## Konsumsi Energi Listrik pada Penggunaan Lift Penumpang di Rumah Sakit Adam Malik Medan
Robby Wardani 1 , Zuraidah Tharo 2 , Muhammad Fahreza 3 123 Program Studi Teknik Elektro, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Indonesia correponding author(s): robbywardani8@gmail.com
Abstrak — Lift adalah alat transportasi yang bergerak secara vertikal yang biasanya digunakan di gedung berlantai tinggi untuk mengangkut orang atau barang.  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jumlah daya listrik yang diperlukan  oleh  motor  penggerak  lift  dengan  melihat  berapa  berat  penumpang  _mempengaruhi  konsumsi  daya  dan penggunaan energi. Studi ini dilakukan dalam tiga situasi variasi, yaitu 0%, setengah, dan sepenuhnya dari kapasitas maksimum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana berat penumpang mempengaruhi konsumsi daya dan penggunaan energi motor penggerak lift. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah grafik daya motor listrik dan penyesuaian beban penumpang. Hasil penelitian menunjukkan tiga skenario penggunaan daya dan energi listrik. Saat lift bergerak ke atas dalam kondisi tanpa beban penumpang (0kg), daya  yang dibutuhkan sebesar 4,85 kilowatt- jam  dengan  penggunaan  energi  listrik  mencapai  58,2  kilowatt-jam.  Saat  lift  bergerak  turun,  daya  yang  dibutuhkan sebesar 5,12 kilowatt-jam dengan penggunaan energi listrik mencapai 61,44 kilowatt-jam. Dalam kondisi dengan daya tamping  beban  penumpang  setengahnya,  yaitu  675  kg,  ketika  lift  bergerak  ke  atas,  diperlukan  daya  6,18  kW  dan digunakan 74,16 kWh daya; ketika lift bergerak turun, diperlukan daya 7,14 kW dan digunakan 85,68 kWh daya. Dalam kondisi dengan kapasitas penumpangpenuh, yaitu 1350 kg, ketika lift bergerak ke atas, diperlukan daya 8,18 kW daya dan  digunakan  85,68  kWh  daya.  Untuk  menjaga  kinerja  motor  lift  tetap  dalam  kondisi  terbaik,  perawatan  berkala diperlukan.  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  perbedaan  beban  penumpang  mempengaruhi  konsumsi  daya  dan penggunaan  daya  motor penggerak  lift.  Hasilnya  menunjukkan  bahwa  perbedaan beban  penumpang  mempengaruhi konsumsi daya dan penggunaan daya motorpenggerak mengangkat.
Kata Kunci — Daya Aktif, Energi Listrik, Konsumsi, Motor Elevator
Abstract —  An  elevator  is  a  vertically  moving  transportation  device  that  is  usually  used  in  high-floor  buildings  to transport people or goods.  The purpose of this study is to determine the amount of electrical power required by the elevator drive motor by seeing how the weight of passengers affects power consumption and energy use. This study was conducted in three variation situations, namely 0%, half, and fully of the maximum capacity. The purpose of this study is to find out how passenger weight affects the power consumption and energy usage of the elevator drive motor. Passenger load adjustment and electric motor power graph observation were the instruments used in this study. The results  showed  three  scenarios  of  power  and  electrical  energy  usage.  When  the  elevator  moves  upward  under  the condition of no passenger load (0kg), the power required is 4.85 kilowatt-hours with electric energy usage reaching 58.2 kilowatt-hours. When the elevator moves down, the power required is 5.12 kilowatt-hours with electrical energy usage reaching 61.44 kilowatt-hours. Under conditions with half the passenger load tamping power, namely 675 kg, when the elevator moves up, 6.18 kW of power is required and 74.16 kWh of power is used; when the elevator moves down, 7.14 kW of power is required and 85.68 kWh of power is used. Under conditions with full passenger capacity, which is 1350 kg, when the elevator moves up, 8.18 kW of power is required and 85.68 kWh of power is used. To keep the elevator motor  performance  in  the  best  condition,  periodic  maintenance  is  required.  This  study  shows  that  the  difference  in passenger load affects the power consumption and power usage of the elevator drive motor. The results show that the difference in passenger load affects the power consumption and power usage of the lift drive motor.
