KAJIAN OPERASIONAL SISTEM POLDER UNTUK PENANGANAN BANJIR DAN ROB DI KAWASAN GENUK SEMARANG
Henny Pratiwi Adi 1,*) , S. Imam Wahyudi 1)
1) Program Studi Teknik Sipil Universitas Islam Sultan Agung Semarang Jln. Raya Kaligawe Km.4, Kota Semarang  50112
*) Email: henni@unissula.ac.id

## Abstract
The Kaligawe Genuk area is the main route for the North Coast (Pantura) of Java. The area is the gateway to the city of Semarang from the east direction. Since 2005, this  area  has  frequently  had  floods  caused  by  tides  (tidal  floods)  and  rainfall.  The Central  Government,  supported  by  the  Semarang  City  Government,  built  the  Kali Tenggang and Sringin Polder systems from 2016 to 2019. In terms of capacity, this system  is  not  yet  perfect  for  dealing  with  floods,  and  it  requires  efforts  so  that  the system can be operated optimally. This study activity aims to simulate rainfall flow rate, the pump capacity, and the retention pond. The simulation results will become the  basis  for  the  development  of  the  polder  system  operational  manual.  The implementation method collects secondary rainfall data, reviewing the condition of a catchment  area, retention  pond,  and pump station.    Focus group discussion  with stakeholders done in the Kaligawe Genuk area. The location of the activity is more focused  on  the  Kali  Sringin  area.  This  study  produces  tables  and  graphs  of  pump capacity  simulation,  retention  ponds,  and  an  operational  manual  for  the  Sringin Polder  system.  It  is  hoped  that  this  guideline  will  become  the  basis  for  the  polder system's sustainable operations.
Kata kunci : tidal flood, polder, guidelines, operations

## PENDAHULUAN
Kota  Semarang  memiliki  posisi  yang penting  sebagai  ibukota  Propinsi  Jawa Tengah, dan juga sebagai kota pemerintahan, perdagangan dan industri.  Kota  Semarang  dilalui  jalur lalu  lintas  pantai  utara  (Pantura)  yang sangat  penting  dalam  perekonomian secara  nasional.  Kawasan  Genuk merupakan  wilayah  yang  berada  pada salah  satu  jalur  utama  (nasional) pantura  dan  sekaligus  pintu  gerbang Kota  Semarang  dari  arah  timur (Wahyudi S.I. , 2007).
Sejak  tahun  2002,  lalu  lintas jalur ini sering lumpuh karena mengalami  banjir/genangan  dan  rob. Kerugian akibat dari adanya banjir/genangan  dan  rob  semakin serius dan meningkat
serta mengakibatkan  kemacetan,  kerusakan jalan, lingkungan dan gangguan aktivitas  ekonomi  berskala  nasional. (Sahid  et  al.,  2018)  and   (Wahyudi,  S.
I. et al. 2012).
Pemerintah pusat didukung oleh  pemerintah  Kota  Semarang, membangun sistem Polder Kali Tenggang  dan  Sringin  pada  tahun
Tahun  2016  sampai  2019.  Secara kapasitas,  sistem  polder  ini  belum sempurna, namun tetap harus diupayakan  agar  dapat  dioperasikan secara  optimal.  Diperlukan  partisipasi masyarakat dalam menjaga dan mengoperasionalkan  sistem  polder. (Adi  et  al.,  2018).    Masalah  utama yang dihadapi masyarakat yang tinggal di  sekitar  kawasan  Polder  Sringin adalah  belum  tersusun  inventarisasi komponen stasiun pompa, data jaringan  dan  kolam  retensi  air  serta belum tersusun tahapan kegiatan pelaksanaan operasional stasiun pompa,  jaringan  saluran  dan  kolam retensi  (Boogaard,  F.  et  al.,  2017).
Untuk memecahkan permasalahan kawasan  Polder  Sringin,  terhadap ancaman  banjir  dan  rob  memerlukan pedoman yang disepakati bersama oleh pemerintah  dan  masyarakat  yang tinggal  di  sekitar  kawasan  tersebut, terhadap  komponen  stasiun  pompa, jaringan  saluran  drainase  dan  kolam retensi air. (Liao et al., 2016). Kegiatan ini  bertujuan  untuk  membuat  simulasi kapasitas  pompa  dan  kolam  retensi yang kemudian menjadi dasar penyusunan manual operasional sistem
Polder.

