JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) Vol. 12 No. 3, pISSN: 2303-0577 eISSN: 2830-7062              http://dx.doi.org/10.23960/jitet.v12i3.5098

## ANALISIS  KINERJA  MODIFIKASI  ALAT  PENGUKUR DAN  PEMBATAS  SATU  PHASE  DIPELANGGAN  YANG MENYEBABKAN  SUSUT  NONTEKNIS  DI  PT.PLN  ULP MEULABOH
Rahmat Pandapotan Siagian 1* , Muhammad Erpandi Dalimunthe 2 , Parlin Siagian 3
1,2,3 Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Jl. Gatot Subroto No.km, Simpang Tj., Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20122, Indonesia
Received: 15 Juli 2024 Accepted: 31 Juli 2024
Published: 7 Agustus 2024 Keywords:
Modifikasi; Alat Pengukur dan Pembatas (APP); Susut Nonteknis.
Corespondent Email: rahmatpandapotansiagian99 @gmail.com
Abstrak. Penyalahgunaan  tenaga  listrik  yang  dilakukan  oleh  pelanggan menjadi penyebab susut Nonteknis. Susut nonteknis mengakibatkan kerugian pada  negara,  dimana  PLN  sebagai  pihak  yang  menyalurkan  listrik  secara tidak  sadar  telah  kehilangan  komoditas  utamanya  tanpa  ada  timbal  balik berupa pembayaran. Bentuk penyalahgunaan yang paling banyak ditemukan dilakukan  oleh  pelanggan  berupa  modifikasi  pada  Alat  Pengukur  dan Pembatas  (APP).  Penting  untuk  mengetahui  Variasi  Modifikasi  APP  Satu Phase yang dilakukan oleh pelanggan karena dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan keberhasilan program P2TL PLN untuk menekan susut nonteknis.  Untuk  menemukan  variasi  modifkasi  tersebut  perlu  dilakukan analisis  terhadap  setiap  hasil  tangkapan  penyalahgunaan  yang  dilakukan pelanggan dan juga mengkategorikannya agar mudah untuk di klasifikasikan. Terdapat  empat  jenis  Penyalahgunaan,  disetiap  bulannya  Pelanggaran  yang tertinggi  adalah  Golongan  I  dan  III,  meskipun  persentasinya  menurun  pada bulan  bulan  berikutnya  menurun  hingga  ke  53%  dari  awal  bulan  dimana sempat mencapai 80%, kerugian yang diterima PLN karena pelanggaran ini ada  dikisaran  RP.  291,166,223,00  Dengan  demikian  Analisis  variasi modifikasi  ini  dapat  meningkatkan  hasil  dari  Program  P2TL  guna  menekan kerugian pada PLN.
Abstract. Misuse  of  electricity  by  customers  is  the  cause  of  non-technical losses.  Non-technical  losses  result  in  losses  to  the  state,  where  PLN  as  the party  that  distributes  electricity  unknowingly  loses  its  main  commodity without  any  reciprocity  in  the  form  of  payment.  The  form  of  misuse  that  is most  often  found  by  customers  is  in  the  form  of  modifications  to  the Measuring  and  Limiting  Equipment  (APP).  It  is  important  to  know  the variations in One Phase APP Modifications made by customers because they can be used as a reference to increase the success of PLN's P2TL program to reduce  non-technical  losses.  To  find  variations  in  these  modifications,  it  is necessary to analyze each result of misuse by customers and also categorize them  so  that  they  are  easy  to  classify.  There  are  four  types  of  abuse,  each month the highest violations are Classes I and III, although the percentage decreases  in  the  following  months,  down  to  53%  from  the  beginning  of  the month when it reached 80%, the losses received by PLN due to this violation are  in  the  RP  range.  291,166,223.00  Thus,  analysis  of  this  modification variation  can  improve  the  results  of  the  P2TL  Program  in  order  to  reduce losses to PLN.

