Abstract  —  The  onion  drying  technology  in  controlled drying houses is one of the drying methods that can be utilized by farmers.  Ideal  air  humidity  range  in  hybrid  drying  rooms  for  red onions,  41%  -52%.  Then in this final project will be discussed the system  of  controlling  air  humidity  in  the  hybrid  drying  room. Control  system  that  uses  a  P  controller,  using  the  arduino  mega 2560, to capture air humidity using a DHT 22 sensor, to make fast and  slow rotation of exhaust fan used pwm dimmers which serves to  increase  and  decrease  the  valtage  so  that  we  can  carry  out  the functions  of  the  system.  The  results  of  this  study  indicate  that  the air  humidity  control  system  in  the  hybrid  drying  room  can  be maintained in its ideal conditions.
Keywords  —  Arduino  Mega  2560;  Controlling  Air  Humidity; Controller P;  DHT22;  hybrid drying room.
Abstrak  —  Teknologi  pengeringan  bawang  merah dalam rumah pengering terkontrol salah satu metode pengeringan yang dapat di manfaatkan petani. kelembaban udara ideal pada ruang pengering hibrida bawang merah berkisar 41%- 52%.  pada  tugas  akhir  ini  akan  di  bahas  sistem  pengendalian kelembaban  udara  pada  ruang  pengering  hibrida.  Sistem pengendalian pengontrol P menggunakan microcontroller arduino mega  2560.  Untuk  mendeteksi  kelembaban  udara  digunakan sensor  DHT22.  Sedangkan,  untuk  membuat  cepat  dan  pelannya putaran exhaust  fan digunakan dimmer  pwm yang  berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan tegangan sehingga kita dapat menjalankan  fungsi  dari  sistem.  Penelitian  ini  menunjukkan sistem  pengendalian  kelembaban  udara  dalam  ruang  pengering hibrida terjaga pada kondisi idealnya.
Kata  kunci  —  Arduino  Mega  2560;  DHT  22;  Pengendalian Kelembaban  Udara;  Pengontrol  P;  Ruang Pengering Hibrida.

## I. P ENDAHULUAN
Seiring  dengan  perkembangan  teknologi  yang  begitu  pesat dalam  berbagai  bidang  disiplin  ilmu  termasuk  dalam  bidang sistem  kendali,  aplikasinya  telah  merambat  sampai  pada teknologi pertanian yang berujung pada meningkatkan kualitas daya jual dari hasil pertanian tersebut.
Bawang  merah  merupakan  salah  satu  komoditi  pertanian yang  sangat  dibutuhkan  dalam  keseharian.  Penanganan produksi  bawang  merah  juga  dipengaruhi  oleh  penanganan pascapanen  yang  baik  untuk  menekan  kehilangan  susut  hasil serta  meningkatkan  kualitasnya[1].  Salah  satu  titik  kritis penanganan  pascapanen  adalah  proses  pengeringan  bawang
merah  dimana  pada  umumnya  petani  menjemur  bawang  hasil panennya  dikebun,  digantung  disisi  rumah,  ataupun ditebar di aspal  untuk  mendapatkan  cahaya  panas  sinar  matahari sehingga  di  butuhkan  waktu  pengeringan  yang  cukup  lama yaitu  berkisar  14-21  hari.  Bila  musim  hujan  maka  proses pengeringan  akan  terganggu  dan  bisa  menyebabkan  bawang merah  menjadi  busuk  dan  bertunas  hal  ini  akan  sangat merugikan  para  petani  bawang  merah  sehingga  penghasil mereka akan sangat merosot.
Teknologi  pengeringan  bawang  merah  dalam  rumah pengering terkontrol adalah salah satu metode pengeringan dan penyimpanan  yang  dapat  di  manfaatkan  oleh  para  petani bawang  merah.  Sistem  pengeringan  hibrida  ini  dirancang sedemikian  rupa  sehingga  berbentuk  rumah  pengering  yang minimalis dilengkapi dengan exhaust fan . Bila cuaca cerah dan matahari bersinar maka dengan menggunakan dinding berlapis sterofoam dan  alumunium  voil  dan  atap  akrilik  akan  terjadi efek  rumah  kaca  dimana  gelombang  panjang  dari  sinar matahari  diubah  menjadi  gelombang  pendek  setelah  melewati akrilik  sehingga  dapat  meningkatkan  suhu  di  dalam  rumah pengering hibrida. Exhaust fan berfungsi untuk sirkulasi udara dalam  bangunan  sehingga  tidak  terjadi  akumulasi  udara lembab.
Pada  penelitian  tugas  akhir  diimplementasikan  teknik pengendalian  pada  bidang  ilmu  pertanian  untuk  penelitian pengendalian kelembaban ruang pengering hibrida pada proses pengeringan bawang merah pascapanen. Pada penelitian ini di harapkan  alat  ini  dapat  mengontrol  dan  memonitor kelembaban  udara  di  dalam  ruang  pengering  hibrida  untuk bawang merah pada masa pascapanen agar proses pengeringan dapat  berjalan  dan  mendapatkan  hasil  pengeringan  yang  baik sesuai  dengan  kelembaban  udara  yang  ideal  dimana  rentang kelembaban  udara  yang  ideal  pada  ruang  pengering hibrida untuk bawang merah yaitu berkisar 41% - 52%.[2]
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  membantu para  petani  bawang  merah  pada  pascapanen  agar  proses pengeringan bawang merah menjadi cepat kering dalam waktu yang  singkat  dan  efisien.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka fokus  penelitian  ini  berjudul  “Pengendalian  Kelembaban Ruang  Pengering  Hibrida  Pada  Proses  Pengeringan  Bawang Merah”.
A. Arduino mega 2560
Arduino  mega  2560  adalah  papan  mikrokontroler  Atmega 2560  berdasarkan  (datasheet)  memiliki  54  digital  pin  input atau  output  (dimana  15  pin  dapat  digunakan  sebagai  output