## METODE PENELITIAN
Pemecahan  permasalahan  area  pasang laut  sistem  Tenggang  dan    Sringin dilakukan  dengan  beberapa  metode pelaksanaan  yang  dilakukan  secara bersama-sama, yaitu: menyusun inventarisasi  tiap  komponen  dalam sistem  polder  yang  meliputi  stasiun pompa,  jaringan  saluran  drainase  dan kolam tampungan air, membuat
perumusan  pedoman  operasional  dan pemeliharaan  untuk  komponen  stasiun pompa,  jaringan  saluran  drainase  dan kolam tampungan air, sosialisasi terhadap  pedoman  operasional  dan pemeliharaan  yang  sudah  disusun, sehingga  pelaksana  dan  masyarakat dapat  memahami  dalam  implementasi di lapangan. (Adi H.P. et al., 2018)
Metode  pelaksanaan  kegiatan ini yaitu mengumpulkan data sekunder curah hujan, meninjau kondisi catchment  area ,  kolam  retensi  dan rumah pompa, serta melakukan diskusi dengan stake holder diantaranya masyarakat  di  area  Kaligawe  Genuk, Semarang.  Catchment  area  dihitung dengan  menggunkan  digitasi  GIS. Curah  hujan  diambil  dari  Data  curah hujan  dari  Stasiun  Pucang  Gading  , Karangroto,  Sumur  jurang,  Candi Dukuh dan Simongan selama 16 tahun terakhir  (2002-2018).  Analisis  curah hujan menggunakan Nakayatsu, kemudian simulasi menggunkan metode ukeseimbangan inflow, outflow
dan tampungan.
Metode  penelitian  ini  juga menyampaikan gambaran sistem drainase di kawasan Kaligawe, Kecamatan Genuk, Kecamatan Pedurungan dan Kecapatan Gayamsari. Jaringan drainase di Kawasan
Kaligawe  dialirkan  ke  Kali  Tenggang yang  memiliki catchment  area sekitar 2400  Ha  dan  Kali  Sringin  yang memiliki catchment  area sekitar  1500 Ha.  Secara  garis  besar  Kali  Sringin menerima  dari  dua  aliran  yaitu  aliran Kali  Sringin  Baru  (berasal  dari  lokasi Banjardowo,  Jalan  Wolter  Monginsidi sebelah  timur  dan  area  pasar  Genuk),
serta  Kali  Sringin  Lama  (berasal  dari aliran  lokasi  Jalan  Wolter  Monginsidi sebelah  barat,  Kecamatan  Genuk  dan sepanjang Jalan Gebang Anom sebelah barat).  Berdasarkan  elevasi  jalan  dan
lingkungan  yang  elevasinya  di  bawah muka  air  laut.  (Marfai  et  al.,  2007).
Lokasi  kawasan  dan  letak  pompa  hilir
Sringin ada dalam Gambar 1.
Gambar 1. Kawasan Kaligawe dan Lokasi Pompa Hilir
Dalam  hal  pengendalian  banjir  Kota
Semarang, fungsi pompa adalah melindungi  suatu  kawasan/wilayah akibat banjir. Kawasan yang dimaksud disini  adalah  Kaligawe  yang  setiap musim  hujan  terkena  dampak  banjir. Sesuai  dengan  yang  ditetapkan  dalam perencanaan maka
untuk penanggulangan  hal  tersebut,  perlu dibangun beberapa stasiun pompa baru serta  memanfaatkan  pompa    lama, antara  lain  :  Stasiun  pompa  sringin berada  di  hilir  kali  Sringin  dengan jumlah  pompa  5  x  2  m 3 /dt  berfungsi untuk mengurangi debit kali Sringin di saat  banjir  ke  laut;  Stasiun  Pompa Sringin-Babon dengan jumlah pompa 2 x  0,25  m 3 /dt  (baru)  berfungsi  untuk mengurangi  debit  kali  sringin,  dengan memompa  air  kali  sringin  ke  kali Babon;  Stasiun  pompa  Banjardowo terletak  di  Pasar  Banjardowo  dengan
jumlah  pompa  1  x  0,6  m 3 /dt  (baru), yang berfungsi untuk mengurangi debit Kali Sringin dengan memompa air dari Polder Banjardowo ke Kali Babon.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan data primer dan sekunder, dapat disusun simulasi kapasitas tampungan  dan  operasional  pompa sistem  Polder  Sringin.  Kemudian berdasar atas simulasi tersebut disusun pola  operasional  sistem  polder  dan beberapa infrastruktur yang mendukung. Berikut akan disampaikan terlebih dahulu hasil simulasi kapasitas kolam  retensi  dan  pompa,  kemudian pola  operasional  sistem  drainase  Kali Sringin.