Keywords —Active Power, Consumption, Electrical Energy, Elevator Motor

## I. P ENDAHULUAN
Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan terletak di lahan yang luas di tepi kota Medan, dan dikelola bersama oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara. Salah satu peristiwa penting yang melibatkan  rumah  sakit  ini  adalah  penanganan  korban  dari  kecelakaan  pesawat  Mandala  Airlines  yang  terjadi setelah pesawat tersebut Pada tanggal 5 September 2005, penerbangan berangkat dari Bandara Polonia dengan tujuan  Bandara  Soekarno-Hatta[1].  Rumah  Sakit  H.  Adam  Malik  mulai  beroperasi  pada  tanggal  17  Juni  1991, awalnya menyediakan layanan perawatan pasien rawat jalan, sementara layanan rawat inap baru diperkenalkan pada  tanggal 2  Mei1992[1]. Fasilitas dan sarana  yang mendukung operasional sehari-hari gedung  induk Rumah Sakit  H.  Adam  Malik  sangat  penting  bagi  masyarakat,  termasuk  penerangan,  sistem  pendingin  ruangan  (AC), layanan lift, pasokan air, dan peralatan lain yang memerlukan tenaga listrik sebagai sumber energi penggeraknya.
Elevator adalah suatu perangkat yang beroperasi secara vertikal untuk mengangkut Mengangkut individu atau benda  dari  satu  tingkat  ke  tingkat  lainnya[2].  Kehadiran  elevator  di  Gedung  Induk  bertujuan  untuk  memberikan kemudahan  kepada  staf  dan  pengunjung  dalam  akses ke  berbagai  ruangan.  Elevator  beroperasi  secara  vertikal dengan  menggunakan  motor  listrik  sebagai  sumber  daya  untuk  menggerakkan  perangkat  ini.  Motor  elektrik merupakan alat elektromagnetik yang mengkonversi energi listrik menjadi tenaga mekanik. untuk menggerakkan elevator [3].
Menggunakan  data  sejarah  sebagai  referensi,  estimasi  konsumsi  energi  listrik  bertujuan  untuk  meramalkan seberapa  banyak  energi  listrik  yang  akan  digunakan  di  berbagai  sektor  pada  masa  depan.  Perbandingan  ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa penggunaan energi sesuai dengan rencana,  berdasarkan perkiraan  beban saat  ini  dan  masa  depan.  Penelitian  ini  mencakup  data  mengenai  konsumsi  energi  lift  dan  sistem  Pemanasan, Ventilasi, dan Penyediaan Udara (HVAC) dikumpulkan selama periode lima minggu. Data ini kemudian digunakan sebagai referensi untuk melakukan perkiraan konsumsi energi listrik dari beban lift dan HVAC.
Biasanya, motor elektrik yang dipakai adalah tipe Motor AC. Motor elektrik digunakan sesuai dengan kebutuhan, dengan memperhatikan spesifikasi daya yang diukur dalam bentuk PK (Horsepower) atau KW (Kilowatt), serta torsi yang dihasilkan dan konsumsi daya listrik. Ketika menentukan penggunaan motor penggerak, semua faktor ini harus dipertimbangkan, faktor-faktor yang mempengaruhi performa motor harus dipertimbangkan, dan salah satu faktor yang penting adalah daya.
Karena daya dan energi yang dihasilkan oleh motor listrik adalah salah satu faktor penentu performa dari motor tersebut [4]. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan untuk memahami lebih dalam mengenai kebutuhan daya dan energi yang dibutuhkan oleh motor lift listrik ketika beroperasi dengan  Beragam kapasitas penumpang yang berbeda. Rencana judul yang diusulkan untuk jurnal ini adalah "Analisis Konsumsi Energi Listrik Lift di Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan."

