## Penyusutan Daya Listrik Pada Penyulang Jaringan Transmisi Isimu Marisa
Novendry Tenda (1) ,  Lily S. Patras, ST., MT. (2) , Ir. Hans Tumaliang, MT. (3)
(1)Mahasiswa (2)Pembimbing 1 (3)Pembimbing 2
Jurusan Teknik Elektro-FT, UNSRAT, Manado-95115, Email: novendry_tenda@yahoo.com
Abstrak
Seiring  dengan  perkembangan  dunia,  daya listrik juga menjadi sesuatu yang tidak bisa lepas dari dampak  perkembangan  dunia.  Dan  sudah  menjadi kebutuhan  pokok  untuk  setiap  manusia.  Daerah pedesaan  saja  membutuhkan  listrik,  apalagi  kota- kota  besar  yang  sudah  menjadi  kawasan  industri, pertokoan,  perbelanjaan, kebutuhan  pokok  dan  lain- lain.  Secara  umum,  baik  buruknya  sistem  transmisi daya listrik terutama ditinjau dari kualitas daya yang diterima.  Kualitas  daya  yang  baik,  antara  lain meliputi  kapasitas  daya  yang  memenuhi  dan tegangan  yang  selalu konstan. Namun pada kenyataannya  pada  setiap  penyaluran  daya  listrik, jumlah  daya  listrik  yang  dikirim  tidak  sama  dengan daya  yang  sampai  di  ujung  saluran.  Menghindari penyusutan  yang  melebihi  standard  yang  ditentukan maka  dilakukan  penelitian  serta  melakukan  analisa melalui  perhitungan  dalam  bentuk  persen  (%)  dan dalam  watt  (W),  dalam  hal  ini  untuk  mengetahui berapa  besar  jumlah  penyusutan  daya  yang  dialami oleh  transmisi  dari  G.I  Isumu  menuju  G.I  Marisa. Ketika  sudah  diketahui  jumlah  penyusutan  daya yang  terjadi  dan  jika  penyusutan  melebihi  standard yang  ditentukan,  maka  salah  satu  solusi  untuk mengatasinya dengan menambahkan kapasitor disaluran transmisi Isimu Marisa.
Kata Kunci  : Jaringan
Transmisi, Kapasitor, Penyusutan daya, Transmisi.
Abstract Along with the gglobal development, electricity  also  becomes  something  that  can  not  escape of global development impact. And has becomes a stape for  human  being.  In  rural  areas  need  electricity, especially  in  big  cities  that  have  become  industrial areas,  shopping  complex,  basic  need,  ect.  In  generaly, bad  and  good  electrical  transmission  system  especially in  terms  of  the  received  power  quality.  Good  quality power,  such  as  include  the  power  capacity  that  meets and  tension  is  always  constant.  But  in  fact  on  every electrical  transmission,  the  amount  of  delivered electrical  power  is  not  same  with  the  power  up  in  the end  of  line.  Avoiding  depreciation  in  excess  of  the prescribe  standards  then  do  reaserch  and  analyze through  the  calculations  in  terms  of  percent  (%)  and watt (w), in this case to find out how much experienced of depreciation power by the transmission of G.I Isimu fowards  G.I  Marisa.  When  is  was  known  that  amaunt
of  power  deplection  occurs  and  if  the  deprecciation exceeds  specified  standards,  then  of  the  solution  to resolve  it  by  adding  a  capasitor  in  Isimu  Marisa transmission line.
Keyword : Capasitor, depreciation power,
Transmission,  transmission network
I. PENDAHULUAN
Seiring  dengan  perkembangan  dunia,  daya listrik  juga  menjadi  sesuatu  yang  tidak  bisa  lepas dari  dampak  perkembangan  dunia.  Dan  sudah menjadi  kebutuhan  pokok  untuk  setiap  manusia. Daerah pedesaan saja membutuhkan listrik, apalagi kota-kota  besar  yang  sudah  menjadi  kawasan industri, pertokoan, perbelanjaan, kebutuhan pokok dan  lain-lain.  Yang  sekarang  ini  semuanya  itu berjalan  tidak  lepas  dari  yang  namanya  listrik. Dalam  menunjang  upaya  untuk  memajukan  suatu bangsa  cabang  industri  yang  penting  adalah  daya listrik.  Yang  merupakan  hasil  dari  pemanfaatan kekayaan  alam  yang  menguasai  hajat  hidup  orang banyak, untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran  rakyat.  Sistem  tenaga  listrik  adalah sekumpulan  pusat  listrik  dan  gardu  induk  (pusat beban)  yang  satu  dengan  yang  lain  yang dihubungkan  oleh  jaringan  transmisi  dan  distribusi sehingga merupakan satu kesatuan yang terinterkoneksi,  suatu  sistem  tenaga  listrik  terdiri dari  tiga  bagian  utama,  yaitu:  pusat  pembangkit listrik, saluran transmisi, dan sistem distribusi.
Transmisi tenaga listrik merupakan proses penyaluran  daya  listrik  dari  tempat  pembangkitan listrik  hingga  saluran  distribusi  listrik  sehingga dapat  disalurkan  sampai  pada  konsumen  pengguna listrik.
Secara  umum,  baik  buruknya  sistem transmisi daya listrik terutama ditinjau dari kualitas daya yang diterima. Kualitas daya yang baik, antara lain  meliputi  kapasitas  daya  yang  memenuhi  dan tegangan  yang  selalu  konstan.  Mengurangi  rugi tegangan  yang  terjadi  di  ujung  saluran.  Namun pada  kenyataannya  pada  setiap  penyaluran  daya listrik, jumlah daya listrik  yang  dikirim tidak  sama dengan  daya  yang  sampai  di  ujung  saluran.  Yang dikarenakan adanya rugi-rugi atau susut  daya pada jaringan  transmisi,  yang  merupakan  masalah  yang biasa  dan  yang  tidak  dapat  dihindari  dalam pendistribusian daya listrik.  Terjadinya penyusutan
E-Journal Teknik Elektro dan Komputer vol. 5 no. 1 Januari-Maret 2016, ISSN : 2301-8402
dapat  dikarenakan  berkurangnya  kemampuan  dari peralatan  yang  digunakan  dalam  penyaluran  daya listrik,  serta  meningkatnya  beban  dan  lepasnya peralatan-peralatan yang tersambung ke sistem. dan juga  karena  adanya  daya  listrik  yang  terbuang berupa panas.
Sebagian  besar  dari  penyusutan  daya listrik  pada  jaringan  transmisi  dikarenakan  adanya daya  yang terbuang  yang berupa panas pada kawat jaringan  dan  trafo  sesuai  dengan  hukum  fisika, sebagiannya  lagi  merupakan  penyusutan  non- teknis.  Oleh  karena  itu  maka  diperlukan  kajian tentang  jaringan  transmisi  Isimu  –  Marisa khususnya  pada  penyulang  untuk  mengetahui berapa  besar  susut  yang  perjadi  pada  penyulang tersebut.  Sehingga  permasalahan  yang  ada  dapat diatasi  dengan  dilakukannya  perbaikan-perbaikan pada  bagian  sistem  yang  menyebabkan  terjadinya susut  jaringan  transmisi.  Berdasrkan  permasalahan diatas  maka  penulis  mengangkat  judul  untuk  tugas akhir ini,  yaitu “ Analisis Penyusutan  Daya  Listrik pada  Penyulang  Jaringan  Transmisi  Isimu  – Marisa”.

