Abstrak—Pembangunan  pemukiman  terbilang  cukup  tinggi pada  daerah  Surabaya,  khususnya  Surabaya  Timur.  Sutorejo salah  satunya  juga  menjadi  salah  satu  sasaran  pembangunan perumahan  dengan  luas  ±84,08  ha.  Sutorejo  yang  terletak  di dekat  pantai  memiliki  kontur  yang  cukup  rendah  dan  datar. Apabila  memasuki  musim  penghujan  dan  terjadi  intensitas hujan  tinggi  maka  dapat  menyebabkan  banjir  pada  sistem drainasenya. Hal ini dikarenakan saluran eksistingnya banyak yang  berubah  dan  tidak  direncanakan  dengan  pembangunan saat  ini,  sehingga  limpasan  air  yang  terjadi  mengakibatkan munculnya genangan banjir. Hal ini perlu diatasi dengan cara membuat  fasilitas  drainase  penunjang  seperti  pembuatan kolam tampung, pompa, dan pintu, atau bias juga penambahan dan perubahan dimensi saluran. Metode yang akan digunakan untuk  mengatasi  genangan  banjir  pada  perumahan  Sutorejo yaitu  dengan  menggunakan  analisis  hidrologi  dan  hidrolika menggunakan program bantu Storm Water Management Model. Lalu  dicek  pada  program  bantu  SWMM  apakah  saluran mengalami  banjir  atau  tidak.  Setelah  dilakukan  analisis dilanjutkan  ke  perencanaan  ulang  saluran  dan  penambahan fasilitas  drainase  yang  dibutuhkan  untuk  menunjang  agar saluran yang ada tidak mengalami banjir. Hasil dari penelitian ini  adalah  didapatkannya  limpasan  air  hujan  yang  dapat mengalir dari hulu sampai hilir tanpa menyebabkan munculnya genangan banjir. Kemudian didapatkan debit limpasan dari air hujan maksimum sebesar 12,01 m 3 /dtk ketika satu jam setelah hujan  dimulai.  Kolam  Tampung  yang  berada  di  hilir  dengan luas  1600  m 2 dengan  kedalaman  3  m.  Pompa  sebanyak  2  unit dengan model 650HW-7 dan flow 3600 m 3 /h atau 1 m 3 /dtk. Pintu air  1  yang  terletak  pada  bagian  hilir  setelah  kolam  tampung dekat outfall 1 dengan lebar 0,8 m, tinggi 1 m, tebal 0,01 m, dan diameter stang 5 cm. Pintu air 2 yang terletak sebelum kolam tampung dengan lebar 0,8 m, tinggi 0,65 m, tebal 0,01 m, dan diameter stang 5 cm.
Kata  kunci — Drainase,  Genangan  Banjir,  Kolam  Tampung, Perumahan  Sutorejo,  Pintu  Air,  Pompa,  Storm  Water Management Model

## I. PENDAHULUAN
OTA  Surabaya  merupakan  ibu  kota  Propinsi  Jawa Timur  yang  termasuk  kedalam  kota  metropolis  dan berperan penting di Indonesia. Sehingga hal ini menyebabkan banyaknya  pembangunan  pemukiman  atau  perumahan  baru serta  fasilitas  penunjang  penduduk  lainnya  di  Surabaya menjadi cukup tinggi. Surabaya Timur merupakan salah satu daerah  di  Surabaya  yang  menjadi  sasaran  dari developer perumahan.  Sutorejo  yang  termasuk  ke  dalam  wilayah Surabaya  Timur  dengan  luas  ±84,08  ha  juga  tidak  luput menjadi salah satu sasaran dibangunnya perumahan elite dari para developer .  Akan  tetapi  banyaknya  pembangunan  yang terjadi  di  Surabaya  terkadang  belum  mempertimbangkan dengan  sistem  drainase  yang  ada.  Hal  ini  menyebabkan makin meningkatnya lahan yang kedap air, sehingga air tidak
dapat  meresap  ke  dalam  tanah  atau  mengalir  ke  saluran eksisting yang melalui saluran drainase.
