  data,  yang  mana  data  yang  diambil  yaitu  data  sekunder  seperti  denah  gedung RSA  UNSRAT,  selanjutnya  dilakukan  perencanaan  teknis  dimana  perencanaan  teknis  ini  menentukan jumlah  populasi  pada  gedung,  penentuan  pemakaian  air  per  hari  pada  setiap  jenis  alat  plambing  baik konvensional  maupun  non-konvensional,  sehingga  selanjutnya  dapat  diketahui  perbandingan  persentase hemat air, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada alur perencanaan Gambar 1 .
Gambar 1 . Alur perencanaan penelitian

## Perhitungan Jumlah Populasi
Perhitungan jumlah populasi  dilakukan  untuk mengetahui kebutuhan air bersih  di setiap lantainya berdasarkan  fungsi  ruang.  Penentuan  jumlah  populasi  tersebut  menggunakan  persamaan  yang  merujuk pada Ref. [2] yaitu:
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖 = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓 (%)𝑥 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐿𝑎𝑛𝑡𝑎𝑖 (𝑚 2 ) 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛 ℎ𝑢𝑛𝑖𝑎𝑛 = Luas efektif %x Luas Lantai (m 2 )/standar beban hunian …(1)
Namun  untuk  rumah  sakit  dapat  diketahui  jumlah  populasi  pada  setiap  fungsi  ruangnya berdasarkan Pedoman Teknis Rumah Sakit Kelas B [14]. Namun bila fungsi ruang tidak tercantum pada pedoman  maka  perlu  dilakukan  perhitungan  dengan  persamaan  1.  Kemudian  pada  setiap  jenis  alat plambing  memiliki  persen  okupansi  yang  berbeda-beda  sehingga  setelah  mengetahui  jumlah  populasi yang  dimiliki  dikalikan  dengan  persen  okupansi  pada  setiap  jenis  alat  plambing,  dimana  standar  persen okupansi didapatkan dari GBCI.
Mulai Studi Literatur Pengumpulan Data

## SEKUNDER

## Perencanaan Teknis
1. Penentuan Jumlah Populasi.
2. Penentuan Pemakaian Air per Hari
3. Perhitungan Persentase Hemat Air
4. Penentuan Debit Air Limbah.
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934

## Penentuan Pemakaian Air
Berdasarkan  jumlah  populasi  yang  dimiliki  dapat  ditentukan  pemakaian  air  yang  dibutuhkan  oleh setiap  jenis  alat  plambing  baik  konvensional  maupun  non-konvensional,  yaitu  dilakukan  perhitungan dengan persamaan 2 berikut:

## 𝑃𝑒𝑚𝑎𝑘𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐴𝑖𝑟 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖 𝑥 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑚𝑎𝑘𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐴𝑖𝑟  𝑥 𝐷𝑒𝑏𝑖𝑡 𝑃𝑒𝑚𝑎𝑘𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐴𝑖𝑟 𝑥 𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑚𝑎𝑘𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐴𝑖𝑟 .........(2)
Durasi  dan  debit  pemakaian  air  tersebut  memiliki  standar  yang  berbeda  pada  setiap  jenis  alat plambing, yang mana standar tersebut mengacu pada Green Building Council Indonesia.

## Persentase Penghematan Air
Persentase  penghematan  air  ini  diperlukan  untuk  mengetahui  berapa  besaran  air  yang  dihemat setelah menggunakan alat plambing hemat air. Persentase penghematan air dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 % = 𝐾𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 𝐴𝑖𝑟 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ (𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑝𝑙𝑎𝑚𝑏𝑖𝑛𝑔 ℎ𝑒𝑚𝑎𝑡 𝑎𝑖𝑟) 𝐾𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 𝐴𝑖𝑟 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ x 100% ...............................(3)

## Debit Air Limbah
Air limbah domestik terbagi menjadi dua yaitu greywater dan blackwater , untuk mengetahui debit air limbah yang dihasilkan berdasarkan debit kebutuhan air bersih yang sudah diperhitungkan. Persentase yang  dihasilkan  pada  air  limbah  yaitu  80% [7] untuk  menghitung  debit  air  limbah  dapat  menggunakan rumus sebagai berikut:
Q air limbah (m 3 /hari)= 80% x total kebutuhan air bersih ............................(4)

