## PERBAIKAN NILAI IMPEDANSI PEMBUMIAN METODE  DRIVEN GROUND PADA TOWER TEGANGAN TINGGI DENGAN PENAMBAHAN BATANG ELEKTRODA (BRACIHNG)  DAN COCOPEAT
Oleh: Eko Widiarto 1 , Agus Adiwismono 2 , Endang Triyani 3 , Setyoko 4 , Septiantar Tebe Nursaputro 5 Jurusan Teknik Eleketro. Politeknik Negeri Semarang. Jl. Prof. H. Soedarto, SH. Tembalang Semarang 50275 Email : widiarto@polines.ac.id  ewidiarto8@gmail.com

## Abstrak
Sistem pembumian tower digunakan sebagai pengamanan langsung apabila terjadi gangguan-gangguan di  sepanjang  jalur  transmisi,  seperti  gangguan  petir.  Dampak  yang  akan  ditimbulkan  dari  gangguan petir  adalah  terganggunya  penyaluran  tenaga  listrik.  Untuk  itu  diperlukan  sistem  pembumian  tower transmisi yang baik dan memenuhi persyaratan. Nilai impedansi  pembumian tower  transmisi Tegangan Tinggi  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor,  antara  lain  dipengaruhi  oleh  jenis  elektroda  yang  terpasang pada menara transmisi tersebut. Jenis elektroda. yang biasa dipakai antara lain elektroda batang (rod), elektroda  plat,  dan  elektroda  pita.  Ada  beberapa  metode  pembumian  kaki  tower,  yaitu  metode pembumian driven ground, Counterpoise, Direct Grounding dari tower itu sendiri, metode driven ground dengan menambahkan  beberapa batang elektroda terhubung paralel , metode PSPT. Pada penelitian ini membahas    mengenai  cara  memperbaiki    nilai  impedansi  sistem  pembumian  driven ground  pada  tower transmisi  tegangan  tinggi  dengan  menambahkan  batang  elektroda  besi  baja  galvanis  (braching)  dan cocopead. Dari hasil penelitian ini diperoleh  perbaikan nilai impedansi dari 12Ω menjadi 1,57Ω  hasil ini  diperoleh  dengan  menghubunghan  sisten  driven  Ground  pada  tower  transmisi  paralel  dengan  tiga Braching dan Plat tembaga yang ditanam dalan cocopaed dengan kedalaman 1m.
Kata kunci : pembumian tower tramsmis.