## Pengendalian Kelembaban Ruang Pengering Hibrida Pada Proses Pengeringan Bawang Merah
Jurgen Reynald Sangian, Vecky Canisius Poekoel, Jane Litouw, Reynold Frankie Robot Teknik Elektro, Universitas Sam Ratulangi Manado, Jl. Kampus Bahu-Unsrat Manado, 95115 jurgenreynaldsangian@gmail.com, vecky.poekoel@unsrat.ac.id, ein_jil@yahoo.com, reynold.robot@unsrat.ac.id
PWM atau Pulse Width Modulation), 16 analog input,4 UART (Universal  Asynchronous  Receiver/Transmitter),  osilator kristal  16  MHz,  koneksi  USB,  jack  listrik,  header  ICSP  (In- Circuit  Serial  Programing),  dan  tombol  reset.  Semuanya diperlukan untuk mendukung mikrokontroler, hanya menghubungkannya  ke  komputer  dengan  kabel  USB  atau power dengan adaptor AC (Alternating Current) – DC (Direct Current) atau baterai[3]. Bentuk fisik arduino mega 2560 dapat dilihat pada Gambar 1.
B. LCD (Liquid Chrystal Display) 20x4 Karakter
Display  elektronik  adalah  salah  satu  komponen  elektronika yang  berfungsi  sebagai  tampilan  suatu  data,  baik  karakter, huruf  ataupun  grafik. LCD  ( Liquid  Cristal  Display )  adalah salah  satu  jenis  display  elektronik  yang dibuat  dengan teknologi CMOS logic yang bekerja dengan tidak menghasilkan  cahaya  tetapi  memantulkan  cahaya  yang  ada  di sekelilingnya  terhadap  front-lit  atau  mentransmisikan  cahaya dari  back-lit[4].  Bentuk  fisik  LCD  (Liquid  Chrystal  Display) 20x4 Karakter  dapat dilihat pada Gambar 2.

## C. Sensor DHT 22
Sensor  DHT22  adalah  sensor  gabungan  dari  sensor  suhu ( temperature )  dan  kelembaban  ( humidity )  yang output nya berupa  sinyal  digital  yang  sudah  di  kalibrasi.  Mengadopsi modul  teknologi  akuisisi  digital  suhu  dan  kelembaban, teknolgi  sensor  untuk  memastikan  produk  dengan  keandalan yang tinggi dan stabilitas jangka panjang yang sangat baik[5]. Bentuk fisik Sensor DHT 22  dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 1. Arduino mega 2560
Gambar 2. LCD (Liquid Chrystal Display) 20x4 Karakter
Gambar 3. Sensor DHT 22
Gambar 4. AC Light Dimmer Controller Module