## 3. Hasil dan Pembahasan
Penentuan  jumlah  populasi  pada  perencanaan  sistem  plambing  [8]  merupakan  hal  terpenting, dimana  jumlah  populasi  akan  menentukan  kebutuhan  air  bersih  dan  jumlah  alat  plambing  yang  harus dipasang.  Jumlah  populasi  pada  Blok  A  dan  Blok  B1  di  RSA  UNSRAT  yaitu  1.792  orang.  Penentuan jumlah  populasi  ini  berdasarkan  Pedoman  Rumah  Sakit  Kelas  B  dan  data  arsitek [9] yang  dibagi  atas beberapa  jenis  populasi  seperti  dokter,  perawat,  co-ass,  karyawan,  mahasiswa  dan  pengunjung.  Hasil rekapitulasi populasi yang terdapat di Blok A dan Blok B1 RSA UNSRAT dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Jumlah populasi orang pada Blok A dan Blok B1 di RSA UNSRAT Lantai Jumlah Populasi Jumlah Populasi  (orang) Pasien RI* Pasien RJ** Dokter Perawat Karyawan Mahasiswa Pengunjung 1 262 35 14 35 42 88 - 47 2 291 14 13 51 36 80 - 90 3 286 121 6 77 55 12 - 9 4 304 27 22 52 55 90 32 40 5 231 16 - 43 9 114 20 28 6 209 - - - - 42 160 14 7 209 - - - - 42 160 14 Jumlah 1792 213 55 331 198 454 372 242 Sumber : Hasil pengolahan data [10]
Total alat plambing hemat air  yang dipasang  pada RSA UNSRAT Blok A dan Blok B1 sebanyak 344  unit,  yang  terdiri  dari water  closet,  urinal, lavatory, dan shower ,  dimana  setiap  jenis  alat  plambing memiliki kebutuhan air yang berbeda-beda. Penelitian ini menggunakan alat plambing non-konvensional. Pemilihan  alat plambing non-konvensional didasari pada  ECO System yang memiliki standar kebutuhan air. Perbedaan alam plambing konvensional dan non-konvensional dapat dilihat pada Tabel 2 .
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
Tabel 2. Kebutuhan air pada alat plambing Alat Plambing *Kovensional **Non-Konvensional water closet tank 6 Liter/Flush 6 Liter/Flush urinal 4 Liter/Flush 0,47 Liter/Flush lavatory 8 Liter/menit 7 Liter/menit shower 9 Liter/ menit 6 Liter/menit Sumber : GBCI [4] dan [10]
Perhitungan  besaran  hemat  air  yang  didapatkan  dapat  diketahui  dari  standar  konsumsi  yang mengacu pada Green Building Council Indonesia [4]. Adapun standar konsumsi air untuk  alat plambing hemat air dapat dilihat pada Tabel 3 .
Tabel 3 . Standar konsumsi air Jenis Alat Plambing Okupansi Faktor Satuan WC Wanita 50% 2,3 Rata-Rata Pemakaian per Orang per Hari WC Pria 50% 0,3 Rata-Rata Pemakaian per Orang per Hari Urinal 50% 2 Rata-Rata Pemakaian per Orang per Hari Durasi Cuci Tangan 100% 0,15 Menit/pemakaian Durasi Pemakaian Shower 5% 5 Menit/pemakaian Pemakaian Tap 100% 2,5 Per Hari Sumber : GBCI [4]

## Penghematan Air (Non-Konvensional)
Perhitungan  jumlah  populasi  berdasarkan  okupansi  alat  plambing water  closet  tank yaitu  2.962. Nilai tersebut diperoleh dari  jumlah populasi 1.792 dikalikan dengan shift pada setiap jenis populasinya. Hasil perhitungan jumlah populasi berdasarkan okupansi dapat dilihat pada Tabel 4 .
Tabel 4. Jumlah populasi berdasarkan okupansi Fixture Type Populasi Awal Okupansi Akhir WCT 2.962 50% 1.481 Urinal 50% 1.481 Lavatory 100% 2.962 Faucet 100% 2.962 Shower 5% 148 Sumber : Hasil perhitungan [10]
Hasil  perhitungan  pemakaian  air  setelah  menggunakan  alat  plambing  dapat  dilihat  di Tabel  5 . Perhitungan  pemakaian  air  ini  diperoleh  dari  jumlah  populasi  okupansi  dikalikan  dengan  durasi pemakaian dan debit standar alat plambing hemat air.
Tabel 5 . Pemakaian air (non-konvensional) Durasi Pemakaian Debit Faktor Pemakaian Tap Pemakaian Air (L/Hari) Pemakaian Air (m 3 /Hari) Faktor Satuan Besaran Satuan Faktor Satuan 2,3 pemakaian/org/hr 4,5 L/flush - - 15.328,35 15,33 2 pemakaian/org/hr 0,47 L/flush - - 1.392,14 1,39 0,15 menit/pemakaian 7 L/menit 2,5 per hari 7.775,25 7,77 0,15 menit/pemakaian 3,6 L/menit 2,5 per hari 3.998,70 3,99 5 menit/pemakaian 6 L/menit 2,5 per hari 11.107,50 11,11 Total 39.601, 94 39,60 Sumber : Hasil perhitungan [10]

