## JENERAL
Jurnal hompage://jurnal.unej.ac.id/index.php/JENERAL/index

## Studi Sistem Penyaliran Tambang Pada Penambangan Batubara PT Tawabu Mineral Resource Kutai Timur
Kalimantan Timur 1
Study of Mine Drainage System in Coal Mining PT Tawabu Mineral Resource East Kutai East Kalimantan
Kurnia Ningsi a , Suriyanto Bakri b,2 , Nur Asmiani c , Arif Nurwaskito d
abcd Program Studi Teknik Pertambangan, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Muslim Indonesia Jl. Urip Sumoharjo Km.5 Makassar Sulawesi Selatan

## ABSTRAK
PT  Tawabu  Mineral  Resource  (TMR)  merupakan  perusahaan  pertambangan  batubara  yang  beroperasi  di Kalimantan Timur. Sistem penambangan pada PT TMR merupakan sistem tambang terbuka. Metode tambang terbuka juga tidak terlepas dari masalah air yang masuk ke dalam area penambangan. Air hujan tidak hanya mempengaruhi area pit saja tetapi juga mempengaruhi luas area yang menjadi area tangkapannya Curah hujan yang  tinggi  menyebabkan  air  yang  berasal  dari  limpasan  permukaan  dapat  menggenangi  lantai  dasar  dan menyebabkan bercampurnya front penambangan. Volume air yang limpasan yang terus bertambah pada sump akan menyebabkan masalah yang serius pada proses penambangan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui luas catchment area, debit air yang masuk ke daerah penambangan, jumlah pompa yang dibutuhkan  dan  dimensi settling  pond yang  digunakan  untuk treatment air  sebelum  dialirkan  ke  sungai. Penelitian  dimulai  dengan  studi  literatur,  pengambilan  data  lapangan,  pengolahan  data,  analisis  data  dan penarikan kesimpulan.  Pengamatan langsung di  lokasi  penambangan dilakukan untuk  mengetahui  keadaan aktual di lapangan, debit limpasan hujan dihitung dengan menggunakan rumus rasional dan Luasan catchment area ditentukan dengan mengambil gambar di lapangan kemudian gambar yang telah didapatkan dimasukkan kedalam software Global Mapper . Hasil penelitian diperoleh luas daerah tangkapan hujan ( catchment area ) sebesar 91,54 ha, debit air limpasan yang masuk ke daerah penambangan yaitu sebesar 1.832.263 m 3 /jam, sehingga  dibutuhkan  pompa  sebanyak  tiga  unit  untuk  mengeluarkan  air  pada  lokasi  dan  volume  total  dari settling pond yaitu 37.632 m 3 .
Kata kunci: Penyaliran tambang, Daerah Tangkapan Hujan, Batubara

## ABSTRACT
PT Tawabu Mineral  Resource (TMR) is a coal  mining company operating in East  Kalimantan. The mining system  at  PT TMR  is  an  open  pit  mining  system. The  open-pit  mining  method  is  also  inseparable  from  the problem of water entering the mining area. Rainwater not only affects the pit area but also affects the area that becomes the catchment area. High rainfall causes water from surface runoff to inundate the ground floor and cause mixing of mining fronts. The growing volume of runoff water in the sump will cause serious problems in  the  mining  process.  This  research  was  conducted  with  the  aim  to  determine  the  catchment  area,  water discharge into the mining area, the number of pumps needed and the dimensions of the settling pond used for water treatment before flowing into the river. The research began with a literature study, field data collection, data processing, data analysis and conclusion drawing. Direct observation at the mining site is carried out to find out the actual situation in the field, rainfall runoff discharge is calculated using the rational formula and the catchment area is determined by taking pictures in the field then the images that have been obtained are entered  into  Global  Mapper  software.  The  results  of  the  study  obtained  a  catchment  area  of  91.54  ha,  the discharge of runoff water entering the mining area is 1,832,263 m3 / hour, so that three pumps are needed to remove water at the location and the total volume of the settling pond is 37,632 m3.
1 Info Artikel: Received: 26 Maret 2023, Revised: 16 Juni 2023, Accepted:  20 Juni 2023, Published: 25 Juni 2023
2 E-mail: suriyanto.bakri@umi.ac.id
Keywords: Mine drainage, Catchment, Coal

