## ANALISA PERHITUNGAN SUSUT TEKNIS DI PT. PLN (PERSERO) RAYON SINGKIL
Syukri 1) , Muliadi 2) , dan Ali Akbar 3)
1, 2,3) Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Iskandar Muda Jl. Kampus Unida No. 15 Surien-Banda Aceh 23234 e-mail: syukrie0383@gmail.com 1) , muliadi.tripa@email.com 2) , aliakbaryes@gmail.com 3)

## ABSTRACT
PT. PLN (Persero) Rayon Singkil is working hard to carry out activities to reduce energy losses in the distribution network. There are two types of energy losses in the distribution network, namely technical losses and non-technical losses. This study of technical losses in Singkil rayon is discussed by approaching distribution asset data and load conditions using the Microsoft Excel  program so that all data  can be processed. Calculation of  JTM losses, transformer losses, JTR losses, SR and APP losses. So the results obtained in Singkil Rayon with 4 feeders, namely in January 2023 were 10.4% with a composition of technical losses of 7.7% and non-technical losses of 2.7%, in February 2023 distribution losses were 8.6% with a technical loss composition  of  7.8%  and non-technical loss of  0.8%. Based on the calculation results, it makes it easier for PT. PLN (Persero) Rayon Singkil in analyzing and evaluating efforts that can be made to reduce distribution losses so that they become more efficient.
Keywords: Distribution system, Electrical energy, Energy losses, Technical losses, Non-technical losses.

## ABSTRAK
PT. PLN (Persero) Rayon Singkil sedang berupaya keras melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam hal penekanan susut en- ergi pada jaringan distribusi. Susut energi pada jaringan distribusi ada dua yaitu susut teknis dan susut non teknis. Kajian mengenai susut teknis pada rayon singkil ini dibahas dengan cara pendekatan data aset distribusi dan kondisi beban dengan menggunakan program Microsoft Excel sehingga semua data dapat diproses. Perhitungan susut JTM, sussut trafo, susut JTR, susut  SR  dan  APP.  Maka  hasil  yang  didapatkan pada  Rayon  Singkil  dengan  4  penyulang  yaitu  pada  bulan  Januari  2023 sebesar 10,4 % dengan komposisi susut teknis sebesar 7,7 % dan susut non teknis sebesar 2,7 %, pada bulan Februari 2023 susut distribusi sebesar 8,6 % dengan komposisi susut teknis sebesar 7,8 % dan susut non teknis sebesar 0,8 %. Berdasrkan hasil perhitungan memudahkan PT. PLN (Persero) Rayon Singkil dalam menganalisa dan mengevaluasi terhadap upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan susut distribusi sehingga menjadi lebih efisien.
Kata Kunci: Sistem distribusi, Energi listrik, Susut energi, Susut teknis, Susut non teknis.

## I. P ENDAHULUAN
NERGI listrik  merupakan  salah    satu  kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat agar  dapat  menjalankan  aktivitas  sehari-hari sehingga PT. PLN (Persero) berusaha untuk melakukan penyaluran  energi  listrik  secara  optimal.    PT.  PLN adalah  satu-satunya  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN) yang bergerak dibidang kelistrikan mulai dari pembangkit,  transmisi,  distribusi  sampai  dengan penjualan  energi  listrik.  Dari  banyaknya  cakupan  area layanan  PT.  PLN,  yang  menjadi  objek  penelitian  ini yaitu pada PT. PLN (Persero) Rayon Singkil yaitu salah satu  unit  layanan  pelanggan  yang  berada  dibawah tanggung jawab PT. PLN (Persero) UP3 Subulussalam.
Saat ini, pada Rayon Singkil tercatat jumlah pelang- gan yang menggunakan energi listrik pada bulan Januari sebanyak 10.324 pelanggan dengan  energi listrik yang tersalurkan sebesar 1,665,991 kWh dan pada bulan Feb- ruari  2023  sebanyak  10.457  pelanggan  dengan  energi listrik  yang  tersalurkan  sebesar  1,526,214  kWh.  Se- dangkan energi listrik yang terjual di bulan Januari ada- lah sebesar 1,484,937 kWh dan 1,388,256 kWh di bulan Februari.  Oleh  karena  terdapatnya  perbedaan  jumlah tersebut  maka  pada  Rayon  Singkil  terindikasi  adanya susut  energi  ( losses ).  Energi  susut  merupakan  energi
yang hilang pada saat penyaluran dilakukan mulai dari gardu  induk   ke  gardu distribusi  sampai  ke  pelanggan [1],[2]. Hal tersebut dikarenakan oleh dua faktor, yaitu faktor teknik dan faktor non teknik yang didasari oleh pelanggaran pelanggan, tidak sinkron dalam pencatatan kWh, dan adanya penerangan jalan umum ilegal [3].
Dari  permasalahan  tersebut,  PT.PLN  Rayon Singkil terus  berupaya  melakukan  pemeriksaan  rutin  terutama terhadap  alat  pengukuran  dan pembatas  (APP)  di  area pelanggan agar kondisi dari alat ukur tersebut dapat ber- jalan  dengan  baik  dan  juga  sebagai  upaya pencegahan terhadap  adanya  pencurian  tenaga  listrik  [4],[5].  Oleh sebab  itu,  perlu  dilakukan  upaya  penekanan  terhadap susut  energi  agar  dapat  mengurangi  kerugian  energi yang  tersalurkan  sehingga  efisisensi  biaya  pokok produksi tenaga listrik dapat ditingkatkan [6].
Untuk  mengetahui  langkah-langkah  perbaikan  yang akan  dilakukan,  maka  perlu  adanya  perhitungan  susut energi terlebih dahulu agar komposisi susut energi baik sisi  teknis  dan  non  teknis  dapat  dengan  mudah diketahui, apakah masih dalam besaran yang ideal atau diluar batas  standar. Perhitungan ini sangatlah  penting agar  pogram  perbaikan  dapat  berjalan  efektif  dan berdampak besar terhadap penekanan susut tersebut.
E
Perhitungan  susut  energi  pada  jaringan  distribusi listrik  adalah  suatu  perhitungan  yang  rumit untuk  me- nyelesaikan  permasalahan  dalam  penyaluran  tenaga listrik  [7].  Perhitungan  susut  energi  jaringan distribusi yang  tepat  hanya  dapat  dilakukan  melalui  proses  pen- gukuran  banyaknya  energi  yang  dilalui  dalam  periode waktu tertentu pada masing-masing komponen atau ba- gian  peralatan  dari  sistem  distribusi.  Hal  ini  tentunya memerlukan  banyaknya  alat  ukur  energi    yang  akan digunakan  dan  menyebabkan  susut  [8].  Adapun penyebab besarnya susut pada jaringan distribusi antara lain adalah keadaan alamiah jaringan itu sendiri seperti panjang  jaringan  yang  cenderung  terus  bertambah, beban  yang  melebihi  kemampuan  hantar  arus  penam- pang  yang  dapat  memperburuk  susut  teknis  jaringan tenaga listrik [9],[10].
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendapatkan  susut teknis dan memetakan susut energi baik teknis maupun non teknis dengan menganalisa dan mengevaluasi pro- gram perbaikan susut teknis pada jaringan distribusi PT. PLN Rayon Singkil.