## D. AC Light Dimmer Controller Module
Dimmer adalah  rangkaian  elektronik  yang  memodifikasi bentuk  sinyal  AC  murni  menjadi  sinyal  terpotong-potong sehingga  daya  keluaran  bisa  diatur.  Pemotongan  sinyal  ac  ini berguna  sebagai  peredup  lampu,  memperlambat  motor, mengatur  pemanasan  dan  lainnya[6].  Bentuk  fisik AC  Light Dimmer Controller Module dapat dilihat pada Gambar 4. E. Exhaust Fan Sekai 8 Inch Exhaust  fan berfungsi  untuk  menghisap  udara  di  dalam ruang untuk dibuang ke luar, dan pada saat bersamaan menarik udara  segar  di  luar  ke  dalam  ruangan.  Selain  itu  exhaust  fan juga  bisa  mengatur  volume  udara  yang  akan  disirkulasikan pada  ruang[7].  Bentuk  fisik Exhaust  Fan  Sekai  8  Inch dapat dilihat pada Gambar 5.
F. Miniature Circuit Breaker (MCB) Miniature  Circuit  Breaker (MCB)  adalah  jenis  peralatan proteksi  berfungsi  sebagai  memproteksi  arus  lebih  untuk melindungi  peralatan  listrik  dari  arus  lebih  yang  disebabkan terjadinya beban lebih dan arus lebih karena adanya hubungan pendek[8].  Bentuk  fisik Miniature  Circuit  Breaker  (MCB) dapat dilihat pada Gambar 6.
G. Modul Buck Step Down Converter
Modul Buck step  down  converter adalah  suatu  rangkaian elektronik  yang  berfungsi  sebagai  penurun  tegangan  yang dapat  di  atur  (0.8-30V)[9].  Bentuk  fisik Modul  Buck  Step Down Converter dapat dilihat pada Gambar 7.
Gambar 5. Exhaust Fan Sekai 8 Inch
Gambar 6. Miniature Circuit Breaker
Gambar 7. Modul Buck Step Down Converter

## II. M ETODE P ENELITIAN

## A. Perancangan Sistem
Dalam membuat desain komponen rumah pengering hibrida untuk  kelembaban  udara  ini  menggunakan  aplikasi  gambar  3 dimensi/3D  sebagai  aplikasi  pembantu.  Aplikasi  ini  dipilih sebab  aplikasi  ini  memang  dibuat  khusus  untuk  para pengembang arduino, aplikasi ini juga memiliki fitur-fitur yang menarik  dan  menyediakan  berbagai  macam  jenis  board. Setelah  dirancang  maka  perangkat  keras  seperti  sensor, aktuator,  plan,  dan  LCD  akan di sambungkan dengan arduino mega  2560.  Berikut  uraian  serta  penjelasan  untuk  masing- masing perancangan serta penyambungan perangkat keras :
1) Perancangan dan penyambungan sensor DHT 22
Pada  perancangan  dan  penyambungan  sensor  DHT  22  ini terdapat  6  sensor  DHT  22  pada  ruangan  pengering  yang  di hubungkan  ke  arduino  mega  2560  pada  pin  A0,  A1,  A2,  A3, A4  dan  A5  sedangkan  sensor  DHT  22  sendiri  yang  di hubungkan ke arduino mega 2560 memiliki 3 kaki yaitu kaki 1 VCC, kaki 2 Data sensor, kaki 3 GND. Peletakkan 6 sensor
DHT ini di letakkan dengan jarak ketinggian 15 cm dari para- para di dalam ruang pengering hibrida.

## 2) Perancangan dan Penyambungan Ac Light Dimmer PWM
Pada  perancangan  dan  penyambungan  Ac  Light  dimmer PWM  ini  terdapat  2  Ac  Light  dimmer  PWM  pada  rumah pengering  hibrida  yang  di  hubungkan  ke  arduino  mega  2560 pada  pin  8  dan  9  sebagai  input  PWM,  pin  2  sebagai  pin  Z-C serta pin VCC dan GND.
3) Perancangan dan Penyambungan LCD 20x4 I2C
LCD 20x4 I2C digunakan sebagai penampil hasil baca dari sensor  dengan  memiliki  20  karakter  x  4  baris  dan  memiliki dimensi  =  98  x  60  x  13.6  mm.  LCD  20x4  ini  memiliki  4  pin yang kemudian LCD ini di hubungkan ke arduino mega 2560.
Dari  perancangan  dan  penyambungan  masing-masing bagian  yang  ada  pada  alat  sistem  kontrol  kelembaban  udara pada  rumah  pengering  hibrida  yang  sudah  di  jelaskan kemudian dibuat perancangan dan penyambungan keseluruhan alat  sistem  kontrol  kelembaban  udara  pada  rumah  pengering hibrida yang dapat dilihat pada Gambar 6.