Simulasi  Kapasitas  Pompa  dan tampungan air di  Sistem Sringin
Lokasi Pompa Hilir
Jl. Kaligawe
Catchment  area Sringin  secara  garis besar  dibagi  menjadi  dua  yaitu  area hulu  yang  air  hujan  yang  dibuang  ke Sungai  Babon  melalui  pompa  di Banjardowo  dan  Karangroto,  serta yang  dibuang  di  hilir  Kali  Sringin. Berdasarkan atas pengamatan lapangan
dan  data  peta  digital  didapat  luas catchment  area  804,74  Ha.  Luas catchment  area  ini  meliputi  area  di kawasan  Terminal  Terboyo,  Kampus Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA),  dan  sebagian  sisi  hilir dari Sungai Sringin, sesuai Gambar 2.
Gambar 2. Catchment Area Sistem Pompa Sringin Hilir
Untuk lahan tampungan diestimasi luas long  storage :  5%  dari  luas  area ditambah kapasitas long storage
Sringin: 43,69 Ha, kedalaman rata-rata eksisting  2  m,  volume  kolam  yang dapat  disediakan  873.801,20  m 3 .  Data
teknis  pompa  di  sistem  Kali  Sringin yaitu  10  m 3 /detik.  Elevasi  di  kolam pompa dijaga pada elevasi – 0,5 m dan elevasi  jalan  sekitar  elevasi  1.00  serta elevasi parapet sekitar 1.5 m. Untuk itu air  dijaga  pada  saat  hujan  tidak menggenangi jalan.
Berdasarkan  atas  data  curah  hujan  di area  Sringin,  kapasitas  pompa  yang tersedia, serta beberapa kolam tampungan  air  yang  berupa  kolam retensi  dan long  storage dari  sungai dan  saluran  yang  ada.  (Rudiarto  et  al.,
2018)  hasil simulasi dituangkan dalam Tabel 1 berikut. Tabel 1. Simulasi Kolam Retensi Sringin Hilir Periode Routing Waktu Routing (menit) Qbanjir (m3/detik) Qbanjir (m3/mnt) Qpompa (m3/mnt) Outflow (m3/mnt) Vol akhir m3 Storage m3 EMA m Kondisi Lingk Qbanjir (m3/detik) 0 0
0
546125,8 -0,25 1 2 3 4 5 60 120 180 240 300 11,07 33,39 53,84 49,87 33,75 664 3003 3170 2992 2025 360 480 600 600 600 304 1523 2570
2392 1425 18247 91403 154219
143535 85513 564372,8 655776,2 809995,0 953529,6 1039042,6 -0,21 0,00 0,35 0,68 0,88 Aman Aman Aman Awas Awas 6 8 10 10 10 6 7 8 9 10 360 420 480 540 600 23,30 18,17 11,33 7,87 5,25 1398 970 680 472 315 480 360 360 360 360 918 610 320 112 -45
55097 36628
19204 6744 -2693 1094139,8 1130767,5 1149971,6 1156715,3 1154022,2 1,00 1,09 1,13 1,15 1,14 Awas Awas Awas Awas Awas 8 6 6 6 6 11 12 13 14 15 660 720 780 840 900 3,59 2,28 1,45 0,92 0,59 215 137 87 55 35 480 600 600 600 600
-265 -463 -513 -545 -565 -15875 -27777
-30769 -32673 -33844 1138149,5 1110372,5 1079603,2 1046930,4 1013046,9 1,11 1,04 0,97 0,90 0,82 Awas Awas Awas Awas Awas 8 10 10 10 10 16 17 18 19 20 960 1020 1080 1140 1200 0,37 0,24 0,15 0,10 0,06 221 14 9 6 4
480 360 360 360 360 -458 -346 -351 -354 -356 -27454 -20744 -21055
-21255 -21380 985593,2 964849,6 943794,3 922540,8 901161,2 0,76 0,71 0,66 0,61 0,56 Awas Awas Awas Awas Awas 8 8 6 6 6 21 22 23 24 25 1260 1320 1380 1440 1500 0,04 0,02 0,02 0,01 0,01 2 1 1 1 0 480 600 600 600 600 -478 -599 -599 -599
-600 -28660 -35911 -35943
-35964 -35977 872501,5 836590,6 800647,4 764683,5 728706,4 0,50 0,41 0,33 0,25 0,17 Aman Aman Aman Aman Aman 8 10 10 10 10 26 27 28 29 30 1560 1620 1680 1740 1800
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 480 360 360 360 360
-480 -360 -360 -360 -360 -28785 -21591
-21594 -21596 -21598 699921,0 678330,3 656736,2 635140,0 613542,4 0,10 0,05 0,00 -0,05 -0,10 Aman Aman Aman Aman Aman 8 6 6 6 6 31 32 33 34 35 36 1860 1920 1980 2040 2100 2160
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 480 600 600 600 600 120
-480 -600 -600 -600 -600 -120 -28798 -55999
-55999
--36000 36000 -7200 584743,9 548744,8 512745,5 476745,9 440746,1 433546,3 -0,16 -0,24 -0,35 -0,41 -0,49 -0,51 Aman Aman Aman Aman Aman Aman
8 10 10 10 10 2 Debit banjir dianalisis dengan
menggunakan metode Nakayatsu dengan perbandingan kondisi di
Semarang  (Damayanti  et  al.,  2017).