## II. T INJAUAN P USTAKA

## A. Pengertian Susut
Susut atau kerugian listrik merupakan perbandingan selisih  antara  jumlah  energi  listrik  yang  dibangkitkan dengan jumlah rekening listrik yang ditangguhkan atau terjual  kepada  pelanggan  [11]. Namun,  menurut  Men- teri Keuangan Nomor: 431/KMK.06/2002, “Susut ada- lah sejumlahenergi yang hilang dalam proses pengaliran energi  listrik  mulai  dari  gardu  induk  sampai  dengan konsumen.  Apabila  tidak  terdapat  gardu  induk,  susut dimulai dari gardu distribusi sampai dengan konsumen” [12].

## B. Jenis Susut (Losses)
Menurut  Keputusan  Direksi  PT.  PLN  (Persero) No.217-1.K/DIR/2005  tentang  Pedoman  Penyusunan Laporan Neraca Energi (kWh), Jenis susut ( losses ) en- ergi  listrik  dapat  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu [12],[13]:
1. Berdasarkan sifatnya.
a. Susut  teknis,  yaitu  hilangnya  energi  yang dibangkitkan  pada  saat  disalurkan  karena berubah terjadi energi panas, susut ini tidak dapat dihilangkan seperti fenomena alam.
b. Susut non teknis, yaitu energi listrik yang hilang karena  dikonsumsi  oleh  pelanggan  maupun non pelanggan dan tidak tercatat dalam penjualan.
2. Berdasarkan tempat terjadinya
a. Susut  transmisi,  yaitu  energi  listrik  yang  hilang pada  saat  disalurkan  melalui  jaringan  transmisi ke gardu induk.
b. Susut  distribusi,  yaitu  energi  listrik  yang  hilang pada  saat  didistribusikan  dari  gardu  induk melalui jaringan distribusi ke pelanggan.
Selanjutnya,  dari  Keputusan  Direksi  PT.  PLN (Persero)  No.217-1.K/DIR/2005,  juga  menjelaskan lebih rinci mengenai susut, sebagai berikut [14],[15]: 1. Susut energi, yaitu jumlah energi kWh yang hilang atau  menyusut  terjadi  karena  sebab-sebab  teknik maupun non teknik  ketika  penyediaan  dan penyaluran energi.
2. Susut  teknik,  yaitu  susut  yang  diakibatkan  karena alasan teknik dimana energi menyusut dan berubah menjadi panas pada jaringan tegangan tinggi (JTT), gardu  induk  (GI),  jaringan  tegangan  menengah (JTM),  gardu  distribusi  (GD),  jaringan  tegangan rendah  (JTR),  sambungan  rumah  (SR),  serta  alat pembatas dan pengukur (APP).
3. Susut non teknik,  yaitu  selisih  antara  susut  energi dengan susut teknik.
4. Susut transmisi, yaitu susut teknik yang terjadi pada jaringan transmisi, meliputi susut pada JTT dan GI.
5. Susut  distribusi,  yaitu  susut  teknik  dan non teknik yang  terjadi  pada  jaringan  distribusi  (susut  pada JTM, GD, JTR, SR, serta APP pada pelanggan TT, TM,  dan  TR).  Bila  terdapat  JTT  yang  berfungsi sebagai  jaringan  distribusi  maka  susut  jaringan  ini dimasukkan sebagai susut distribusi.
6. Susut  TT,  yaitu  susut  teknik  dan non teknik  yang terjadi pada sisi TT,  merupakan penjumlahan  susut pada JTT, GI, dan APP-TT.
7. Susut  TM,  yaitu  susut  teknik  dan non teknik  yang terjadi pada sisi TM, merupakan penjumlahan susut pada JTM, GD, dan APP-TM.
8. Susut  TR,  yaitu  susut  teknik  dan non teknik  yang terjadi pada sisi TR,  merupakan penjumlahan susut pada JTR, SR dan APP-TR.
9. Susut jaringan, yaitu jumlah energi dalam kWh yang hilang  pada  jaringan  transmisi  dan  distribusi,  atau merupakan penjumlahan antara susut transmisi dan susut distribusi.

## C. Metode Perhitungan Susut Teknis
Metode  perhitungan  susut  teknis  jaringan  distribusi dapat  dimodelkan  sesuai  dengan  ketersediaan  data- datanya dan dapat dikembangkan secara fleksibel apa- bila  memiliki  data  yang  lebih  rinci.  Untuk  pemodelan aliran energi pada sistem distribusi seperti ditunjukkan pada Gambar 1[7].
Gambar 1. Pemodelan aliran energi sistem distribusi [7]
Dari gambar maka aliran energi sistem distribusi dapat dirumuskan sebagai berikut:
𝐸 𝑚𝑎𝑠𝑢𝑘 𝑇𝑀 = 𝐸 𝑚𝑎𝑠𝑢𝑘 𝐽𝑇𝑀 (1) 𝐸 𝑚𝑎𝑠𝑢𝑘 𝑇𝑟𝑎𝑓𝑜 = E 𝑚𝑎𝑠𝑢𝑘 𝐽𝑇𝑀 − 𝑆𝑢𝑠𝑢𝑡 𝐽𝑇𝑀 − 𝐸 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑛 𝑇𝑀 (2)
𝐸 𝑚𝑎𝑠𝑢𝑘 𝐽𝑇𝑅 = E 𝑚𝑎𝑠𝑢𝑘 𝑇𝑟𝑎𝑓𝑜 − 𝑆𝑢𝑠𝑢𝑡 𝑇 𝑅𝐹 (3)
𝐸 𝑚𝑎𝑠𝑢𝑘 𝑆𝑅 = E 𝑚𝑎𝑠𝑢𝑘 𝐽 𝑇𝑅 − 𝑆𝑢𝑠𝑢𝑡 𝐽𝑇 𝑅 (4) 𝐸 𝑚𝑎𝑠𝑢𝑘 𝐴𝑃𝑃 = E 𝑚𝑎𝑠𝑢𝑘 𝑆 𝑅 − 𝑆𝑢𝑠𝑢𝑡 𝑆𝑅 (5)
1. Susut JTM (S JTM )
JTM dimodelkan dimana titik bebannya ( node ) yaitu trafo  distribusi  yang  berada  pada  penyulang  utama ( main feeder ) dengan asumsi faktor kepadatan beban (I gw ) dalam satuan Amp/kms adalah nilainya sama di sepanjang penyulang dan dengan asumsi jarak antara 2  titik  beban,  maka  perhitungannya  yaitu  panjang penyulang dibagi dengan jumlah trafo [7].