Surabaya Timur khususnya daerah Sutorejo yang terletak di dekat pantai memiliki kontur yang cukup rendah dan datar, dan apabila terjadi intensitas hujan tinggi dapat menyebabkan terjadinya genangan banjir. Terjadinya genangan banjir bisa disebabkan karena saluran yang ada tidak direncanakan untuk mengatasi  intensitas  hujan  yang  tinggi,  atau  bisa  juga disebabkan  oleh  datarnya  kontur  sehingga  air  tidak  dapat mengalir karena gravitasi, dan bisa juga dikarenakan dengan adanya pengaruh pasang surut air laut. Dari hasil pengamatan di  lapangan  didapatkan  adanya  genangan  dibeberapa  titik disekitar  daerah  perumahan  Sutorejo,  dan  dari  hasil

## Perencanaan Ulang Saluran Drainase pada Perumahan Sutorejo, Surabaya Timur
Jagad Dhita Kustyaningrum, Umboro Lasminto, dan Novi Andriany Teguh Departemen Teknik Sipil, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
email: andrianynovi@gmail.com
K
Tabel 1.
Data Hujan Maksimum Perumahan Sutorejo No Tahun R 24 (mm) No Tahun R 24 (mm) 1 2002 153,26 14 2001 85,03 2 2016 142,25 15 2013 80 3 1997 123,04 16 2012 77,91 4 2014 120,29 17 2011 75,16 5 2017 117,85 18 2000 73,24 6 2006 107,38 19 2007 66,96 7 1999 100,18 20 1994 66,09 8 1998 98,09 21 1993 62,38 9 2009 91,63 22 2003 58,96 10 2005 88,25 23 2015 58,94 11 1995 87,64 24 2004 58 12 1996 87,64 25 2010 47,45 13 2008 85,05 Tabel 2. Rekapitulasi Cs dan Ck Analisis Distribusi No. Jenis Distribusi Syarat Hasil Analisis Frekuensi Keterangan 1 Normal Cs 0 Cs 0,79 NOT OK Ck 3 Ck 3,49 NOT OK 2 Gumbel Cs 1,14 Cs 0,79 OK Ck 5,40 Ck 3,49 OK 3 Log Normal Cs 0,20 Cs 0,15 NOT OK Ck 3,07 Ck 2,88 NOT OK 4 Log Pearson III Cs Fleksibel Cs 0,15 OK Ck   Fleksibel Ck 2,88
OK
Tabel 3. Rekapitulasi Uji Kecocokan Distribusi Uji Kecocokan Chi-Kuadrat Smirnov Kolmogorof Xh 2 < Xh 2 cr Ket Dmax < Do Ket Gumbel 14,12 > 7,82 NOT OK 0,12 < 0,27 OK Log- Pearson III 7,4 < 7,82 OK 0,06 < 0,27 OK
wawancara kepada  penduduk sekitar didapatkan bahwa ada beberapa  rumah  yang  meninggikan  lahannya  sehingga  air yang dari hulu tidak bisa mengalir kearah hilir.
Secara  umum  masalah  banjir  di  Surabaya  khususnya Surabaya Timur memang masih belum dapat teratasi dengan baik,  hal  ini  menyebabkan  limpasan  air  yang  terjadi mengakibatkan  munculnya  genangan  banjir  seperti  yang terjadi  pada  perumahan  Sutorejo.  Munculnya  genangan banjir  dapat  diatasi  dengan  membuat  fasilitas  drainase penunjang  seperti  membuat  kolam  tampung  atau boezem , membuat  tandon  ditiap  rumah,  penambahan  dan  perubahan dimensi saluran, dan bisa juga dengan menggunakan pompa dan pintu air.

## II. METODOLOGI

## A. Diagram Alir Penelitian
Berikut  Gambar  1  merupakan  diagram  alir  dalam pengerjaan penelitian ini:

## III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## A. Analisis Curah Hujan
1) Analisis Curah Hujan Maksimum
Analisis  curah  hujan  dilakukan  untuk  mengetahui  besar tinggi hujan periode ulang perumahan Sutorejo. Dari polygon Thiessen  diketahui  perumahan  Sutorejo  hanya  dipengaruhi stasiun  hujan  Larangan  dan  Keputih  saja.  Data  hujan  yang didapatkan yaitu 25 tahun dapat dilihat pada Tabel 1.
2) Analisis Distribusi Frekuensi dan Uji Kecocokan
Dilakukan  analisis  distribusi  frekuensi  periode  ulang  10 tahun  dengan  menggunakan  metode  Normal,  Log-Normal, Gumbel, dan Log-Pearson Type III. Rekapitulasi nilai Cs dan Ck untuk masing-masing metode dapat dilihat pada Tabel 2.