## II. T INJAUAN P USTAKA

## A. Pengertian Lift
Elevator merupakan perangkat vertikal yang berfungsi untuk mengangkut individu atau objek di dalam bangunan yang memiliki beberapa tingkat. Elevator umumnya ditemukan di gedung-gedung dengan tingkat lebih dari tiga atau empat, sementara bangunan Bangunan yang kurang tinggi biasanya hanya dilengkapi dengan tangga atau peralatan escalator  sebagai  fasilitas  kenaikannya.  Elevator  modern  dilengkapi  dengan  panel  kendali  yang  memungkinkan penumpang memilih lantai yang ingin mereka tuju[5] .

## B. Prinsip Kerja Lift
Cara  kerja  elevator  dapat  dibandingkan  dengan  prinsip  dasar  dari  timbangan  konvensional,  meskipun  dengan perbedaan  signifikan  dalam  hal  bentuk,  konteks,  dan  ruang  lingkup  fungsinya.  Pada  timbangan  konvensional, biasanya  ada  objek  yang  akan  diukur  beratnya  dengan  menggunakan  bantuan  beban  atau  pemberat  untuk menunjukkan keseimbangan massa. Sementara Dalam lift, kereta elevator memiliki fungsi sebagai kendaraan yang membawa penumpang, sementara counterweight bertindak sebagai beban penyeimbangnya. Kedua sistem ini juga memiliki titik tengah yang krusial, tetapi pada elevator, titik tengah ini merujuk kepada mesin yang mengendalikan pergerakan kereta elevator dan counterweight. Ketika kereta elevator naik, mesin akan menggerakkan roda pemandu untuk menarik kereta elevator dengan menggunakan counterweight sebagai pemberat yang menariknya ke atas. Di sisi lain, Saat kereta elevator bergerak ke bawah, mesin akan mengaktifkan putaran untuk menarik counterweight dan menjaga kereta elevator agar tetap dalam keadaan seimbang [6].

## C. Komponen-komponen Utama Lift
Komponen diam (Stand Sill Component) terdiri dari [6]:
1.  Lintasan penuntun,
2.  alat peredam (buffer)
3.  motor penggerak.
Komponen begerak terdiri dari :
1.  Elevator cabin
2. Counterweight)
3.  Steel cable
4.  Floor doors
5. Machine room-less system
D. Daya Aktif
Daya efektif adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana daya yang ditarik oleh penggunaan beban tertentu. Daya aktif biasanya dilambangkan dengan P dan diukur dalam satuan Watt (W)[6]:
Persamaan untuk daya aktif pada satu fase: P= V ×I ×cosφ Persamaan untuk daya aktif pada tiga fase: P= V xIxcosφx √3
Dim . ana :
P = Daya aktif (Watt) V = Tegangan (Volt) I = Arus (ampere) Cosφ = Faktor daya

## E. Tenaga Listrik
Tenaga  listrik  adalah  jenis  energi  yang  diukur  dalam  satuan  watt-jam.  Untuk  menghitung  jumlah  energi  yang digunakan oleh peralatan listrik, persamaan matematis berikut dapat digunakan [6]:
Rumus : W= P x t
Dimana : W  = jumlah energi yang dikonsumsi oleh perangkat listrik (Kwh) P   = Konsumsi energi  perangkat listrik (Watt) T = waktu yang dibutuhkan untuk penggunaan peralatan aktif (hours)

## III. M ETODE P ENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  dalam  kategori  penelitian  deskriptif  yang  didasarkan  pada  data  kuantitatif.  Penelitian deskriptif  berbasis  data  kuantitatif  Merupakan  tipe  penelitian  yang  berusaha  untuk  memberikan  deskripsi  atau pemahaman mengenai suatu topik. secara rinci tentang suatu fenomena eksplorasi, dan penjelasan terhadap suatu fenomena yang dapat diukur dan dianalisis menggunakan data berupa angka.