## Gambar 2. Penyulang utama dengan beberapa titik beban [7]
Dari Gambar 2 diatas, maka susut teknis JTM 3 fasa dapat dirumuskan sebagai berikut:
𝑆 (𝑘𝑊ℎ)3 𝑓𝑎𝑠𝑎 =
3 𝑥 ∑ 𝑛 2 𝑥 𝐼 𝑔𝑤 2 𝑥 𝑛 1 𝑅 𝑔𝑤 𝑥 𝐿𝑠𝐹 𝑥 𝑡 𝑥 𝐹 𝑘𝑜𝑟 𝑥10 −3 𝑘𝑊ℎ (6)
Sedangkan  energi  yang  masuk  ke  penyulang  dapat dirumuskan:
𝐸 (𝑘𝑊ℎ) = 𝑉. 𝐼 𝑝𝑝 . √3. 𝑃𝐹. 𝐿𝑠𝐹. 𝑡 (𝑘𝑊ℎ) (7)
Selanjutnya,  apabila  energi  yang  masuk  ke penyulang  utama  dalam  satu  bulan  diketahui  maka arus puncak (I pp ) dapat dihitung:
𝐼 𝑝𝑝 𝐸 (𝑘𝑊ℎ) √3.𝑉 𝑝𝑝 .𝑃𝐹.𝐿𝑠𝐹.720 (𝑘𝑊ℎ) (8)
Dengan:
I pp =   Arus puncak ( peak ) pangkal penyulang n =   Jumlah ‘titik beban’ (diberi tanda petik, karena mungkin bukan titik beban yang sesungguhnya) karena diasumsikan jarak antar titik beban adalah L gw L gw =   Jarak gawang antar titik beban = L total penyulang /n(km)
R total =   Resistan total penghantar = R konduktor ohm/km x L R gw =   Resistan penghantar antar titik beban =
R total / n
I gw =  Faktor kepadatan beban =I pp / n  (Amp/km) LsF  =  Faktor susut ( loss factor ) t =  Kurun waktu (bila sebulan = 720 jam) F kor =  Faktor  koreksi  akibat  ketidakseimbangan, ketidakmerataan beban, faktor resistansi, temperatur, dan lain-lain
PF =  Faktor daya ( Cos φ ) V pp =  Tegangan fasa-fasa Data aset yang perlu disiapkan, yaitu: a. Resistansi penyulang TM per km.
b. Faktor  beban  (LF)  komposit  masing-masing penyulang  yang  digeneralisasikan  dari  kurva beban harian selama 1 minggu dan diasumsikan hal  tersebut  sudah  bisa  menggambarkan  faktor beban yang sebenarnya.
c. Faktor susut, yaitu LsF = 0,3 LF + 0,7 LF 2 .
d. Faktor  koreksi  (F kor ),  yaitu  faktor-faktor  akibat ketidakseimbangan beban, ketidakmerataan beban,  faktor  resistansi,  faktor  temperatur,  dan lain-lain (0.689 – 1,870).
2. Susut trafo (S TRF )
Susut  trafo  terdiri  dari  susut  besi  (S fe )  yang  hanya tergantung pada tegangan dan bersifat konstan, juga susut tembaga (S cu ) yang sebanding dengan kuadrat dari tingkat pembebanan [7],[16]. Susut trafo dapat dirumuskan:
𝑆 (𝑘𝑊ℎ)𝑇𝑅𝐹 = (𝑆 𝑓𝑒 + 𝑆 𝑐𝑢 𝑥 𝐾 2 )𝑥 𝐿𝑠𝐹 𝑥 𝐹 𝑘𝑜𝑟 𝑥 𝑡 𝑥 10 −3 kW (9)
Dimana  faktor  utilitas  (K)  keseluruhan  dari  trafo terpasang dapat dihitung dengan persamaan:
𝐾 = 𝐸 𝑚𝑎𝑠𝑢𝑘 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 ∑ (𝐾𝑉𝐴 𝑇𝑟𝑓𝑖 𝑥 𝑀 𝑇𝑟𝑓𝑖 )𝑥 𝑃𝐹 𝑥 𝐿𝐹 𝑥 𝑡 𝑛 𝑖 (10)
Selanjutnya,  dilakukan  pemisahan  energi  yang masuk ke kelompok trafo 3 fasa dan kelompok trafo 1  fasa,  dan  diasumsikan  perbandingan  total  kVA trafo 3 fasa dengan total trafo 1 fasa dalam formulasi sebagai berikut:
E (kWh) 3 fasa =
E (kWh) masuk trafo x ∑ kVA3 fasa (∑ kVA3 fasa+∑ kVA1 fasa) (11)
E (kWh) 1 fasa = E (kWh) masuk trafo − E (kWh) 3 fasa (12)
𝑆 𝑇𝑟𝑓−𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 % = E (kWh) Trf 3 fasa +𝑆 (kWh) Trf 1 fasa 𝐸 𝐽𝑇𝑀 𝑥 100% (13)
Dimana:
E (kWh) 3 fasa   =   Energi yang masuk ke  kelp.  3
fasa
E (kWh) 1 fasa   =   Energi yang masuk ke   kelp.1
fasa
M Trf i =   Jumlah trafo Ʃ kVA 3 fasa = Jumlah kVA trafo 3 fasa
3. Susut JTR (S JTR )
JTR  merupakan  SR  yang  tersambung  pada  tiang- tiang  dan  tiap  tiang  dianggap  sebagai  titik  beban. Pemodelannya  hampir  mirip  dengan  pemodelan JTM hanya level tegangan saja yang berbeda.  Oleh karena  adanya  trafo  3  fasa  dan  1  fasa  maka  ada  2 kemungkinan  sistem  JTR-nya.  Pada  trafo  3  fasa maka keluaran sekundernya disalurkan melalui JTR 3  fasa  4  kawat  dengan  beberapa  jurusan,  dan  pada trafo 1 fasa keluaran sekundernya tipe 2 fasa 3 kawat (salah satunya kawat netral) disalurkan dengan JTR
3 kawat. Proporsi energi yang masuk ke JTR 3 fasa dan  JTR  1  fasa  diasumsikan  sebanding  dengan perbandingan  total  kVA  trafo  3  fasa  dengan  total kVA trafo 1 fasa, seperti pada Gambar 3.