Kemudian dilakukan uji kecocokan untuk menentukan kecocokan  dari  distribusi  frekuensi  untuk  menentukan kesesuaian  data  yang  akan  digunakan  dengan  cara pengujian  Chi-Kuadrat  dan  Smirnov-Kolmogorov  pada metode Gumbel dan Log-Pearson III. Rekapitulasi untuk uji kecocokan dapat dilihat pada Tabel 3.
3) Perhitungan R 24 dan Tinggi Hujan 1-24 Jam
Periode ulang dapat diartikan sebagai waktu yang diduga dimana hujan atau debit dengan besaran tertentu yang akan disamakan  atau  dilampaui  dalam  jangka  waktu  yang  telah ditentukan  [1].  Perhitungan  curah  hujan  periode  ulang menggunakan distribusi Log-Pearson type III.
log 𝑅 = log𝑅̅  + 𝐾. 𝑆𝑑 log 𝑅 = 1,929 + 1,296.0,129 log 𝑅 = 2,095 𝑚𝑚
𝑅 24 = anti log 𝑋 𝑅 24 = 124,451 𝑚𝑚
Durasi  hujan  maksimum  yang  terjadi  di  Surabaya umumnya  sebesar  4  jam  [2].  Tinggi hujan  setiap  jam  dapat dilihat pada Tabel 4.
Mulai Survei Lapangan Identifikasi Masalah Pengumpulan Data Studi Literatur A Jaringan Saluran Eksisting
Data Hujan - Peta Topografi - Layout Perumahan
Tata
Guna Lahan
Perencanaan Junction
Node, Outfall Node , dan
Conduit Pada SWMM
Analisis Curah Hujan Rata-rata Perhitungan Curah Hujan Periode
Ulang
Perhitungan Tinggi Hujan 1 – 24 Jam Perencanaan Rain Gage pada SWMM Perencanaan Subcatchment Pada SWMM Perencanaan Ulang Dimensi Saluran Perencanaan Fasilitas Drainase Selesai Yes No Flow Routing H air   H saluran No Flow Routing H air   H saluran No Yes Flow Routing H air   H saluran Yes A
Gambar 1. Diagram Alir Pengerjaan.
Tabel 4. Tinggi Hujan Setiap Jam t (jam) Rt (mm) R't (mm) 1 58,02 58,02 2 36,55 15,08 3 27,90 10,58 4 23,03 8,42

## B. Storm Water Management Model
Dalam  penelitian  ini  digunakan  program  bantu  SWMM atau Storm Water Management Model (Gambar 2). SWMM adalah  model  simulasi  dinamis  hubungan  antara  hujan  dan limpasan untuk mensimulasikan kejadian tunggal atau yang berkelanjutan  dalan  waktu  lama,  baik  berupa  volume limpasan  maupun  kualitas  air  terutama  pada  daerah perkotaan.  SWMM  dipilih  karena  memiliki  beberapa keunggulan dibandingkan program lain. Hal ini dikarenakan kondisi  yang  terjadi  di  lapangan  dapat  dimodelkan  dengan memasukkan parameter yang tercatat pada kondisi lapangan. 1) Rain Gage Rain Gage atau alat pengukur hujan yang dalam program SWMM  dapat  berisikan  data  presipitasi  yang  akan  diolah untuk subcatchment [3] . Dalam perencanaan ini format hujan didefinisikan dengan volume dengan satuan mm, dimana data hujan  yang  akan  dimasukkan  menggunakan  berdasarkan tinggi hujan pada jam ke-t (R’t) pada Tabel 4.
2) Junction dan Outfall Node Junction  Node merupakan  salah  satu  dari  fungsi tools untuk  menyambungkan  antar  saluran  serta  dapat  berfungsi sebagai  penerima  aliran subcatchment atau  outlet.  Tinggi jagaan  untuk  saluran  terbuka  ditentukan  berdasarkan  jenis permukaan  saluran  dan  debit  yang  mengalir  pada  saluran tersebut [4]. Untuk perumahan Sutorejo mempunyai junction node sebanyak 366 buah.
Outfall  Node adalah  tools  yang  berfungsi  untuk menyambungkan node saluran  yang  secara sistem, node ini merupakan  titik  akhir  dari  drainase  sebelum  aliran  menuju pembuangan  akhir.  Untuk  perumahan  Sutorejo  mempunyai outfall node sebanyak 2 buah.