## Abstract
The tower earthing system is used as direct security in the event of disturbances along the transmission line,  such  as  lightning  disturbances.  The  impact  that  will  be  caused  by  lightning  disturbances  is  the disruption of the distribution of electricity. For that we need a transmission tower earthing system that is good and meets the requirements. The value of the earthing impedance of the High Voltage transmission tower is influenced by several factors, among others, influenced by the type of electrode installed on the transmission  tower.  Electrode  type.  Commonly  used  electrodes  include  rods,  plate  electrodes,  and  tape electrodes.  There  are  several  methods  of  grounding  the  tower  legs,  namely  the  driven  ground  method, Counterpoise,  Direct  Grounding  from  the  tower  itself,  the  driven  ground  method  by  adding  several electrode  rods  connected  in  parallel,  the  PSPT  method.  This  study  discusses  how  to  improve  the impedance  value  of  the driven  ground  earthing  system  on  a  high  voltage  transmission  tower  by  adding galvanized steel electrodes (braching) and cocopead. From the results of this study, it was obtained that the  impedance  value  improved  from  12Ω  to  1.57Ω.  This  result  was  obtained  by  connecting  the  system driven  ground  to  a  parallel  transmission  tower  with  three  Braching  and  copper  plates  embedded  in cocopaed with a depth of 1m.
Keywords : earthing tower tramsmis.
1. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang.
Sistem pembumian atau biasa disebut sebagai  grounding  system  adalah  sistem pengaman  terhadap  perangkat-perangkat yang mempergunakan listrik sebagai sumber tenaga dari lonjakan listrik
utamanya  petir.  Komponen  pembumian yang  digunakan  pada  proteksi  kaki  menara transmisi terdiri dari penghantar pembumian  dan  elektroda  pembumian. Nilai resistansi pembumian menara transmisi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain dipengaruhi oleh jenis elektroda
yang  dipasang  pada  menara  transmisi tersebut. Jenis elektroda yang biasa dipakai antara lain elektroda batang (rod), elektroda plat,  dan  elektroda  pita.  Akan  tetapi  di wilayah  kerja  tertentu  banyak  terdapat beberapa tower  yang memakai besi dilapisi galvanis (bracing) sebagai elektroda.
Makin banyak elektroda yang ditanam  dengan  sistem  ini,  maka  tegangan yang  timbul  pada  permukaan  tanah  pada saat  terjadi  gangguan  ke  tanah  akan terdistribusi  merata.  Karena  prinsip  kerja dari  sistem  pembumian,  mengalirkan  arus induksi  dan  efek-efek  lain  yang  timbul  ke dalam tanah. (Sumarno.2006).
Pengaplikasian  pembumian  saluran transmisi merupakan salah satu faktor yang penting  untuk  usaha  pengamanan  dan perlindungan  dari  gangguan  arus  lebih  dan tegangan lebih. Sehingga Sistem pengamanan  tersebut  dapat  melindungi, baik  untuk  peralatan,  sistem,  manusia, ataupun  dari  makhluk  hidup  itu  sendiri. Sistem  pembumian  digunakan  sebagai pengamanan  langsung  apabila  terjadinya gangguan-gangguan  di  sepanjang  jalur transmisi
Pembumian harus dibuat sesuai standar  yang  ada.  Seiring  bertambahnnya usia  jaringan  Tengangan  Tinggi  150  kV tersebut, maka diperlukan suatu pemeriksaan  dan  pengukuran  kembali mengenai  kondisi  pembumian  yang  ada  di kaki  tower  transmisi.  Jika  terjadi  anomali, maka  harus  segera  diperbaiki  agar  tidak terjadi gangguan.

## 1.2. Tinjauan Pustaka
Sistem  pentanahan  mulai  dikenal pada  tahun  1900.  Sebelumnya  sistem- sistem  tenaga  listrik  tidak  diketanahkan karena  ukurannya  masih  kecil  dan  tidak membahayakan.  Namun  setelah  sistem- sistem  tenaga  listrik  berkembang  semakin besar dengan tegangan yang semakin tinggi dan  jarak  jangkauan  semakin  jauh,  baru diperlukan  sistem  pentanahan.  Kalau  tidak, hal  ini  bisa  menimbulkan  potensi  bahaya listrik  yang  sangat  tinggi,  baik  bagi
manusia, peralatan dan sistem pelayanannya sendiri. Sistem  pentanahan  adalah  sistem hubungan
penghantar yang menghubungkan  sistem,  badan  peralatan dan  instalasi  dengan  bumi/tanah  sehingga dapat mengamankan manusia dari sengatan listrik,  dan  mengamankan  komponen- komponen instalasi dari bahaya tegangan/arus  abnormal.  Oleh  karena  itu, sistem  pentanahan  menjadi  bagian  esensial dari sistem tenaga listrik.
Pentanahan tidak terbatas pada sistem tenaga  listrik  saja,  namun  mencakup  juga sistem peralatan elektronik, seperti telekomunikasi,  komputer,  dll.  Secara umum,  tujuan  sistem  pentanahan  adalah menjamin  keselamatan  orang  dari  sengatan listrik  baik  dalam  keadaan  normal  atau tidak  dari  tegangan  sentuh  dan  tegangan langkah,menjamin kerja peralatan listrik/elektronik, mencegah kerusakan peralatan listrik/elektronik, dan menyalurkan energi serangan petir ke tanah. Sistem  pentanahan  yang  digunakan  untuk pentanahan  netral  dari  suatu  sistem  tenaga listrik,  pentanahan  sistem  penangkal  petir dan  pentanahan  untuk  suatu  peralatan khususnya  dibidang  telekomunikasi  dan elektronik  perlu  mendapatkan  perhatian yang serius karena pada prinsipnya pentanahan  tersebut  merupakan  dasar  yang digunakan untuk suatu sistem proteksi.
Untuk mengetahui nilai-nilai hambatan  jenis  tanah  yang  akurat  harus dilakukan pengukuran secara langsung pada lokasi  yang  digunakan  untuk  system pentanahan,  karena  struktur  tanah  yang sesungguhnya  tidak  sesederhana  yang diperkirakan,  untuk  setiap  lokasi  yang berbeda  mempunyai  hambatan  jenis  tanah yang tidak sama (Hutauruk, 1991).
Makin banyak elektroda yang ditanam  dengan  sistem  ini,  maka  tegangan yang  timbul  pada  permukaan  tanah  pada saat  terjadi  gangguan  ke  tanah  akan terdistribusi  merata.  Karena  prinsip  kerja dari  sistem  pembumian,  mengalirkan  arus induksi  dan  efek-efek  lain  yang  timbul  ke dalam tanah. (Sumarno.2006).
Tujuan  utama  dari  adanya  grounding sistem pentanahan ini adalah untuk menciptakan  sebuah  jalur  yang  low- impedance  (tahanan rendah)  terhadap permukaan  bumi  untuk  gelombang  listrik dan transient voltage. Pada sistem Penerangan  listrik,  circuit  switching  dan electrostatic  discharge  adalah  penyebab umum  dari  adanya  sentakan  listrik  atau transient voltage. Grounding sistem pentanahan yang efektif akan
meminimalkan efek tersebut.
1.3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi

