J URNAL S AINSTEK STT P EKANBARU - V OL . 11 N O . 1 (2023)
Terbit online pada laman web jurnal :
https://ejournal.sttp-yds.ac.id/index.php/js/index

## Sainstek
(e-Journal)
|    ISSN (Print) 2337-6910    |    ISSN (Online) 2460-1039    |

## Analisa Daya Listrik Generator  Pada Turbin Uap Berdasarkan Pemanfaatan Uap Kering di PT.Gandaerah Hendana
Yolnasdi a , Fadhli Palaha b ,Chrismondari c , Dandi Basrizal Maidianto d
a,b,c,d Sekolah Tinggi Teknologi Pekanbaru, Jl. Dirgantara No.4 Arengka Raya, Kota Pekanbaru,

## I NFORMASI A RTIKEL

## ABSTRACT
Sejarah Artikel: Diterima Redaksi: 13 Juni 2023 Revisi Akhir: 30 Juni 2023 Diterbitkan Online : 30 Juni 2023 Turbin uap (Steam turbin) merupakan suatu penggerak mula yang mengubah energi  potensial  pada  uap  menjadi  energi  kinetik  dan  selanjutnya  diubah mejadi energi mekanis dalam bentuk putaran pada poros turbin. Poros turbin, langsung  atau  dengan  dihubungkan  dengan  roda  gigi  reduksi,  dihubungkan dengan  mekanisme  yang  akan  digerakan.  Dalam  hal  ini  generator  yang digerakan. Dalam menggerakan turbin, uap yang di gunakan ialah uap kering bertekanan (superheated steam) yang diarahkan oleh nozel ke sudu-sudu yang terdapat  pada  turbin  sehingga  turbin  berputar.  Tekanan  dan  temperatur sangat  berpengaruh  terhadap  kemampuan  uap  untuk  memutar  turbin,  jika kerja  turbin  tidak  optimal  maka  akan  berpengaruh  terhadap  daya  output generator  dan  efisiensi.  Efisiensi  generator  tertinggi  diperolah  dari  hasil peritungan  berdasarkan  data  pengamatan  sebesar  94%  dan  yang  terendah sebesar 55%
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan,  pabrik  kelapa  sawit  (PKS) memiliki  beban  yang  berubah-ubah.  Beban  tersebut  tergantung  dari banyaknya jumlah tandan buah segar (TBS) yang akan diolah setiap harinya. Daya  yang  maksimal  yang  mampu  dihasilkan  generator  di  pabrik  kelapa sawit (PKS) Gandaerah Hendana adalah sebesar 1600 kW dan beban di PKS tersebut rata-rata berkisar 1000 kW sampai dengan 1400 kW.