3) Conduit
Conduit merupakan salah satu tools yang berfungsi untuk menghubungkan junction satu ke junction yang lainnya dan membentuk saluran yang membawa limpasan air hujan yang diterima  dari subcatchment .  Dengan  parameter  geometri saluran  sesuai  data  eksisting  dan  menggunakan  koefisien manning  0,02  sesuai  dengan  tipe  salurannya  [5].  Untuk perumahan Sutorejo mempunyai conduit sebanyak 366 buah. 4) Subcatchment
Subcatchment adalah  daerah  tangkapan  air  yang  dalam perencanaannya  disesuaikan  dengan  kondisi  lapangan  dan diusahakan  tanpa  mengubah  secara  keseluruhan.  Hal  yang
diperhatikan dalam penentuan daerah pematusan adalah tata guna  lahan,  karakteristik  tanah,  topografi  lahan.  Untuk perumahan Sutorejo mempunyai subcatchment sebanyak 366 buah.  Parameter  yang  diperlukan  untuk subcatchment yaitu [6]:
• Width atau lebar dari subcatchment
Didapatkan  dari  peta  tata  guna  lahan  total  area  untuk subcatchment A-1 adalah 18010 m 2 .
𝑊 = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑙𝑖𝑟𝑎𝑛 𝑊 = 18010 𝑚 2
26,20 𝑚
𝑊 = 687,378 𝑚
• %Slope atau kemiringan subcatchment
Didapatkan dari peta topografi ∆H untuk subcatchment A- 1 adalah 2 m.
%𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒 =
∆𝐻 × 100%
𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑙𝑖𝑟𝑎𝑛 %𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒 = 2 𝑚 26,20 𝑚 × 100%
%𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒 = 7,634%
• %Impervious atau persentase lahan yang kedap air Dengan  menggunakan  kriteria percent  impervious  area untuk tiap land use [6] didapatkan total % Imperv area 0,929 ha.
%𝐼𝑚𝑝𝑒𝑟𝑣 = ∑(%𝐼𝑚𝑝𝑒𝑟𝑣 𝑎𝑟𝑒𝑎 × 𝑙𝑎𝑛𝑑 𝑢𝑠𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑎) 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑢𝑏𝑐𝑎𝑡𝑐ℎ𝑚𝑒𝑛𝑡 %𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒 = 0,929 ℎ𝑎 1,801 ℎ𝑎 × 100%
%𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒 = 52,600%
• N-Impervious atau  kekasaran  dari permukaan  lahan  yang kedap air
Dengan menggunakan N manning pada overflow land [6] maka didapatkan total N manning 0,044 ha.
𝑁 − 𝐼𝑚𝑝𝑒𝑟𝑣 = ∑(𝑁 × 𝐴)
𝐴 × %𝐼𝑚𝑝𝑒𝑟𝑣
100
𝑁 − 𝐼𝑚𝑝𝑒𝑟𝑣 = 0,044 ℎ𝑎 1,801 ℎ𝑎 × 51,600%
100 𝑁 − 𝐼𝑚𝑝𝑒𝑟𝑣 = 0,013
• N-Pervious atau  kekasaran  dari  permukaan  lahan  yang tembus air
Dengan menggunakan N manning pada overflow land [6] maka didapatkan total N manning 0,044 ha.
𝑁 − 𝑃𝑒𝑟𝑣 = ∑(𝑁 × 𝐴) 𝐴 × (1 − %𝐼𝑚𝑝𝑒𝑟𝑣 100 )
𝑁 − 𝑃𝑒𝑟𝑣 = 0,044 ℎ𝑎 1,801 ℎ𝑎 × (1 − 51,600% 100 )
Gambar 2. Tampilan Program Bantu SWMM.
Gambar 3. Hasil Running Menggunakan Data Eksisting.
𝑁 − 𝑃𝑒𝑟𝑣 = 0,012
• Infiltration Data menggunakan metode curve number
Hal  ini  untuk  mengestimasikan  limpasan  air  dengan mengasumsi  total  kapasitas  infiltrasi  tanah  diukur  berdasar angka curve  number tanah  [6]. Infiltration  Data membutuhkan drying  time (T dry )  dan curve  number dimana didapatkan nilai Ks 0,02 berdasarkan tipe tanahnya dan total luas 171,088 ha.