## Sistem Pembumian
Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sistem pembumian, yaitu : a. Tahanan elektroda pembumian itu sendiri;
b. Tahanan kontak antara elektroda dengan tanah;
c. Tahanan kawat/penghantar yang menghubungkan peralatan yang
ditanahkan;
d. Tahanan  dari  massa  tanah  di  sekitar elektroda.
Nilai  tahanan  pembumian  diharapkan berada  di  bawah  5  Ω  atau  dibawahnya. Namun kenyataannya, hal  itu  sulit  di  dapatkan  karena  terdapat beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  nilai pembumian, yaitu
1.3.1. Faktor Internal
a. Bentuk elektroda yang ditanam.
b. Jenis  bahan  dan  ukuran  elektroda. Sebagai  konsekuensi  peletakannya  di dalam tanah, maka  elektroda dipilih dari bahan-bahan  tertentu  yang  memiliki konduktivitas  sangat  baik  dan  tahan terhadap  sifat-sifat  yang  merusak  dari tanah,  sepeti  korosi.  Ukuran  elektroda dipilih    yang  mempunyai  kontak  paling efektif  dengan tanah.
c. Jumlah  atau  konfigurasi elektroda. Untuk mendapatkan tahanan pembumian yang  diharapkan          dan    apabila  tidak memenuhi  standart  yang  ditentukan dengan  satu  elektroda,  bisa  digunakan metode  parallel  dengan  cara  menambah
lebih banyak elektroda dengan bermacam-macam konfigurasi pemancangannya di dalam tanah. Kedalaman pemancangan atau
penanaman  di  dalam  tanah.  Untuk kedalaman  pemancangan    elektroda pembumian  ini  tergantung  dari  pada jenis dan sifat-sifat tanah.

## 1.3.2. Faktor Eksternal

## 1. Sifat Geologis Tanah
Tahanan  jenis  tanah  (ohm-meter) merupakan  nilai  resistansi  dari  bumi  yang menggambarkan  nilai  konduktivitas  listrik bumi  dan  didefinisikan  sebagai  tahanan, Faktor keseimbangan antara tahanan pembumian dan kapasitansi di sekelilingnya  adalah  “Tahanan  jenis  tanah” yang  direpresentasikan  dengan  ρ.  Harga tahanan  jenis  tanah  dalam  kedalaman tertentu  tergantung  pada  beberapa  faktor yaitu :
a. Jenis Tanah
b. Lapisan Tanah
c. Kelembaban Tanah
d. Temperatur
e. Kepadatan Tanah
f. Kandungan Air
Berdasarkan Persyaratan
Umum Instalasi  Listrik 2000 (PUIL 2000) tahanan jenis  tanah  dari  berbagai  jenis  tanah  dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Nilai tahanan jenis tanah di atas adalah nilai tipikal yang bisa saja berbeda di setiap daerah  sehingga  tidak  bisa  dijadikan patokan dalam perhitungan. Oleh karena itu diperlukan  perhitungan  untuk  mendapatkan nilai  tahanan  jenis  tanah  yang  lebih  tepat.
Rumus  untuk  menghitung  tahanan  jenis tanah adalah sebagai berikut
.................................. (2.1)
Keterangan : R = Tahanan elektroda ke tanah (Ω) 𝜌 = Tahanan jenis tanah (Ω-m) L = Panjang elektroda (m) 𝑑 = Diameter elektroda (m)