Kemudian  debit  dikonversi  dalam volume dengan pengali waktu.
Resultan air dimasukkan dalam
tampungan  ( storage ),  elevasi  dalam tampungan dievaluasi terhadap kondisi
lingkungan  dan  elevasi  kawasan  yang dilayani. Untuk menurunkan elevasi air diperlukan  kapasitas  pompa  untuk membuat air ke laut.
Untuk  memperjelas  hasil  simulasi, berikut disampaikan grafik yang mengambarkan  dalam  fungsi  waktu dari  debit  air  hujan,  kapasitas  pompa dan elevasi air yang dihasilkan. Elevasi
air  ini  digunakan  sebagai  indikasi genangan  yang  ditimbulkan.  Berikut
grafik hasil simulasi di Gambar 3.
Gambar 3. Simulasi Kolam Retensi Sringin Hilir
Berdasarkan  Gambar  3,  elevasi  air masih  mencapai  elevasi  muka  air (EMA)  +1,00,  sehingga  kapasitas pompa  dan  kolam  retensi  perlu ditingkatkan untuk kala ulang banjir 25 tahun.  (Sherly  et  al.,  2016).  Untuk Kala  ulang  tahunan  dan  lima  tahunan, elevasi  maksimum  dapat  dikendalikan di elevasi +0,50 m.
Pedoman Pengoperasian Stasiun Pompa Pengoperasian  stasiun  pompa  terdiri dari kegiatan sehari-hari yang diperlukan untuk memfungsikan stasiun  pompa,  meliputi  :    memeriksa secara  otomatis on  /  off  switch generator  dan  pompa  ( switch on/off secara manual); pencatatan jam operasional,  mengatur  elevasi  air  di musim penghujan, mengatur elevasi air
di  musim  kemarau,  pengecekan  tangki bahan  bakar  dan  pengisian  bahan bakar,  menjaga  keamanan  wilayah stasiun  pompa  dari  genangan.  (Andrea G.  et al., 2016).
Pada  prinsipnya,  pompa  dan generator akan dihidupkan dan dimatikan  secara  otomatis,  sesuai dengan  rencana  kontrol  elevasi  yang disepakati.  Pompa  yang  digunakan pada Sistem  Sringin  (Bendung Sringin 5 x 2 m 3 /dt, pompa Sringin-Babon 2 x 0,25  m 3 /dt,  pompa  Banjardowo  0,5 m 3 /dt).  Pencatatan  jam  operasional harus  dilakukan  untuk  mengetahui aktivitas  pada  pompa.  Kontrol  elevasi untuk  pengaktifan  pompa  on/  off pompa  sringin  sesuai  dengan  tingkat elevasi  air  pada  kolam  retensi.  Elevasi air  di  kolam  retensi  exsisting  saat  ini dijaga  pada  elevasi 0.25.  Kontrol
elevasi  dalam  menghidupkan  atau mematikan  (on/off)  pompa  dibagi  dua sesuai  dengan  musim,  yaitu  pada
musim  kemarau  dan  musim  hujan, dapat dilihat pada tabel 2 berikut:
Tabel 2. Kontrol Elevasi Air bendung Sringin Operasi Stasiun Pompa Elevasi Level mulai operasi (musim kemarau) rencana +0,50 eksisting +0,50 Level berhenti operasi (musim kemarau) rencana ±0,00 eksisting +0,25 Level mulai operasi (musim hujan) rencana +0,50 eksisting +0,50 Level berhenti operasi (musim hujan) rencana ±0,00 eksisting +0,25
Sebagai  keterangan tambahan, rencana adalah  operasi  pompa  pada  saat kondisi sistem pompa sudah terpasang. Eksisting  adalah  operasi  pompa  yang mereferensi kondisi pada masa konstruksi.  Beberapa  elevasi  penting dijelaskan  dalam  Gambar  4.  Elevasi didasarkan dengan Semarang Peil baru dengan  asumsi  +0.00  adalah  kondisi tinggi  air  surut.  Dasar  saluran  atau kolam  tampungan  ada  di  -  1,50  m, elevasi  air  dijaga  pada  elevasi  +0,50, supaya lahan di kawasan tidak tergenang,  kemudian  elevasi  tanggul dibuat  +1,75  m.  Untuk  memudahkan pengoperasian  pompa  perlu  dibuat tabel  yang  mudah  dipahami  oleh operator di lapangan, juga disosialisasikan  kepada  perwakilan masyarakat serta pemangku kepentingan,  sehingga  dapat  saling mengingatkan    (Buchori  et  al.,  2018).