## 1. PENDAHULUAN
Peningkatan  akan  kebutuhan  lisrik  sering juga menyebabkan banyak tindakan yang tidak
sesuai oleh
masyarakat, berupa penyalahgunaan  tenaga  listrik.  Perusahaan Listrik Negara (PLN) merupakan badan negara
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
yang memiliki wewenang dalam mengatur lalu lintas listrik di  Indonesia. Salah satu permasalahan  utama  yang  dihadapi  PLN adalah besarnya susut. Susut (losses) penyulang  adalah  suatu  bentuk  kehilangan energi  listrik  jaringan  tegangan  menengah. Susut penyulang merupakan selisih dari jumlah energi  listrik  yang  disalurkan  penyulang dengan  jumlah  energi  listrik  yang  terjual  di penyulang tersebut. Susut (losses) ini diakibatkan oleh dua faktor, yaitu faktor teknis yang  berupa  masalah  jaringan  dan  faktor  non teknis  yaitu  ketidakakuratan  dalam  pencatatan pemakaian  KWH  dan  juga  perilaku  tidak bertanggung  jawab  oleh  pelanggan  berupa penyalahgunaan tenaga listrik, tindakan penyalahgunaan  ini  memiliki  berbagai  macam bentuk.  Bentuk  penyalahgunaan  yang  paling banyak  ditemukan  dilakukan  oleh  pelanggan adalah  melakukan  modifikasi  pada  Alat Pengukur dan Pembatas (APP)[6].
Penyalahgunaan  tenaga  listrik  merupakan suatu kegiatan yang merugikan negara dimana PLN  sebagai  pihak  yang  menyalurkan  listrik secara  tidak  sadar  telah  kehilangan  komoditas utamanya  tanpa  ada  timbal  balik  berupa pembayaran. Untuk mengurangi susut nonteknis  itu  PLN  memiliki  program  yaitu Penertiban  Pemakaian  Tenaga  Listrik  (P2TL) [5].  P2TL  adalah  rangkaian  kegiatan  meliputi perencanaan,  pemeriksaan,  tindakan  teknis dan/atau  hukum  dan  penyelesaian  yang dilakukan  oleh  PLN  terhadap  instalasi  PLN dan/atau  instalasi  Pemakaian  Tenaga  Listrik dari  PLN[10].  Pelaksanaan    Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik yang baik diharapkan dapat meningkatkan jumlah saving KWH  dan  menekan  susut  nonteknis  dalam sistem  distribusi[7].  P2TL  ditujukan  salah satunya untuk menertibkan Sambungan Rumah (SR)  dan  APP  (Alat  Pengukur  dan  Pembatas) yang  ditujukan  untuk  mengurangi  susut  pada SR  dan  APP[7].  Hal  ini  memperjelas  bahwa Analisis  Modifikasi  APP  Satu  Phase  yang Dilakukan  oleh  Pelanggan  perlu  di  kaji  untuk mengoptimalkan  susut  nonteknis  di  PLN  ULP Meulaboh.
Dalam  penertiban  penyalahgunaan  dapat dipermudah dengan mengetahui variasi modifikasi APP satu phase yang menyebabkan susut nonteknis, laju penertiban akan meningkat  pesat  sehingga  mempermudah untuk  menekan  susut  yang  disebabkan  oleh
pelanggan.
Dari keseluruhan
data penyalahgunaan yang dilakukan oleh pelanggan, kita dapat melakukan perbandingan penyalahgunaan berdasarkan golongannya.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## KWH Meter
Suatu  alat  penghitung  besar  pemakaian  energi listrik,  alat  ini  bekerja  menggunakan  metode induksi  medan  magnet  dimana  medan  magnet tersebut dimanfaatkan untuk kemudian dikonversikan  kedalam  nilai/angka  untuk mengetahui besar energi listrik yang digunakan konsumen dengan demikian besar penggunaan energi  listrik  dapat  terukur.  Besar  Induksi Medanmagnet ini tergantung oleh besar energi listrik  yang  digunakan.  Semakin  besar  energi listrik  yang  digunakan  konsumen  maka semakin  besar  pula  induksi  medan  magnet yang  dihasilkan  sehingga  semakin  besar  pula nilai  angka  yang  ditunjukkan.  Satuan  energi yang dihitung alat iniadalah Watt[2]