## 1.4. Pembumian Kaki Tower
Pentanahan kaki tower adalah
perlengkapan  pembumian  sistem  transmisi yang  berfungsi  untuk  meneruskan  arus listrik  dari  badan  tower  ke  bumi.  Nilai pentanahan kaki  tower harus dibuat sekecil mungkin agar tidak menimbulkan tegangan tower  yang  tinggi  jika  terjadi  sambaran petir  yang  dapat  mengganggu  sistem penyaluran ( Backflash Over ). Tujuan sistem pentanahan  tower  yaitu    untuk  meneruskan arus listrik  dari kawat  tanah ( ground  wire ), ke  badan  tower  lalu  ke  bumi  akibat sambaran  petir  atau  hubung  singkat mempermudah mendeteksi dan mengisolasi gangguan-gangguan  secara  cepat  dan  tepat yang terjadi pada sistem tenaga listrik. Ada beberapa  metode  pentanahan  pada  kaki tower antara lain Driven Ground
1.5. Metode Driven Ground
Pembumian  dengan  metode Driven Ground adalah  pembumian  yang  dilakukan dengan cara menancapkan batang elektroda ke  tanah  (PLN,  1997).  Pembumian  ini adalah  pembumian  yang  paling  sederhana dan  paling  sering  digunakan.  Metode  ini paling  sering  digunakan  di  wilayah  kerja ULTG  Surakarta.  Desain  metode driven ground dapat dilihat pada gambar 2.20
Sumber  :  PT.  PLN  (Persero)  ULTG Surakarta
1.6. Metode Counterpoise Pembumian dengan metode counterpoise adalah  pembumian  yang dilakukan  dengan  cara  menanam  kawat elektroda sejajar atau radial beberapa cm di bawah  tanah  (30  –  90  cm).  (PLN,  1997). Metode  ini  jarang  digunakan  di  wilayah kerja ULTG Surakarta. Desain counterpoise dapat dilihat pada gambar 2.21.
Gambar 2. 21 Metode Counterpoise Sumber  :  Pembumian  pada  Gardu  Induk dan Transmisi, 2020