## K ATA K UNCI
Turbin Uap, Energi Potensial, Energi Kinetik, Superheated Steam

## K ORESPONDENSI
Telepon: 081371137720 E-mail: fadhlyyy@yahoo.com

## 1. PENDAHULUAN
Salah  satu  dari  banyak  industri  dan  perusahaan  yang menggunakan  sumber  pembangkit  sendiri  sebagai suplai  listrik  adalah  pabrik  yang  bergerak  dalam bidang  pengolahan  kelapa  sawit,  yang  produksi  nya setiap  tahun  semakin  meningkat.  Hal  tersebut  di karenakan  penggunaan  minyak  kelapa  sawit  yang sangat tinggi dan permintaannya  yang banyak bahkan hingga  keluar  negeri.  Hal  ini  terlihat  seiring  makin banyaknya  pabrik-pabrik  yang  bergerak  dibidang kelapa  sawit  mengeksport  minyak  mentah  (CPO)  ke luar negeri.
PT. Gandaerah Hendana merupakan salah satu perusahaan  milik  swasta  yang  bergerak  di  bidang agroindustri yang menjadikan minyak kelapa sawit (CPO) menjadi  komoditas  yang  di  produksi . PT.  Gandaerah
Hendana  memiliki  pabrik  untuk  pengolahan  buah  kelapa sawit  menjadi  minyak  kelapa  sawit  (CPO).  Pabrik  ini telah  dapat  menyediakan  suplai  energi  listriknya  sendiri dengan  memanfaatkan  uap  dari  boiler  untuk  pembangkit energi listriknya.
Mengingat keberhasilan dari suatu proses pengolahan dari suatu  pabrik  tidak  terlepas  dari  peranan  mesin-mesin pengolahan,  untuk  memperlancar  proses  pengolahan tersebut  maka  mesin-mesin  pengolahan  tersebut  harus didukung  dengan  ketersediaan  daya  listrik  yang  sesuai dengan kebutuhannya. Listrik  yang  merupakan salah satu energi  penggerak  mesin-mesin  di  suatu  industri  di bangkitkan oleh generator. Maka sangat dibutuhkan suatu turbin uap untuk memutar generator pada pabrik tersebut. Turbin  uap  termasuk  dalam  kelompok  pesawat-pesawat konversi  energi  potensial  uap  menjadi  energi  mekanik pada poros turbin uap.
Poros turbin uap  langsung atau dengan bantuan roda gigi reduksi  dihubungkan  dengan  mekanisme  yang  di
gerakan[1].  Uap  yang  dibutuhkan  pada  turbin  uap  untuk memutar  generator  adalah  uap  kering  bertekanan  yang berasal  dari  ketel  uap.  Uap  kering  merupakan  hasil  dari uap basah  yang dipanaskan oleh pemanasan  lanjut  (super heater)[1]. Uap kering digunakan sebagai pemutar turbin, dimana  putaran  turbin  akan  di  pengaruhi  oleh  tempratur dan tekanan pada uap tersebut[1]

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Turbin Uap
Sistem turbin uap adalah suatu penggerak mula yang mengubah energi  potensial  uap  menjadi  energi  kinetik  dan  energi  kinetik ini  selanjutnya  diubah  menjadi  mekanis  dalam  bentuk  putaran poros  turbin.  Dengan  kata  lain  mengubah  energi  entalpi  fluida menjadi  energi  mekanik.  Turbin  uap  merupakan  salah  satu komponen  dasar  dalam  pembangkit  listrik  tenaga  uap,  dimana komponen  utama  dari  sistem  tersebut  yaitu  :  Ketel,  kondensor, pompa  air  ketel,  dan  turbin  itu  sendiri.  Uap  yang  berfungsi sebagai  fluida  kerja  dihasilkan  oleh  ketel  uap,  yaitu  suatu  alat yang  berfungsi  untuk  mengubah  air  menjadi  uap  yang  akan menghasilkan energi listrik[1] .

## 2.2 Sirklus Rankine
Siklus  Rankine  adalah  sebuah  siklus  yang  mengkonversi energi panas menjadi energi gerak. Sistem kerja pada Siklus Rankine,  panas  disuplay  secara  eksternal  pada  aliran tertutup,  yang  biasanya  menggunakan  air  sebagai  fluida yang bergerak. Fluida yang digunakan akan mengalir secara konstan. Aliran fluida terjadi karena adanya masukan panas eksternal  dan  akan  terjadi  perubahan  tekanan  dalam  aliran [2].
Siklus  Rankine  terdiri  dari  empat  komponen  dasar  yaitu Boiler,  Turbin,  Kondenser  dan  Pump  (pompa).  Boiler berfungsi  sebagai  tempat  penampungan  air  yang  juga  akan dikonversi  menjadi  uap kerja. Turbin berfungsi sebagai alat yang mengkonversi uap kerja menjadi energi gerak[2][3][4]. Kondensor  berfungsi  sebagai  tempat  mengkonversikan  uap yang  telah  digunakan  menggerakkan Turbin  menjadi  air kembali.  Pompa  berfungsi  memindahkan  air  dari Kondensor  ke  dalam  Boiler  untuk  dipanaskan  ulang oleh  Boiler  menjadi  uap.  Uap  tekanan  rendah  dari turbin  uap  mengalir  ke  Kondensor.  Di  dalam Kondensor,  uap  didinginkan  dengan  media  pendingin air  hingga  berubah  fase  menjadi  air.  Kemudian  air ditampung  di  dalam  tangki  dan  dipisahkan  dari  gas- gas  yang  tersisa  dan  siap  untuk  dipompa  ke  dalam boiler  oleh  pompa  pengisi  boiler[2],  [3].  Rangkaian siklus  rankine  dan  diagram  T-s  dapat  dilihat  pada gambar:
Gambar 1 Siklus Rankine [2]

