Jurnal Daur Lingkungan, 6(2), Agustus 2023, 8-16 Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Batanghari Jambi E-ISSN 2615-1626, DOI 10.33087/daurling.v6i2.240
Perencanaan Sistem Distribusi Air Bersih untuk Kelurahan Pijoan Dari Unit Pelayanan Sungai Duren Perumda Air Minum Tirta Muaro Jambi
Anzoki Refwendi 1
* 1 Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Batanghari, Jl. Slamet Riyadi, Broni Kota Jambi
*e-mail: anzokirefwendi@gmail.com

## ABSTRAK
Sistem distribusi air minum dari PERUMDA Tirta Muaro Jambi unit pelayanan Sungai Duren mencakup empat desa/kelurahan, yaitu Kelurahan Pijoan,  Desa  Muaro Pijoan,  Desa Pematang  Jering,  Desa  Simpang  Sungai  Duren,  dan Desa  Sungai  Duren. Pelayanan  ini hanya mencapai 3,7% dari kebutuhan populasi di kawasan tersebut. Permasalahan yang dihadapi oleh PERUMDA Tirta Muaro Jambi adalah  sebagian  besar  penduduk  kelurahan  Pijoan  tidak  terlayani,  walaupun  kapasitas  terinstal  masih  memadai  untuk  memenuhi pelayanan  tersebut.  Permasalahan  lainnya  adalah  ketiadaan  perencanaan  pipa  distribusi  untuk  kelurahan  Pijoan.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mendapatkan  konsep  perencanaan  sistem  distribusi  air  bersih  untuk  kelurahan  Pijoan  menggunakan  metode perencanaan  berdasarkan  prinsip  SPAM,  4K  dan  kriteria  perencanaan.  Pada  penelitian  ini,  EPANET  2.0  diaplikasikan  untuk merencanakan  jaringan  distribusi  air  bersih.  Berdasarkan  perhitungan,  debit  air  bersih  untuk  kelurahan  Pijoan  adalah  41  liter/detik pada  jam  maximum.  Hasil  yang  diperoleh  dari running program  EPANET  2.0  menunjukkan  bahwa  tidak  ada  tekanam  negatif  pada koneksi jaringan pipa. Pengembangan perencanaan membutuhkan penambahan pipa distribusi yang baru dan pembangunan reservoir, sehingga  mendapatkan  5  nodes  dan  5  links.  Persyaratan discharge untuk  kebutuhan  koneksi  baru  terpenuhi  yang  diindikasikan kecepatan aliran di atas 0.3 m/detik.
Kata kunci : Air mimum, Distribusi, EPANET 2.0, Kelurahan Pijoan, Perencanaan

## ABSTRACT
The  drinking  water  distribution  system  of  the  Sungai  Duren  Service  Unit  managed  by  PERUMDA  Tirta  Muaro  Jambi  covers  five villages,  namely  Pijoan,  Muaro  Pijoan,  Pematang  Jering,  Simpang  Sungai  Duren,  and  Sungai  Duren.  The  existing  service  of  the Sungai Duren Service Unit of PERUMDA Tirta Muaro Jambi is only 3.7% of the total population in the area. The problem faced by PERUMDA Tirta Muaro Jambi is that most of the residents of Pijoan Village have not been served, while the installed water capacity still has sufficient numbers to fulfill it. Another problem is that there is no distribution pipe network planning for the  Pijoan Village area. The method used in planning is in accordance with the principles of SPAM, 4K and planning criteria. In this study, EPANET 2.0 was used to plan water distribution network in Pijoan Village. Based on the calculation results, the clean water debit for the Pijoan Village area is 41 liters/second at the maximum hour. The EPANET 2.0 program shows that there is no negative pressure on the new connection pipe network.  Developing  new networks  for  Pijoan  Village  includes  the addition  of  new  distribution pipes  and  reservoir construction, so that 5 nodes and 5 links are obtained. The discharge requirement for the need of a new connection is fulfilled, which is indicated by the flow velocity above 0.3 m/second.
Keywords : Drinking water, Distribution,  EPANET 2.0, Pijoan Village, Planning