## Jenis-jenis KWh Meter
KWH  Meter  dapat  dibagi  berdasarkan  Jenis Phasa  yang  digunakan  dan  Cara  Kerjanya[4] Apabila  dilihat  berdasarkan  Jenis  Phasa  yang digunakan dibedakan menjadi:
a. KWH Meter satu Fasa
Memiliki  dua  kumparan  yaitu  kumparan tegangan  dengan  koil  yang  diameternya  tipis dengan  jumlah  kumparan  lebih  banyak  dari pada  kumparan  arus  berbentuk  coil  yang diameternya  besar  dibandingkan  kumparan tegangan[4].
b. KWH Meter tiga Fasa KWh  meter  tiga  phasa  adalah  alat  ukur  yang digunakan  oleh  PLN  untuk  mengukur  energi listrik mulai dari daya 6600 VA ke atas dengan instalasi  listrik  yang  menggunakan  empat kabel  penghantar  memiliki  tiga  kumparan tegangan  dan  tiga  kumparan  arus.  Pada  KWH meter  tiga  fasa  sistem  tiga  kawat  meliki  dua kumparan tegangan dan dua kumparan arus[4].
c. KWH Meter Analog KWH  Meter  Analog  merupakan  alat  ukur energi  listrik  yang  bekerja  berdasarkan  sinyal analog  dengan  mengunakan  prinsip  induksi medan  magnet.  Berikut  ini  adalah  gambar KWH Meter Analog[4]
d. KWH Meter Digital
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062

## Rahmat  dkk
KWH  Meter  digital  merupakan  KWH  Meter yang dirancang dengan menggunakan komponen elektronik sebagai pemroses utama. KWH  Meter  digital  dalam  penggunaannya terdapat  dua  jenis  yaitu  pascabayar  dan Prabayar[12]

## Konstruksi kWh Meter mekanik 1 Fasa
Konstruksi  meter  kWh  1  fasa  jenis  elektro- mekanis  adalah  terdiri  dari:  Kotak  Meter, Tutup  kWh  Meter,  Terminal  Clamp,  Register (Alat Penghitung), Piringan (rotor), Kumparan Arus, Kumparan
Tegangan,
Pengatur Kecepatan Putaran, Pengatur Faktor Daya ,dan Bantalan Bawah/Atas[8].

## Variasi Modifikasi
Modifikasi  yang  di  lakukan  oleh  Masyarakat terhadap Alat Pembatas dan Pekukur milik PT PLN  dikategorikan  sebagai  Penyalahgunaan. Penyalahgunaan  pemakaian  tenaga  listrik dengancara-cara tertentu akan berdampak pada kerugian  masyarakat  lainnya  karena  bisa menyebabkan rusaknya peralatan atau infrastruktur  jaringan  yang  berfungsi  untuk mendistribusikan  tanaga  listrik  secara  meluas, sehingga berpotensi meyebabkan listrik padam.  Penyalahgunaan  pemakaian  tenaga listrik  juga  menyebabkan  kerugian  pada  Pihak PLN  dikarenakan  adanya  kehilangan  energi listrik  dengan  sejumlah  energi  listrik  yang terjual[3].

## Susut Energi Listrik
Susut (losses) adalah  suatu  bentuk  kehilangan energi  listrik  yang  tersedia  dengan  sejumlah energi  listrik  yang  terjual[1].  Berdasarkan Keputusan  Direksi  PT.  PLN  (PERSERO)  No.
217- 1.JK/DIR/2005 tentang Pedoman
Penyusunan  Laporan  Neraca  Energi  (  KWH), jenis  susut  (losses)  energi  listrik  dapat dibedakan menjadi dua yaitu:
a. Susut Teknik
Susut teknik yaitu hilangnya energi listrik pada saat  penyaluran mulai dari  pembangkit  hingga ke  pelaggan  karena  berubah  menjadi  panas. Susut teknik ini tidak dapat dihilangkan karena merupakan  kondisi  bawaan  atau  susut  yang terjadi  karena  alasan  dimana  energi  menyusut berubah menjadi panas pada Jaringan[11]
b. Susut Non Teknik
Susut non teknik yaitu hilangnya energi listrik yang  dikonsumsi  pelanggan  maupun  non
pelanggan karena tidak tercatat dalam penjualan.  Ada  beberapa  penyebab  susut  non teknik  antara  lain  adalah  Penyalahgunaan Tenaga listrik, kesalahan baca meter, kesalahan alat pengukuran dan lain-lain. Pada sistem distribusi, Penyalahgunaan Tenaga listrik  ini  sangat  banyak  modusnya,  salah satunya adalah dengan menggunakan peralatan khusus[6].  Susut (losses) ini  diakibatkan  oleh dua  faktor,  yaitu  faktor  teknis  yang  berupa masalah  jaringan  dan  faktor  non  teknis  yaitu ketidakakuratan  dalam  pencatatan  pemakaian KWH  dan  juga  perilaku  tidak  bertanggung jawab  oleh  pelanggan  berupa  penyalahgunaan tenaga  listrik,  tindakan  penyalahgunaan  ini memiliki berbagai macam bentuk[9].