## Gambar 3. Kelompok JTR 3 fasa dan 1 fasa [7]
Jadi,  energi  yang  masuk  ke  JTR  3  fasa  dan  JTR  1 fasa dapat diformulasikan sebagai berikut:
E (kWh) JTR 3 fasa =
E (kWh) masuk  JTR 𝑥 ∑ 𝑘𝑉𝐴 3 𝑓𝑎𝑠𝑎 ∑ 𝑘𝑉𝐴 3 𝑓𝑎𝑠𝑎+ ∑ 𝑘𝑉𝐴 1 𝑓𝑎𝑠𝑎 (14)
E (kWh) JTR 1 fasa =
E (kWh) masuk  JTR x E (kWh)  JTR 3 fasa
(15)
dengan energi rata-rata per jurusan JTR, yaitu:
𝐸 𝐽𝑇𝑅 = 𝐸 𝑚𝑎𝑠𝑢𝑘 𝐽𝑇𝑅 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑗𝑢𝑟𝑢𝑠𝑎𝑛 (𝑁 𝐽𝑅 ) (𝑘𝑊ℎ) (16)
Selanjutnya,  nilai  cos  φ  (PF)  diasumsikan  sebesar 0,85  sehingga  arus  per  jurusan  TR  (I JTR )  dapat dihitung dengan:
𝐼 𝐽𝑇𝑅 3 𝑓𝑎𝑠𝑎 = 𝐸 (𝑘𝑊ℎ)𝐽𝑇𝑅 3 𝑓𝑎𝑠𝑎
𝐿𝐹 𝑥 𝑃𝐹 𝑥 𝑡 𝑥 √3𝑥 0,38 (𝐴𝑚𝑝) (17)
Sehingga  susut  energi  jurusan  TR  (S JTR )  dapat dihitung dengan rumus:
𝑆 (𝑘𝑊ℎ) 𝐽𝑇𝑅 3𝑓 =
3 𝑥  ∑ 𝑛 2 𝑥 𝐼 𝑔𝑤𝑗3 2 𝑥 𝑅 𝑔𝑤𝑗3 𝑥 𝐿𝑠𝐹 𝑥 𝑡 𝑥 𝐹 𝑘𝑜𝑟 𝑥10 −3 𝑛 1 (18)
Jadi, rumus untuk menghitung susut teknis JTR total adalah sebagai berikut:
𝑆 𝐽𝑇𝑅−𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑆 (𝑘𝑊ℎ) 𝐽𝑇𝑅 3𝑓 + 𝑆 (𝑘𝑊ℎ) 𝐽𝑇𝑅 1𝑓 (19)
𝑆 𝐽𝑇𝑅 (%) = 𝑆 (𝑘𝑊ℎ) 𝐽𝑇𝑅−𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸 (𝑘𝑊ℎ) 𝐽𝑇𝑀 𝑥 100% (20)
Dengan:
n   =  Jumlah titik beban, panjang JTR  diasumsikan sepanjang 0,450 km dan jarak tiang 0,050 km maka n = 450/50 = 9
L gw =  Jarak gawang antar titik beban = L total penyulang / n (km) R gw3 =  Resistan penghantar 3 fasa antar titik beban = R total3fasa / n R gw1 =  Resistan penghantar 1 fasa antar titik beban = R total1fasa / n I gw =  Faktor kepadatan beban = I JTR /n (Amp/km)
4. Susut SR (S SR )
Pada SR, arus beban konsumen diasumsikan berada pada  masing-masing  ujung  SR  tersebut.  SR  ada beberapa macam, yaitu [7]:
a. SR 1 fasa dengan 1 konsumen (1P1k)
Susut  yang  terjadi  pada  1  konsumen  dapat dihitung dengan rumus:
𝑆 (𝑊𝑎𝑡𝑡) = 2 . 𝐼 𝑆𝑅 2 . 𝑅 𝐿 (21) 𝑆 (𝑘𝑊ℎ) = 2 . 𝐼 𝑆𝑅 2 . 𝑅 𝐿 . 𝐿𝑠𝐹. 𝑡. 10 −3 𝑘𝑊ℎ (22)
Dengan:
ISR =  Arus beban rata-rata per konsumen
RL  =  Tahanan penghantar dengan panjang L (asumsi  35  meter)  ditambah  dengan resistan konektor b. SR 1 fasa dengan beberapa konsumen (1Pnk) Secara  pendekatan,  diasumsikan  panjang  seksi L1 = L2 = L3 maka susut per konsumen yaitu:
𝑆 (𝑊𝑎𝑡𝑡) 2𝑘 = 1 2 𝑥 2 (𝐼 2 + (2 . 𝐼) 2 )𝑅 𝐿 = 5 . 𝐼 2 𝑅 𝐿 (23) 𝑆 (𝑊𝑎𝑡𝑡) 3𝑘 = 1 3 𝑥 2 (𝐼 2 + (2 . 𝐼) 2 + (3 . 𝐼) 2 )𝑅 𝐿 = 9,33 𝐼 2 𝑅 𝐿 (24)
Jika  dibandingkan  dengan  susut  1P1K,  maka akan diperoleh faktor kali:
𝑘 𝑆𝑅 = 𝑆 (𝑊𝑎𝑡𝑡)𝑛𝑘 𝑆 (𝑊𝑎𝑡𝑡)1𝑘 (25)
c. SR 3 fasa dengan 1 konsumen (3P1k) Susut yang terjadi per konsumen 3 fasa, yaitu: 𝑆 (𝑘𝑊ℎ) = 3. 𝐼 𝑆𝑅3 2 . 𝑅 𝐿3 . 𝐿𝑠𝐹. 𝑡. 10 −3 𝑘𝑊ℎ (26) Energi rata-rata per SR (E SR )
𝐸 𝑆𝑅 = 𝐸 𝑚𝑎𝑠𝑢𝑘 𝑆𝑅 ∑ 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑇𝑟𝑎𝑓𝑜 (𝑘𝑊ℎ) (27)
Arus  masuk  SR  (I SR )  dapat  dihitung  dengan rumus:
𝐼 𝑆𝑅 = 𝐸 𝑆𝑅 𝐿𝐹 𝑥 𝑃𝐹 𝑆𝑅 𝑥 𝑇 𝑥 0,220 (𝐴𝑚𝑝) (28)
Selanjutnya,  nilai  PF SR diasumsikan  sebesar  = 0,85,  maka  susut  SR  untuk  1  fasa  dan  3  fasa dapat dihitung dengan persamaan:
𝑆 𝑆𝑅 % = 𝑆 𝑆𝑅 3 𝑓𝑎𝑠𝑎 + 𝑆 𝑆𝑅 1 𝑓𝑎𝑠𝑎 𝐸 𝐽𝑇𝑀 (%) (29)