## II. DASAR TEORI

## A. Sistem Transmisi Tenaga Listrik
Suatu  sistem  tenaga  listrik  terdiri  dari  tiga bagian  utama  :  pusat-pusat  pembangkit  listrik, saluran-saluran transmisi, dan sistem-sistem distribusi.  Saluran-saluran  transmisi  merupakan rantai  penghubung  antara  pusat-pusat  pembangkit listrik  dan  sistem-sistem  distribusi,  dan  melalui hubungan-hubungan  antar  sistem  dapat  pula menuju  ke  sistem  tenaga  yang  lain.  Suatu  sistem distribusi  menghubungkan  semua  beban-beban yang  terpisah  satu  dengan  yang  lain  kepada saluran-saluran  transmisi.  Diagram  garis  sistem tenaga listrik dapat dilihat pada gambar 1.
Saluran  Transmisi  merupakan  media  yang digunakan  untuk  mentransmisikan  tenaga  listrik dari  Generator Station/ Pembangkit  Listrik sampai distribution  station  hingga  sampai  pada  consumer pengguna listrik.

## B. KategoriSaluran Transmisi
Berdasarkan pemasangannya, saluran transmisi dibagi menjadi dua kategori, yaitu Saluran Udara (Overhead Lines)
Saluran  transmisi  yang  menyalurkandaya listrik  melalui  kawat-kawat  yang  digantung  pada isolator antara menaraatau tiang transmisi.
Gambar 1. Diagram Garis Sistem Tenaga Listrik

## Saluran kabel bawah tanah (underground cable)
Saluran  transmisi  yang  menyalurkan  daya listrik melalui kabel yang dipendam didalam tanah. Adapun  saluran  yang  lain  adalah  saluran  kabel bawah laut dan daluran isolasi gas.