## 1. Pendahuluan
Pertumbuhan penduduk meningkatkan kebutuhan air bersih,  yang  terbatas  aksesnya.  Sementara  itu,  pada tujuan  pembangunan  berkelanjutan  (TPB)  6,  akses sanitasi  dan  air  minum  serta  air  bersih  yang  layak menjadi target daerah hingga internasional. Ketersediaan  lahan  bagi  masyarakat  untuk  sumber  air bersih  dari  sumur  gali  juga  membatasi  akses  ini. Sedangkan  secara  alami,  pada  daerah  tertentu  akses dibatasi oleh kontur tanah yang mempersulit masyarakat mendapatkan air bersih (Rosadi, 2011).
Perusahaan  Umum  Daerah  (Perumda)  Air  Minum bertanggung  jawab  untuk  memenuhi  kebutuhan  air bersih  masyarakat  sebagaimana  Perumda  Air  Minum Tirta  Muaro  Jambi.  Tapi,  kemampuan  Perumda  Air Minum Tirta Muaro Jambi hanya dapat melayani 12,1% dari 638.745 jiwa penduduk Muaro Jambi (Perumda Air Minum  Tirta  Muaro  Jambi,  2020).  Salah  satu  unit pelayanan pada Perumda Air Minum Tirta Muaro Jambi adalah Unit Pelayanan Sungai Duren. Unit Pelayanan ini mendistribusikan air ke 1 (satu) kelurahan dan 4 (empat)
desa, yaitu Kelurahan Pijoan, Desa Muaro Pijoan, Desa Pematang  Jering,  Desa  Simpang  Sungai  Duren,  dan Desa Sungai Duren.
Penelitian  ini  mengkaji  pelayanan  yang  diberikan oleh  unit  pelayanan  Sungai  Duren  di  Kelurahan  Pijoan. Kelurahan Pijoan memiliki jumlah penduduk pada tahun 2020 sebanyak 8.900 jiwa. Di kelurahan ini terdapat 265 sambungan  rumah  (SR)  atau  1.325  jiwa  (3.7%  jiwa terlayani)  (Perumda  Air  Minum  Tirta  Muaro  Jambi, 2020).  Sehingga,  Unit  ini  melakukan  penambahan kapasitas  produksi  (50  liter/detik).  dengan  sumber  air baku  dari  Sungai  Batanghari.  Perencanaan  distribusi diperlukan  dan  penelitian  ini  mengkaji  perencanaan distribusi  menggunakan  software  EPANET  2.0  karena memiki  kemampuan  analisa  yang  tidak  terbatas  pada penempatan  jaringan  dan  dapat  dioperasikan  dengan sistem  dasar  pada  tangki  sederhana  atau  kontrol  waktu yang lebih kompleks.
Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Batanghari Jambi E-ISSN 2615-1626, DOI 10.33087/daurling.v6i2.240
2. Metodologi Penelitian

## 2.1. Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai Juni  2021  di  Kelurahan  Pijoan,  Kecamatan  Jambi  Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Wilayah  ini  merupakan wilayah  yang  dilayani  oleh  Unit  Pelayanan  Sungai Duren  PERUMDA  Tirta  Muaro  Jambi.  Penelitian  pada unit layanan ini meliputi Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang  terletak  di  Desa  Simpang  Sungai  Duren,  jaringan pipa yang terpasang melewati Desa Sungai Duren, Desa Simpang  Sungai  Duren  dan  Desa  Muaro  Pijoan  hingga ke lokasi perencanaan yaitu Kelurahan Pijoan.
Daerah  yang  dikaji  untuk  perencanaan  distribusi air  Perumda  Unit  Pelayanan  Sungai  Duren  adalah Kelurahan  Pijoan.  Wilayah  tersebut  membutuhkan pengembangan  sistem  ditribusi  air  bersih  dengan penambahan  pelayanan  yang  saat  ini  hanya  melayani 3,7%  dari  jumlah  penduduk  Kelurahan  Pijoan. Pengembangan  dilakukan  mulai  dari  titik  terakhir  pipa ditribusi dengan diameter 100 mm.