Data penelitian ini dikumpulkan dari Rumah Sakit Adam Malik Medan selama 14 hari kerja dengan melakukan penghitungan  dan  perbandingan  secara  manual  terhadap  konsumsi  daya  aktif  pada  sistem  HVAC  dan  lift. Pengukuran dilakukan berdasarkan kapasitas masing-masing unit HVAC dan elevator yang ada di dalam Gedung Utama.  Pengambilan  data  telah  direncanakan  pada  pukul  17:00  dengan  menggunakan  kWh  meter  3  fasa  yang terpasang di Gedung Utama. Hal ini dipilih karena berdasarkan pengamatan lapangan, unit AC dan lift aktif dalam operasinya Selama periode 10 jam, dimulai pada jam 07:00 hingga 17:00 WIB. Dari meter kWh ini diperoleh dua jenis  informasi,  yaitu  data  tentang  penggunaan  energi  dari  sistem  AC  dan  elevator  yang  terkumpul  dalam  setiap jangka  waktu  tertentu.Penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  menghimpun  informasi  mengenai  karakteristik  lift, spesifikasi motor penggerak lift, kecepatan lift, dan jumlah penumpang yang menggunakan lift di Rumah Sakit Adam Malik Medan. Metodologi penelitian yang Metodologi yang digunakan dalam tulisan ini dapat diilustrasikan melalui grafik di bawah ini.
Sumber: Penelitian, 2023
G AMBAR 1. A LUR P ENELITIAN

## V. H ASIL DAN P EMBAHASAN
A. Data-data yang Diperoleh
1.  Data Spesifikasi Lift
T ABEL I. D ATA S PESIFIKASI L IFT

## Spesifikasi Lift
Typelift/elevator SIGMA Elevator Control mode G1C Drive  mode VVVF ( Variable Voltage Variable Frequency ) Speed 60 m/min Jumlah kapasitas penumpang/orang 15 orang Tipe motor Permanent magnet
Synchronous motor
Sumber: Penelitian, 2023
B. Data Mengenai Karakteristik Motor yang digunakan di dalam Lift/ Elevator
T ABEL II. D ATA S PESIFIKASI M OTOR L IFT

## Spesifikasi Motor Lift/Elvator
Kecepatan elevator 60 M/Min Tegangan 380 V Beban 1350 Kg Daya Frekuensi
9,1 Kw
12,1 Hz Arus 21,1 A Sumber: Penelitian, 2023

## C. Informasi Tentang Berat Penumpang
Berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa berat maksimum penumpang ketika lift penuh adalah sebesar 1350 kg. Oleh karena itu, pada saat:
1.  Pada kapasitas maksimal = berat penumpang mencapai 1350 kg.
2.  ada kapasitas setengah = berat penumpang mencapai 675 kg. Dan ketika
3.  Pada kapasitas nol persen = berat penumpang tidak ada (0 kg).
D. Informasi mengenai kondisi elevator ketika tidak ada penumpang (0 kg atau 0%)
Pa . da fase awal ketika kapasitas sangkar lift adalah 0 Kg atau 0%, pengambilan data dan pengukuran dilakukan dua kali. Pengukuran pertama dilakukan ketika elevator bergerak dari lantai dasar ke lantai teratas, dan pengukuran kedua dilakukan ketika elevator berada di lantai teratas dan kembali ke lantai dasar [7].
T ABEL III. I NFORMASI MENGENAI ELEVATOR SAAT MEMBAWA BEBAN SEBERAT 675 KG (50%).
Pengukuran Arus Motor Car Load Motor Current Source Voltage Frekuensi % Kg Start Run Start Run Start Run 0% 0 Up 16,3A 8,5A 384 V 388 V 0 12Hz 0% 0 Down 17,6A 9,3A 370 V 374 V 0 12Hz
Sumber: Penelitian, 2023
E. Informasi mengenai elevator ketika menanggung beban sebesar  675 Kg (50%)
Pada tahap berikutnya, ketika kapasitas sangkar lift adalah 675 Kg atau 50%, pengambilan data dan pengukuran juga dilakukan dua kali.  Pengukuran pertama  Pengukuran pertama dilakukan  saat elevator bergerak dari tingkat paling rendah ke paling atas, sedangkan pengukuran kedua dilakukan saat elevator berada di lantai tertinggi dan kembali ke lantai bawah.