## Jenis dan Golongan Pelanggaran
Berdasarkan  Peraturan  Direksi  PT  PLN (PERSERO)  No.088-Z.P/DIR/2016  tentang Penertiban Pemakaiaan Tenaga Listrik, terdapat empat golongan pelanggaran pemakaaian tenaga listrik[10], yaitu:
a.  Pelanggaran  Golongan  I  (PI).  Pelanggaran Golongan I adalah pelanggaran yang mempengaruhi batas daya tetapi tidak mempengaruhi pengukuran energi.
b.  Pelanggaran  Golongan  II  (PII)  Pelanggaran Golongan II adalah pelanggaran yang mempengaruhi  pengukuran  energi  tetapi  tidak mempengaruhi batas daya.
c.Pelanggaran Golongan III (PIII) Pelanggaran Golongan III adalah pelanggaran yang mempengaruhi  batas  daya  dan  mempengaruhi pengukuran energi.
d.Pelanggaran Golongan IV (PIV) Pelanggaran Golongan  IV  adalah  pelanggaran  yang dilakukan oleh bukan pelanggan yang menggunakan  tenaga  listrik  tanpa  alas  hak yang sah.
Berdasarkan  Peraturan  Direksi  PT  PLN (PERSERO)  No.088-Z.P/DIR/2016  tentang Penertiban  Pemakaiaan  Tenaga  Listrik,  energi listrik  yang  tidak  terjual  akibat  adanya pelanggaran  pada  alat  pengukur  dan  pembatas dihitung  dengan  perhitungan  biaya  beban  dan pemakaian  serta  biaya  lain-  lain  yang mencakup biaya materai, biaya PPN dan biaya materai[10], seperti berikut:
Biaya beban dan pemakaiaan
a. Pelanggaran Golongan I (P I)
b. Pelanggaran Golongan II (P II)
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
c. Pelanggaran Golongan III (P III)
d. Pelanggaran Golongan IV (P IV)
TS  1  =6×{2  ×  Daya  Tersambung}×  Biaya Beban  (1)
TS  2  =  9  ×  720  jam  ×  Daya  Tersambung  ×
0,85× harga per kWh sesuai TT  (2) TS 3 = TS 1 + TS 2 (3)
Untuk daya kedapatan sampai dengan 900 VA TS  4  =  {(9×  (2×  daya  kedapatan)  ×  Biaya Beban )}+ {(9 × 720 jam × (daya kedapatan) × 0,85 × tarifper kWh sesuai TTL  (4) Untuk daya kedapatan lebih besar dari 900 VA TS  4  =  {(9×  (2×  40  jam  nyala  ×  (daya kedapatan)× tarif per kWh sesuai TTL)} + {( 9 ×  720  jam  ×  (daya  kedapatan)  ×  0,85  ×  tariff per kWh sesuai TTL (5)
Biaya  PPJ  sesuai  dengan  besaran  yang  telah ditetapkan  oleh  Pemerintah  Daerah  setempat, berikut merupakan perhitungan PJJ: a.TS 1 = 1⁄6 × TS 1 × tarif PPJ
b.TS 2 =1⁄9 × TS 2 × tarif PPJ
c. TS 3 = ((1/6 × TS 1) + (1⁄9 × TS2)) × tarif PPJ d. TS 4 =1⁄9 × 1⁄2 × TS 4 × tarif PPJ Dimana: TS 1 = Tagihan Susulan 1 (Rp) TS 2 = Tagihan Susulan 2 (Rp) TS 3 = Tagihan Susulan 3 (Rp) TS  4  =  Tagihan  Susulan  4  (Rp)  Ketetapan bulan yang dihitun= 6 Ketetapan pengali daya kedapatan= 2 Ketetapan bulan yang dihitung= 9 Cosφ= 0,85 Daya Tersambung= Daya yang dipakai (kVA) Biaya  Beban=  Biaya  beban  sesuai  dengan Tarif  Dasar  Listrik  Tarif  PPJ=  Ketetapan Pemerintah Daerah (%) Ketetapan bulan =1/6 Ketetapan bulan= 1/9