## III. M ETODE P ENELITIAN
Metode  penelitian  berisi  tahapan  penelitian,  metode analisis  data,  dsb  yang  digambarkan  dalam  bentuk  di- gram alir. Penelitian ini dilakukan di PT. PLN (Persero) Rayon Singkil  yang beralamat  di  Pulo  Sarok,  Singkil, Aceh  Singkil Regency ,  Aceh.  Selanjutnya,  analisa perhitungan  susut  teknis  di  PT.  PLN  (Persero)  Rayon Singkil  dilakukan  dengan  menggunakan  formula  ma- tematis menggunakan software excel .
Pada penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:
1. Tahapan  studi  literatur  dan  perumusan,  yaitu mempelajari  setiap  literatur  yang  berhubungan dengan saluran udara tegangan menengah (SUTM), saluran udara tegangan rendah (SUTR), trafo distri- busi dan saluran rumah (SR) juga  mempelajari sis- tem dan konfigurasi jaringan distribusi pada Rayon Singkil baik tegangan operasi sisi tegangan menen- gah  (TM),  tegangan  rendah  (TR),  data  asset  (trafo
distribusi, panjang jaringan, dan data jumlah pelang- gan), serta susut teknis.
2. Tahapan  observasi  dan  survei  lapangan,  yaitu melakukan perencanaan agar dapat menentukan area yang akan diamati dan metode yang akan diginakan dalam pengumpulan data.
3. Tahapan  pengumpulan  data,  yaitu  mengumpulkan informasi  tentang  aliran  listrik,  peralatan  yang digunakan, kondisi jaringan, serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi susut teknis.
4. Tahapan analisa data, yaitu mengevaluasi data yang sudah dikumpulkan dengan cara menghitung faktor pembebanan  pada  sistem  distribusi  Rayon  Singkil dan  menghitung  komposisi  besaran  susut  distribusi pada jaringan TM, TR, trafo distribusi, dan SR.
5. Tahapan  hasil  dan  pembahasan,  yaitu  berupa  hasil susut teknis yang diperoleh berdasarkan analisis dan perhitungan data dengan menggunakan software ex- cel yang disajikan dalam bentuk tabel .
Adapun  tahapan  atau  diagram  alir  penelitian selengkapnya ditunjukkan pada Gambar 4 .
Gambar 4.  Diagram alir penelitian