Tabel IV. Informasi mengenai kondisi elevator ketika membawa beban seberat 800 kg (50%).
Pengukuran Arus Motor Car Load Motor Current Source Voltage Frekuensi % Kg Start Run Start Run Start Run 50% 675 Up 17,0A  11,2A  370V 375V 0 12Hz 50% 675 Down 17,5A  12,9A  371V 376V 0 12Hz
Sumber: Penelitian, 2023
F. Data Elevator ketika menanggung beban 1350 kilogram (100%).
Pada  tahap  selanjutnya,  ketika  kapasitas  sangkar  lift  mencapai  1350  Kg  atau  100%,  pengambilan  data  dan pengukuran juga dilakukan dua kali. Pengukuran pertama dilakukan ketika elevator bergerak Saat elevator bergerak dari  tingkat terbawah ke  tertinggi,  dan  pengukuran  kedua  dilakukan  saat  elevator  berada  di  tingkat tertinggi  dan kembali ke tingkat terbawah.
Tabel V. Informasi mengenai kondisi elevator ketika membawa beban penuh seberat 1600 kg (100%).
Pengamatan aliran listrik motor. Muatan Mobil Arus Motor Tegangan Sumber Frekuensi % Kg Start Run Start Run Start Run 100%  1350 Up 18,5A  15,6A  368V 372 V 0 12Hz 100%  1350 Down 17,3A  16,2A  373V  378 V 0 12Hz
Sumber: Penelitian, 2023
Hasil perhitungan daya yang digunakan untuk menaikkan lift dengan daya tampung beban yang berbeda, yaitu 0% (0 kg), 5.0% (675 kg), dan 100% (1350 kg).
Daya yang dihasilkan oleh motor elektrik saat elevator bergerak naik dengan kapasitas nol (0 kg), 50% (675 kg), dan 100% (1350 kg) dapat dihitung dengan menggunakan perhitungan berikut:
a.  Kekuatan ketika beban penumpang tidak ada (0% ):
P= V x I x cosφ x √3 P= 388 x 8,5 x 0,85 x √3 P= 4.855,45803w
P= 4.885,45803 : 1000P = 4,85 kw b.  Daya pada saat kapasitas beban 675 kg (50%): P= V x I x cos φ x √3 P= 375 x 11,2 x 0,85 x √3 P= 6183,42138w P= 6183,42138 : 1000P = 6,18 kw
c.  Daya ketika beban penumpang adalah 1350 kg (100%): P= V x I x cosφ x √3 P= 372 x 1. 5,6 x 0,85 x √3 P= 8.543,72166w P= 8.543,721.66 : 1000 P= 8,5.4 ksw
T ABEL VI. I NFORMASI MENGENAI HASIL PERHITUNGAN DAYA KETIKA ELEVATOR BERGERAK KE ATAS .
Daya ketika elevator bergerak ke atas dengan kapasitas beban 0%, 50%, dan 100%.
Daya tampung beban Daya (P) 0 kg (0%) 4,85 k.w 67.5 kg (50%) 6,1.8 kw 135.0 kg (100%) 8,5.4 kw
Sumber: Penelitian, 2023
hasil perhitungan daya  yang digunakan saat mengangkat turun dengan berbagai daya tampung beban nol (0 kg), lima puluh persen (675 kg), dan satu ratus persen (1350 kg).