## 2.3  Efesiensi Turbin
Efisiensi  turbin  merupakan  parameter  yang  menyatakan derajat keberhasilan komponen atau sistem turbin mendekati desain atau proses ideal dengan satuan (%). Efisiensi turbin dapat dihitung dengan pesamaan[4], [5] :
(1) Keterangan :
dimana 1 KWh = 860 Kilokalori ( kcal )
𝜂𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑒
= efisiensi turbin ( % )

## 2.4 Efisiensi Generator
Dalam  generator  uap,  bahan  bakar  dibakar  di  ruang tembak  yang  dilapisi  sebuah  boiler  untuk  memindahkan panas  melalui  pipa  logam  ke  fluida  kerja.  Air  yang bersirkulasi melalui boiler diubah menjadi uap bertekanan dan bersuhu tinggi. Selama konversi kimia menjadi energi panas,  kerugian  pada  siklus  adalah  10%,  terjadi  karena pembakaran  yang  tidak  lengkap  dan  hilangnya  panas  ke atas  tumpukan.  Steam  bertekanan  tinggi  diperoleh  untuk memutar  turbin  dan  poros  pada  generator,  tetapi  untuk peningkatan  efisiensi  dimana  uap  buang  dari  turbin bertekanan lebih tinggi dipanaskan kembali dan dikirim ke turbin  bertekanan  lebih  rendah[5].  Efisiensi  dapat didefinisikan  sebagai  perbandingan  antara  daya  keluaran (output)  terhadap  daya  masukan  (input)  dalam  suatu proses.  Efisiensi  merupakan  persamaan  yang  penting dalam  termodinamika  untuk  mengetahui  seberapa  baik konversi  energi  yang  terjadi.  Daya  masukan  generator berupa daya  mekanik karena turbin dan generator dikopel dan  bekerja  bersama  untuk  menghasilkan  daya  keluaran menjadi  daya  listrik.  Semakin  besar  nilai  efisiensi generator  maka  semakin  besar  juga  daya  output  yang dihasilkan[5]. Untuk menghitung efisiensi generator dapat diperoleh dengan persamaan.
(2) Selain itu efisiensi generator juga akan  mempengaruhi kerja dari  sistem  pembangkit  secara  keseluruhan.  Efisiensi  dari generator  dapat  mengalami  penurunan  akibat  adanya beberapa faktor antara lain rugi-rugi daya yang timbul pada generator,  lamanya  waktu  operasi  generator  dan  proses pemeliharaan.  Seperti  yang  kita  ketahui  daya  masukan generator berupa energi mekanik dari turbin. Sehingga daya masukan generator akan sama dengan daya keluaran turbin, karena  generator  dan  turbin  di  kopel  dan  bekerja  bersama. Untuk  mencari  daya  yang  dihasilkan  turbin  dapat  dicari dengan  melakukan  perhitungan  entalpi  dan  entropi.  Berikut adalah  langkah-langkah  untuk  mencari  efisiensi  generator dengan metode penurunan entalpi[5] :
1. Mencari h1 (Kj/Kg) dan S1 (Kj/Kg K) pada tekanan uap masuk turbin (P1).
2. Mencari  nilai  sf,  sg,  sfg  (Kj/Kg  K),  hf  dan  hg  (Kj/Kg) pada tekanan uap keluar turbin (P2).
3. Mencari Fraksi Uap (x)
(3)
4. 4. Mencari Entalpi Uap keluar Turbin (h2) h2 = hf + (x. hfg) (Kj/gK)                                    (4)
5. Mencari Kerja Turbin Uap (Wt)
Wt = h1 – h2 (Kj/Kg)                                           (5)
6. Mencari Daya Isentropik Turbin (Pst) Pst = Laju air massa uap x Wt (MW)
Pst = m x Wt (MW)                                         (6)
7. Daya Aktual Turbin / Daya Input Generator (Pin)
Pin = Pst x turbin (MW)                                  (7)
8. Mencari Efisiensi Turbin 𝜂 𝑔𝑒𝑛