## IV. H ASIL DAN P EMBAHASAN

## A. Perhitungan Susut Teknis JTM
Perhitungan  susut  teknis  JTM  dapat  dihitung  ber- dasarkan data energi penerimaan JTM, arus beban pun- cak  JTM,  dan  rugi  beban  puncak  JTM.  Adapun  data penerimaan JTM selengkapnya ditunjukkan pada Tabel 1.
Data  pada  Tabel  I  menunjukkan  bahwa  penerimaan energi  (kWh)  dan  penjualan  energi  (kWh)  pada  bulan Januari  2023  lebih  besar  dibandingkan  dengan  pen- erimaan energi (kWh) dan penjualan energi (kWh) pada bulan Februari 2023. Begitu juga untuk penerimaan en- ergi  (kWh)  JTM  pada  bulan  Januari  2023  lebih  besar dibandingkan dengan penerimaan JTM (kWh) pada bu- lan  Februari  2023.  Hal  ini  dikarenakan  adanya  perbe- daan jumlah hari pada bulan Januari dan Februari 2023. Untuk penjualan energi sisi TM (kWh) dan jumlah en- ergi  (kWh)  yang  dikirim  ke  unit  lain  baik  pada  bulan Januari maupun bulan Februari 2023 adalah sama-sama
sebesar 0 kWh. Jadi, untuk contoh perhitungan jumlah energi  masuk  TM  diambil  pada  bulan  Januari  2023, yaitu:
E masuk TM = E masuk JTM – E kirim unit lain E masuk TM = 1.665.991 kWh – 0 kWh E masuk TM = 1.665.991 kWh
Selanjutnya,  pada  wilayah  kerja  PT.  PLN  Rayon Singkil  terdapat  4  buah  penyulang  dimana  arus  beban puncak rata-rata per penyulang pada bulan Januari 2023 sebesar 1.293 Amp dan arus beban puncak pada  bulan Februari 2023 sebesar 1.311 Amp. Oleh karena rata-rata arus beban puncak per penyulang pada bulan Februari 2023  lebih  besar  dibandingkan  dengan  rata-rata  arus beban  puncak  pada  bulan  Januari  2023  sehingga menimbulkan  rugi  beban  puncak  per  penyulang  pada bulan Februari 2023 menjadi lebih besar, yaitu 33,5 kW dibandingkan  dengan  bulan  januari  2023  yang  hanya sebesar  32,6  kW.  Untuk  data  arus  beban  puncak  dan rugi  beban  puncak  JTM  Rayon  Singkil  selengkapnya ditunjukkan pada Tabel II.
Berdasarkan  data  pada  Tabel  I  dan  II,  maka  susut teknis  JTM  dapat  dihitung  dengan  menggunakan persamaan (6). Sebagai contoh susut teknis JTM yang
dihitung hanya pada bulan Januari 2023, hasilnya yaitu:
T ABEL I D ATA ENERGI PENERIMAAN JTM Bulan Penerimaan (kWh) Penjualan Total (kWh) Pemakaian Sendiri (kWh) Energi Penerimaan JTM (kWh) Jan’23 1.665.991 1.484.937 7.142 1.665.991 Feb’23 1.526.214 1.388.568 6.681 1.519.533
T ABEL II D ATA ARUS BEBAN PUNCAK DAN RUGI BEBAN PUNCAK JTM
Bulan Jlh. Peny.
( BH ) Panjang JTM ( KMS ) Node per Penyulang/ Jurusan LF TM Faktor Kerja
Periode Waktu (Jam) Panjang Penyu. Rata-rata/LsF (kms) Rata-rata I BP per Peny.
(Amp)
Tahanan Total TM (Ohm/km) Faktor Koreksi (0,2-1,4) Rugi Beban Puncak per Penyulang (kW) Jan’23 4 140
26 0,30 0,85 744 35
1.293 0,46 0,48 32,6 Feb’23 4 140
26 0,30 0,85 672 35 1.311
0,46 0,48 33,5
𝑆 (𝑘𝑊ℎ)3 𝑓𝑎𝑠𝑎 = 3𝑥 ∑ 𝑛 2 𝑥𝐼 𝑔𝑤 2 𝑥 𝑛 1 𝑅 𝑔𝑤 𝑥 𝐿𝑠𝐹 𝑥 𝑡 𝑥 𝐹 𝑘𝑜𝑒 𝑥10 −3 𝑘𝑊ℎ
𝑆 𝐽𝑇𝑀 =  3 × ( 𝐼𝑒𝑘 √3×𝑉𝑡𝑚 ) 2 × ( 𝑅 1000 ) × 𝐿𝑠𝐹 × 𝐹𝑘
𝑆 𝐽𝑇𝑀 = 3 × ( 1293 √3 × 19 ) 2 × ( 0.46 1000 ) × 35  × 0.48
𝑆 𝐽𝑇𝑀 = 33 𝑘𝑊
Maka Energi susut JTM dapat diketahui:
E Susut JTM = Jlh. Peny.  x Rugi- BP Peny. x LLF x t E Susut JTM = 4 x 33 kW x 0,15 x 744 Jam
E Susut JTM = 14.841 kWh
Jadi,  dengan persamaan dan perhitungan yang sama maka  hasil  susut  teknis    serta  energi  susut  JTM selengkapnya ditunjukkan pada Tabel III.
Dari Tabel III menunjukkan bahwa susut teknis JTM pada  bulan  Januari  2023  sebesar  14.841  kWh  lebih besar jika dibandingkan dengan susut teknis JTM bulan Februari 2023 yaitu sebesar 13.790 kWh. Tetapi secara persentase, susut teknis JTM bulan Februari 2023 yaitu sebesar  0,9%  lebih  besar  dibandingkan  dengan  bulan Januari  2023  yaitu  sebesar  0.89%.  Jadi,  dapat disimpulkan  bahwa  susut  teknis  JTM  rata-rata  bulan Januari dan Februari 2023 dengan jumlah penyulang 4 buah  terjadi  kenaikan  persentase  dari  0,89%  menjadi 0,9% dimana diketahui bahwa periode jumlah hari pada bulan Februari lebih sedikit dibandingkan dengan bulan Januari.

## B. Perhitungan Susut Teknis Trafo
Perhitungan  susut  teknis  trafo  dapat  diketahui berdasarkan  data  energi  penerimaan  trafo  yang diperoleh dari selisih antara energi terima JTM (kWh) dengan  susut  JTM  (kWh),  yaitu  energi  terima  trafo (kWh) pada bulan Januari 2023 sebesar 1.651.150 kWh. Hasil tersebut lebih besar dibandingkan dengan energi terima trafo pada bulan Februari 2023, yaitu 1.512.424 (kWh). Untuk jumlah energi penerimaan trafo PT. PLN
Rayon  Singkil  selengkapnya  ditunjukkan  pada  Tabel IV.
Selanjutnya,  wilayah  kerja  Rayon  Singkil  memiliki 101 unit trafo distribusi dengan total daya trafo adalah sebesar 6.805 kVA dan rata-rata arus beban puncak per trafo  pada  bulan  Januari  dan  Februari  adalah  sebesar 26Amp  serta  faktor  kerja  trafo  sebesar  0,85. Dari  101 unit trafo distribusi, masing-masing juga memiliki rugi beban  puncak  yaitu  pada  bulan  Januari  dan  Februari sebesar 2,9 kW  meskipun memiliki periode waktu atau jam  operasi  yang  berbeda  dikarenakan  adanya perbedaan jumlah hari pada bulan Januari dan Februari 2023.  Adapun data  arus  beban puncak  dan  rugi beban puncak  (BP)  pada  trafo  distribusi  selengkapnya ditunjukkan pada Tabel V.
Dari data Tabel IV dan V, susut teknis trafo dapat di- hitung  dengan  menggunakan  persamaan  (9),  Sebagai contoh yang dihitung hanya susut teknis trafo pada bu- lan Januari 2023, hasilnya yaitu:
𝑆 (𝑘𝑊ℎ)𝑇𝑅𝐹 = (𝑆 𝑓𝑒 + 𝑆 𝑐𝑢 𝑥 𝐾 2 )𝑥 𝐿𝑠𝐹 𝑥 𝐹 𝑘𝑜𝑟 𝑥 𝑡 𝑥 10 −3 kW
S  kwh  trf  = ( 𝐼𝑒𝑘 ∑ 𝐾𝑉𝐴 𝑇𝑟𝑓 𝑛 1 ) 2 × (𝑅𝑢𝑔𝑖 𝑇𝑒𝑚𝑏𝑎𝑔𝑎) +
𝑅𝑢𝑔𝑖 𝐵𝑒𝑠𝑖 𝐿𝐿𝐹 × 𝐹𝑘
S kwh trf = ( 26 6805 ) 2 × (1,04) + 0,2 0,14 × 1,83
S kwh trf =    2,9 kW
Sehingga didapatkan: Susut Trafo = S kWh trf x Jlh trafo x LLF trafo x t = 2,9 x 101 x 0,14 x 744
= 29.886 kWh
T ABEL IV D ATA ENERGI PENERIMAAN TRAFO Bulan Energi Terima JTM (kWh) Susut TM (kWh) Energi Terima Trafo (kWh) Jan’23 1.665.991 14.841 1.651.150 Feb’23 1.526.214 13.790 1.512.424
T ABEL V D ATA ARUS BEBAN PUNCAK DAN RUGI BEBAN PUNCAK TRAFO
Bulan Jumlah Trafo (Unit) Total Daya Trafo ( K VA) Faktor Beban (LF Trafo) Faktor Kerja (FkT rafo) Periode Waktu (Jam) Rata-rata I BP per Trafo (Amp) Rugi Besi Rugi Tembaga Rata-rata kVA Trafo Faktor Koreksi (0,2 – 1,4) Faktor Susut (LLF) Rugi BP. per Trafo (kW) Jan’23 101 6.805 0,30 0,85 744 26 0.20 1,04
67 1,83 0,14 2,9 Feb’23 101 6.805 0,30 0,85 672
26 0.20 1,04 67 1,83 0,14 2,9 T ABEL III S USUT JTM PADA PT PLN R AYON S INGKIL Bulan Rugi Beban Puncak per Penyulang (kW) Faktor Susut (LLF) Periode Waktu (Jam) Energi Su- sut JTM (kWh) Energi Susut JTM vs Input JTM
(%)
Energi Susut JTM vs Input Penerimaan Total (%) Jan’23 33 0,15 744 14.841 0,89 0,89 Feb’23 34 0,15 672 13.790 0,90 0,90
Jadi,  dengan  persamaan  dan  perhitungan  yang  sama maka susut teknis  serta energi susut trafo selengkapnya
ditunjukkan pada Tabel VI.
Dari Tabel VI menunjukkan bahwa susut teknis trafo distribusi  pada  bulan  Januari  2023  dan  Februari  2023 sama-sama  sebesar  1.79%,  artinya  tidak  ada  kenaikan susut pada bulan-bulan tersebut. Pada tabel juga menun- jukkan bahwa susut teknis trafo rata-rata bulan Januari dan Februari 2023 dengan jumlah trafo 3 fasa sebanyak 101 unit adalah sama-sama sebesar 1,81% (tidak men- galami  kenaikan),  meskipun  secara  susut  kWh  trafo turun dari 29.886 kWh menjadi 27.375 kWh, tetapi apa- bila dibandingkan dengan penerimaan secara persentase adalah  tetap  (tidak  terjadi  kenaikan)  sehingga  peluang untuk  menambah  jumlah    trafo  3  fasa  masih  bisa  dil- akukan. Namun,  apabila  dibandingkan  dengan  susut JTM,  susut  trafo  masih  jauh  lebih  besar  dibandingkan dengan susut JTM sehingga masih perlu perbaikan pada sisi trafo, dimana persentase dan susut kWh yang hilang masih  cukup  besar,  dan  berpeluang  untuk  dilakukan perbaikan.