𝑇 𝑑𝑟𝑦 = 3,125
√𝐾𝑠
𝑇 𝑑𝑟𝑦 = 3,125 √0,02 𝑇 𝑑𝑟𝑦 = 22,097 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑒 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 = 171,088 ℎ𝑎
1,801 ℎ𝑎 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑒 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 = 95,000
• Dstore-Perv atau  kedalaman  dari depression  storage di atas lahan pervious sama dengan nilai Initial Abstraction [6].
𝑆 = 1000 𝐶𝑁 − 10 𝑆 = 1000 95,000 − 10 𝑆 = 0,526
𝐼𝑎 = 0,2 × 𝑆 𝐼𝑎 = 0,2 × 0,526 𝐼𝑎 = 0,105 5) Flow Routing
Flow  routing berfungsi  untuk  mengecek  apakah  sistem eksisting  yang  sudah  ada  dapat  memenuhi  dengan  kondisi tinggi hujan yang ada. Untuk flow routing ini menggunakan metode Dynamic  Wave  Analysis dengan  pengaturan  yang direkomendasikan  oleh  program  bantu  SWMM  untuk mengurangi flow  routing  continuity  error .  Kemudian dilakukan flow  routing awal  dengan  menggunakan  data eksisting dan masih  terjadi  banjir pada perumahan Sutorejo dengan volume sebesar 24,624 x 10 6 ltr.
Dari Gambar 3 didapatkan bahwa perlu dilakukan evaluasi sistem  drainase  pada  perumahan  Sutorejo,  dan  perlu dilakukan  perencanaan  ulang  ataupun  penggunaan  fasilitas drainase  penunjang  sampai  sistem  drainase  perumahan Sutorejo tidak mengalami banjir.
a. Flow Routing Evaluasi 1 Flow Routing evaluasi 1 dilakukan untuk mengecek sistem drainase  pada outfall 1  dengan  menggunakan  fasilitas
drainase  berupa  kolam  tampung,  pompa,  dan  perencanaan ulang  dimensi  saluran.  Metode  yang  digunakan  adalah Dynamic  Wave  Analysis dan Trial  and  Error pada perencanaannya.  Kemudian  untuk  perencanaan  kolam tampung akan diletakkan pada hilir dekat dengan outfall 1. Setelah direncanakan ulang dimensi saluran yang baru dan dengan penambahan fasilitas drainase berupa kolam tampung berukuran 40 m x 40 m dengan kedalaman 3 m, dan pompa kapasitas 1 m 3 /dtk sebanyak 2 unit maka didapatkan hasil dari flow  routing evaluasi  1  dengan  volume  dari  banjir  sebesar 12,087 x 10 6 ltr yang dapat dilihat pada Gambar 4.
• Flow Routing Evaluasi 2 Flow  Routing evaluasi  2  dicoba  untuk  mengecek  sistem drainase  pada outfall 2  dengan  perencanaan  ulang  dimensi saluran.  Metode  yang  digunakan  adalah Dynamic  Wave Analysis dan Trial and Error pada perencanaannya. Setelah direncanakan  ulang  dimensi  saluran  yang  baru  maka didapatkan hasil flow routing untuk evaluasi 2 yaitu dengan tidak adanya volume dari limpasan air yang dapat dilihat pada Gambar 5.
• Flow Routing Akhir
Setelah dilakukan flow routing 1 dan 2 limpasan air hujan dapat  mengalir  dari  hulu  sampai  hilir  tanpa  menyebabkan munculnya genangan banjir. Berdasarkan hasil akhir metode Dynamic  Wave didapatkan  bahwa  pada  jam  ke-2  saat simulasi  dimulai  atau  1  jam  setelah  turunnya  hujan  dengan tinggi  hujan  sebesar  15,07  mm/hr  dan  debit  limpasan  air hujan sebesar 12,01 m 3 /dtk. Data geometris kolam tampung dengan  luas  1600  m 2 dan  kedalaman  3  m,  untuk  grafik hidrograf  debit  yang  masuk  dengan  debit  yang  dikeluarkan oleh  pompa  dapat  dilihat  pada  Gambar  6  dan  data pengoperasian pompa pada Tabel 5.

## C. Perencanaan Pintu Air
Untuk  mencegah  terjadinya backwater dikarenakan pengaruh  pasang  surut  air  laut  yang  terjadi  pada outfall 1 maka  perlunya  perencanaan  pintu  air  untuk  mencegahnya. Dalam  perencanaan  pintu  dibutuhkan  data  debit  yang  akan melewati  pintu  tersebut,  dengan  menggunakan  program bantu  SWMM  didapatkan inflow terbesar  yang  nantinya digunakan sebagai debit rencana pada node A – 1, dan berikut perhitungan untuk pintu air 1:
Q Rencana      = 3,384 m 3 /dtk B Saluran Pintu  = 2,10 m H Saluran       = 1,30 m
Dikarenakan B saluran >1,5 m maka diperlukan adanya pilar.