## (8)

## 3. METODOLOGI
Dalam  pemanfaatan  uap  kering  sebagai  penggerak mula atau prime mover pada turbin untuk menghasilkan  daya  listrik  di  pabrik  kelapa  sawit (PKS). Adapun pembahasan pertama adalah mengenai komponen-komponen utama dalam proses pembentukan  uap,  kemudian  pembahasan  berikutnya mengenai turbin uap dengan penjelasan sesuai dengan hasil penelitian. Untuk tahapan pembahasan berikutnya  yaitu  mengenai  proses  pemanfaatan  uap kering  sebagai prime  mover turbin  uap  untuk membangkitkan daya  listrik,  proses pembentukan uap kering,  serta  mekanisme  pemanfaatan  uap  sebagai pemutar  turbin  dan  sampai  pada  pemutaran  generator listrik.  Kemudian  menganalisa  kebutuhan  daya  listrik yang  di  hasilkan  oleh  generator  melalui  turbin  yang digerakan oleh uap kering.
Dibawah  ini  yaitu  gambar  2  yaitu  gambar  alur penelitian yang akan dilakukan

## Gambar 2  Diagram Alur Penelitian

## Alat Penelitian
Alat yang digunakan dalam penelitian di pabrik kelapa sawit (PKS) Gandaerah Hendana sebagai berikut : 1. Temperatur Gauge Temperatur Gauge disebut juga termometer digunakan  untuk  mengukur    suhu  atau  gradien temperatur. Temperature  gauge (˚C)  dipasang  dipipa
masuk  uap  dan  dipipa  keluarnya  uap  untuk  melihat kondisi temperatur uapnya.

## Gambar 3 Temperatur gauge
2. Preassure gauge
Preassure  Gauge digunakan  untuk  mengukur  tekanan uap  masuk maupun  keluar  turbin  uap  di  pabrik  kelapa sawit (PKS) Gandaerah Hendana. Preasure gauge inlet (bar)  dipasang  dipipa  masuknya  uap  turbin.  Dan preasure  gauge  outlet (bar)  dipasang  dipipa  keluarnya turbin uap.

## Gambar 4 Pressure gauge
3. Kontrol Panel
Kontrol  panel  merupakan  alat  yang  digunakan  untuk mengetahui  beban  yang  di  keluarkan  oleh  generator. Kontrol  panel  terletak  di  engine  room  dan  dicek  tiap jam selama masa pengolahan berlangsung .

## Gambar 5 Control Panel

## Bahan Penelitian
Bahan  yang  digunakan  dalam  penelitian  di  pabrik kelapa  sawit  (PKS)  Gandaerah  Hendana  sebagai berikut :
1. Turbin Uap
Turbin  uap  yang  digunakan  pada  PKS  Gandaerah Hendana  merupakan  turbin  dengan  spesifikasi  sebagai berikut.

## Gambar 6 Turbin uap
Steam Turbine : Shinko Tekanan Kerja            : 22 bar Speed : 1500 rpm Rated power : 1.600 kW
2. Generator Generator  yang  digunakan  di  pabrik  kelapa  sawit (PKS)  Gandaerah  Hedana  sebagai  pembangkit dengan spesifikasi sebagai berikut :
Gambar 7 Generator turbin uap
Merk               : Leroy Somer Alternatuer Frequency       : 50 Hz Voltage           : 380V Speed              : 1500 rpm Puissance         : 1.600 Kw

## Data Penelitian
Berikut  data  hasil  penelitian  yang  dilakukan  di  pabrik kelapa sawit (PKS) Gandaerah Hendana sebagai berikut : Tabel 1 Data Pengamatan Tekanan dan Temperatur (PT. Gandaerah Hendana)
No
Pressure in
Temperatur in Pressure out Temperatur out Beban Bar (°C) Bar (°C) Kwatt 1 19,9 340 3 197 1050 2 19,7 335 2,7 195 990 3 18,5 330 2,2 190 640 4 19,5 340 2,9 195 1150 5 19,6 335 2,6 197 900 6 19,5 330 2,5 197
680
7 20,1 338 3 196 1000 8 19,6 340 2,9 196 1150 9 18,3 335 2,6 190 1150 10 20 340 2,4 190 1000