## B. Perancangen Perangkat Lunak
Diagram  alir  (flowchart)  sistem  pengendalian  kelembaban udara  pada  rumah  pengering  hibrida  Untuk  mempermudah perancangan  perangkat  lunak  pengontrolan  pada  kelembaban udara,  maka  dari  itu  dibuat  diagram  alir  (flowchart)  untuk menjabarkan  alur  kerja  sistem  pengendalian  kelembaban udara.  Berikut  ini  adalah  diagram  alir  untuk  sistem pengendalian kelembaban udara[10].
Berdasarkan  Gambar  7  dapat  dijelaskan  bahwa  alur  sistem pengendalian  kelembaban  udara  di  dalam  ruang  pengering hibrida diawali dengan data masukan berupa nilai yang terbaca pada  sensor  suhu  DHT22.  Jika  nilai  sensor  terbaca  lebih  dari 45%  maka  exhaust  fan  akan  mati  dan  lampu  pijar  akan menyala untuk menurunakan kelembaban udara di dalam ruang pengering  hibrida.  Dan  jika  nilai  sensor  kelembaban  udara yang  terbaca  di  dalam  ruang  pengering  hibrida  kurang  dari 45%  maka  lampu  pijar  mati  dan  exhaust  fan  akan  menyala untuk  menaikkan  kelembaban  udara  sampai  pada  titik  set pointnya  dan  jika  kelembaban  udara  45%  maka  exhaust  fan dan lampu pijar off.