## C. Klasifikasi  Saluran  Transmisi  Berdasarkan Tegangan
Transmisi  Tegangan  Tinggi  adalah  berfungsi menyalurkan  daya  listrik  dari  satu  substation (gardu)  induk  ke  gardu  induk  lainnya.  Terdiri  dari konduktor  yang  direntangkan  antara  tiang  (tower) melalui  isolator,  dengan  sistem  tegangan  tinggi. Standar  tegangan  tinggi  yang  berlaku  diindonesia adalah 30kV, 70kV dan 150kV.
Ditinjau dari klasifikasi tegangannya,
transmisi listrik dibagi menjadi:
Saluran Udara Ekstra Tinggi (SUTET 200kV-
500Kv). Tujuannya adalah agar drop tegangan dari penampang kawat dapat direduksi secara maksimal, sehingga  diperoleh  operasional  yang  efektif  dan efisien.
Saluran  Udara  Tegangan  Tinggi  (  SUTT  ) 30kV-150kV,  contoh  seperti  pada  gambar  2.  Jarak terjauh yang paling efektif dari saluran transmisi ini ialah  100  km.  Jika  jarak  transmisi  lebih  dari  100 km  maka  tegangan  jatuh  (drop  voltage)  terlalu besar, sehingga tegangan diujung transmisi menjadi rendah.
Saluran  Kabel  Tegangan  Tinggi  (  SKTT  ) 30kV-150kV,  contoh  seperti  pada  gambar  3. Saluran  transmisi  dipasang  di  kota-kota  besar menggunakan kabel bawah tanah.
Gambar 2. Saluran Udara Ekstra Tinggi
Gambar 3. Saluran Udara Tegangan Tinggi
E-Journal Teknik Elektro dan Komputer vol. 5 no. 1 Januari-Maret 2016, ISSN : 2301-8402
D. Komponen Jaringan Transmisi
Saluran  transmisi  tenaga  listrik  terdiri  atas
konduktor, isolator, arester, dan infrastruktur tiang penyangga. Konduktor Kawat penghantar berfungsi untuk
mengalirkan  arus  listrik  dari  suatu  tempat  ke tempat  yang  lain.  Jenis  kawat  penghantar  yang biasa  digunakan  pada  saluran  transmisi  adalah tembaga dengan konduktivitas 100 % (CU 100 %), atau aluminium dengan konduktivitas 61 % (AL 61
%).  Kawat  penghantar  tembaga  mempunyai beberapa  kelebihan  dibandingkan  dengan  kawat penghantar  aluminium  karena  konduktivitas  dan kuat  tariknya  lebih  tinggi.  Tetapi  kelemahannya ialah,  untuk  besar  tahanan  yang  sama,  tembaga lebih  berat  dari  aluminium,  dan  juga  lebih  mahal.
Oleh karena itu kawat aluminium telah menggantikan  kedudukan  tembaga.  Kawat  dengan bahan  konduktor  untuk  saluran  transmisi  tegangan tinggi  selalu  tanpa  pelindung/isolasi  kawat.  Ini hanya  kawat  berbahan  tembaga  atau  alumunium dengan  inti  baja  (steel-reinforced  alumunium cable/ACSR)  telanjang  besar  yang  terbentang untuk mengalirkan arus listrik.
Kawat  penghantar  alumunium,  terdiri  dari berbagai  jenis.  AAC  (All-Alumunium  Conductor), yaitu  kawat  penghantar  yang  seluruhnya  terbuat dari  alumunium.  AAAC  (All-Alumunium-Alloy Conductor), yaitu kawat penghantar yang seluruhnya  terbuat  dari  campuran  alumunium. ACSR  (Alumunium  Conductor,  Steel-Reinforced), yaitu  kawat  penghantar  alumunium  berinti  kawat baja.  ACAR  (Alumunium  Conductor,  Alloy- Reinforced),  yaitu  kawat  penghantar  alumunium yang diperkuat dengan logam campuran.

## Isolator
Isolator  pada  sistem  transmisi  tenaga  listrik disni  berfungsi  untuk  penahan  bagian  konduktor terhadap  ground.  Isolator  disini  bisanya  terbuat dari  bahan  porseline,  tetapi  bahan  gelas  dan  bahan isolasi sintetik juga sering digunakan disini. Bahan isolator harus memiiki resistansi  yang tinggi untuk melindungi kebocoran arus dan memiliki ketebalan yang  secukupnya (sesuai  standar) untuk mencegah breakdown  pada  tekanan  listrik  tegangan  tinggi sebagai pertahanan fungsi  isolasi tersebut. Kondisi nya  harus  kuat  terhadap  goncangan  apapun  dan beban  konduktor.  Jenis  isolator  yang  digunakan pada saluran transmisi pada umumnya adalah jenis porselin  atau  gelas  yang  berfungsi  sebagai  isolasi tegangan  listrik  antara  kawat  penghantar  dengan tiang. Contoh isolator seperti pada gambar 4.
Gambar 4. Isolator Piring

## Arester
Arester  petir  disingkat  arester,  atau  sering juga disebut penangkap petir, adalah alat pelindung bagi  peralatan  sistem  tenaga  listrik  terhadap  surja petir.  Ia  berlaku  sebagai  jalan  pintas  (by-pass) sekitar  isolasi.  Arester  membentuk  jalan  yang mudah dilalui oleh arus petir, sehingga tidak timbul tegangan  lebih  yang  tinggi  pada  peralatan.  Jalan pintas  itu  harus  sedemikian  rupa  sehingga  tidak mengganggu aliran arus daya sistem 50 Hz.

## Infrastruktur Tiang Penyangga
Daya  listrik  yang  disalurkan  lewat  saluran transmisi  udara  pada  umumnya  menggunakan kawat  telanjang  sehingga  mengandalkan  udara sebagai  media  isolasi  antara  kawat  penghantar tersebut  dengan  benda  sekelilingnya,  dan  untuk menyanggah / merentang kawat penghantar dengan ketinggian  dan  jarak  yang  aman  bagi  manusia  dan lingkungan  sekitarnya,  kawat-kawat  penghantar tersebut  dipasang  pada  suatu  konstruksi  bangunan yang  kokoh,  yang  biasa  disebut  menara  /  tower. Konstruksi  tower  besi  baja  merupakan  jenis konstruksi  saluran  transmisi  tegangan  tinggi (SUTT)  ataupun  saluran  transmisi  tegangan  ekstra tinggi  (SUTET)  yang  paling  banyak  digunakan  di jaringan PLN, karena mudah dirakit terutama untuk pemasangan  didaerah  pegunungan  dan  jauh  dari jalan  raya,  harganya  yang  relatif  lebih  murah dibandingkan  dengan  penggunaan  saluran  bawah tanah serta pemeliharaannya yang mudah.