## 1.7. Metode Direct Grounding
Metode  pembumian  langsung  dari kawat  tanah  penangkal  petir  ( Ground  Steel Wire )  yang  berada  di  atas  kawat  fasa  pada jaringan  transmisi.  Metode  pembumian direct grounding ini tidak lagi mengalirkan arus  listrik  akibat  sambaran  petir  melalui body dari tower transmisi  atau dengan kata lain  langsung  ke  tanah.  Desain  metode direct grounding dapat dilihat pada gambar 2.22.
Gambar 2. 22 Metode Direct Grounding Sumber  :  AR,  Ashar.  Sofyan.  M.  Ulil Abshar. 2020
1.8. Metode Penggantian Media Tanah dengan Cocopeat Cocopeat merupakan  salah  satu media dari  tumbuhan  yang dihasilkan dari proses  penghancuran  sabut  kelapa,  proses penghancuran  sabut  dihasilkan  serat  atau fiber,  serta  serbuk  halus  atau cocopeat (Irawan  dan  Hidayah,  2014).  Kelebihan cocopeat sebagai media tanam dikarenakan karakteristiknya yang mampu mengikat dan menyimpan air dengan kuat, serta mengandung  unsur-unsur  hara  esensial, seperti  kalsium  (Ca),  magnesium  (Mg), kalium  (K),  natrium  (N),  dan  fosfor  (P) (Muliawan,  2009).  Dengan  memanfaatkan sifat dari cocopeat , dapat digunakan sebagai media pembumian kaki  tower karena dapat menahan  air  tanah  lebih  lama.  Gambar cocopeat dapat dilihat pada gambar 2.24.
Gambar 2. 24 Cocopeat
Sumber  :  PT.  PLN  (Persero)  ULTG Surakarta
1.9. Pembumian n parallel – elektroda
batang
Untuk memperkecil
tahanan pembumian  dapat  dilakukan  dengan  cara memperbanyak  elektroda  yang  ditanam dalam  tanah  dan  dihubungkannya  secara parallel.  Menurut  persamaan  (2),  tahanan kaki menara akan berkurang dengan menambah panjang batang elektroda.
Tetapi  hubungan  ini  tidak  langsung  dan akan mencapai satu titik dimana penambahan  panjang  batang  elektroda hanya akan mengurangi tahanan kaki tower sedikit.  Dalam  hal  ini  parallel  elektroda digunakan. sehingga perlu diadakan
penanaman  elektroda  dengan  beberapa konfigurasi  pemasangan  elektroda  batang lebih  dari  satu  batang.  Maksud  dari menghubungkan dua buah atau lebih batang elektroda dengan menggunakan konfigurasi ini  adalah  untuk  memperkecil  tahanan pembumiannya. Konfigurasi parallel elektroda batang dapat dilihat pada  gambar 2.25.
Gambar 2. 6. Konfigurasi Paralel Elektroda
Batang
Sumber : ANONIM. 2011

## 2. Metode  Penelitian
Tahapan dalam penelitian ini meliputi :
2.1. Persiapan  alat  dan  matarial  yang diperlukan:
Alat  kerja  dan  material  dibutuhkan  untuk menunjang pekerjaan perbaikan pembumian  kaki  tower,  Adapun  material yang  dibutuhkan  dapat  diperlihatkan    pada tabel  2.1  sedangkan  alat  kerja  yang dibutuhkan diperlihatkan  pada gambar 3.2. Tabel  2.1.  Material  Untuk  Perbaikan Metode Driven Ground
Tabel  2.2  Alat  Kerja  untuk  Metode Pembumian Driven Ground

## 2.2  Penggalian Tanah
Penggalian  tanah  dilakukan  dengan menggunakan  cangkul  ataupun  linggis dengan kedalaman sekitar 80cm, tanah yang dipilih  untuk  menanamkan  besi  yang digunakan  sebagai  elektroda  pembumian dipilih  disekitar  kaki  tower  yang  akan diperbaiki nilai pentanahannya, dan struktur tanah yang lunak untuk dilakukan penggalian  karena  kemungkinan  besar tanah  tersebut  merupakan  jenis  tanah  yang dapat menyimpan air.

## 2.3  Penanaman Elektroda
Elektroda bracing ditanamkan di tanah yang  sudah  digali,  penanaman bracing dilakukan dengan cara dipukul
menggunakan  palu  besar  higga  kedalaman 1,5  –  2  meter.  Setelah bracing tertanam dikedalaman  yang  cukup,  tanah  disekitar bracing yang  ditanam  diberi  tambahan  air agar  tanah  menyerap  air  tersebut  dengan tujuan meningkatkan konduktivitas.