## PENDAHULUAN
PT Tawabu Mineral Resource (TMR) merupakan perusahaan pertambangan batubara yang beroperasi  di  Kalimantan  Timur,  setengah  dari  cadangan  batubara  Indonesia  terletak  di provinsi ini. Sistem penambangan pada PT TMR merupakan sistem tambang terbuka, sistem penambangan  ini  ditandai  dengan  dibentuknya  lereng  yang  memiliki  geometri  tertentu berupa kemiringan lereng dan lebar bench (Marpaung, 2022; Baradja, dkk., 2015). Metode tambang  terbuka  juga  tidak  terlepas  dari  masalah  air  yang  masuk  ke  dalam  area penambangan, sumber air berasal dari air hujan, air limpasan dan air tanah (A.R. Khusairi, dkk., 2016; F. Putri, 2020).
Pada kegiatan penambangan permasalahan pada air tambang tidak hanya terjadi pada musim penghujan  saja,  pada  musim  kemarau  air  tanah  juga  harus  diatasi  pada  saat  melakukan kegiatan  penambangan  (D.Mayanti,  dkk.,  2020;  A.M.  Chakti,  2019;  Upomo  dan Kusumawardani, 2016). Pada saat kondisi cuaca ekstrim berupa adanya curah hujan yang tinggi maka air yang berasal dari limpasan permukaan dapat menggenangi lantai dasar dan menyebabkan  bercampurnya front penambangan  (Amarta,  2022;  Purwaningsih  & Suhariyanto, 2015; Endriantho & Ramli, 2012). Air hujan tidak hanya mempengaruhi area pit saja tetapi juga mempengaruhi luas area yang menjadi area tangkapannya (W. Nurzanah, dkk., 2022; Haeruddin, dkk., 2019).
Semakin bertambahnya luasan pit, maka semakin besarnya volume air yang harus ditampung oleh pit atau sumuran (sump) (Ferdinand, dkk., 2021; Syarifuddin, dkk., 2017; Wisaksono, dkk., 2021). Volume air yang limpasan yang terus bertambah pada sump akan menyebabkan masalah yang serius pada proses penambangan, termasuk target produksi yang tidak akan tercapai (W.Nurzanah, dkk., 2022; Zanni, dkk., 2019). Untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu  dilakukan  upaya  untuk  mengeluarkan  air  yang  tertampung  pada  sump  dengan menggunakan  pompa.  Oleh  karenanya  penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk mengetahui  luas catchment  area, debit  air  yang  masuk  ke  daerah  penambangan,  jumlah pompa  yang  dibutuhkan  dan  dimensi settling  pond yang  digunakan  untuk treatment air sebelum dialirkan ke sungai.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  dimulai  dengan  studi  literatur,  pengambilan  data  lapangan,  pengolahan  data, analisis  data  dan  penarikan  kesimpulan.  Pengamatan  langsung  di  lokasi  penambangan dilakukan  untuk  mengetahui  keadaan  aktual  di  lapangan,  termasuk  mengetahui  lokasi saluran  air, front penambangan, catchment  area, settling  pond dan  jumlahnya.  Untuk penentuan catchment  area di Software  Google  Mapper dengan  berdasarkan  pada  hasil pengamatan langsung di lapangan dengan cara mengambil gambar daerah catchment area . Setelah  daerah  tangkapan  hujan  ditentukan  kemudian  hitung  luasan  dari  daerah tersebut. Skema penelitian ditunjukkan pada Gambar 1.
Debit  limpasan  hujan  dihitung  dengan  menggunakan  rumus  rasional,  sehingga  perlu diketahui  koefisien  limpasan  lokasi  tersebut  terlebih  dahulu.  Kemudian  masukan  nilai intensitas hujan, serta luasan catchment area untuk menghitung debit air limpasan hujan. Perhitungan  jumlah  kebutuhan  pompa  diperoleh  dari  volume  total  air  yang  terdapat  di
catchment  area dan  debit  pompa.  Penentuan  dimensi settling  pond (panjang,  lebar  dan tinggi) ditentukan sesuai dengan debit yang dikeluarkan pompa dan volume limpasan hujan, ditunjukkan pada Gambar 2.
Pengolahan data antara lain luasan catchment area , intensitas hujan, debit limpasan hujan, total head pompa.  Luasan catchment  area ditentukan  dengan  mengambil  gambar  di lapangan kemudian gambar yang telah didapatkan dimasukkan kedalam software Global Mapper untuk menghitung luas dari catchment area penambangan. Intensitas curah hujan dihitung  dengan  menggunakan  data  curah  hujan  yang  diperoleh  dari  data  perusahan kemudian data tersebut dihitung dengan menggunakan metode Mononobe, lalu hasil dari intensitas curah hujan digunakan untuk menentukan debit air limpasan menggunakan rumus rasional.  Nilai  total head dihitung  untuk  menentukan  jumlah  pompa  yang  dibutuhkan dimana  untuk  menentukan  nilai  dari  total head maka nilai  dari head gesekan, head kecepatan, head statis dan head kekasaran harus ditentukan terlebih dahulu, setelah semua nilai  telah  ditentukan  maka  nilai  tersebut  dimasukkan  ke  rumus  mencari  nilai  total head kemudian  dilanjutkan  untuk  mencari  jumlah  kebutuhan  pompa  yang  dibutuhkan.  Untuk menghitung  dimensi  dari settling  pond yang  digunakan  untuk treatment air  yang  akan dialirkan ke sungai maka dihitung langsung di lapangan dengan menggunakan roll meter.
Gambar 1 . Desain penelitian
Gambar 2 . Mengukur dimensi settling pond