## E. Sistem Minahasa
Sistem  tenaga  listrik  Minahasa  merupakan sistem  tenaga  listrik  yang  digunakan  untuk menyediakan dan menyalurkan daya listrik dengan daerah  pelayanan  meliputi  kota  Manado,  Bitung, Minahasa  Utara,  Minahasa  Selatan,  Minahasa Induk,  Minahasa  Tenggara,  Kotamobagu,  dan Gorontalo  dimana  sistem  ini  bekerja  secara interkoneksi.  Di  bawah  Area  Penyaluran  Dan Pengatur Beban (AP2B) Sistem Minahasa mempunyai  empat  Unit  Transmisi  dan  Gardu Induk  (TRAGI)  yang  sudah  yaitu  TRAGI Sawangan,  TRAGI  Lopana  dan  TRAGI  Palu,  dan TRAGI  Gorontalo.  Sistem  tenaga  listrik  ini memiliki  beberapa  pusat  tenaga  listrik  yang tersebar  di  Sektor  Minahasa,  Area  Kotamobagu dan Area Gorontalo.

## F. Saluran Transmisi Pada Sistem Minahasa
Area Penyaluran Dan Pengatur Beban (AP2B) Sistem  Minahasa  wilayah  kerja  sistem  transmisi dibagi  menurut  tragi.  Tragi  Sawangan  mengelola GI  Ranomuut,  GI  Sawangan,  GI  Bitung,  GI Tonsealama,  GI  Teling,  dan  GI  Likupang.  Tragi Lopana  mengelola  GI  Tomohon,  GI  Kawangkoan, GI  Lopna,  GI  Tasikria,  GI  Otam,  dan  GI  Lolak. Tragi  Palu  mengelola  GI  Talise  dan  GI  Parigi. Tragi  Gorontalo  mengelola  GI  Isimu,  GI  Marisa, GI Botupingge dan GI Boroko.
E-Journal Teknik Elektro dan Komputer vol. 5 no. 1 Januari-Maret 2016, ISSN : 2301-8402

## G. Sistem Gorontalo
Sistem  tenaga  listrik  Gorontalo  merupakan sistem  interkoneksi  dengan  sistem  Minahasa  yang terdiri  atas  berbagai  pusat  tenaga  litrik  yang terhubung  melalui  saluran  dara  tegangan  tinggi (SUTT)  150  kV.  Sistem  tenaga  listrik  Gorontalo sejak  pertengahan tahun 2012. Untuk  menyalurkan pasokan  listrik  dari  sistem  kelistrikan  SULUTGO ke  Gorontalo,  dilakukan  melalui  Unit  Transmisi & Gardu  Induk  (Unit  Tragi) Gorontalo  yang  meliputi 4  buah  Gardu  Induk  (yaitu)  :  GI  Isimu,  GI Botupingge,  GI  Boroko  dan  GI  Marisa.  Saat  ini, beban tertinggi penggunaan listrik (Beban Puncak/BP)  rata-rata  di  Gorontalo,  saat  Siang  hari berkisar  60  Mega  Watt  (MW)  dan  Malam  hari berkisar 85 MW .