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan data dan pengamatan yang telah dilakukan di pabrik kelapa sawit (PKS) Gandaerah Hendana mengenai turbin dan generator. Maka dengan menggunakan metode asumsi agar mempermudah penulis yaitu sebagai berikut :
• Nilai dari tekanan temperatur pada turbin uap serta beban  generator  merupakan  nilai  dari  pengukuran rata-rata dalam satu hari selama pabrik berproduksi.
• Efesiensi turbin uap saat penelitian sebesar 85%
• Laju  aliran  massa  uap  memiliki  nilai  rata-rata 20.000 kg/h.
Berikut hasil perhitungan berdasarkan data sampel tabel 1 yang  di  peroleh  selama  penelitian  di  pabrik  kelapa  sawit (PKS) Gandaerah Hendana.
Perhitungan data sebagai berikut :
Diketahui : P 1 : 19,9 bar
T 1 : 340 o C
P 2 : 3 bar T 2 : 197 o C
Dari  data  merupakan  data  beban  tertinggi  maka  di peroleh  tekanan  uap  masuk  (P 1 )  sebesar  19,9  bar  yang terbaca  pada  alat  ukur  dengan  temperatur  (T 1 )  sebesar 340 o C.  Dari  tekanan  dan  temperatur  tersebut  maka diperoleh  entalpi  masuk  turbin  (h 3 )  sebesar  3115,5  kj/kg dari aplikasi steam properties .

## Gambar 7  Entalpi uap masuk
Sedangkan  untuk tekanan  uap  keluar  (P 2 )  sebesar 3 bar dengan temperatur (T 2 ) sebesar 197 o C maka
diperoleh  entalpi  uap  keluar  turbin  (h 4 )  sebesar 2859,8 kj/kg .

## Gambar 8 Entalpi uap keluar
Dengan  diperolehnya  nilai  entalpi  uap  masuk  (h 3 )  dan entalpi  uap  keluar  (h 4 )  maka  dapat  diketahui  kerja  dari turbin dengan menggunakan persamaan sebagai berikut : W T = m x (h 3 -h 4 )
= 20.000 kg/h x (3115,5 kj/kg - 2859,8 kj/kg) = 20.000 kg/h x 255,7 kj/kg
= 5.114.000 kj/h : 3600 (konversi ke kWatt) = 1420 kW
Maka  kerja  turbin  diperoleh  dari  hasil  perhitungan sebesar 1420 kW
Dengan  diketahui  kerja  dari  turbin  berdasarkan perhitungan  diatas,  maka  dapat  di  hitung  daya  yang dihasilkan turbin uap dengan persamaan  berikut :
P T = W T x ղ turbin = 1420 x 85% = 1207 kW
Maka  daya  yang  dihasilkan  turbin  uap  dari  hasil perhitungan sebesar 1207 kW Dengan menggunakan cara perhitungan yang sama, maka di  peroleh  entalpi,  kerja  turbin  dan  daya  keluaran  turbin sebagai berikut :