## III. H ASIL DAN P EMBAHASAN

## A. Hasil desain
Hasil  dari  desain  rumah  pengering  hibrida  ini  telah  dibuat sedemikian  rupa  sehingga  didalam  rumah  pengering  hibrida dapat  meningkatkan  suhu  berkali  lipat  daripada  suhu  di kondisi  luar  juga  di  dalam  ruang  pengering  hibrida  terdapat exhaust  fan  yang  di  gunakan  untuk  mengakumulasi  sirkulasi udara  lembab  pada  ruang  pengering  hibrida.  Gambar  8  dan  9 merupakan  hasil  dari  desain  rumah  pengering  hibrida  yang telah dibuat.
B. Hasil pengujian
1) Data  Hasil  Pengujian  Kelembaban  Udara  Rumah Pengering  Hibrida  Menggunakan  KP  =  10  pada pukul  22.00  –  23.00  WITA  dapat  dilihat  pada Gambar 10
2) Data  Hasil  Pengujian  Kelembaban  Udara  Rumah Pengering  Hibrida  Menggunakan  KP  =  10  pada pukul  12.00  –  13.00  WITA  dapat  dilihat  pada Gambar 11
3) Data  Hasil  Pengujian  Kelembaban  Udara  Rumah Pengering  Hibrida  Menggunakan  KP  =  10  pada pukul  17.00  –  18.00  WITA  dapat  dilihat  pada Gambar 12
4) Data  Hasil  Pengujian  Kelembaban  Udara  Rumah Pengering  Hibrida  Menggunakan  KP  =  30  pada pukul  22.00  –  23.00  WITA  dapat  dilihat  pada Gambar 13
5) Data  Hasil  Pengujian  Kelembaban  Udara  Rumah Pengering  Hibrida  Menggunakan  KP  =  30  pada pukul  12.00  –  13.00  WITA  dapat  dilihat  pada Gambar 14
6) Data  Hasil  Pengujian  Kelembaban  Udara  Rumah Pengering  Hibrida  Menggunakan  KP  =  30  pada pukul  17.00  –  18.00  WITA  dapat  dilihat  pada Gambar 15
7) Data  Hasil  Pengujian  Kelembaban  Udara  Rumah Pengering  Hibrida  Menggunakan  KP  =  50  pada pukul  22.00  –  23.00  WITA  dapat  dilihat  pada Gambar 16
8) Data  Hasil  Pengujian  Kelembaban  Udara  Rumah Pengering  Hibrida  Menggunakan  KP  =  50  pada pukul  12.00  –  13.00  WITA  dapat  dilihat  pada Gambar 17
9) Data  Hasil  Pengujian  Kelembaban  Udara  Rumah Pengering  Hibrida  Menggunakan  KP  =  50  pada pukul  17.00  –  18.00  WITA  dapat  dilihat  pada Gambar 18
Gambar 8. Tampak Samping pada pagi hari
Gambar 9. Tampak Samping pada malam hari
Gambar 10. Grafik Perbandingan Antara Kelembaban Udara Di Dalam Dan di Luar Ruang Pengering Hibrida Pada Pukul 22.00-23.00 WITA
Gambar 11. Grafik Perbandingan Antara Kelembaban Udara Di Dalam Dan di Luar Ruang Pengering Hibrida Pada Pukul 12.00-13.00 WITA
Gambar 12. Grafik Perbandingan Antara Kelembaban Udara Di Dalam Dan di Luar Ruang Pengering Hibrida Pada Pukul 17.00-18.00 WITA
Gambar 13. Grafik Perbandingan Antara Kelembaban Udara Di Dalam Dan di Luar Ruang Pengering Hibrida Pada Pukul 22.00-23.00 WITA
Gambar 14. Grafik Perbandingan Antara Kelembaban Udara Di Dalam Dan di Luar Ruang Pengering Hibrida Pada Pukul 12.00-13.00 WITA
Gambar 15. Grafik Perbandingan Antara Kelembaban Udara Di Dalam Dan di Luar Ruang Pengering Hibrida Pada Pukul 17.00-18.00 WITA
Gambar 16. Grafik Perbandingan Antara Kelembaban Udara Di Dalam Dan di Luar Ruang Pengering Hibrida Pada Pukul 22.00-23.00 WITA
Gambar 17. Grafik Perbandingan Antara Kelembaban Udara Di Dalam Dan di Luar Ruang Pengering Hibrida Pada Pukul 12.00-13.00 WITA
Gambar 18. Grafik Perbandingan Antara Kelembaban Udara Di Dalam Dan di Luar  Ruang Pengering Hibrida Pada Pukul 17.00-18.00 WITA
10) Pengujian  Kecepatan  Exhaust  Fan  Pada  Rumah Pengering  Hibrida  Dengan  Menggunakan  KP  =  10, KP = 30, dan KP = 50
Kecepatan  exhaust  fan  dapat  di  atur  melalui  keluaran  dari dimmer pwm sesuai dengan nilai Dimming, nilai KP dan nilai Error,  dimana  nilai  Dimming  dari  sebuah  dimmer  pwm  akan bekerja  jika  nilai  Dimming  <  5  maka  exhaust  fan  akan  mati dan  jika  nilai  Dimming  =  90  maka  exhaust  fan  akan  menyala dengan  kecepatan  maksimumnya,  dari  nilai  Dimming, kecepatan exhaust fan di ukur menggunakan Tachometer. Dan pada penelitian ini telah di tentukan nilai Set Point yaitu 45%. Set  Point  ini  di  ambil  agar  dapat  menekan  penurunan kelembaban udara yang extreme pada saat siang hari sehingga kelembaban  udara di dalam ruang pengering hibrida ini dapat terjaga pada posisi idealnya yaitu 41%-52%.
11) Pengujian  Sensor  DHT  22  Untuk  Melakukan Pengujian Sistem Selama 24 Jam
Untuk  melakukan  pengujian  sistem  dalam  waktu  24  jam secara  continue  maka  dilakukan  pengujian  sensor  terlebih dahulu  untuk  mengetahui  apakah  sensor  ini  teruji  dalam menentukan  pembacaan  nilai  kelembaban  udara  di  dalam ruang  pengering  hibrida.  Berikut  merupakan  hasil  dari pengujian  sensor  DHT  22  pada  subuh  hari  dapat  dilihat  pada tabel  I,  pada  pagi  hari  dapat  dilihat  pada  tabel  II,  pada  siang hari  dapat  dilihat  pada  tabel  III,  pada  sore  hari  dapat  dilihat pada tabel IV, pada malam hari dapat dilihat pada tabel V.
TABEL II PENGAJUAN SENSOR PADA PUKUL 09.00-10.00 WITA
TABEL III PENGAJUAN SENSOR PADA PUKUL 13.00-14.00 WITA