## 2.2. Metode
Dalam menentukaan perencanaan sistem distribusi air  bersih  dipergunakan  data  sekunder  meliputi  data jumlah  penduduk  pada  tahun  2020,  data  jumlah penduduk  terlayani,  peta  topografi,  kondisi  existing  ; peta  lokasi  wilayah  penelitian;  dan  peta  jaringan transmisi  dan  distribusi  daerah  pelayanan  Unit Pelayanan  Sungai  Duren  Perumda  Tirta  Muaro  Jambi. Data  juga  diperoleh  dari  EPANET  2.0  yaitu  elevasi, debit  air  bersih,  tekanan,  kecepatan  air  ketika didistibusikan,  panjang  pipa,  diameter  pipa,  dan kekasaran pipa, pada pipa jaringan distribusi eksisting di Unit Pelayanan Sungai Duren.
Penggunaan EPANET 2.0 dilakukan untuk mendapatkan gambar jaringan yang  menjelaskan sistem distribusi  atau  mengambil  dasar  jaringan  sebagai  file text. Kemudian peneliti mengedit properties dari object, menggambarkan  bagaimana  sistem  beroperasi,  memilih tipe analisis, menjalankan ( run ) analisis hidrolis/kuantitas  air,  sehingga  diperoleh  hasil  analisis. Kebutuhan  air  bersih  dihitung  berdasarkan  jumlah pemakaian  per  orang  per  hari.  Perhitungan  kebutuhan air bersih dilakukan berdasarkan jumlah penduduk tahun 2020 yang mengacu pada SNI 6728.1:2015.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Kebutuhan Air Bersih Daerah Study
Kelurahan  Pijoan  dikategorikan  sebagai  semi  urban dengan jumlah penduduk 8.900 jiwa (BPS, 2020), maka
ditetapkan jumlah kebutuhan air bersih per orang perhari sebesar  90  liter/hari.  Tabel  1  menyajikan  hasil perhitungan kebutuhan air bersih.
Tabel 1 Hasil Perhitungan Air Bersih di Wilayah Study
No Uraian Hasil Perhitungan satuan 1 Kebutuhan air bersih 90 liter/orang/hari 2 Kebutuhan air domestik 801.000 liter/hari 3 Kebutuhan air non domestik 240.300 liter/hari 4 Kehilangan air 208.260 liter/hari 5 Kebutuhan air pemadam 104.130 liter/hari 6 Kebutuhan air rata-rata harian 1.249.560 liter/hari 7 Kebutuhan air total 16 liter/detik 8 Kebutuhan air maksimum 20 liter/detik 9 Kebutuhan air jam maksimum 41 liter/detik

## 3.2. Kondisi Exsisting Unit Pelayanan Sungai Duren PERUMDA  Tirta  Muaro  Jambi  Menggunakan
Program EPANET 2.0
Gambar  1  menunjukkan  model  jaringan  pipa distribusi  dari  program  EPANET  2.0  di  Perumda  Tirta Muaro  Jambi.  Kondisi  existing  dijelaskan  dengan kondisi tekanana, debit, dan kecepatan.

## 3.2.1 Tekanan Eksisting
EPANET  2.0  menunjukkan  bahwa  terdapat tekanan  kurang  pada  beberapa  titik  pada  jaringan  pipa distribusi di Unit Pelayanan Sungai Duren. Hal ini dapat disebabkkan  oleh  perbedaan  elevasi  atau  kebocoran pada  jaringan  pipa  distribusi.  Tekanan  pada  ujung  pipa distribusi  secara  keseluruhan  masih  masuk  dalam kriteria Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
No.18/PRT/M/2017 yaitu tekanan  minimum atau h  min adalah  0,5  –  1  atm,  dimana  1  atm  sama  dengan  10  m. Berdasarkan  hasil  analisa  jaringan  existing  pada  jam 06.00-07.00 terdapat 3 node yang tekanannya di bawah kriteria pipa distribusi yaitu, node 32, 37, dan 74 (Tabel 2, Gambar 2).