Saat lift bergerak dengan daya tampung beban yang berbeda, yaitu 0% (0 kg), 50% (800 kg), dan 100% (1600 kg), daya yang dihasilkan oleh motor listrik dapat dihitung dengan cara berikut:
a)  Daya pada saat kapasitas beban 0 kg (0%):
P=  V x I x cosφ x  √3 P= 374 x 9,3 x 0,85 x √3 P= 5120,715625 w P= 5120,75.625 : 1000 P= 5,12 kw
b)  Daya pada saat kapasitas beban 675 kg (50%) : P= V x I x cosφ x √3 P= 376 x 12,9 x 0,85 x √3 P= 7140,96835w P = 7140,96835 : 1000 P= 7,14 kw
c)  Daya pada saat kapasitas beban 1350 kg (100%) :
P= V x I x cosφ x √3 P= 378 x 16,2 x 0,85 x √3 P= 9.015,4.2.838w P= 9.015,42838 : 1000P = 9,01 kw
T ABEL VII. I NFORMASI MENGENAI HASIL PERHITUNGAN DAYA SAAT ELEVATOR BERGERAK KE BAWAH .
Daya ketika elevator bergerak ke bawah dengan kapasitas beban 0%, 50%, dan 100%.
Daya tampung Daya (P) 0 kg (0%) 5,12 kw 675 kg (50%) 7,14 kw 1350 kg (100%) 9,01 kw
Sumber: Penelitian, 2023
Perhitungan daya motor saat elevator bergerak ke atas dengan kapasitas beban 0 kilogram (0%), 800 kilogram (50%), dan 1600 kilogram (seratus persen).
Sumber: Data diolah, 2023
G AMBAR 2. D IAGRAM YANG MENCERMINKAN HASIL PERHITUNGAN DAYA KETIKA ELEVATOR BERGERAK KE ATAS .
Ketika  beban  penumpang  adalah  0  kg  (0%),  motor  elevator  menghasilkan  daya  sebesar  4,85  kW  Saat  lift bergerak ke atas, motor elevator menghasilkan daya 6,18 kW dengan beban 675 kg (50%) dan 8,54 kW dengan beban 1350 kg (100%) [8].
a.  Perhitungan daya motor untuk elevator yang bergerak turun yang memiliki kapasitas beban 0 kg (0%), 800 kg
(50%), dan 1600 kg (100%), seperti yang ditunjukkan dalam grafik berikut:
Sumber: Data diolah, 2023
G AMBAR 3. D IAGRAM YANG MENCERMINKAN HASIL PERHITUNGAN DAYA SAAT LIFT BERGERAK TURUN .
Motor elevator menghasilkan daya sebesar 5,12 kW saat lift bergerak ke bawah dengan beban penumpang 0 kg (0%). Dengan beban 675 kg (50%), motor elevator menghasilkan daya sebesar 7,14 kW saat lift turun. Dengan beban 1350 kg (100%), motor elevator menghasilkan daya sebesar 9,01kW saat lift bergerak ke bawah[9].
Hasil  perhitungan  energi  listrik  yang  digunakan  saat  elevator  bergerak  ke  atas  dengan  kapasitas  beban  0 kilogram (0%), 675 kilogram (50%), dan 1350 kilogram (seratus persen).
Saat lift bergerak ke atas, motor listrik menggunakan daya dengan kapasitas beban 0% (0 kg), 50% (675 kg), dan 100% (1350 kg).
a)  Konsumsi energi listrik saat beban penumpang adalah 0 kg (0%): W= P x t W = 4,85 kw x 12 hours W= 58,2 kwh
b)  Penggunaan energi listrik saat beban penumpang mencapai 675 kg (50%):
W= P x t W = 6,18 kw x 12 hours W= 74,16 kwh
c)  Konsumsi energi listrik ketika beban penumpang adalah 1350 kg (100%): W= P x t W= 8,5.4 kw x 12 hours W= 102,48 kwh
T ABEL VIII. I NFORMASI MENGENAI HASIL PERHITUNGAN PENGGUNAAN ENERGI LISTRIK SAAT ELEVATOR BERGERAK KE ATAS .
Konsumsi energi listrik saat elevator bergerak ke atas dengan kapasitas beban 0%, 50%, dan 100%.