## H. Faktor-faktor yang  Menyebabkan Penyusutan Daya Listrik   dalam Menyuplai Daya
Permasalahan  yang  sering  terjadi  dalam penyaluran  daya  listrik  yaitu,  jumlah  daya  atau daya  yang  sampai  kepada  konsumen  tidak  sesuai dengan jumlah daya yang dikirim oleh PLN, hal ini disebabkan  karena  adanya  susut  daya  pada pendistribusian.  Terdapat  dua  jenis  susut  daya listrik  dalam  penyaluran  atau  dalam  sistem distribusi, yaitu susut teknis dan non teknis.
Susut teknis Susut teknis merupakan susut yang disebabkan  oleh  sifat  penghantar  dan  peralatan listrik  itu  sendiri  dalam  keadaan  operasi.  Susut pada penghantar.
Konduktor  ideal  seharusnya  tidak  memiliki hambatan  namun  pada  kenyataannya  setiap  benda memiliki  hambatan  terhadap  listrik.  Begitu  pula konduktor yang dipakai untuk penghantar arus pada jaringan transmisi. Konduktor yang digunakan pada jaringan transmisi menggunakan logam, alumunium  dan  tembaga.  Aluminium  dan  tembaga memiliki  nilai  hambat  jenis  yang  berbeda, alumunium  memiliki  nilai  hambat  jenis  yang  lebih besar,  namun  karena  harganya  lebih  murah, alumunium  lebih  sering  dipakai  untuk  penghantar jaringan  distribusi.  Untuk  memperkecil  hambat jenisnya,  logam  alumunium  dicampur  unsur  lain. Hal  ini  juga  dimaksudkan  untuk  memperbaiki kekuatan mekanis dari alumunium.
Susut  pada  transformator.  Transformator distribusi  menyumbang  susut  pada  jaringan.  Susut pada  trafo  meliputi  rugi  tembaga,  rugi  arus  eddy, rugi hysteresis, dan susut pada penyambungan.
Susut  akibat  faktor  daya  rendah.  Faktor  daya adalah cosinus  dari sudut antara tegangan dan arus pada  suatu  system,  dapat  juga  dicari  dari  sudut antara daya aktif (P) dan daya semu (S) faktor daya dipengaruhi oleh karakteristik beban dimana beban yang murni resistif memiliki nilai faktor daya sama dengan  satu.  Beban  yang  kapasitif  memiliki  nilai faktor  daya  negative.  Terdapat  perbedaan  fasa antara  arus  dan  tegangan  dimana  arus  mendahului
tegangan  atau  sering  disebut  kondisi  leading. Beban  induktif  memiliki  nilai  faktor  daya  positif yang  bernilai  antara  nol  dan  satu.  Terdapat perbedaan  fasa  antara  arus  dan  tegangan  dimana arus  tertinggal  dari  tegangan.  Kondisi  ini  sering disebut  juga  kondisi  lagging.  Pada  jaringan distribusi,  diusahakan  nilai  faktor  daya  yang mendekati satu.

## Susut non teknis
Merupakn susut yang timbul bukan diakibatkan  akibat  material  peralatan.  Susus  jenis ini timbul akibat adanya kesalahan pembacaan pada alat  ukur,  kesalahan  kalibrasi  alat  ukur,  dan kesalahan  akibat  adanya  pemakain  listrik  secara tidak sah (pencurian) atau kesalahan-kesalahan lain yang bersifat administrative.

## I. Tahanan Konduktor
Suatu  tahanan  penghantar  tergantung  pada material,  temperature  dan  frekuensi.  Keadaan  fisik penghantar  menentukan  besar  tahanan  arus  searah (DC)  dari  penghantar.Yang  berbanding  lurus dengan  tahanan  jenis  dan  panjang  penghantar  dan berbanding terbalik dengan luas penampang.
R = (1) Untuk R = Tahanan dari kawat ρ = Tahanan jenis pada suhu 20° C
= 0.0175 ohm mm 2 / m untuk tembaga
= 0.0287 ohm mm 2 / m untuk alumunium l = Panjang Kawat
A = Luas Penampang
Secara  umum  kawat-kawat  penghantar  terdiri dari  kawat  pilin,  dan  untuk  menghitung  pengaruh dari  pilin  maka  panjang  kawat  dikalikan  1.02  (2% dari faktor koreksi).
Tahanan  kawat  berubah  oleh  temperature dalam  batas  temperature  10 o C  sampai  100 o C, maka tembaga dan aluminium berlaku persamaan.
= [1 + ( − ) ] (2) Untuk
Rt 1 = Tahanan pada temperatur t 1 Rt 2
= Tahanan pada temperatur t 2 α t 1 =
Koefisien temperature tahanan temperatur t 1 °C (tabel I)
Jadi = (3) Atau = (4)
E-Journal Teknik Elektro dan Komputer vol. 5 no. 1 Januari-Maret 2016, ISSN : 2301-8402
TABEL I. NILAI T O DAN α UNTUK BAHAN
KONDUKTOR STANDAR
Gambar 5. Konfigurasi Konduktor (Sumber : Hutauruk, S., 1993, Transmisi Daya Listrik)
Untuk Rt 1
= Tahanan dc pada temperatur t 1 °C Rt 2
= Tahanan dc pada temperatur t 2 °C T
= Temperatur transisi beban
t 1
=  20  °C,  Suhu  terendah  pada  penghantar telanjang
t 2 =  60  °C,  Suhu  tertinggi  pada  penghantar telanjang
Untuk  menghitung  tahanan  dari  kawat telanjang ada beberapa factor yang mempengaruhi, diantaranya yaitu efek kulit. Dapat dipersamakan:
=   × Ω/
(5)
Untuk
R ac
=  Tahanan  AC  pada  frekuensi  yang diketahui Rt 2
= Tahanan DC pada temperatur t 2 °C
K = Faktor Koreksi (1,02)

## J. Induktansi Dan Reaktansi Induktif
Dalam  menganalisa  suatu  system,  induktansi dan reaktansi induktif dari saluran merupakan salah satu  parameter  yang  sangat  menentukan.  Harga- harga  induktansi  dan  reaktansi  induktif  tergantung dari  material,  jarak  dan  bentuk  dari  konfigurasi jaringan. Seperti diketahui bahwa bentuk konfigurasi dari jaring dari konfigurasi simetris dan tidak  simetris.  Pada  tugas  akhir  ini  yang  dibahas hanya  konfigurasi  jaring  simetris.  Konfigurasi konduktor seperti pada gambar 5.
Untuk mencari GMD pada kawat 3 fasa maka dinyatakan dengan persamaan:
GMD = !" , + " ,$ + " ,$ % (6)
Sedangkan  untuk  mencari  GMR  dinyatakan dengan persamaan:
GMR  = × & '
(7)