## 2.4  Pemasangan Sambungan
Sambungan  yang  digunakan  adalah kawat GSW dengan panjang 2 meter, kawat disambungkan  dengan  besi  yang  sudah
ditanam  dengan  menggunakan  baut  19  dan kunci  19,  setelah  kawat  GSW  disambung dengan bracing yang  ditanam  dilakukan pengujian dengan menggunakan earth tester untuk  melihat  hasil  pentanahan  individu besi  tersebut,  setelah  hasil  pengukuran didapatkan  cukup  baik  maka  sambungan kawat  GSW  tersebut  disambung  dengan kawat pentanahan lama, sebelum dilakukan pengujian kawat GSW dilakukan pembersihan  dengan  menggunakan  sikat baja lalu diukur kembali untuk meilhat hasil dari  pengukuran  gabungan  dari  elektroda individu baru dan lama. Setelah mendapatkan hasil pengukuran yang bagus, kawat GSW disabungkan 2.5  Penggantian  media  tanah  dengan Cocopeat Pada metode ini, dilakukan penggantian media tanah pembumian menggunakan cocopeat .  Alasan  dilakukan penggantian  media  tanah  menggunakan cocopeat adalah  jika  tanah  di  lokasi  tower tersebut  merupakan  tanah  berbatu  yang kemungkinan  besar  memiliki  tahanan  jenis tanah  yang  tinggi.  Sehingga  dilakukan penggantian  media  tanah  dengan  harapan media  yang  baru  tersebut  dapat  mengikat air lebih lama. Adapun  diagram flowchard untuk perbaiakn sistem pentanahan diperlihat  pada  tower  diperlihatkan  pada gambar 2.5
Gambar 2.5.Flowchart Perbaikan Impedansi Pembumian sistem Driven Ground dengan Penambahan batang elektroda dan cocopaed

## 3. Hasil Penelitian
3.1.    Pemasangan Batang elektroda
Metode Driven Ground
Elektroda  yang  digunakan  untuk perbaikan  impedansi  pentanahan  adalah sebagai  berikut  sebatang  besi  galfanis  atau besi siku bracing  seperti diperlihatkan pada gambar 4.1dengan :
Panjang = 200 cm = 2m Tebal (Sisi DE) = 0,8 cm = 0,008 m Lebar Siku (Sisi AC = Sisi CD) = 6 cm = 0,06 m
Gambar 3.1 Penampang siku Braching
Gambar 3.2 Besi siku Branching
3.1.1. Menghitung penampang permukaan besi siku  bracing . Luas permukaan dari braching adalah adalah  jumlah  dari  seluruh  luas  permukaan masing-masing sisi.  adalah sebagai berikut :
A 1 = (6 × 0,8) = 4,8 cm 2
A 2 = (5,54×0,8) =  4,432 cm2
A    = (A 1 +A 2 ) = 4,8 cm 2 + 4,432 cm 2 = 9,232 cm 2
Luasan besi siku Braching di konversi ke penampang bulat Luas  lingkaran  A =   r 2 Diameter lingkaran d = 2 = 2 = 2
x 1,715  =  3,43 cm
Sehingga  didapat  nilai  konversi  dari penampang siku bracing ke bentuk lingkaran,  dengan  r  sebesar 1,715  cm dan diameter d =3,43 cm
Gambar 4.1.1 Pemasangan Elektrode  siku brancing

## 3.2. Medapatkan  besar tahanan jenis tanah
Tahanan  jenis  tanah  ( 𝜌 )  dapat  dicari menggunakan  persamaan  (2.1).  Untuk mengetahui  besarnya  tahanan  jenis  tanah, digunakan  sebuah  pipa  pejal  dengan panjang  50  cm  dan  diameter  1  cm  sebagai elektroda.  Kemudian  mengukur  tahanan dari  pipa  pejal  tersebut  menggunakan  alat earth  tester diperoleh sebesar  20  Ω  , sehingga  nilai dapat  dihitung  dengan persamaam..
Dimana : L = 0,5 m d = 0,01 m
R = 20 Ω