## Tabel 2 Kinerja Turbin di PT. Gandaerah Hendana
No Data Entalp i h3 (kj/kg) Entalp i h4 (kj/kg) h3- h4 (kj/k g) WT urbi n (kj/h ) WT urbi n (kW ) Ptur bin (kW ) 1 3115,5 2859,8 255, 7 5.11
4.00
0
1420 1207
2 3104,7 2857,2 247,
5 4.95
0.00 0 1375 1168 3 3096,3 2849,6 246,
7 4.93 4.00 0 1370 1164 4 3116,4 2856,2 260,
2 5.20 4.00
0 1445
,5 1228
,7
5 3105 2861,8 243, 2 4.86 4.00 0 1351 ,1 1148 ,4 6 3094 2861,8 202, 2 4.04 4.00 0 1123 ,3 954,
8 7 3110,6 2857,7 259, 9 5.19 8.00 0 1443 ,9 1227 ,3
8 3116,2 2857,7 258 5.16 0.00
0 1433 1218
9 3107,9 2847,5 260, 4 5.20 8.00 0 1446 ,7 1229
,6
10 3115,3 2848,5 266, 8 5.33 6.00 0 1482 1259 ,7
Berdasarkan  hasil  perhitugan  diatas,  maka  dapat  di analisa  bahwa  besarnya  daya  yang  dihasilkan  turbin sebanding  dengan  entalpi  uap  yang  masuk  ke turbin.Semakin  besar  entalpi  uap  masuk  turbin,  maka semakin besar daya yang dihasilkan turbin dan begitupun sebaliknya.  Sementara  itu  selisih  antara  entalpi  uap masuk  (h 3 )  dan  entalpi  uap keluar  turbin  (h 4 ) berpengaruh  terhadap  kerja  dari  turbin,  semakin  besar nilai  selisih  dari  turbin,  maka  semakin  besar  nilai  kerja dari turbin dan bagitupun sebaliknya.