## C. Perhitungan Susut Teknis JTR
Perhitungan susut teknis JTR dapat dilakukan setelah memiliki  data  energi  terima  JTR,  arus  beban  puncak JTR,  dan  rugi  beban  puncak  JTR,  selengkapnya ditampilkan pada Tabel VII, Tabel VIII, dan Tabel IX.
Data  pada  Tabel  VII  menunjukkan  bahwa penerimaan  energi  JTR  diperoleh  dari  selisih  antara energi  terima  trafo  (kWh)  dengan  susut  trafo  (kWh). Dari  hasil  tersebut  maka  dapat  diketahui  juga  besaran energi terima JTR (kWh), yaitu pada bulan Januari 2023 sebesar  1.614.122  kWh  lebih  besar  dibanding  dengan
bulan Februari sebesar 1.478.369 kWh.
Data  pada  Tabel  VIII  menunjukkan  bahwa  terdapat sebanyak  206  jumlah  trafo  distribusi  yang  melayani wilayah kerja Rayon Singkil dengan arus beban puncak rata-rata per JTR, yaitu pada bulan Januari 2023 sebesar 31 Amp dan Februari 2023 sebesar 32 Amp.
Selanjutnya, data pada Tabel IX menunjukkan bahwa rugi  beban  puncak  jurusan  pada  bulan  Januari  2023 adalah  sama,  yaitu  sama-sama  sebesar  2,7  kW. Berdasarkan  semua  data  tersebut  dan  dengan menggunakan  persamaan  (18)  maka  susut  teknis  JTR didapatkan sebagai berikut:
𝑆 (𝑘𝑊ℎ)3 𝑓𝑎𝑠𝑎
= 3𝑥 ∑ 𝑛 2 𝑥𝐼 𝑔𝑤 2 𝑥 𝑛 1 𝑅 𝑔𝑤 𝑥 𝐿𝑠𝐹 𝑥 𝑡 𝑥 𝐹 𝑘𝑜𝑒 𝑥10 −3 𝑘𝑊ℎ
𝑆 (𝑘𝑊ℎ)3 𝑓𝑎𝑠𝑎 = 3  × ( 𝐼 𝑒𝑘 √3  ×   𝑉 𝑇𝑅 ) 2 ×   ( 𝑅 𝑇𝑅 ∑ 𝐿 𝑇𝑅 𝑛 1 )  × 𝐹 𝑘 𝑆 (𝑘𝑊ℎ)3 𝑓𝑎𝑠𝑎 = 3  × ( 31 √3 × 380 ) 2 ×   ( 1,09 0,838 )  × 0,43
= 2,7 kW
Maka susut  JTR didapatkan:
𝑆𝑢𝑠𝑢𝑡 𝐽𝑇𝑅  = 𝐽𝑙 𝐽𝑢𝑟𝑢𝑠𝑎𝑛  × 𝑆  ×  𝐿𝐿𝐹 𝑇𝑅 × 𝑡 = 206 x 2,7 x 0,12 x 744
= 48.295 kWh
Jadi, dengan persamaan dan perhitungan yang sama maka susut teknis serta energi susut JTR selengkapnya ditunjukkan pada Tabel X.
Tabel X menunjukkan bahwa susut teknis JTR pada bulan  Januari  2023  adalah  sebesar  2,9%  dan  bulan Februari  2023  sebesar  2,94%  sehingga  terdapat kenaikan susut sebesar 0,04%. Namun, pada sisi energi (kWh)  JTR  mengalami  penurunan,  yaitu  daric48.295 kWh (bulan Januari) turun menjadi 44.854 kWh (bulan Februari). Jadi, hasil tersebut menunjukkan bahwa susut JTR  masih  lebih  besar  apabila  dibandingkan  dengan susut  JTM dan Trafo,  sehingga  masih perlu perbaikan pada sisi JTR, dimana persentase dan susut kWh yang hilang  masih  cukup  besar,  dan  berpeluang  untuk dilakukan perbaikan.
T ABEL VI S USUT TRAFO PADA PT PLN R AYON S INGKIL Bulan Rugi Beban Puncak per Trafo (kW) Faktor Susut (LLF) Periode Waktu (Jam) Energi Susut Trafo (kWh) Energi Susut Trafo vs Input Trafo (%)
Energi Susut Trafo vs Input Penerimaan Total (%) Jan’23 2,9 0,14 744 29.886 1,81 1,79 Feb’23 2,9 0,14 672 27.375
1,81
1,79
T ABEL VII D ATA ENERGI PENERIMAAN JTR
Bulan Energi Terima Trafo (kWh) Susut Trafo (kWh) E-Pemakaian Sendiri GD (kWh) Energi Terima JTR (kWh) Jan’23 1.651.150 29.886 7.142 1.614.122 Feb’23 1.512.424 27.375 6.681 1.478.369
T ABEL VIII D ATA ARUS BEBAN PUNCAK JTR Bulan Node per Jurusan Jumlah Trafo Faktor Beban (LF JTR) Faktor Kerja JTR Periode
Waktu (Jam) Rata-rata I BP Per Jurusan (Amp) Jan’23 17 206 0,30 0.85 744 31 Feb’23 17 206 0,30 0.85 672 32 T ABEL X S USUT TEKNIS JTR R AYON S INGKIL Bulan Faktor Susut (LLF) Energi Susut JTR (kWh) Energi Susut vs Input JTR (%)
Energi Susut vs In-
put Penerimaan Total (kW) Jan’23 0,12 48.295 2,99 2,90 Feb’23 0,12 44.854 3,03 2,94
T ABEL IX
D ATA RUGI BEBAN PUNCAK JTR Bulan Rata-rata Panjang Jur. Trafo (kms) Total Tahanan Penghantar (Ohm/km) Faktor Koreksi (Fk) Rugi BP Jurusan (kW) Jan’23 0,838 1,09 0,43 2,7 Feb’23 0,838 1,09 0,43 2,7