## 3.3. Nilai  Impedansi  pembumian  dengan satu buah elektroda
Impedansi  dari satu buah elektroda (R) dapat  dicari  dengan  menggunakan  rumus (2.2).
Dimana : L = 2 m
𝜌 = 14,6 Ω-m d = 0,0343 m Ω
( )Ω 𝑅 = 1,4×(ln(233) -1) Ω
R = 5,26     5,3 Ω
Dari  hasil  perhitungan  di  atas,  diketahui bahwa  satu  buah braching memiliki tahanan sebesar R = 5,3 Ω. jika satu batang elektroda tersebut diparalel dengan elektroda  utama    Dimana  R1  merupakan elektroda  yang  mengalami  kerusakan  yang memiliki  tahanan  sebesar  12,62  Ω, sedangkan  R2  merupakan  elektroda  batang tunggal  yang  baru  yang  memiliki  tahanan sebesar    5,3    Ω.jika  keduanya  dihubung paralel maka impedansi totalnya sebesar :
=   +
= + = Rt = 3,73 Ω
Dari  perhitungan  di  atas,  diketahui  bahwa dengan  satu  buat branching sebagai elektroda,  sudah  cukup  untuk  menurunkan nilai pembumian kaki tower yang mengalami kerusakan.
3.4. Mengukur    Impedansi  pada    3 elektroda yang diparalel
Untuk  memperbaiki  impedansi  pada sistem  pembumian    antara  lain  dapat dilakukan  dengan  membuat  konfigurasi sistem  pembumian    dengan  membuat paralel  3  elektroda    dengan  konfigurasi Triple  Straight .  pertama  mencari  faktor pengali  (  K)  dari  elektroda  batang  tunggal sebelumnya.
K = K =
K = 49,875
Selanjutnya dicari faktor pengali konfigurasi triple  straight  , sesuai  dengan tabel 2.3. untuk menghitung  faktor pengali konfigurasi triple  straight ,  diperlukan variabel variabel antara lain x,y,m,dan n.
x = x = = 1,5 y = y = = 2,5 m = m = m = = 0,104 n = n = n = =  0,234
Setelah variabel x,y,m,dan n dapat ditentukan    selanjutnya  menghitung    faktor pengali  konfigurasi triple  straight dapat diketahui dengan rumus (2.5).
. 0,43
adi faktor pengali konfigurasi triple straight adalah 0,43 . Selanjutnya untuk menghitung nilai  impedansi  gabungan  (R ),  digunakan persamaan 2.3. R=
R =
R = 4,156 x 0,43  = 1,787 Ω 1,8 Ω
Impedansi dari sistem pembumian dengan konfigurasi triple straihgt diperoleh sebesar R= 1,8  Ω.
Menghitung  nilai  impedansi  pembumian perbaikan  inpedansi  kaki  tower  dengan menghubungkan antara elektroda pentanahan  yang  sudah  terpasangn  dengan konfigurasi triple straight.
= + ; = + =

## Rt = 1,57 Ω
Impedansi    sistem  pembumian  kaki  tower setelah  dilakukan  perbaikan  yaitu  dengan menghubunngn elekttoda yang sudah terpasang  dengan  sisten  Konfigurasi  triple straihgt  setelah  dilakukan  penggabungan menjadi sebesar 1,57 Ω
Tabel 4. 4 Impedansi Pentanahan hasil Perhitungan dan Pengukura Metode Driven Ground
Terdapat perbedaan antara perhitungan teori dengan  data  aktual.  Hal  ini  terjadi  karena, tidak  diketahuinya  secara  tepat  besar tahanan jenis tanah yang digunakan , hanya dapat  memperkirakan  melalui  perhitungan teori.  Karena  tahanan  jenis  tanah  adalah salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi besarnya  pembumian.  Secara  gragik  dapat diperlihatkan pada gambar 4.2
Gambar 3.3  nilai impedansi pentanahan driven ground  dengan elektroda besi
brancing 3.5. Persiapan penggunaan cocopeat
Persiapan yang dilakukan untuk penggunaaan bahan cocopeat adalan dengan membuat  lubang  disekitar  kaki  tower dengan  ukuran  1m  x1m  dengan  kedalaman 1m,  selanjutnya  lubang    tersebut  diisi dengan bahan cocopeat sampai penuh yang sudah  dipersiapkan  sampai  parit  tersebut terisi  penuh.  Desain  pembumian  dapat dilihat pada gambar 4.3.
Gambar  3.4.  foto  tempat    penambahan cocopeat
3.5.1. Mencari tahanan jenis tanah setelah ditambahkan cocopeat ( )
Setelah  ditambahkan  pada  media tanah  disekitar  tower  dengan cocopeat , langkah  selanjutnya  adalah  malakukan pengukuran ( tahanan jenis tanah cocopeat dilakukan lagi dengan
meletakkan  elektroda  di  dalam  bahan cocopeat    besar  tahanan  dari  elektroda tersebut sebesar 16,6 Ω. ( hasil pengukuran )  Kemudian  dapat  dicari  besarnya  tahanan jenis  tanah  setelah  ditambah cocopeat menggunakan rumus (2.1)
Dimana : L = 0,5 m R = 16,6 Ω d = 0,01 m
ρ
𝜌 c = 12,13 Ω-m
Dari perhitungan di atas, diketahui besarnya tahanan jenis setelah ditambahkan cocopeat adalah12,13  Ω-m.  Perbandingan  tahanan jenis tanah sebelum dan sesudah ditambahkan cocopeat dapat  dilihat  pada tabel 4.8.
Tabel  4.  8  Perbandingan  Tahanan  Jenis Tanah  Sebelum  dan  Sesudah  Penambahan