## Golongan serta harga per kWh tarif dasar
Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PLN mengacu  pada  Peraturan  Menteri  (Permen) ESDM  No.  28  Tahun  2016.  Permen  ini  juga mengatur  tentang  Penyesuaian  Tarif  Tenaga Listrik  (Tarif  Adjustment).  Tarif  selalu mengalami  penyesuaian  hal  itu  disebabkan karena  biaya  penyedian  tenaga  listrik  seperti bahan  bakar,  beban  keuangan  dll  dipengaruhi oleh  perubahan  kurs,  ICP  dan  inflasi  yang menyebabkab BPP.

## 3. METODE PENELITIAN
Berikut  Fishbone  yang  mencakup  diagram diaram  proses  serta  hal  hal  yang  menjadi  akar masalah penyebab Susut Nonteknis.

## Gambar 1. Diagram Fishbone

## Objek Penelitian
Penelitian  ini  menganalisis  data  pelanggan yang  melakukan  penyalahgunaan  kemudian menguji  hasil  tangkapan  tersebut  (yaitu, diagram pengawatan, komponen, dan kondisi fisik).

## Rancangan Penelitian
Rancangan penelitian yang digunakan adalah dengan cara melakukan kegiatan P2TL sesuai dengan  SOP  di  wilayah  kerja  PLN  ULP Meulaboh.  Kemudian  setiap  tangkapan  dan temuan  akan  di  analisis  di  lab  PLN.  Setiap hasil temuan yang telah di analisa di lab PLN di identifikasi berdasarkan bentuk  modifikasi yang dilakukan kemudian dikelompokkan.

## Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yaitu menggunakan  Observasi  dan  Dokumentasi dilakukan di persil masing-masing Pelanggan PT.  PLN  (PERSERO)  ULP  Meulaboh  yang terindikasi  sebagai  TO  (Target  Operasi). Melalui  Petugas  CATER  (Pencatat  Meter), AMR (Automatic Meter Reading) merupakan sistem  juga  digunakan  untuk  memonitoring kualitas  daya,  kesalahan  dan  pelaporan pemadaman, manajemen beban, serta merupakan  metode  perlindungan  terhadap penyalahgunaan Tenaga, karena dapat melakukan  pengawasan,  pengaturan,  serta pengambilan  data  Pemakaian  Tenaga  Listrik
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
Pelanggan  secara  akurat  meskipun  dengan jarak  jauh[13].  Dokumentasi  yang  diambil yaitu berupa gambar  peralatan yang digunakan  untuk  P2TL,  BA  (Berita  Acara), TO  (Target  Operasi),  dan  dokumen  lainnya yang ada hubungannya dengan kajian teknis.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Sesuai  dengan  prosedur  pelaksanaan P2TL, Petugas Lapangan saat melaksanakan tugas  Pemeriksaan  P2TL  harus  disertai dengan  Data  Pelanggan  sebagai  TO  (Target Operasi).  Berdasarkan  data  Pelanggan  TO (Target  Operasi)  bulan  Januari-Maret  2024, penggolongan  tarif/daya  bertujuan  untuk mengetahui  perbedaan  perhitungan  TS (Tagihan Susulan)
Pelanggan, yang kemudian  dibagi  menjadi  beberapa  jenis sesuai dengan tabel 1.
Tabel 1 . Pelanggaran berdasarkan Jenis Tarif
Berdasarkan data Pelanggan TO (Target
Operasi) bulan
Januari-Maret 2024, penggolongan  Pelanggaran  dibagi  menjadi  4 jenis. Antara lain sebagai berikut: Pelanggaran
Golongan I terdapat 521 pelanggan, Pelanggaran Golongan II terdapat 20
pelanggan,  Pelanggaran  Golongan  III  terdapat 5 3 ,  dan  pelanggan  Pelanggaran  Golongan  IV terdapat  20  pelanggan.  Maka  dari  596 Pelanggan  yang  terindikasi  sebagai  Target Operasi  P2TL  pada  lampiran  8  tersebut, diambil  2  kasus  tiap  golongannya  untuk dibahas lebih rinci, yang terdiri dari
Pelanggaran
Golongan I, Pelanggaran Golongan  II,  Pelanggaran  Golongan  III,  dan Pelanggaran  Golongan  IV.  Namun  seluruh Data  Target  Operasi  akan  dihitung  dan dimasukkan  ke  dalam  tabel  Hasil  Perhitungan Seluruh  Data  Target  Operasi.  Adapun  Target Operasi  P2TL  yang  dibahas  lebih  rinci  adalah sebagai  berikut.  Setelah  Petugas  Lapangan P2TL melakukan  Pemeriksaan, dan Pelanggan Tenaga  Listrik  mendapatkan  Panggilan  I beserta  Berita  Acara  Hasil  Pemeriksaan, Petugas Administrasi P2TL melakukan
Perhitungan  Tagihan  Susulan  sesuai  dengan jenis Golongan Pelanggarannya.
Keseluruhan  Tagihan  susulan  dari  bulan Januari-Maret 2024
dari lampiran diakumulasikan dalam tabel 2 berikut.