## TABEL II. FAKTOR KETERGANTUNGAN PADA JUMLAH URAT KAWAT PENGHANTAR
(Sumber : Hutauruk, S., 1993, Transmisi Daya Listrik)
Karena  bentuk  dari  gelombang  arus  dan tegangan  adalah  sinusoidal,  maka  ratansi  induktif dinyatakan dengan rumus:
X L =2 π f L Ω /km (8)
Untuk  menentukan  induktansi  dari  masing- masing kawat  penghantar dapat dinyatakan dengan persamaan:
( = 2  × 10 +, ln /01 /02 Ω/ (9)
Sehingga menjadi:
3 4 = 256 × 2 × 10 +, ln /02 /0 Ω/ (10)
Untuk: f =   Frekuensi L =   Induktansi α g =  Faktor  ketergantungan  pada  jumlah urat kawat penghantar (Tabel II) GMD =  Geometric Mean Radiance (Jarak rata- rata geometris)
GMR =  Geometric  Mean  Radius  (Radius  rata- rata geometris) A =  Luas penampang mm 2
X L =  Reaktansi Induktif
D =  Jarak antar penghantar

## K. Perhitungan jatuh tegangan
Jatuh tegangan pada jaringan transmisi adalah selisi  antara  tegangan  pangkal  atau  pengirim (sending  end)  dengan  tegangan  pada  ujung penerima  (receiving  end).  Mencari  persentase jumlah jatuh tegangan.
∆8(%) = ::(   ;<= > ? @AB = > )
C D ∑ F G . I G J GK [%L (11)
Untuk: ∆ V(%)  = Jatuh tegangan dalam %
S = Daya yang disalurkan dalam VA X = Reaktansi saluran dalam Ω /km r
= Reaktansi saluran dalam Ω /km
E-Journal Teknik Elektro dan Komputer vol. 5 no. 1 Januari-Maret 2016, ISSN : 2301-8402
l
= Panjang penghantar dalam km
φ R = Faktor daya penghantar

## L. Perhitungan susut daya listrik
Menganalisa  jumlah  susut  daya  listrik  yang terjadi  pada  suatu  penyulang  Isimu  Marisa,  maka menggunakan rumus:
P susut = I 2 . R (12)
Di asumsikan bahwa:
M = NC OP (13)
=
(14)
Untuk: P susut = Penyusutan daya listrik (watt) I = Arus yang mengalir pada penyulang
R = Tahanan pada konduktor

## M. Metode-metode perbaikan rugi-rugi transmisi
Ada  beberapa  metode  yang  dapat  dilakukan dalam perbaikan susut daya listrik.

## Menggunakan kapasitor bank
Bank  kapasitor  (capacitor  banks)  adalah peralatan  yang  digunakan  untuk  memperbaiki kualitas pasokan daya listrik antara lain memperbaiki  mutu  tegangan  di  sisi  beban, memperbaiki  faktor  daya  (cos φ )  dan  mengurangi rugi-rugi  transmisi.  Elemen  kapasitor  merupakan bagian  terkecil  dari  kapasitor  yang  berupa    belitan aluminium foil dan plastic film.
Sebuah  unit  kapasitor  terdiri  dari  elemen- elemen  kapasitor  yang  dihubungkan  dalam  suatu matriks  secara  seri  dan  parallel  (gambar  6).  Unit kapasitor  rata-rata  terdiri  dari  40  elemen-elemen. Elemen-elemen  kapasitor  dihubungkan  secara  seri untuk  membangun  tegangan  dan  dihubungkan secara paralel untuk membangun daya (VAR) pada unit  kapasitor.  Unit  kapasitor  dilengkapi  dengan resistor  yang  berfungsi  sebagai  elemen  pelepasan muatan  kapasitor  (discharge  device).  Rating tegangan  unit  kapasitor  bervariasi  dari  240  V sampai  25  kV  dan  rating  kapasitas  dari  2,5  kVAR sampai 1 MVAR.
Gambar 6. Kapasitor Bank Hub. Matriks Seri dan Pararel
Kapasitor daya yang terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu kapasitor shunt, seri dan penyadap.
Kapasitor  shunt  (gambar  7)  digunakan  untuk kompensasi  beban  induktif  dan  untuk  pengaturan tegangan  ujung  transmisi. Aplikasi  kapasitor shunt akan memperbaiki faktor daya jaringan, mengurangi rugi-rugi (losses) jaringan, menetralkan/meniadakan jatuh tegangan dan memperbaiki  stabilitas  tegangan  sehingga  dengan kata  lain  suatu  kapasitor  shunt  akan  menaikkan angka  efisiensi  pada  jaringan  dengan  memperbaiki faktor daya.
Kapasitor  seri  digunakan  pada  transmisi  daya yang  sangat  panjang  untuk  mengkompensasi reaktansi induktif transmisi. Kapasitor penyadap digunakan untuk menyadap daya dari jaringan tegangan tinggi untuk keperluan daya yang tidak begitu besar.