## 3.2.2 Debit Existing
Dari  hasil  simulasi  program  EPANET  2.0, diperoleh  bahwa  seluruh  ruas  pipa  memiliki  nilai  debit, tidak  nol  dan  tidak  minus,  artinya  setiap  pipa mengalirkan debit air bersih sesuai dengan peruntukkanya  dari  pipa  menuju  ke  area  pelayanan dengan jumlah SR atau  sambungan rumah tertentu. Hal ini  berarti  bahwa  distribusi  air  bersih  untuk  pelayanan Unit  Sungai  Duren  terus  mendistribusikan  air  ke pelanggan.  Berdasarkan  hasil  analisa  jaringan  eksisting pada jam 12.00-13.00, debit terbesar ada pada ruas pipa A-2 , yaitu sebesar 18.29 L/s dan debit terkecil ada pada ruas  pipa  B-11,  yaitu  sebesar  0.21  L/s  (Tabel  3, Gambar3).
Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Batanghari Jambi E-ISSN 2615-1626, DOI 10.33087/daurling.v6i2.240
3.2.2 Kecepatan Aliran (Velocity)  Existing
Dari  hasil  analisa  ditemukan  bahwa    terdapat banyak  pipa  yang  memiliki  nilai  kecepatan  di  bawah kriteria  peraturan  yang  berlaku.  Pipa-pipa  tersebut memiliki  kecepatan  berkisar  antara  0,03  -  0,29  m/s. Sedangkan  di  dalam  Peraturan  Menteri  Pekerjaan Umum. No. 18/PRT/M/2007 kecepatan  minimum air di dalam  pipa  adalah  0,3  -  0,6  m/s  dan  kecepatan maksimum pada pipa PVC adalah 3,0 - 4,5 m/s
Gambar  1  Model  Jaringan  Pipa  Distribusi  Program EPANET 2.0 di Perumda Tirta Muaro Jambi