## Tabel 2 . Tagihan Susulan bulan Januari-Maret 2024
Jadi,  dari  tabel  2  diatas  kita  dapat  melihat bahwa  total  dari  pelanggan  yang  melakukan pelanggaran  mencapai  Rp.  375,239,824. Merupakan jumlah uang yang sangat besar.
Dari  keseluruhan  data  temuan  yang  telah  di kelompokan  sesuai  dengan  lampiran  guna mempermudah dalam proses Analisis Modifikasi
pelanggan, berikut data
pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pelanggan ULP  Meulaboh  selama  bulan  Januari-Maret 2024.
Tabel 3 . Pelanggaran bulan Januari-Maret 2024
Penyalahgunaan yang dilakukan oleh pelanggan memiliki beberapa variasi modifikasi  dapat  di  lihat  pada  gambar  5. Berdasarkan  data  hasil  Penelitian  dengan mengavaluasi  pelanggan  yang  menjadi  TO yang mengacu pada bentuk pelanggaran yang mengakibatkan  susut  nonteknik.  Bahkan untuk  setiap  kategori  Pelanggaran  yaitu Golongan  I,  Golongan  II,  Golongan  III, Golongan IV. Berdasarkan data yang terkumpul, pelanggan yang melakukan penyalahgunaan  cenderung  menurun  tiap bulannya,meski  tidak  dengan  penurunan signifikan.
Disetiap  bulannya  Pelanggaran  yang  tertinggi adalah Golongan
III,
dimana penyalahhgunaan  golongan  ini  menyebabkan kerugian  pada  pihak  PLN  hingga  Rp. 291,166,223,00 dari total keseluruhan kerugian yang sebesar Rp. 375,239,824 dimana
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
mencapai  lebih  dari  setengah  dari  total kerugian yang diterima PLN selama tiga bulan tersebut.  Program  P2TL  selama  proses pengumpulan data telah menghasilkan Penurunan  Persentasi  Penyalahguaan  Listrik golongan  III  pada  bulan  berikutnya  menurun hingga  ke  53%  dari  awal  bulan  dimana mencapai  sempat  mencapai  80%.  Pelanggaran ini  cenderung  lebih  mudah  ditemukan  saat dilakukan  Pemeriksaan  karena  masyarakat memiliki  rendah  kesadaran  akan  bahaya kelistrikan,  tidak  mau  bertanggung  jawab  atas tenaga  listrik  yang  digunakan  dan  banyak diantranya  menggunakan  persil  tanah  garapan milik perusahaan tertentu sehingga dibutuhkan lebih perhatian dalam mengevaluasi Pelanggan yang menjadi TO untuk pemeriksaan.
Penyalahgunaan listrik oleh pelanggan dengan  berbagai  modifikasi  sudah  kerap dihimbau  dan  terus  di  tertibkan  oleh  Pihak PLN  PERSERO  dengan  bentuk  Program kerja P2TL Untuk menekan bentuk Penyalahguaan  ini  dibutuhkan  kesadaran bersama, karena ini merupakan tindakan yang negatif.  Penekanan  Susut  dapat  ditingkatkan dengan  adanya  usaha  Penindakan  oleh pemerintah  oleh  pihak  pemerintah  maupun oleh masyarakat.
Hasil  analisis  data  hasil  P2TL  yang  berupa bentuk  bentuk  modifikasi  pada  APP  akan  di tampilkan dalam bentuk diagram pengawatannnya sehingga lebih mudah untuk kita pahami bagaimana suatu bentuk modifikasi  tersebut  menyebabkan  susut nonteknis,  berikut  bentuk  modifikasi  yang  di lakukan  oleh  pelanggan  untuk  menghindari petugas P2TL ketika melakukan pengawasan. 1.Melepaskan  Fungsi  Kawat  Netral  Dari  kWh Meter