Kapasitas beban Energi listrik (Kwh) 0 kg (0%) 58,2 kwh 675 kg (50%) 74,16 kwh 1350 kg (100%) 102,48 kwh

## Sumber: Data diolah, 2023
Pergerakan lift membutuhkan energi listrik dengan beban Saat lift turun dengan beban 0% (0 kg), 50% (675 kg), dan 100% (1350 kg), energi listrik yang digunakan oleh motor lift dapat dihitung sebagai berikut:Konsumsi energi listrik saat beban mencapai 0 kg (0%):
W= P x t W = 5,12 kw x 12 hours W= 61,44 kwh
a)  Konsumsi energi listrik saat beban mencapai 675 kg (50%): W= P x t W = 7,14 kw x 12 hours W= 85,6 . 8 kwh
b)  Konsumsi energi listrik saat beban mencapai 1350 kg (100%): W= P x t W = 9,01 kw x 12 hours W= 108,12 kwh
T ABEL IX. I NFORMASI MENGENAI HASIL PERHITUNGAN PENGGUNAAN ENERGI LISTRIK SAAT ELEVATOR BERGERAK KE BAWAH .
Konsumsi energi listrik saat lift bergerak turun dengan kapasitas beban 0%, 50%, dan 100%.
Daya tamping beban Energi Listrik (kWh) 0 kg (0%) 61,44 kWh 6.75 kg (50%) 85,6.8 kWh 135.0 kg (100%) 108,12 kWh
Sumber: Data diolah, 2023
Gambar berikut menunjukkan hasil perhitungan energi listrik ketika elevator bergerak ke atas dengan berbagai beban penumpang: 0 kg (0%), 675 kg (50%), dan 1350 kg (100%).
Sumber: Data diolah, 2023
G AMBAR 4. D IAGRAM YANG MENCERMINKAN HASIL PERHITUNGAN PENGGUNAAN ENERGI LISTRIK SAAT ELEVATOR BERGERAK KE ATAS .
Saat lift naik tanpa beban 0 kg (0%), motor mengeluarkan energi listrik 58,2 kilowatt-jam . Ketika beban adalah 675  kg  (50%),  motor  mengeluarkan  74,16  kilowatt-jam  energi  listrik.  Saat  beban  adalah  1350  kg  (100%),  motor mengeluarkan 102,48 kilowatt-jam energi listrik.
Grafik  berikut  menunjukkan  perhitungan  energi  listrik  dengan  beban  penumpang  sebesar  0  kg  (0%),  675  kg (50%), dan 1350 kg (100%).
Sumber: Data diolah, 2023
G AMBAR 5. D IAGRAM YANG MENCERMINKAN HASIL PERHITUNGAN PENGGUNAAN ENERGI LISTRIK SAAT ELEVATOR BERGERAK TURUN .
Motor elevator menggunakan tenaga listrik sebesar 61,44 kilowatt-jam saat lift turun dengan beban penumpang 0  kilogram  (0%).  Ketika  beban  adalah  675  kilogram  (50%),  motor  elevator  menggunakan  tenaga  listrik  sebesar 85,68  kilowatt-jam  saat  lift  turun.  Ketika  beban  mencapai  1350  kilogram  (100%),  motor  elevatormenggunakan tenaga listrik sebesar 108,12 kilowatt-jam saat lift turun.

## VI. K ESIMPULAN

## A. Kesimpulan
Setelah melalui Berdasarkan pengujian, hasil perhitungan dan analisis data menunjukkan bahwa daya yan Daya dan  energi  yang  digunakan  oleh  motor  elevator  bervariasi  tergantung  pada  berat  penumpang.  Semakin  berat penumpang,  semakin  tinggi  daya  dan  energi  yang  diperlukan  oleh  motor  elevator  dihasilkan  oleh  motor  elevator sangat  dipengaruhi  oleh  kondisi  beban  penumpang.  tergantung  pada  variasi  beban  penumpang.  Semakin  besar berat  penumpang,  semakin  tinggi  beban  penumpang  dan  konsumsi  daya  dan  energi  elevator  di  tempat  tersebut melemah.  RS Adam Malik di Medan.