Gambar 4. Hasil Flow Routing Evaluasi 1.
Gambar 5. Hasil Flow Routing Evaluasi 2.
N Pilar     = 1 buah Lebar Pilar  = 0,5 m
𝐵 𝑃𝑖𝑛𝑡𝑢 = 𝐵 𝑆𝑎𝑙𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑖𝑛𝑡𝑢 − 𝐿𝑒𝑏𝑎𝑟 𝑃𝑖𝑙𝑎𝑟 𝑁 𝑃𝑖𝑙𝑎𝑟 + 1 𝐵 𝑃𝑖𝑛𝑡𝑢 = 2,10 − (1 × 0,5)
1 + 1
𝐵 𝑃𝑖𝑛𝑡𝑢 = 0,80 𝑚
𝑁 𝑃𝑖𝑛𝑡𝑢 = 𝐵 𝑆𝑎𝑙𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑖𝑛𝑡𝑢 − (𝑛 × 𝐿𝑒𝑏𝑎𝑟 𝑃𝑖𝑙𝑎𝑟)
𝐵 𝑃𝑖𝑛𝑡𝑢
𝑁 𝑃𝑖𝑛𝑡𝑢 = 2,10 − (1 × 0,5)
0,8
𝑁 𝑃𝑖𝑛𝑡𝑢 = 2 g    = 9,81 m/dtk 2 Z (Kehilangan Energi)   = 0,4 m µ (Koefisien)          = 0,8
𝑎 (𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝐵𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑖𝑛𝑡𝑢) = 𝑄 𝑁 𝑃𝑖𝑛𝑡𝑢 𝜇𝑏√2𝑔𝑧 𝑎 (𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝐵𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑖𝑛𝑡𝑢) = 3,384 2 0,8 × 0,8 × √2 × 9,81 × 0,4 𝑎 (𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝐵𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑖𝑛𝑡𝑢) = 0,9 𝑚
𝐻 𝑃𝑖𝑛𝑡𝑢 = 𝑎 + 0,1 𝐻 𝑃𝑖𝑛𝑡𝑢 = 1 𝑚
𝐵 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 = 𝐵 𝑃𝑖𝑛𝑡𝑢 + 2 × (0,1 𝑚)
𝐵 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 = 0,8 + 0,2
𝐵 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 = 1 𝑚
1) Dimensi Pintu Air
Pintu  air  yang  digunakan  direncanakan  menggunakan pintu air dari pelat baja.
 air        = 1000 kg/m 3 H air (H a )   = 1 m H Pintu (H p ) = 1 m B Pintu (B p ) = 0,8 m
𝐻 1 = 𝐻 𝑎𝑖𝑟 − 𝐻 𝑃𝑖𝑛𝑡𝑢 𝐻 1 = 0
2) Gaya Hidrostatis Akibat Air (F)
𝑃 1 = 𝛾 𝑎𝑖𝑟 × 𝐻 𝑎𝑖𝑟 𝑃 1 = 1  𝑡 𝑚 ⁄ 3 × 1 𝑚
𝑃 1 = 1  𝑡 𝑚 ⁄ 2 𝑃 2 = 𝛾 𝑎𝑖𝑟 × 𝐻 1 𝑃 2 = 1  𝑡 𝑚 ⁄ 3 × 0 𝑚 𝑃 2 = 0  𝑡 𝑚 ⁄ 2 𝐹 = 𝑃1 + 𝑃2 2 × 𝐻 𝑝
𝐹 = 1 − 0 2 × 1,2 𝐹 = 0,5 𝑡/𝑚 3) Gaya Akibat Endapan  e = 1,6 t/m 𝑒 = 𝛾 𝑒 × 𝐻 𝑝 𝑒 = 1,6 × 1 𝑒 = 1,6  𝑡 𝑚 ⁄ 2 𝐹𝑒 = 0,5 × 𝑒 × 𝐻 𝑝
𝐹𝑒 = 0,5 × 1,6 × 1
𝐹𝑒 = 0,8  𝑡 𝑚 ⁄
4) Momen Maksimum Pada Daun Pintu 𝑞 = 𝐹 + 𝐹𝑒 𝑞 = 1,3  𝑡 𝑚 ⁄ 𝑀 𝑚𝑎𝑥 = 1 8 × 𝑞 × 𝐵𝑝 2 × 1000 × 100
𝑀 𝑚𝑎𝑥 = 1 8 × 1,3 × 0,8 2 × 1000 × 100 𝑀 𝑚𝑎𝑥 = 10400 𝑘𝑔𝑐𝑚
5) Tebal Daun Pintu
Tegangan ijin baja (σ) = 1600 kg/cm 2
𝑤 ≥ 𝑀 𝑚𝑎𝑥 𝜎 𝑤 ≥ 10400 𝑘𝑔𝑐𝑚 1600 𝑘𝑔 𝑐𝑚 2 ⁄ 𝑤 = 6,5 𝑐𝑚 3
𝑡 = √ 6 × 𝑤 𝑏
𝑡 = √ 6 × 6,5 0,8 × 100 𝑡 = √0,7 𝑐𝑚 = 0,01 𝑐𝑚
6) Stang Pintu
𝑊 𝑃𝑖𝑛𝑡𝑢 = 𝐻 𝑝 × 𝐵 𝑝 × 𝑇 𝑃𝑖𝑛𝑡𝑢 × 𝛾 𝑏𝑎𝑗𝑎
𝑊 𝑃𝑖𝑛𝑡𝑢 = 1 𝑚 × 0,8 𝑚 × 0,01 𝑚 × 7850 𝑘𝑔 𝑐𝑚 3 ⁄ 𝑊 𝑃𝑖𝑛𝑡𝑢 = 43,85 𝑘𝑔
Gambar 6. Hidrograf Debit Inflow dan Outflow Kolam Tampung.
Tabel 5. Data Pengoperasian Pompa Berdasarkan H air H air Pompa1 H air Pompa1 H air Pompa1 m m3/dtk m m3/dtk m m3/dtk 0 0 1,1 1 2,1 2 0,1 0 1,2 1 2,2 2 0,2 0 1,3 2 2,3 2 0,3 0 1,4 2 2,4 2 0,4 0 1,5 2 2,5 2 0,5 0 1,6 2 2,6 2 0,6 0 1,7 2 2,7 2 0,7 0 1,8 2 2,8 2 0,8 1 1,9 2 2,9 2 0,9 1 2 2 3 2 1 1