Penghantar  Netral  di  putus  di  atas  tiang secara  permanen  pada  S.1  Saklar  S.2  untuk menghubungkan dan memutus netral ke kWh meter.  Netral  instalasi  milik  pelanggan  di tanahkan  sendiri  oleh  pelanggan  sebagai pengganti  netral  PLN  agar  oleh  pelanggan sebagai  pengganti peralatan  listrik  bisa  hidup Bila  S.2  di  ON  kan  maka  kWh  meter  akan berputar/ jalan normal (koil kWh meter tidak menyambung).  Bila  S.2  di  OFF  kan  maka kWh  meter  akan  stop  tidak  berputar  karena koil  tegangan  meter  menyambung.  Dengan
S.1 di OFF kan maka tarjadi per bedaan arus masuk dan arus keluar pada APP.
2.Membalik  Fasa  Dengan  Netral  Dan Memasang  Pentanahan  Sendiri  Pada  Sisi Instalasi Pelanggan, Sebahagian Dibuat Legal Penghantar  phasa  instalasi  milik  pelanggan berubah fungsi menjadi netral dan ditanahkan  sendiri  oleh  pelanggan  melalui sebuah  saklar  S.1  Penghantar  phasa  instalasi milik  pelanggan  berubah  fungsi  menjadi netral  dan  ditanahkan  sendiri  oleh  pelanggan melalui sebuah saklar S.1. 3.Menyadap Sebelum APP Apabila  saklar  S  di  ON  kan  maka  kontaktor K  akan  masuk  sehingga  sebagian  instalasi  di dalam  rumah  pelanggan  dipasok  dari  jalur yang  disadap  tersebut  melalui  kontak kontaktor.  Pemakaian  energi  dari  jalur sadapan tersebut tidak terukur oleh APP 4.Melepas  Netral  ke  Sisi  Sumber  PLN  dan Memasang  Tahanan  Asut  di  Netral  Ke  Sisi Instalasi Pelanggan    Dan Memasang Pentanahan Sendiri di Instalasi Pelanggan. Netral ke sisi sumber PLN diputus dan ke sisi instalasi  pelanggan  dipasang  tahanan  asut yang  berfungsi  untuk  membagi  tegangan pada  kumparan  tegangan  meter.  Dengan mengatur  besarnya  tahanan  RV  maka tegangan yg diterima oleh kumparan tegangan meter  adalah  berbanding  terbalik  degan jatuh tegangan  pada  RV.  Akibatnya  daya  yg terukur oleh kWh mtr < daripada energi yang dipakai  pelanggan,  dengan  pengurangan berbanding  dgn  jatuh  tegangan  pada  tahanan RV.
5.Menggunakan  Dua  Sambungan  Pelayanan (Dua kWh Mtr), Satu SR Menukar Fasa Dan SR  Yang  Satu  Lagi  Tidak  Menukar  Fasa. Pada  SR  1  fasa  dan  netral  tidak  terbalik, sedangkan  pada  SR2  fasa  dan  netral  ditukar. Pada  SR1  dan  SR2  sebagian  pemakaian terukur  normal,  sedangkan  sebagian  lagi tidak  terukur,  yaitu  yg  melalui  stop  kontak. Pengawatan  ke  Stop  kontak  diatur  dengan cara;  netral  didapat  dari  SR  1  sedangkan fasanya didapat dari SR 2 yg kondisinya telah ditukar  fasa  dengan  netral,  sehingga  arus pemakaian  dari  ke  dua  stop  kontak  tsb  tidak melalui kWh mtr, akibatnya energi yg dipakai tidak  terukur.  Sambungan  pelayanan  yang seperti  ini  dapat  diindikasikan  sebagai berikut:
a. Adanya perbedaan arus masuk dan arus
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
Rahmat  dkk
keluar di SMP kedua SR tsb.
b. Jika  MCB  di-off-kan  tidak  semua peralatan listrik mati pada kedua SR.
c. Pada  terminal  no  4  dan  5  SR  2  ada tegangan,  sedangkan  pada  term  1  &  2 tidak bertegangan.
6.Pemakaian  Tenaga  Listrik  tanpa  alas  hak yang sah.
Menyambung  langsung  fasa  dari  kabel  SR milik  PLN  ke  instalasi  bangunan  tanpa  APP ataupun langsung menuju Beban tertentu dan menyambungkan dengan netral yang diperoleh dengan cara membumikan kabel. 7.Menshort  terminal  1  dan  2  di  kwh  meter piringan  dengan  cara  menambah  penghantar diantara  terminal  1  dan  2  yang  berakibat  pada kecilnya  arus  yang  terukur  pada  kwh  meter dikarena  sebagian  arus  lewat  penghantar  yang di short.