## Tabel 2 Tekanan Exisiting Unit Pelayanan Sungai Duren PERUMDA Tirta Muaro Jambi
Node ID Press Node ID Press Node ID Press Node ID Press Junc (m) Junc (m) Junc (m) Junc (m) Res-IPA 0.00 21 12.53 Res-Booster 0.00 60 20.14 2 31.05 22 12.53 41 30.02 61 19.02 3 30.17 23 10.54 42 31.68 62 18.98 4 27.58 24 10.52 43 26.85 63 17.97 5 27.56 25 14.12 44 26.05 64 17.96 6 26.63 26 14.10 45 25.95 65 17.95 7 26.61 27 13.09 46 20.97 66 16.93 8 26.60 28 13.09 47 22.93 67 16.85 9 27.18 29 12.08 48 8.55 68 20.89 10 17.11 30 12.05 49 8.54 69 22.39 11 17.10 31 11.10 50 11.53 70 12.48 12 11.96 32 4.07 51 8.53 71 11.48 13 14.84 33 9.05 52 8.44 72 7.42 14 13.80 34 3.07 53 7.11 73 8.21 15 11.82 35 8.02 54 11.25 74 3.42 16 14.82 36 12.90 55 11.22 75 17.96 17 13.81 37 4.78 56 11.10 76 14.94 18 14.82 38 10.22 57 10.96 77 19.67 19 13.80 39 31.09 58 10.94 78 19.02 20 11.58 40 31.08 59 10.75
Gambar 2 Tekanan Existing Unit Pelyanan Sungai Duren PERUMDA Tirta Muaro Jambi
Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Batanghari Jambi E-ISSN 2615-1626, DOI 10.33087/daurling.v6i2.240
Tabel 3. Debit ( Flowrate ) Existing Unit Pelayanan Sungai Duren PERUMDA Tirta Muaro Jambi
Link Pipa Debit (L/s) Link Pipa Debit (L/s) Link Pipa Debit (L/s) Link Pipa Debit (L/s) A-1 1.54 A-21 0.55 A-41 B-19 0.80 A-2 18.29 A-22 10.48 B-20 1.74 A-3 3.14 A-23 2.08 B-1 1.27 B-21 7.32 A-4 1.39 A-24 1.04 B-2 0.33 B-22 7.32 A-5 0.84 A-25 0.46 B-3 0.94 B-23 0.63 A-6 0.55 A-26 0.58 B-4 0.94 B-24 4.59 A-7 1.75 A-27 1.04 B-5 2.61 B-25 3.96 A-8 0.90 A-28 7.10 B-6 2.36 B-26 0.73 A-9 15.15 A-29 5.06 B-7 4.97 B-27 3.23 A-10 4.54 A-30 0.34 B-8 13.28 B-28 1.72 A-11 0.75 A-31 1.35 B-9 5.96 B-29 1.01 A-12 3.08 A-32 0.67 B-10 0.51 B-30 0.34 A-13 0.71 A-33 0.67 B-11 0.21 B-31 0.64 A-14 1.23 A-34 0.85 B-12 0.30 B-32 0.67 A-15 0.81 A-35 0.98 B-13 5.45 B-33 0.67 A-16 1.85 A-36 4.97 B-14 2.83 B-34 0.85 A-17 0.87 A-37 2.04 B-15 2.62 B-35 0.98 A-18 10.61 A-38 0.92 B-16 0.70 B-36 8.40 A-19 0.52 A-39 1.11 B-17 1.91 B-37 2.04 A-20 11.03 A-40 0.78 B-18 2.54 Pomp-Pijoan 4.97 Pompa IPA-20 19.83 Pompa IPA-10 closed Pompa- UIN 14.55
Gambar 3 Debit (Flowrate) Eksisiting Unit Pelayanan Sungai Duren PERUMDA Tirta Muaro Jambi
Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Batanghari Jambi E-ISSN 2615-1626, DOI 10.33087/daurling.v6i2.240

## Tabel 3 Kecepatan Aliran  Exisiting Unit Pelayanan Sungai Duren PERUMDA Tirta Muaro Jambi
Link Pipa V (m/s) Link Pipa V (m/s) Link Pipa V (m/s) Link Pipa V (m/s) A-1 0.20 A-21 0.07 A-41 0.04 B-19 0.10 A-2 1.03 A-22 0.59 B-20 0.22 A-3 0.40 A-23 0.26 B-1 0.07 B-21 0.41 A-4 0.18 A-24 0.13 B-2 0.04 B-22 0.93 A-5 0.11 A-25 0.06 B-3 0.12 B-23 0.08 A-6 0.07 A-26 0.07 B-4 0.12 B-24 0.58 A-7 0,22 A-27 0.13 B-5 0.33 B-25 0.50 A-8 0.11 A-28 0.40 B-6 0.30 B-26 0.09 A-9 0.86 A-29 0.29 B-7 0.63 B-27 0.41 A-10 0.58 A-30 0.07 B-8 0.75 B-28 0.22 A-11 0.10 A-31 0.08 B-9 0.76 B-29 0.13 A-12 0.39 A-32 0.04 B-10 0.07 B-30 0.04 A-13 0.09 A-33 0.08 B-11 0.03 B-31 0.17 A-14 0.16 A-34 0.11 B-12 0.04 B-32 0.09 A-15 0.10 A-35 0.13 B-13 0.69 B-33 0.63 A-16 0.24 A-36 0.63 B-14 0.64 B-34 0.35 A-17 0.11 A-37 0.26 B-15 0.33 B-35 0.15 A-18 0.60 A-38 0.12 B-16 0.09 B-36 0.26 A-19 0.05 A-39 0.14 B-17 0.24 B-37 0.18 A-20 0.62 A-40 0.40 B-18 0.32
Gambar 4 Kecepatan aliaran Existing Unit Sungai Duren PERUMDA Tirta Muaro Jambi
Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Batanghari Jambi E-ISSN 2615-1626, DOI 10.33087/daurling.v6i2.240