Tabel 3 menunjukkan kontrol operasional pompa Kali Sringin.
Untuk
dapat memonitor operasional  pompa  per  hari  perlu dibuat tabel operasional pompa harian. Tabel operasional pompa harian sangat bermanfaat  untuk  memantau  kondisi riil pompa di lapangan saat beroperasi. Dimana  di  dalam  tabel  tersebut berisikan  jam  mulai  operasi,  jam berhenti  operasi  dan  jumlah  volume yang  dipompa  selama  operasional, sesuai  pengelolaan  dalam storage management. (De  Paola  &  Marini, 2011).  Dengan  jumlah  pompa  5  yang masing-masing
berkapasitas 2 m 3 /detik,  kemudian  dibuat  Tabel  4 untuk operasional saat hujan maksimum.    Berdasarkan  Tabel  4 dapat dijelaskan jam operasional pompa  selama  24  jam.  Pompa  perlu istirahat  1  jam  setelah  kerja  selama  8 jam.  Pedoman  operasional  ini  dapat dilanjutkan selama genangan dan hujan masih  berlanjut,  dan  dihentikan  saat hujan reda dan elevasi air di -0,50 m.
Gambar 4. Kontrol Elevasi saat Hujan
Tabel 3. Operasional Pompa Berdasar Elevasi Air di Hulu Bendung
ELEVASI (m 3 ) KONDISI EKSISTING MUSIM HUJAN MUSIM KEMARAU +0,50 ON ON +0,25 OPERASI
POMPA OFF
ON OPERASI POMPA OFF 0,00 GENANGAN MINIMAL -0,25 GENANGAN MINIMAL -0,50 OPERASI POMPA OFF -0,75
GENANGAN MINIMAL
-1,00 -1,25 SEDIMENTASI -1,50

## Tabel 4. Simulasi Kerja Pompa Sringin Hilir
Pompa I II III
IV V Debit Pompa m 3 /detik Jam 1 6 2 8 3
10
4
10
5
10
6
10
7
8
8
6
9
6
10
6
11
6
12
8
13
10
14
10
15
10
16
10
17 8 18 6 19
6
20
6
21
6
22
8
23
10
24
10 Keterangan: :  Pompa hidup :  Pompa mati

## SIMPULAN
Kondisi  banjir  rob  di  Kawasan
Kaligawe menimbulkan gangguan transportasi, aktivitas ekonomi, lingkungan Industri, Lingkungan Permukiman dan Lingkungan
pendidikan  serta  fasilitas  kesehatan, sehingga  perlu  secepatnya  ditangani. Sistem  Polder  kali  Sringin  yang dibangun  akan  dapat  berfungsi  bila dilakukan  berdasar  pedoman  yang valid dan mudah diterapkan. Penelitian ini  menghasilkan  simulasi  kapasitas pompa  berdasarkan  luas catchment area ,  luas  kolam  retensi  dan  kondisi elevasi  air  di  tampungan  dan  saluran.