## 5. KESIMPULAN
Menganalisa  variasi  modifikasi  APP satu phase yang dilakukan oleh pelanggan dari hasil  temuan  P2TL  meningkatkan  efisiensi pekerjaan  tersebut  karena  telah  memperkecil peluang  pelanggan  untuk mengelabui  petugas. Tingkat  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh pelanggan  cenderung  turun  tiap  bulannya dengan  adanya  pelaksanaan  P2TL,  Pelanggan melakukan  pelanggaran  Golongan  III  hingga 300%  jika  di  bandingkan  dengan  golongan  II dan  IV  yang  mengakibatkan  kerugian  pada pihak PLN hingga RP. 291,166,223,00 dengan estimasi yang hilang mencapai 283,940 kWh.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Ariyanti, R. F. (2019). Identifikasi Penyebab Susut Energi Listrik PT PLN (PERSERO)Area Semarang Menggunakan Metode Failure Mode & Effect Analysis (Fmea). Industrial Engineering Online Journal, Vol. 8, No. 1, 2. [2] Asmono, D. (2014). Pengukuran Energi Listrik Tidak Langsung Menggunakan KWH Meter Dan Kvarh. TEDC Jurnal Ilmiah Berkala Volume 8 Nomor 3. [3] Bootzin, R R (1975), Behavior Modification and Therapy: An Introduction. Cambridge, Mass, Winthrop Pub. [4] Gunawan, D. (2018). Studi Komparasi KWH Meter Pascabayar Dengan KWH MeterPrabayar Tentang Akurasi Pengukuran Terhadap Tarif Listrik Yang Bervariasi. SETRUM (Sistem Kendali- Tenaga-Elektronika- Telekomunikasi- Komputer Volume 7 No.1.
[5] Listrik (P2TL) PT PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Tengah Dan Di Yogyakarta Di Kota Semarang. Journal Of Public Policy And Management Review, 2(1), 179-196. [6] Marsella, P. H., Putra, G. B., & Asmar. (2017). Rancang Bangun Sistem Perhitungan Susut (Losses) Penyulang Pangkal Pinang 1 PLN Area Bangka Berbasis Website. Prosiding Seminar Nasional Pelatihan Dan Pengabdian Pada Masyarakat . [7] Nindarwanti, K., Lituhayu, D., & Subowo, A. (2013). Implementasi Program Penertiban Pemakaian Tenaga. [8] Powers, R, B & Osborn, J, G (1976), Fundamental of Behavior, New York, West Publishing Company. [9] Purwanta, Edi.(2012).Modifikasi Perilaku.Yogyakarta:Pustaka Pelajar. [10]PT. PLN (PERSERO). (2016). Peraturan Direksi PT. PLN (Perser) Nomor 088- Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, Kantor Pusat PTPLN (PERSERO) Jakarta. [11] Rohmah, A. (2017). Manajemen Susut PT. PLN (PERSERO) Rayon Siak Dengan Menggunakan Metode Perhitungan Rumus Susut Jogja. Jom FTEKNIK. Vol.4, No.2. [12] Salahuddin. (2016). Perbandingan Energi Listrik KWH Prabayar Dengan Pascabayar. Jurnal Energi Elektrik Volume 5 Nomor 2. [13] Sony, A., Sulistyo, S., & Mustika, I. W. (2016). Rumusan Metode Deteksi Pencurian Listrik Memanfaatkan Perangkat WSN. Jurnal MIPA.