## Perhitungan Daya Efisiensi Generator
Untuk  daya  masukan  generator  sama  dengan  daya  yang dihasilkan  oleh  turbin  uap,  yang  mana  daya  masukan tersebut  diperoleh  dari  hasil  perhitungan  sebelumnya. Sedangkan  daya  keluaran  generator  diperoleh  dari  hasil pengukuran yang dilakukan pada saat penelitian.
Sedangkan  untuk  memperoleh  nilai  efisiensi generator menggunakan persamaan sebagai berikut :
• Perhitungan efisiensi ke 1
ղ generator =
= 0,86 x 100% = 86%
• Perhitungan efisiensi ke 2
ղ generator =
= 0,84 x 100%
= 84%
Dengan  menggunakan  perhitungan  efisiensi  generator yang  sama  seperti  sebelumnya,  maka  didapatkan  hasil perhitungan  data  pengamatan  lainnya  pada  tabel  sebagai berikut :
Tabel 3 Daya dan efisiensi generator PT.Gandaerah Hendana
No Pin Pout ղ generator (kW) (kW) (%)
1 1207 1050 86% 2 1168 990 84% 3 1164,5 640 55%
4 1228,7 1150 93% 5 1148,4 900 78% 6
1123,3 680 60% 7 1227,3 1000 81% 8
1218 1150 94%
9 1229,6 1150 93% 10 1259,6 1000 79%
Berdasarkan  data  hasil  perhitungan  dan  pengukuran, maka  dapat  di  analisa  bahwa  daya  masukan  generator lebih  besar  dibandingkan  dengan  daya  keluaran generator.  Hal  ini  terjadi  karena  adanya  pengaruh terhadap  beban  pada  saat  pabrik  kelapa  sawit  (PKS) berproduksi. Begitu juga dengan nilai efisiensi generator yang  di  pengaruhi  oleh  daya  keluaran  generator,  yang mana  pada  saat  beban  dalam  kondisi  rendah  maka  nilai efisiensi juga rendah dan begitupun sebaliknya.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  analisa  dan  pembahasan  pada  bab sebelumnya  maka  dapat  diambil  kesimpulan  sebagai berikut :
1. Entalpi  sangat  mempengaruhi  daya  yang  dihasilkan turbin  dan  generator.  Nilai  entalpi  diketahui  dari tekanan  dan  temperatur  yang  dibaca  dari  alat  ukur dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin besar  entalpi  uap  masuk  pada  saat  menggerakan turbin  maka  semakin  besar  daya  yang  dihasilkan turbin dan generator. Tekanan uap untuk menggerakan  turbin  rata-rata  20  bar  dan temperatur rata-rata 340 o C dengan laju aliran massa uap sebagai penggerak  turbin  rata-rata  sebesar  20  ton/jam.  Nilai efisiensi generator yang digerakan oleh turbin dalam keadaan  beban  puncak  pada  saat  dilakukan penelitian  yaitu  sebesar  94%  dan  efisiensi  terendah sebesar  55%.  Besar  kecilnya  nilai  efisiensi tergantung pada keadaan beban dan entalpi uap yang menjadi penggerak mula turbin.
2. Uap  yang  digunakan  sebagai prime  mover turbin merupakan  jenis  uap  kering.  Uap  kering  dibentuk melalui  proses  air  yang  dipanaskan  di boiler sehingga membentuk uap bertekanan dan bertemperatur  tertentu,  kemudian  uap  tersebut diarahkan  oleh nozel ke  sudu-sudu  turbin  sehingga turbin  berputar.  Sisa  uap  keluaran  turbin  kemudian turun ke kondensor dan diubah kembali  menjadi  air yang  siap  di  panaskan  kembali  di boiler. Proses  ini berlangsung  terus-menerus.  Dengan  berputarnya turbin  yang  digerakan  oleh  uap,  maka generator juga  ikut  berputar,  dengan  demikian generator tersebut  dapat  menghasilkan  daya  listirk  sebagai penunjang  proses  produksi  di  PKS  Gandaerah Hendana.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] M.  Arrazi,  “Analisis  Efisiensi  Turbin  Uap Sebagai  Penggerak  Generator  Pabrik  Minyak Kelapa Sawit PT.Syaukath Sejahtera ( Gandapura ),” vol. 7, no. 1, 2023.
[2] A.  Palaka,  N.  L.  Marpaung,  F.  Teknik,  U.  Riau, and  K.  B.  Widya,  “Pemanfaatan  Limbah  Padat Kelapa  Sawit  Pada  Pabrik  PT.  Rama  Jaya Pramukti Jom FTeknik, vol. 6, pp. 1–3, 2019.
[3] N.  P.  Soelaiman,  Sofyan,  “Analisa  prestasi  kerja turbin  uap  pada  beban  yang  bervariasi,” Turbin Heat Rate , pp. 1–12, 2009.
[4] J.  Permana  and  I.  Kurniawan,  “Analisis Perhitungan  Daya  Turbin  Yang  Dihasilkan  Dan Efisiensi  Turbin  Uap  Pada  Unit  1  Dan  Unit  2  Di Pt. Indonesia Power Uboh Ujp Banten 3 Lontar,” Mot. Bakar  J. Tek. Mesin , vol. 1, no. 2, pp. 1–8, 2017.
[5] A.  K.  Wijaya,  D.  Nugroho,  and  A.  A.  Nugroho, “Analisa Efisiensi Kinerja Generator G-101 Pada Pembangkit  Listrik  Tenaga  Panas  Bumi,” TRANSISTOR  J.  Elektro  dan  Inform. ,  vol.  4,  no. 1, pp. 43–48, 2022.
[6] L.  O.  Musa,  A.  Rahman,  I.  Gapshel,  and  T. Sombokanan,  “Analisis  Performansi  Turbin  dan Generator di PLTP Lahendong Unit 1 Tomohon,” J.  Sinergi  Jur.  Tek.  Mesin ,  vol.  17,  no.  1,  p.  25, 2019.
[7] “3h____313691-perancangan-turbin-uap-impuls- 981b2dd8.pdf.”
[8] R.  Apriandi  and  A.  Mursadin,  “Analisis  Kinerja Turbin  Uap  Berdasarkan  Performance  Test  Pltu Pt.  Indocement  P-12  Tarjun,” Sci.  J.  Mech.  Eng. Kinemat. , vol. 1, no. 1, pp. 37–46, 2016.
[9] A.  S.  Fata  and  Fajriani,  “Analisis  siklus  uap  pltu pangkalan  susu  pt  indonesia  power,” J.  Hadron , vol. 1, no. 01, pp. 9–11, 2019.
[10] A.  E.  Nur et  al. ,  “Pengaruh  Perubahan  Bebaan Generator  Terhadap  Efisiensi  Pltu  The  Effect  Of Generator  Load  Changes  On  PLTU  (Study  On Pltu Semen Tonasa Unit 35 MW ),” vol. 20, no. 1, pp. 62–66, 2022.
.