𝑊 𝑇𝑎𝑚𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 = 25% × 𝑊 𝑃𝑖𝑛𝑡𝑢
𝑊 𝑇𝑎𝑚𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 = 10,96 𝑘𝑔
𝑊 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑊 𝑃𝑖𝑛𝑡𝑢 + 𝑊 𝑇𝑎𝑚𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑊 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 54,81 𝑘𝑔

## a. Saat Pintu Dinaikkan
𝐺𝑎𝑦𝑎 𝐺𝑒𝑠𝑒𝑘 = 0,4 × 𝑞 × 𝐵𝑝 × 1000 𝐺𝑎𝑦𝑎 𝐺𝑒𝑠𝑒𝑘 = 0,4 × 1,3 × 0,8 × 1000 𝐺𝑎𝑦𝑎 𝐺𝑒𝑠𝑒𝑘 = 416 𝑘𝑔 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐵𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 = 𝑊 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 + 𝐺𝑎𝑦𝑎 𝐺𝑒𝑠𝑒𝑘 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐵𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 = 54,81 𝑘𝑔 + 416 𝑘𝑔 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐵𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 = 470,81 𝑘𝑔
𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑛𝑎𝑖𝑘; 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 = 𝐴 × 𝜎 𝑡𝑟
𝐴 = 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
𝜎 𝑡𝑟 1 4 𝜋𝐷 2 = 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
 𝑡𝑟 𝐷 = √ 4 × 470,81 𝜋 × 1600 = 0,61 𝑐𝑚
b. Saat Pintu Diturunkan
𝐺𝑎𝑦𝑎 𝑇𝑒𝑘𝑢𝑘(𝑃𝑘) = 𝑊 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐺𝑎𝑦𝑎 𝐺𝑒𝑠𝑒𝑘 𝐺𝑎𝑦𝑎 𝑇𝑒𝑘𝑢𝑘(𝑃𝑘) = 361,19 𝑘𝑔 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑔(𝐿) = 𝐻 𝑠𝑎𝑙 − 𝐻 𝑃𝑖𝑛𝑡𝑢 + 1 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑔(𝐿) = 1,3 − 1 + 1 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑔(𝐿) = 1,3 𝑚
𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑘𝑢𝑘(𝐿𝑘) = 1 2 √2 × 𝐿
𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑘𝑢𝑘(𝐿𝑘) = 1 2 √2 × 130
𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑘𝑢𝑘(𝐿𝑘) = 91,92 𝑐𝑚
𝑃𝑘 = ᴫ 2 × 𝐸 × 𝐼 𝐿𝑘 2 𝐼 = 𝐿𝑘 2 × 𝑃𝑘 ᴫ 2 × 𝐸 𝐼 = 91,92 2 × 361,19 ᴫ 2 × 2,1 × 10 6 𝐼 = 0,15 𝑘𝑔𝑐𝑚 2
𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑟𝑢𝑛; 𝐼 = 1 64 ⁄ × ᴫ × 𝐷 4 𝐷 = √ 𝐼 × 64 ᴫ 4 D = √ 0,15 × 64 ᴫ 4 D = 1,32 𝑐𝑚
D Pakai = 5 cm.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