## HASIL PENELITIAN

## Luas Catchment Area
Luas  daerah  tangkapan  hujan (catchment  area) didapatkan  dengan  cara  pengamatan langsung  di  lapangan  dan  menganalisis  data ortho  photo dengan  menggunakan software global mapper, sehingga diperoleh luas dari catchment area pada lokasi penambangan ini sebesar 91,54 ha. Daerah tangkapan hujan pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3. Luas catchmet area

## Debit Air Limpasan
Perhitungan debit air limpasan dapat ditentukan setelah luas daerah tangkapan hujan, waktu konsentrasi, curah hujan dan intensitas curah hujan telah diketahui. Waktu konsentrasi yang didapatkan  dari  hasil  perhitungan  yaitu  0,263  jam.  Sumber  utama  air  permukaan  pada tambang  terbuka  yaitu  air  hujan.  Data  curah  hujan  diperoleh  dengan  menggunakan  alat pengukur curah hujan ombrometer yang ada di PT Tawabu Mineral Resource. Data curah hujan yang telah diperoleh dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Data curah hujan
No. Tanggal
Curah Hujan Keterangan (mm) 1 01 Februari 2023 2,50 Hujan 2 02 Februari 2023 3,00 Hujan 3 03 Februari 2023 - Tidak Hujan 4 04 Februari 2023 0,50 Hujan 5 05 Februari 2023 0,50 Hujan 6 06 Februari 2023 4,50 Hujan 7 07 Februari 2023 1,00 Hujan
No. Tanggal Curah Hujan Keterangan (mm) 8 08 Februari 2023 - Tidak Hujan 9 09 Februari 2023 - Tidak Hujan 10  10 Februari 2023 - Tidak Hujan 11  11 Februari 2023 0,50 Hujan 12  12 Februari 2023 43,50 Hujan 13  13 Februari 2023 2,00 Hujan 14  14 Februari 2023 - Tidak Hujan 15  15 Februari 2023 23,00 Hujan 16  16 Februari 2023 1,50 Hujan 17  17 Februari 2023 - Tidak Hujan 18  18 Februari 2023 - Tidak Hujan 19  19 Februari 2023 27,00 Hujan 20  20 Februari 2023 1,00 Hujan 21  21 Februari 2023 3,00 Hujan 22  22 Februari 2023 22,50 Hujan 23  23 Februari 2023 0,80 Hujan 24  24 Februari 2023 6,50 Hujan 25  25 Februari 2023 0,50 Hujan 26  26 Februari 2023 - Tidak Hujan 27  27 Februari 2023 - Tidak Hujan 28  28 Februari 2023 5,00 Hujan Total 148,80
Nilai intensitas curah hujan dapat dihitung dengan rumus mononobe dimana nilai dari curah hujan maksimum per hari sebanyak 43,50 mm dan waktu terkonsentrasi selama 0,263 jam sehingga intensitas curah hujan dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut.
𝐼 = 𝑅 24 24 . ( 24 𝑇𝑐 ) 2/3 = 43,50 24 . ( 24 0,263 ) 2/3
= 1,812 x 20,269 = 36,727 mm/jam
= 0,036 m/jam
Jadi nilai dari intensitas curah hujan yaitu sebesar 36,727 mm/jam atau 0,036 m/jam.
Perhitungan debit air limpasan dihitung menngunakan rumus rasional sebagai berikut.
Q  = 0,278 . C . I . A = 0,278 x 0,2 x 0,036 x 915400
= 1.832.264 m 3 /jam
Jadi total debit air yang masuk ke daerah penambangan yaitu 1.832.264 m 3 /jam.