1.  Saat beban 0 kg (0%), motor elevator mengeluarkan  daya  Daya motor elevator  adalah 4,85 kW ketika lift bergerak ke atas dan 5,12 kW ketika lift bergerak ke bawah dengan beban 0 kg (0%). Dengan beban 675 kg (50%),  motor  elevator  menghasilkan  daya  sebesar  6,18  kW  ketika  lift  naik  dan  7,14  kW  ketika  lift  turun. Sementara itu, dengan beban 1350 kg (100%), daya motor elevator mencapai 8,54 kW ketika lift bergerak ke atas dan 9,01 kW ketika lift bergerak ke bawah.
2. Dengan beban nol kilogram (0%), motor elevator menghabiskan 58,2 kWh energi listrik saat lift bergerak naik, dan  61,44  kWh  energi  listrik  Ketika  lift  bergerak  ke  atas  dengan  beban  675  kg  (50%),  motor  elevator menggunakan  Dengan  beban  sebesar  1350  kg,  motor  elevator  menghabiskan  102,48  kilowatt-jam  energi
listrik  saat  lift  bergerak  ke atas  dan  108,12  kilowatt-jam  energi  listrik  saat  lift  bergerak ke  bawah.  Dengan demikian,  motor  elevator  menggunakan  energi  listrik  sebesar  7,4,16  kilowatt-jam  ketika  lift  bergerak  ke bawah.
D AFTAR P USTAKA
[1] E. R. Sazkiah, “Determinan Epidemiologi Infeksi Nosokomial Pada Pasien Rawat Inap Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan.”
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.
[2] N.  Aura  Mas  and  A.  Hasyim,  “Analisa  Konsumsi  Energi  Listrik  Beban  Lift  Dan  Hvac  Di  Gedung  Induk  Siti  Walidah.”  Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.
[3] R. T. Firmansyah, M. M. ILHAM, and Y. S. PRAMESTI, “Rancang Bangun Motor Lift Sistem Ulir Pada Mesin Rotary Drum Filter 3m.” Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2022.
[4] A. Saputra, “ANALISIS PENGARUH BEBAN PENUMPANG TERHADAP DAYA DAN ENERGI YANG DIKONSUMSI MOTOR ELEVATOR DI PALEMBANG TRADE CENTER.” 021008 Universitas Tridinanti Palembang, 2021.
[5] A. Zayadi, H. P. Cahyono, and M. Masyudi, “Perencanaan Lift Hotel Bertingkat Tiga Puluh Berdasarkan SNI Nomor: 03-6573-2001,” J. Ilm. Giga , vol. 19, no. 2, pp. 61 –68, 2019.
[6] R.  Andika,  D.  P.  Tito,  J.  Napitupulu,  and  J.  Siburian,  “ANALISIS  PEMAKAIAN  ENERGI  LISTRIK  AKIBAT  PENGARUH  BERAT PENUMPANG PADA ELEVATOR DI PT. SELTECH UTAMA MANDIRI,” J. Teknol. ENERGI UDA J. Tek. ELEKTRO , vol. 12, no. 1, pp. 1 –
14, 2023.
[7] J. Siburian, J. Jumari, and A. Simangunsong, “Studi Sistem Star Motor Induksi 3 Phasa dengan Metode Star Delta Pada PT. Toba Pulp Lestari Tbk,” J. Teknol. energi UDA J. Tek. elektro , vol. 9, no. 2, pp. 81 –87, 2021.
[8] R. Amanda and A. Muhammad Fajri, “DESAIN ALAT ANGKAT UNTUK PEMASANGAN CETAKAN DI MESIN INJEKSI PLASTIK ARBURG 420 C.” Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung, 2022.
[9] H.  KURNIAWAN,  “TUGAS  AKHIR–LS  1336  ANALISA  TEKNO  EKONOMI  PERBANDINGAN  SISTEM  DIESEL  MECHANICAL PROPULSION (DMP) DAN DIESEL ELECTRIC PROPULSION UNTUK KAPAL MILITER TIPE LPD (KRI MAKASSAR)”.