Kesimpulan  dari  penelitian  ini  berdasarkan  hasil Flow Routing Akhir adalah  sebagai  berikut;  (1)  Dengan  tinggi hujan sebesar 124,451 mm, didapatkan debit banjir atau debit limpasan  air  hujan  maksimum  pada  sistem  drainase perumahan Sutorejo sebesar 12,01 m 3 /dtk yaitu pada jam ke- 2  setelah  simulasi  dengan  menggunakan  program  bantu SWMM  dimulai  atau  1  jam  setelah  hujan  berlangsung;  (2) Sistem  drainase  perumahan  Sutorejo  memiliki  1  kolam tampung berukuran 40 m x 40 m dan kedalamann 3 m yang berada di hilir atau dekat dengan outfall 1; (3) Sistem drainase perumahan  Sutorejo  memiliki  2  unit  pompa  dengan  model 650HW-7  berkapasitas  masing-masing  3600  m 3 /h  atau  1 m 3 /dtk  yang  berada  di  kolam  tamping;  (4)  Pengoperasian pompa  berdasarkan  elevasi  muka  air  dengan  debit  konstan yaitu Pump  curve tipe  2  yang  mempunyai  debit  1  m 3 /dtk ketika h air 0,8 m – 1,2 m, dan debit 2 m 3 /dtk ketika h air 1,3 m  –  3  m.  Lalu  untuk  pengoperasian  pompa  berdasarkan waktu yaitu pada menit ke 30 – 70 pompa 1 menyala dengan debit 1 m 3 /dtk, pada menit ke 80 – 270 kedua pompa menyala bersama  dengan  debit  masing-masing  1  m 3 /dtk,  pada  menit ke  280  –  300  pompa  2  dimatikan,  dan  pada  menit  ke  310 pompa 1 dimatikan; (5) Perencanaan pintu air 1 yang terletak pada  bagian  hilir  setelah  kolam  tampung  dekat outfall 1 dengan lebar 0,8 m, tinggi 1 m, tebal 0,01 m, dan diameter stang 5 cm. Pintu air 2 yang terletak sebelum kolam tampung dengan lebar 0,8 m, tinggi 0,65 m, tebal 0,01 m, dan diameter stang 5 cm.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  S.  Suripin, Sistem  Drainase  Perkotaan  yang  Berkelanjutan. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
[2]  M. G. Pitaloka and U. Lasminto, “Perencanaan sistem drainase Kebon Agung Kota Surabaya, Jawa Timur,” J. Tek. ITS , vol. 6, no. 1, pp. C1- -C6, 2017.
[3]  L.  A.  Rossman  and  others, Storm  Water  Management  Model  User’s Manual, Version 5.0 . National Risk Management Research Laboratory, Office of Research and~…, 2010.
[4]  Kementerian Pekerjaan Umum, Tata Cara Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan . Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2012.
[5]  L.  A.  Rossman  and  W.  Huber,  “Storm  water  management  model reference  manual  volume  II--hydraulics,” US  Environ.  Prot.  Agency, II , vol. 190, 2017.
[6]  L.  A.  Rossman  and  W.  Huber,  “Storm  water  management  model reference manual Volume I--Hydrology (Revised),” US Environ. Prot. Agency Cincinnati, OH, USA , 2016.