## 3.3. Rencana Pengembangan Jaringan
Running EPANET  2.0  yang  dilakukan  untuk perencanaan reservoir pada  pompa  Pijoan  dengan kondisi  existing  menunjukkan  bahwa  pompa  Pijoan memiliki  daya  yang  cukup  untuk  memompa  debit  ke sambungan baru pipa ditribusi. Pemilihan pompa Pijoan sebagai running awal  EPANET  2.0  dikarenakan perbedaan  elevasi  antara junction akhir  eksisiting  dan junction pipa sambungan baru.
Pada  perencanaan  ini  dilakukan  penambahan cakupan  pelayanan  dan  pemasangan  pipa  pada  node untuk menambah pelayanan terhadap penduduk Kelurahan  Pijoan.  Penambahan  tersebut  mengikuti kondisi sebagai berikut:
 Pipa  baru  yang  dipasang  harus  memiliki diameter  sama  atau  lebih  kecil  dari  pipa eksisiting.
 Penambahan  pipa  akan  menurunkan  headloss sehingga tekanan diakhir node akan meningkat.
 Pengembangan  dapat  dilakukan  dikarenakan debit  exisiting  yang  cukup  untuk  dilakukan penambahan sambungan baru.
Perencanaan  pipa  baru  EPANET  2.0  di  beri  ID  P (pipa)  baru  dengan  nomor  urutannya  yaitu  P  baru  1,  P baru  2,  P  baru  3,  P  baru  4,  dan  P  baru  5.  Node  baru diberi nama B baru-1,B baru-2, B baru-3, B baru-4, dan B  baru 5. Penambahan  sambungan  baru  dilakukan  pada junction  B-12  pada  eksisiting  jaringan  distribusi (Gambar 5-10, dan Tabel 4).
Running  EPANET  2.0  pada  sistem  jaringan distribusi  pengembangan  pada  jam  rata  –  rata menunjukkan  bahwa  tidak  ditemukan  tekanan  negatif pada jaringan pipa sambungan baru. Pada pipa P baru-1, unit  headloss  sebesar  2,06  m/km  (tidak  melebihi  unit headloss  maksimal  sebesar  10  m/km).  Pada  junction  B baru-2  dan  junction  B  baru-4  terdapat  sisa  tekan  yang kurang  dari  10  m  yang  menandakan  bahwa  air  dapat mengalir  ke  pelanggan  karena  junction  tersebut merupakan  sisa  tekanan  akhir  pada  ujung  pipa, sedangkan  pada  junction  B  baru-1  dan  B  baru-2  sisa tekanannya  masih  berada  diatas  10  m.  Kebutuhan  debit untuk  pengembangan  sambungan  baru  tercukupi ditandai dengan kecepatan  aliran  yang berada diatas 0,3 m/detik.
Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Batanghari Jambi E-ISSN 2615-1626, DOI 10.33087/daurling.v6i2.240

## Tabel 4 Hasil Link Pengembangan Sambungan Baru Pipa baru
Gambar 6 Detail Pengembangan Sambungan Baru Pipa Baru 1
Gambar 7 Detail Pengembangan Sambungan Baru Pipa Baru 2
Link ID Diameter (mm) Panjang (m) Kecepatan (m/s) Unit headloss (m/km) Start and Link Tekanan akhir junction (m) P baru-1 100 1460 0,41 2.06 B-12 11.12 P baru-2 100 315 0,11 0.18 B baru-1 7.07 P baru-3 100 130 0,30 1.16 B baru-1 11.97 P baru-4 100 350 0,15 41.43 B baru-3 0.47 P baru-5 100 570 0,15 0.33 B baru-3 13.78
Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Batanghari Jambi E-ISSN 2615-1626, DOI 10.33087/daurling.v6i2.240
Gambar 8 Detail Pengembangan Sambungan Baru Pipa Baru 3
Gambar 9 Detail Pengembangan Sambungan Baru Pipa Baru 4
Gambar 10 Detail Pengembangan Sambungan Baru Pipa Baru 5
Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Batanghari Jambi E-ISSN 2615-1626, DOI 10.33087/daurling.v6i2.240