## TABEL IV
PENGAJUAN SENSOR PADA PUKUL 17.00-18.00 WITA

## 12) Analisa  Hasil  Pengujian  Performansi  Kelembaban Udara
Berdasarkan hasil pengujian data performansi kelembaban udara pada ruang pengering hibrida ini maka telah di dapati beberapa  masalah  pokok,  yang  kemudian  di  lakukan beberapa  analisa  untuk  masalah  tersebut.  Berikut  hasil masalah pokok yang telah di analisa :
a) Dampak  pengontrol  P  dalam  percobaan  ini  yaitu dengan  menggunakan  pengontrol  P  maka  sistem dapat menghemat daya pemakaian listrik, dikarenakan pengendalian P sebagai pengontrol untuk menentukan  naik  atau  turunnya  tegangan  pada AC Light  Dimmer  PWM  Module .  sistem  ini  dapat mengatur cepat sedang atau pelannya putaran exhaust fan sesuai  dengan Set  Point atau  kebutuhan  yang  di inginkan.
b) Kondisi cuaca dapat memengaruhi kelembaban udara di dalam ruang pengering hibrida.
c) Untuk  mencapai  kelembaban  udara  yang  ideal  pada malam hari membutuhkan waktu berkisaran 1-2 jam.
d) Pada malam hari hampir di setiap percobaan nilai Kp tidak  berpengaruh  terhadap  sistem  pengendalian,  hal ini  di  sebabkan  karena  pada  malam  hari  kelembaban udara di dalam ruang pengering yang tinggi membuat exhaust  fan tidak  bekerja,  maka  untuk  menurunkan kelembaban  udara  di  dalam  ruang  pengering  hibrida ini  digunakan  lampu  sebagai  pemanas  juga  sebagai media untuk menurunkan kelembaban udara di dalam ruang pengering hibrida.
e) Kelembaban  udara  di  dalam  ruang  pengering  hibrida ini  memiliki  kelembaban  udara  yang  lebih  rendah  di bandingkan  dengan  kelembaban  udara  di  luar  ruang pengering hibrida pada malam hari, dan dari beberapa hasil percobaan, kelembaban udara di dalam ruang

## TABEL V PENGAJUAN SENSOR PADA PUKUL 23.00-00.00 WITA
pengering  hibrida  ini  dapat  mencapai  kelembaban udara idealnya meskipun pada siang atau malam hari atau pada saat kondisi hujan.

## IV. K ESIMPULAN DAN S ARAN
A. Kesimpulan Berdasarkan
penelitian dan pembahasan dalam pengendalian kelembaban ruang pengering hibrida pada proses pengeringan  bawang  merah  ini,  maka  dapat  disimpulkan beberapa hal terkait dengan hasil penelitian yaitu pengendalian kelembaban udara pada malam hari tidak begitu membutuhkan banyak kerja dari exhaust fan , tetapi untuk siang hari exhaust fan berperan  besar  untuk  meningkatkan  kelembaban  udara  di dalam  ruang  pengering  hibrida.  Dalam  percobaan  nilai  Kp  = 10,  Kp  =  30,  dan  Kp  =  50,  maka  nilai  Kp  yang  ideal  adalah nilai  Kp  =  30  karena  nilai  respon  Kp  yang  besar  dapat menekan  nilai  kenaikkan  suhu  yang  tinggi  pada  siang  hari sehingga  kelembaban  udara  di  dalam ruang pengering hibrida tetap  terjaga  pada  kondisi  idealnya.  Waktu  yang  di  perlukan untuk mencapai kelembaban udara yang ideal dari 99,99% ke 52,00%    berkisaran  1-2  jam.  Dalam  proses  pengujian  1  hari penuh  sistem  ini  dapat  bekerja  dengan  baik  dan  dapat mempertahan kelembaban idealnya yaitu diantara 41%-52%.