## Penghematan Air Konvensional
Perhitungan  kebutuhan  air  menggunakan  alat  plambing  konvensional  setara  dengan  perhitungan kebutuhan air yang menggunakan alat plambing hemat air. Hasil yang berbeda ditunjukkan pada standar debit air pada alat plambing. Hasil perhitungan pemakaian tanpa hemat air dapat dilihat pada Tabel 6 .
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934 Tabel 6 . Pemakaian air konvensional Durasi Pemakaian Debit Faktor Pemakaian Tap Pemakaian Air (L/Hari) Pemakaian Air (m 3 /Hari) Faktor Satuan Besaran Satuan Faktor Satuan 2,3 pemakaian/org/hr 6 L/flush - - 20.437,80 20,44 2 pemakaian/org/hr 4 L/flush - - 11.848,00 11,85 0,15 menit/pemakaian 8 L/menit 2,5 per hari 8.886,00 8,88 0,15 menit/pemakaian 8 L/menit 2,5 per hari 8.886,00 8,88 5 menit/pemakaian 9 L/menit 2,5 per hari 16.661,25 16,66 Total 66.719,05 66,72 Sumber : Hasil perhitungan [10]
Tabel  7 menunjukkan  hasil  perhitungan  pemakaian  air  yang  diperoleh  berdasarkan  perbandingan pemakaian  air  alat  plambing  konvensional  dan  alat  plambing  non-konvensional  dengan  perbedaan penghematan  air  sebanyak  27,12  m 3 /hari  atau  persentase  penghematan  40,64%.  Sedangkan  hasil perhitungan penghematan air dengan neraca air dapat dilihat pada Gambar 2 .
Tabel 7 .  Penghematan air Alat Plambing Konvensional (m 3 /hari) Non-Konvensional (m 3 /hari) WCT 20,44 15,33 Urinal 11,85 1,39 Lavatory 8,88 7,77 Faucet 8,88 3,99 Shower 16,66 11,11 Total 66,72 39,60 Sumber : Hasil perhitungan [10]
Gambar 2 . Neraca air
Selain  mampu  menghemat  penggunaan  air  tentunya  akan  mampu  menghemat  biaya  penggunaan air.  Kota  Manado  memiliki  standar  biaya  penggunaan  air  per  bulan  nya  yaitu  untuk  rumah  sakit pemerintah masuk pada Golongan II dengan debit >20 m 3 yaitu Rp. 3.000/m 3 , sehingga dengan hemat air sebesar  39,60  m 3 /hari  dan  jumlah  populasi  2.962  orang,  maka  biaya  penggunaan  air  hemat  sebesar  Rp. 3.564.000/bulan  dibandingkan  dengan  penggunaan  alat  plambing  konvensional  yaitu  sebesar  Rp. 6.004.800. Selain itu terdapat pula biaya pengolahan air limbah cair beserta lumpurnya  oleh PT.  Harum Tirta Jaya[15]. Biaya  Instalasi  Pengolahan  Air  Limbah  Rumah  Sakit yaitu Rp. 10.000/m 3 , jika limbah cair  domestik  yang  dihasilkan  berkurang  31,68  m 3 /hari  setelah  menggunakan  alat  plambing  hemat  air maka biaya pengolahan  IPAL hemat  sebesar  Rp. 9.504.000/bulan, atau lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 8 .
Tabel 8 . Biaya dari alat plambing hemat air Biaya Alat Plambing Harga (per Bulan) Biaya Penghematan Air Rp. 3.564.000 Biaya Pengolahan Limbah Cair Domestik Rp. 9.504.000 Sumber : [15] Kebutuhan Air Awal 66,72 m 3 /hari
Kebutuhan Air Penggunaan Alat plambing Hemat Air 39,60 m 3 /hari Populasi 2.962 orang Limbah Domestik 53,37 m 3 /hari
Limbah Domestik 31,68 m 3 /hari Efisiensi Penghematan Air 40,64%
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
Sebagai  perbandingan,  gedung  sekolah Olifant  School [11]  yang  memiliki  jumlah  populasi  590 orang  yang  mampu  menghemat  air  sebesar  47%,  bangunan  apartemen  Menara  Cibinong  [12]  yang berpopulasi 1.322 orang menghemat air sebesar 33%. Maka persentase efisiensi penghematan air tersebut cenderung  tidak  terlalu  jauh  dengan  persentase  efisiensi  penghematan  air  di  RSA  UNSRAT  Kota Manado.  Perbandingan  kedua  jenis  bangunan  berdasarkan  kadar  penghematan  air  dapat  dilihat  pada Tabel 9.
Tabel 9. Perbandingan efisiensi penghematan air dari jenis bangunan Jenis Bangunan Jumlah Populasi (Orang) Efisiensi Penghematan Air (%) Rumah Sakit Akademik UNSRAT 2.962 40,64 Sekolah 590 47 Apartmen 1.322 33 Sumber : [10]