## Menaikan Tegangan Transmisi
Rugi-rugi  transmisi  berbanding  lurus  dengan besar  tahanan  konduktor  dan  berbanding  terbalik dengan  kuadrat  tegangan  transmisi,  sehingga pengurangan  rugi-rugi  daya  yang  diperoleh  karena peninggian  tegangan  transmisi  jauh  lebih  efektif. Menaiakan tegangan  transmisi  adalah yang cenderung  dilakukan  untuk  mengurangi  rugi-rugi daya pada saluran transmisi. Kecenderugnan itupun dapat  terlihat  dengan  semakin  meningkatnya tegangan transmisi di eropa dan amerika.

## Memperkecil Tahanan Kondutor
Memperkecil  tahanan  konduktor,  maka  luas penampang  kondutor  harus  diperbesar.  Konduktor juga  mempunyai  batas  untuk  memperbesar  luas penampangnya.

## Membuat Gardu Hubung
Gardu  Hubung  disingkat  GH  atau  Switching Substation  adalah  gardu  yang  berfungsi  sebagai sarana  maneuver  pengendalian  beban  listrik  jika terjadi gangguan aliran listrik, program pelaksanaan  pemeliharaan  atau  untuk  maksud mempertahankan  kountinuitas  pelayanan.  Gardu hubung  juga  berfungsi  untuk  menghubungkan  satu feeder dengan feeder yang lain.
Gambar 7. Kapasitor Shunt

## TABEL III. GARDU INDUK YANG DIKELOLA OLEH TRAGI GORONTALO
TABELl IV. SUTT YANG DIKELOLA OLEH TRAGI GORONTALO

## III. Perhitungan Penyusutan Daya Listrik pada Penyulang Transmisi Isimu Marisa

## A. Data Penyulang Isimu Marisa
Data  yang  dikumpulkan  untuk  penyusunan tugas  akhir  ini  merupakan  data  sekunder  yang diperoleh dari PT. PLN (Persero) AP2B Tomohon.
Gardu  induk  dan  SUTT  yang  dikelola  oleh  tragic Gorontalo(Tabel  III  dan  tabel  IV).  Transmisi  150 KV Gardu Induk Isimu – Gardu Induk Marisa.

## B. Perhitungan Penyusutan
Suatu jaringan transmisi bisa dikatakan handal ketika memiliki mutu dan kualitas yang baik dalam penyaluran  daya  listriknya,  kualitas  dari  suatu tenaga  listrik  yang  baik  bisa  diketahui  dari  besar kecilnya  susut  daya  yang  terjadi  pada  penyaluran, sebab  jika  semakin  kecil  penyusutannya  maka semakin baik juga kualitas daya yang disalurkan.
Dimana pada saluran transmisi yang ada pada G.I  Isumu  (gambar  8)  menuju  G.I  Marisa  (gambar 9)  khususnya  pada  penyulang  menggunakan penghantar  dengan  jenis  ACSR  (Aluminium Conductor  Steel  Reinforced)  Hawk  dengan  luas penampangnya 280 mm2.
Resitansi Konduktor Menghitung  tahanan  kawat  jenis  ACSR  280 mm2.
=
Gambar 8. Gardu Induk Isimu
Gambar 9. Gardu Induk Marisa
Untuk  nilai  dari nilai Q, , (Lihat  pada Tabel I mengenai tahanan penghantar)
= 0.1198  × T,   U: T,   :
= 0.1198  × 1,161
= 0.139  Ω/
Ketika hasil sudah diketahui maka untuk mendapatkan  nilai
dilakukan  dengan  factor koreksi  (K=1.02),  dengan  perhitungannya  sebagai berikut:
= ×
= 1.02  ×  0.139
= 0.14178
Selanjutnya  mencari  nilai  reaktansi  (X)  dalam perhitungannya  menggunakan  persamaan  (10) untuk  penghantar  jenis  ACSR  280  mm 2 dengan jumlah  urat  26,  dengan  nilai = 0.809 lihat  pada (Table 2.3) dan jarak antar pengantar (D = 2,25 m), A = 280 mm 2 dengan R ac = 0.14178 Ω /km.
GMD = !" , × " ,$ × " ,$ % = √2.25 × 2.25 × 4.5 % = 4,773
GMR = ]& '
E-Journal Teknik Elektro dan Komputer vol. 5 no. 1 Januari-Maret 2016, ISSN : 2301-8402
= 0,809  × & T:
$, ^ = 7.637    = 0,007637 ( = 2  × 10 +, ln /01 /02 Ω/
= 2  × 10 +, ln ^,,,$ :,::,U$, Ω/ = 1.287 × 10 +U Ω/ = 1.287 × 10 +$ Ω/ X L = 2 5 6 ( = 0,404  Ω/ -12 C = '_` aB( bcd e )
=  2  .  3,14  .  8.85  x  10 -12 /  ln  (  0.007637  / 9,443 ) = 55,578 x 10 -12 / -7,12 = - 7,806
X C = ' f g
= 1 / 2 . 3,14 . 50 . -7,809
= 1 / - 2451,084 = - 4,08 x 10 -4
Z = Rac + jX L – (1/X C ) =  0,14178  +  j  0,404  –  (-  4,08  x 10 -4 ) = 0,141888 + j0,404 = 0,1475 ∟ 70,65°