## Pompa
Pompa  yang  digunakan  pada  penambangan  ini  yaitu  pompa  Multiflow  420  dengan  debit pompa yaitu sebesar 760 m 3 /jam. Untuk mengetahui jumlah pompa yang dibutuhkan kita harus menentukan volume air yang masuk ke daerah tangkapan hujan dan menentukan debit aktual pompa. Adupun volume air yang didapatkan yaitu 1.832,264 m 3 /jam sedangkan debit aktual pompa dihitung dengan menggunakan hasil dari head total pompa.
Head total = H s + H f + H I + H v = 85 + 50,313 + 0,0451 + 0,43 = 135,78 m
Jadi head total yang didapatkan yaitu 135,78 m
Debit aktual pompa dapat diketahui setelah nilai dari debit pompa, head pabrik dan head total diketahui, dengan debit pompa sebesar 760 m 3 /jam, head pabrik senilai 85 m dan head total sebesar 135,78 m. Untuk menghitung debit aktual pompa dapat dihitung dengan rumus berikut.
Debit aktual =  𝑑𝑒𝑏𝑖𝑡 𝑝𝑜𝑚𝑝𝑎 √ ℎ𝑒𝑎𝑑 𝑝𝑎𝑏𝑟𝑖𝑘 ℎ𝑒𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=  760 √ 85 135,78 = 760 x 0,791
= 601,16 m 3 /jam
Setelah debit aktual pompa diketahui maka kebutuhan pompa dapat dihitung dengan rumus berikut.

## 𝐾𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑃𝑜𝑚𝑝𝑎 =
Volume Total Air
Debit aktual Pompa = 1.832.264 601,16
=  3,0
=  3 unit
Jadi kebutuhan pompa yang harus digunakan untuk mengeluarkan air pada penambangan di PT Tawabu Mineral Resource adalah sebanyak 3 unit.

## Dimensi Settling Pond
Pada  penambangan  ini  terdapat  5 settling  pond yang  digunakan  dengan  dimensi  yang berbeda sehingga dilakukan pengukuran setiap settling pond agar dapat mengetahui dimensi dari setiap settling pond. Dimensi settling pond yang ada pada lokasi penambangan ini dapat dilihat pada Tabel.
Tabel 2. Dimensi settling pond Ukuran Settling Pond 1 Settling Pond 2 Settling Pond 3 Settling Pond 4 Settling Pond 5 Panjang (m) 75 62 67 72 94 Lebar (m) 30 20 22 33 22 Tinggi (m) 4 4 4 4 4 Luas (m) 2.250 1.240 1.474 2.376 2.068 Volume  (m 3 ) 9.000 4.960. 5.896 9.504 8.272 Volume total 37.632
Setelah  menghitung  dimensi  dari settling  pond volume  total  dari settling  pond 1  sampai dengan settling pond 5 sebesar 37.632 m 3.

## KESIMPULAN
Berdasrkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Pada  lokasi  penambangan  PT  Tawabu  Mineral  Resource  terdapat  daerah  tangkapan hujan ( catchment area ) dengan luas sebesar 91,54 ha.
2. Berdasarkan hasil pengolahan data curah hujan dan luas  daerah tangkapan diketahui maka diperoleh nilai dari waktu terkonsentrasi sebesar 0,263 jam, nilai intensitas curah hujan sebesar 36,727 mm/jam atau 0,036 m/jam dan nilai dari debit air limpasan yang masuk ke daerah penambangan yaitu sebesar 1.832.263 m 3 /jam
3. Pada  penambangan  ini  pompa  yang  digunakan  yaitu  pompa  multiflow  420  dengan diameter pipa 12 inch atau 0,304 m dengan debit pompa 760m 3 /jam atau 0,211 m 3 /s dan nilai dari head total yaitu 135,78 m. Setelah nilai dari head head total diketahui maka debit aktual dari pompa dapat diketahui yaitu 601,16 m 3 /jam. Jadi pompa yang dibutuhkan untuk mengeluarkan air pada lokasi penambangan ini yaitu sebanyak 3 unit.
4. Pada  penambangan  ini  terdapat  5 settling  pond yang  digunakan  untuk treatment air sebelum dialirkan ke sungai dimana settling pond 1 memiliki volume 9.000 m 3 , settling pond 2 memiliki volume 4.960 m 3 , settling pond 3 memiliki volume 5.896 m 3 , settling pond 4 memiliki volume 9.504 m 3 dan settling pond 5 memiliki volume 8.272 m 3 , jadi volume total dari settling pond yaitu 37.632 m 3 .