Kegiatan  ini  menghasilkan  pedoman operasional  sistem  pompa  di  area
Sringin yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh operator dan dipahami  oleh  pemangku  kepentingan, serta masyarakat secara luas.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  ini  ditujuan kepada  semua  pihak  yang  membantu penelitian  ini.  Diantaranya  adalah DRPM  KemenRistek  BRIN  Tahun
2020 melalui skema Penelitian Terapan dengan Nomor Kontrak 174.c/B.1/SA-LPPM/III/2000 dan
Penelitian  internal  dengan  pendanaan dari LPPM UNISSULA Tahun 2020.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi,  H.P.,  &  Wahyudi,  S.I.,  2018, Tidal  Flood  Handling  through
Community Participation
in
Drainage  Management  System  ( A  case  study  of  the  first  water board in Indonesia ). International Journal of Integrated
Engineering,  Special  Issue  2018: Civil & Environmental Engineering , 10 , 19–23. Andrea G. Capodag/io, Paolo
Ghilardi,  &  Joanna  Boguniewicz- Zab/ocka,  2016,  New    paradigms in  urban  water  management    for conservation  and  sustainability. Water  Practice  and  Technology ,
11 (1),
176–186. https://doi.org/10.2166/wpt.2016. 022 Boogaard, F., Heikoop, R., Boer, E., &
Palsma,  M.,  2017,  Effective International Knowledge
Exchange  to  Rehabilitate  Rivers in  Urban  Delta's  with  RDM approach.  In MATEC  Web  of Conferences (p.13-19).
Buchori, I., Pramitasari, A., Sugiri, A., Maryono,  M.,  Basuki,  Y.,  & Sejati,  A.W.,  2018,  Adaptation  to coastal  flooding  and  inundation: Mitigations  and  migration  pattern in  Semarang  City,  Indonesia.
Ocean  and  Coastal  Management ,
Vol. 163 . https://doi.org/10.1016/j.ocecoam an. Damayanti, L.D., Syafarini, H., Darsono,  S.,  2017,  Perencanaan Sistem Drainase Wilayah Tawang Sari  dan  Tawang  Mas  Semarang
Barat. Karya  Teknik  Sipil , 6 (2),
194–203. De  Paola,  F.,  &  Marini,  G.,  2011, Experimental Research on Floodplain  Storage  Inundation: Preliminary  Results. Energy  and Environment  Research , 1 (1),  53– 60. https://doi.org/10.5539/eer.v1n1p
53 Liao,  K.H.,  Le,  T.A.,  &  Nguyen,  K. Van, 2016, Urban design principles  for  flood  resilience: Learning  from  the  ecological wisdom  of  living  with  floods  in the  Vietnamese  Mekong  Delta. Landscape  and  Urban  Planning ,
155-163 .
https://doi.org/10.1016/j.landurbp lan.2016.01.014
Marfai,  M.A.,  &  King,  L.,  2007,
Monitoring  land  subsidence  in Semarang, Indonesia. Environmental  Geology , 53 (3),
651–659. https://doi.org/10.1007/s00254-
007-0680-3
Rudiarto,  I.,  Handayani,  W.,  & Setyono,  J.S.,  2018,  A  regional perspective  on  urbanization  and climate-related  disasters  in  the northern  coastal  region  of  central Java,  Indonesia. Land    MPDI ,
7 (1).
https://doi.org/10.3390/land70100 34
Sahid,  I.,  Putra,  W.,  Hermawan,  F.,
Utomo,  J.,  Hatmoko,  D.,  2020, Penilaian  kerusakan  dan  kerugian infrastruktur publik akibat dampak  bencana  banjir  di  kota semarang. J.  Wahana  T.  Sipil, Polines . Vol 25, no 2. 86-97 Sherly,  M.A.,  Karmakar,  S.,  Chan,  T.,
& Rau, C.,  2016, Design  Rainfall Framework  Using  Multivariate Parametric-Nonparametric
Approach. Journal  of  Hydrologic Engineering , 21 (1). https://doi.org/10.1061/(ASCE)H
E.1943-5584.0001256
Wahyudi, S.I., Ni’am, M.F., & Le Bras Gilbert,  2012,  Problems,  Causes and  Handling  Analysis  of  Tidal Flood, Erosion and Sedimentation in Northern Coast of Central Java: Review  and  Recommendation. International  Journal  of  Civil  &
Environmental
Engineering , 12 (4), 65–69.
Wahyudi  S.I., 2007,  Tingkat  Pengaruh
Elevasi  Pasang  Laut  Terhadap Banjir  dan  Rob  di  Kawasan Kaligawe Semarang. Riptek , 1 (1),
27–34.