## Cocopeat
Dengan  mengganti  media  tanah  di  sekitar tower  dengan cocopead maka tahanan jenis tanah  akan  berkurang  secara  signifikan karena sifat cocopead yang dapat menyimpan/ menahan  lebih lama air tanah adapun  besarnya  nilai  tahanan  jenis  antara tanah  disekitar  tower  sebelun  dan  setelah diganti dengan cocopead dapat dilihat pada gambar grafik 4.2.

## 4. Kesimpulan
4.1.    Setelah dilakukan penelitian dan pengukuran maka dapat disimpulkan:
1. Penggunaan bracing sebagai  elektroda pentanahan  terbukti  efektif  karena  dapat menghasilkan nilai Impedansi pentanahan tower transmisi lebih kecil.
2. Pada  metode  penggantian  media  tanah dengan cocopeat ,  dapat  memperkecil
tahanan jenis  (ρ)   tanah yang semula 28 Ωm menjadi 12Ωm.
3. Perbaikan impedansi dari hasil
Penggabungan    braching  dan  cocopead dari semula 12 Ω menjadi  1,7 Ω.

## DAFTAR PUSTAKA
ANONIM, Sistem Pembumian (Pentanahan), Makalah Klinik Listrik- V  Kopesera  Engineering,  PT-PLN (Persero),  Area  Pelayanan  Jaringan
Malang, 16 Maret (2011) 1-32
Badan Standarisasi Nasional (BSN). Persyaratan  Umum  Instalasi  Listrik 2000 (PUIL 2000)
D.  E.  Putra et  al . (2018), “ STUDI  SISTEM PEMBUMIAN  SALURAN  UDARA TEGANGAN TINGGI(SUTT)
PENGHANTAR  150  KV  LUBUK
LINGGAU  PEKALONGAN  PT.  PLN
(PERSERO)  UNIT  PEMBANGKIT DAN  TRAMSISI  (UPT)BENGKULU ”
3(1), 220–227 . Kurniawan,  H.  &  Johar,  W.  L.  (2018). “ Studi  Pentanahan  Kaki  Menara Transmisi  500  kV  Sumatera  Turun Peranap  New  Aurduri”.  Journal  Of
Electrial Power Control and
Automation. 1(2). 45-53.
PT  PLN  (Persero),  “Buku  Pedoman
Pemeliharaan  Transmisi  Kepdir  0520 1.K.Dir.2014,” vol. 1, 145, 2014. Ramadhan, D., Riniarti, M. and Santoso, T.,
2018.  Pemanfaatan  Cocopeat  sebagai Media Tumbuh Sengon Laut (Paraserianthes falcataria) dan
Merbau  Darat  (Intsia  palembanica).
Sylva Lestari, 6(2),  pp.22-31.
Saragih,  Nia  Mawardina  (2009). Analisa Perbaikan Pentanahan Lightning Arrester di Jaringan dan Transformator  Distribusi  20  kV  di PT.  PLN  (Persero)  UP3  Lubuk Pakam. Skripsi.  Medan.  Politeknik
Negeri Medan.
SPLN_T5_004_2010 Kriteria Desain Tower  Rangka  Baja  untuk  SUTT  & SUTET.
SPLN_T5_012_2020 Pembumian pada Gardu Induk dan Transmisi