## B. Saran
Untuk  pengembangan  lebih  lanjut  kedepannya  disarankan untuk  lebih  baik  menambah exhaust  fan di  dalam  ruang pengering  hibrida  agar  bila  terjadi  kondisi  cuaca  panas  yang extreme  kelembaban  udara  di  dalam  ruang  pengering  hibrida akan  menjadi  sangat  kecil  sehingga  dengan  menambahkan exhaust  fan  akan  dengan  cepat  menaikkan  kelembaban  udara di dalam ruang pengering hibrida. Pada sistem
pengendaliannya  dapat  menggunakan  logika  fuzzy  agar keluarannya menjadi lebih stabil.

## V. K UTIPAN
[1] D. A. Nawangsari, I. I. Setyarini, and P. A. Nugroho, “Pemanfaatan Bawang  Merah ( Allium cepa L .) sebagai Agen Ko- Kemoterapi,” pp. 1–36, 2008.
[2] Kementrian. Pertanian. – R. I. Badan Litbang Pertanian, “Teknologi penanganan pascapanen bawang merah di indonesia,” no. 12, 2016.
[3] C. Arduino, Arduino Mega 2560 . .
[4] Winstar, “20x4 character LCD Display.”
[5] A.  H.  Saptadi,  “Perbandingan  Akurasi  Pengukuran  Suhu  dan Kelembaban  Antara  Sensor  DHT11  dan  DHT22,” J.  INFOTEL  - Inform. Telekomun. Elektron. , vol. 6, no. 2, p. 49, 2016.
[6] P.  M.-O.  dan  Instrument,  “AC  Light  Dimmer  Controller  Module,” 2018.
[7]
Lamudi, “Exhaust Fan.”
[8] U.  Indonesia,  I.  Hambali,  F.  Teknik,  P.  Studi,  and  T.  Elektro, “ANALISIS  PENGARUH  HARMONISA  TERHADAP  UNJUK KERJA MINIATURE CIRCUIT BREAKER ( MCB ) 2A DAN 4A SKRIPSI  Diajukan  sebagai  salah  satu  syarat  untuk  memperoleh gelar Sarjana Teknik,” 2010.
[9] Y.  Yunan,  “Modul  Buck  Step  Down  Converter  “Rancang  Bangun Robot  Bawah  Air",”  in Skripsi  Program  S1  Teknik  Elektro
Universitas Sam Ratulangi. Manado , 2018.
[10] O.  Industri,  “SISTEM  KENDALI  (  CONTROL  SYSTEM  ) Komponen-komponen Diagram Blok,” pp. 1–15.
Penulis  bernama  lengkap  Jurgen  Reynald Sangian, anak pertama dari tiga bersaudara. Lahir di  surabaya  pada  tanggal  3  Juni  1995.  Penulis menempuh  Pendidikan  di  SDN  002  Bontang Utara  (2001-2007).  Selanjutnya,  melanjutkan  ke
SMPN 1 Bontang (2007-2010) dan
menyelesaikan  sekolah  tingkat  atas  di  SMA
YPVDP Bontang (2010-  2013).
Tahun  2013,  penulis  melanjutkan  studi  di  Fakultas  Teknik,  Jurusan Teknik  Elektro,  Universitas  Sam  Ratulangi,  Manado.  Dua  tahun  kemudian, yaitu tahun 2015, penulis memilih konsentrasi minat Teknik Kendali. Setelah menyelesaikan Kerja Praktik di PT. Kaltim Methanol Industri selama 2 bulan. Selanjutnya  melaksanakan  Kuliah  Kerja  Terpadu  angkatan  114  di  Desa Kanonang  Tiga  kecamatan  Kawangkoan,  Kabupaten  Minahasa.  Penulis memutuskan  untuk  menulis  Tugas  Akhir  mengenai  Pengendalian Kelembaban  Ruang  Pengering  Hibrida  Pada  Proses  Pengeringan  Bawang Merah.
Selama  kuliah,  penulis  pernah  aktif  dalam  organisasi  himpunan mahasiswa  elektro  periode  2014-2015.  Penulis  juga  pernah  menjadi  asisten Praktikum  Dasar  Teknik  Kendali,  Praktikum  Rangkaian  Listrik,  Dan Praktikum  Sensor  Aktuator.  Penulis  juga  pernah  mengikuti  perlombaan Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional di Aceh (2015) dan Makassar,Sulawesi Selatan (2017) cabang olahraga Bulutangkis.