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak PT Tawabu Mineral Resource atas izinnya melakukan  pengambilan  data  penelitian  dan  semua  pihak  yang  turut  membantu  dan mendukung dalam menyelesaikan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Amarta, M. D. (2022). Pemilihanmetode Distribusi Probabilitas Dalam Perhitungan Curah Hujan Rencana Pada Studi Kasus Sistem Penyaliran Tambang Batubara Pt Madhani

## Talatah Nusantara 037c Kalimantan Selatan
.
Arief Rahmat Khusairi; Tamrin Kasim; Yusnari. (N.D.). Kajian Teknis Sistem Penyaliran Tambang Pada Tambang Terbuka Batubara Pt . Nusa Alam Lestari , Kenagarian . 3 (3), 1202–1212.
Aulia Mutiara Chakti, R. H. (N.D.). Issn:2302-3333 Jurnal Bina Tambang, Vol.6, No.2 . 6 (2), 72–83.
Endriantho, M., & Ramli, M. (2009). Tambang Terbuka Batubara . 09 (01), 29–40.
Ferdinand De Lessep Samosir, Franto, D. E. A. (2021). Kajian Sistem Penyaliran Tambang Bawah  Tanah  Pada  Pt  Allied  Indo  Coal  Jaya  Sawahlunto  Sumatera  Barat  ( Underground Mining Dewatering System Review At Pt Allied Indo Coal Jaya . 6 (2),
1–6.
Haeruddin,  Anshariah,  Arif  Nurwaskito,    Dan  A.  S.  M.  (2019). Kabupaten  Kutai  Timur Provinsi Kalimantan Timur . 7 (April), 1–7.
Marpaung, N. D. (2022). Evaluasi Sistem Penyaliran Pada Tambang Batubara . 17 (02).
Mayanti,  D.,  Lesmana,  M.,  &  Maimina,  M.  (N.D.). Kajian  Teknis  Sistem  Penyaliran Tambang  Terbuka  Pada  Pit  Alpha  Pt  .  Timah  Investasi  Mineral  ,  Kecamatan Kabaena Barat , Kabupaten Bombana , Sulawesi Tenggara . L , 501–506.
Purwaningsih,  D.  A.,  &  Suhariyanto.  (2015).  Kajian  Dimensi  Penyaliran  Pada  Tambang Terbuka  Pt.  Baturona  Adimulya  Kabupaten  Musi  Banyuasin  Provinsi  Sumatera Selatan. Jurnal Geologi Pertambangan , 2 , 16–28. Putri, F. A. R. (N.D.). Jurnal Iptek . 59–66. Https://Doi.Org/10.31284/J.Iptek.2020.V24i1 Syarifuddin, Sri Widodo, A. N. (2017). Kajian Sistem Penyaliran Pada Tambang Terbuka Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan . 5 (2), 84–89. Umar  Achmad  Baradja,  Yunus  Ashari,  Y.  (N.D.). Simulasi  Penyaliran  Tambang Melalui Optimasi Elevasi Muka Air Kolam Untuk Menjaga Front Kerja Penambangan . 189– 196.
Wisaksono, B., Apandi, A. R., Ratminah, W. D., Merliza, M., Sumatera, T. E., Utami, H. C.,  Gunawan,  K.,  Selatan,  T.,  Pratama,  M.  D.,  Zeba,  E.  M.,  Yogyakarta,  D.  I., Sudiyanto, A., Mukti, A., Kurniawan, R., & Wiyono, B. (2021). Jurnal Teknologi Pertambangan . 6 (September 2020).
Wiwin  Nurzanah,  Said  Iskandar  Muda,  Randi  Gunawan,  S.  D.  T.  D.  (2022). Analisis Perhitungan Debit Banjir Rencana Di Bendung Karet . 03 (01).
Zanni,  A.,  Ashari,  Y.,  &  Guntoro,  D.  (2019).  Pencegahan  Dan  Penanggulangan  Air Limpasan  Yang  Masuk  Ke  Kolam  Blok  Barat  Terhadap  Pit  Blok  Timur Penambangan  Batubara  Pt.  Indoasia  Cemerlang. Prosiding  Teknik  Pertambangan , 159–167. Http://Repository.Unisba.Ac.Id/Handle/123456789/22415