## Perhitungan Jatuh Tegangan
Untuk  mencari  besar  jatuh  tegangan  yang terjadi maka digunakan persamaan (11)
∆8 = 100(  hijk + X sin k )
8 <
o F G . I G J GK ACSR 280 mm 2 ∆8 = ::p(:, ^ ,T q :,T) (:,^:^ q:,U )r
s: × (30 t 111,905) = ::p(:, $^ ^) (:, ^ ^)r s:: × (3357,15) = u^ss,^s^
s:: = 5,31 %

## Susut Daya Listrik
Untuk  mencari  besar  susut  daya  yang  terjadi  pada saluran maka digunakan persamaan (12)
P susut = I 2 . R
Di asumsikan bahwa :

## M = Δ8
ACSR 280 mm 2
P susut = I 2 . R Kawat
M = NC OP = s,$ :, ^,s = 36 = = 0,0287  × ,u:s ^: = 0,0134 w xyxyz = 36  t 0,0134  =  17.366 {|
IV. Pembahasan

## A. Penyusutan Daya
Tranmisi Gardu Induk Isimu – Gardu Induk Marisa  menggunakan  kabel  ACSR  280  mm 2 . Dengan  panjang  saluran  111,905  KM,  tegangan operasi  150  kV,  arus  nominal  645  A  dan mempunyai 350 tower penghubung.
∆8 = 100(  hijk + X sin k ) 8 < o F G . I G J GK ACSR 280 mm 2 ∆8 = ::p(:, ^ ,T q :,T) (:,^:^ q:,U )r s: × (30 t 111,905) = ::p(:, $^ ^) (:, ^ ^)r s:: × (3357,15) = u^ss,^s^ s::
= 5,31 %
P susut = I 2 . R Kawat
M = NC OP = s,$ :, ^,s = 36 = = 0,0287  × ,u:s ^: = 0,0134
w xyxyz = 36  t 0,0134  =  17.366 {|

## B. Perbaikan Penyusutan
Dalam  perhitungan  susut  tegangan  pada Jaringan  trasnmisi  gardu  induk  Isimu  ke  gardu induk  Marisa  mempunyai  nilai  susut  tegangan sebesar  5,31%  dan  susut  daya  sebesar  17.466 Watt.
Dari  batasan  PLN  tentang  persentasi  susut daya listrik, untuk perbaikannya:
Gardu  Hubung  disingkat  GH  atau  Switching Substation  adalah  gardu  yang  berfungsi  sebagai
E-Journal Teknik Elektro dan Komputer vol. 5 no. 1 Januari-Maret 2016, ISSN : 2301-8402
sarana  maneuver  pengendalian  beban  listrik  jika terjadi gangguan aliran listrik, program pelaksanaan  pemeliharaan  atau  untuk  maksud mempertahankan  kountinuitas  pelayanan.  Gardu hubung juga berfungsi untuk menghubungkan satu feeder  dengan  feeder  yang  lain.Pemasangan Kapasitor Bank

## V. Penutup

## A. Kesimpulan
Setelah melakukan  penelitian dan juga perhitungan  pada  jaringan  transmisi  tenaga  listrik Gardu  Induk  Isimu  –  Gardu  Induk  Marisa khususnya pada penyulang Isimu-Maris.
Penyusutan    listrik  untuk  tugas  akhir  ini  yaitu dalam  bentuk  jatuh  tegangan  dan  dalam  bentuk penyusutan  daya  yang  terjadi  untuk  suatu  periode waktu.
Pada penyulang Isimu-Marisa jaringan transmisi G.I Isimu – G.I Marisa ditemukan adanya penyusutan 17.466 Watt.
Transmisi  Isimu-Marisa  mempunyai  jarak yang paling panjang disistem Sulutenggo.

## B. Saran
Penambahan Gardu Hubung bisa menjadi cara mengurangi  susut  daya  listrik  yang  terjadi  pada sistem  transmisi  pada  jalur  Isimu-Marisa.  Dan juga kapasitor bank bisa menjadi alternative lain.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] D. Marsudi, Operasi Sistem Tenaga Listrik, 2006.
[2]
T.S.  Hatauruk,Transmisi  Daya  Listrik,  Erlangga, Jakarta, 1993 [3] PT  PLN  (Persero),Kriteria  Desain  Enginering,  Edisi 1 Tahun 2010. [4] PT.  PLN  (Persero)  Cabang  Manado  dan  AP2B Tomohon [5] PT  PLN  (Persero),Stanadar  Konstruksi  Gardu Distribusi dan Gardu Hubung Tenaga Listrik, 2010 [6] SPLN  14:1979.  Kriteria  Dasar  Bagi  Perancangan Saluran  Udara  Tegangan-Menegah  20  kV  Serta Tegangan-Tinggi 66 kV dan 150 kV [7] SPLN  15  :  1979.  Pedoman  Pemilihan  Jenis  dan Ukuran Penghantar Alumunium Bagi Saluran Udara 20 kV, 66 kV dan 150 kV
[8] SPLN 41-5_1981. Hantaran tembaga telanjang jenis keras