## 4. Kesimpulan
Perencanaan  sistem  plambing  [13]  di  RSA  UNSRAT  pada  Blok  A  dan  Blok  B1  memiliki kebutuhan  air  bersih  awal  66,72  m 3 /hari,  pada  perencanaan  ini  diterapkan green  building .  Pemasangan alat plambing hemat air nenghasilkan efisiensi penghematan air sebesar 40,64% atau mampu menghemat air  sebesar  27,12  m 3 /hari.  Dari  pemakaian  awal  66,72  m 3 /hari  menjadi  31,68  m 3 /hari,  dan  limbah domestik  yang  dihasilkan  berkurang  31,68  m 3 /hari,  sehingga  mampu  menghemat  biaya  penggunaan  air sebesar Rp. 3.564.000 dan biaya pengolahan air limbah domestik beserta lumpurnya yaitu Rp. 9.504.000.
5. Singkatan
Pasien RJ Pasien Rawat Jalan Pasien RI Pasien Rawat Inap GBCI Green Building Council Indonesia
6. Referensi
[1] Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Pedoman Sanitasi Rumah Sakit di Indonesia. Jakarta: Direktoral Jenderal PPM & PPL dan Direktorat Jenderal Pelayanan Medik, 2004.
[2] Noerbambang,  S.  Moh,  dan  T.  Morimura, Perancangan  dan  Pemeliharaan  Sistem  Plambing , Jakarta : Pradnya Paramita, 2000.
[3] Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 6 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung.
[4] Green  Building Council Indonesia,  Greenship  Rating  Tools:  Greenship  for  the  New  Building version 1.1, Summary of Criteria and Benchmarks, 2013.
[5] Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Nomor  2  Tahun  2012  tentang Bangunan Gedung Hijau.
[6] Rinka,  D.Y,  “Perencanaan  Sistem  Plambing  Air  Limbah  dengan  Penerapan  Konsep Green Building pada  Gedung  Panghegar  Resort  Dago  Golf-Hotel  and  Spa,” Jurnal  Reka Lingkungan , 2014.
[7] Hardjosuprapto, M, Penyaluran Air Buangan Volume 1 , ITB : Bandung, 2000.
[8] SNI 7065 – 2005, Tata Cara Perencanaan Sistem Plambing, Jakarta : BSN, 2005
[9] Ernst dan Neufert P, Data Arsitek Jilid 2 , Erlangga, Jakarta, 1993.
[10] TOTO  Indonesia  Katalog  (2019). Fittings,  Sanitary  Wales,  and  Accessoris .  Diakses  11 November 2019, dari https://www.toto.co.id.
[11] Annisa  Dwi  Safiyanti,  “Perencanaan  Sistem  Instalasi  Plambing  Air  Bersih  Gedung Olifant School, ” Jurnal Reka Lingkungan , 2018.
[12] Wahyudi, The  Use  of  Plumbing  Tools  savung  water  With  Efforts  to  Save  Clean  Water  with Application of Green Building Concept at Menara Cibinong Apartment , ICGTD Itenas, 2019.
[13] SNI 8153 – 2015, Sistem Plambing Pada Bangunan Gedung , Jakarta: BSN, 2015.
[14] Direktorat  Bina  Pelayanan  Penunjang  Medik  dan  Sarana  Kesehatan  Direktorat  Bina  Upaya Kesehatan  Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia  Tahun  2012  Tentang  Pedoman  Teknis Bangunan Rumah Sakit Kelas B, 2012.
[15] PT.  Harum  Tirta  Jaya.  (2018).  Instalasi  Pengolahan  Air  Limbah  Rumah  Sakit.  Diakses  12 Desember 2019, dari https://www.harumtirtajaya.com