## 4. Kesimpulan
Debit  air  bersih  yang  dibutuhkan  untuk  wilayah Kelurahan Pijoan adalah sebesar 41 liter/detik pada jam maksimum.  Pengembangan  jaringan  ditribusi  air  bersih di wilayah kelurahan pijoan dibagi menjadi 5 node dan 5 link.  Setelah  dilakukan  simulasi  pengembangan, perhitungan  total  debit  yang  dibutuhkan  masih  sesuai dengan  kapasitas  produksi  air  yang  tersedia  di  Unit Pelayanan  Sungai  Duren  PERUMDA  Tirta  Muaro Jambi.

## 5. Ucapan Terima Kasih
Ucapan  terima  kasih  ditujukan  kepada  Perumda  Air Minum Tirta Muaro Jambi.

## Daftar Pustaka
AL  –  Layla,  M.A.  1980. Water  Supply  Engineering Design. Ann  Arbor  Science  Publisher,  Inc., Michigan: Publisher Inc.
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Muaro  Jambi.  2020. Kecamatan  Jambi  Luar  Kota  Dalam  Angka  2020.
Muaro Jambi. BPS
Badan Standarisasi Nasional. 2015. SNI 6728.1:2015 Tentang Penyusunan  Neraca  Spasial  Sumber  Daya  Alam  – Bagian 1: Sumber Daya Air. Jakarta: BSN.
Badan Standarisasi Nasional. 2015. SNI 7509.1:2011 Tentang Tata  Cara  Perencanaan  Teknik  Jaringan  Distribusi dan Unit Pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum . Jakarta: BSN
Gupta,  R.  S.  1989.  Hydrology  and  Hydraulic  Systems. Prentice  Hall,  London.Kabupaten  Gunung  kidul. Jurnal  Presipitasi  Vol.  10  No.1,  Maret  2013,  ISSN
1907-187X.
Kalensun,  H.  2016.  Perencanaan  Sistem  Jaringan  Distribusi Air Bersih Di Kelurahan Pangolombian Kecamatan Tomohon Selatan. Jurnal Sipil Statik, 4(2), 105- 115
ISSN: 2337-6732.
Mays,  L.W.  2004.  Hydraulic  Desiign  Handbook.  The
McGraw- Hill Companies.
PERUMDA  Tirta  Muaro  Jambi.  (2020).  Cakupan  Pelayanan
Perdesa Perkecamatan Terbaru. Muaro Jambi.
PERUMDA Tirta Muaro Jambi. (2019). Jumlah Perkembangan  Pelanggan  Tahun  2019.  Muaro Jambi. PERUMDA Tirta Muaro Jambi. (2020). Jumlah
Perkembangan  Pelanggan  Tahun  20120.  Muaro
Jambi.
Punmia,  B.  C.  2005.  Water  Supply  Engineering  Volume
1.University of Jodhpur.
Rosadi,  M.  I.  2011.  Perencanaan  Pengembangan  Sistem Jaringan  Distribusi    Pdam  Ikk  Durenan  Kabupaten Trenggalek. Proposal  Tugas  Akhir .  Program  Studi D-4  Teknik  Perencanaan  Prasarana  Lingkungan
Pemukiman. Fakultas Teknik Sipil dan
Perencanaan. Institut Teknologi Sepuluh
November.
Rossman,  L.A.  2000.  EPANET  2.0  User  Manual.  USA: Environmental Protection Agency.
Triatmojo, B. 2008. Hidrolika II. Yogyakarta: Beta Offset.
Wardhana,  I.  W.  dkk.  2013.  Kajian  Sistem  Penyediaan  Air Bersih Sub Sistem Bribin.