## D. Perhitungan Susut Teknis SR
Perhitungan susut teknis SR didapatkan berdasarkan data energi terima SR, arus beban puncak SR, dan rugi beban  puncak  SR.  Adapun  data  selengkapnya ditunjukkan pada Tabel XI, Tabel XII, dan Tabel XII.
Data pada  Tabel XI menunjukkan bahwa penerimaan energi  SR  diperoleh  dari  selisih  antara  energi  terima JTR (kWh) dengan susut JTR (kWh). Dari hasil tersebut maka  dapat  diketahui  juga  besaran  energi  terima  SR (kWh), yaitu pada bulan Januari 2023 sebesar 1.565.827 kWh  lebih  besar  dibandingkan  dengan  bulan  Februari sebesar 1.433.515 kWh.
Data  pada  Tabel    XII  menunjukkan  bahwa  terdapat sebanyak  10.324  jumlah  total  pelanggan  di  wilayah kerja Rayon Singkil dengan arus beban puncak SR per pelanggan, yaitu pada bulan Januari 2023 sebesar 1,16 Amp dan Februari 2023 sebesar 1,17 Amp.
Selanjutnya,  data  pada  Tabel  XIII  menunjukkan bahwa  rugi  beban  puncak  jurusan  pada  bulan  Januari 2023  adalah  sama,  yaitu  sama-sama  sebesar  2,7  kW. Berdasarkan  semua  data  tersebut    dan  dengan menggunakan  persamaan  (22)  maka  susut  teknis  SR didapatkan sebagai berikut:
𝑆 (𝑘𝑊ℎ) = 2 . 𝐼 𝑆𝑅 2 . 𝑅 𝐿 . 𝐿𝑠𝐹. 𝑡. 10 −3 𝑘𝑊ℎ
𝑆 = 2 × ( 𝑅 𝑆𝑅 1000 ) 2 ×   ∑ 𝑙 𝑆𝑅 𝑛 1 ( 𝐼 𝑒𝑘 0,22 ) 2 × 𝐹 𝑘 𝑆 = 2 × ( 1,09 1000 ) 2 ×   ∑ 0,035 𝑛 1 ( 0,00369 0,22 ) 2 × 3,76
𝑆 = 0,00369 𝑘𝑊
𝑆 = 𝐽𝑙. 𝐾𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑒𝑛  × 𝑅𝑢𝑔𝑖 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑃𝑢𝑛𝑐𝑎𝑘 𝑆𝑅 ×  𝑡
+ (𝐽𝑙. 𝐾𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑥 𝑡 𝑥 1) 1000
𝑆 = 10.324  × 0,00369 ×  𝑡 + (10.324 𝑥 744 𝑥 1) 1000 = 36.003 kWh
Jadi,  dengan persamaan dan perhitungan yang sama maka susut teknis  serta energi susut SR selengkapnya ditunjukkan pada Tabel XIV.
Dari  hasil  perhitungan  (Tabel  XIV)  menunjukkan bahwa  susut  teknis  SR  pada  wilayah  kerja  Rayon Singkil  sebesar  2,16%  dari  susut  distribusi  total  atau setara dengan 36.003 kWh pada bulan Januari 2023 dan 32.974  kWh  pada  bulan  Februari  2023.  Jadi,  dapat disimpulkan bahwa untuk susut SR masih cukup tinggi dan  masih  sangat  berpotensi  untuk  dilakukan  upaya perbaikan  seperti  perbaikan  titik  sambungan  dan perbaikan SR deret/seri.

## E. Komposisi Susut Teknis
Setelah  dilakukan  perhitungan  pada  berbagai segmen,  maka  didapatkan  komposisi  susut  teknisnya baik  pada  sisi  TM,  trafo,  JTR,  dan  SR.  Pada  bulan Januari  2023  memiliki  besaran  energi  susut  distribusi total  sebesar  173.912  kWh  atau  10,4%  dan  bulan Februari 2023 memiliki besaran energi susut distribusi total  sebesar  130.965  kWh  atau  8,6%.  Adapun  susut teknis  pada  bulan  Januari  dan  Februari  ditunjukkan pada Tabel XV dan Tabel XVI.
T ABEL XI D ATA ENERGI PENERIMAAN SR Bulan Energi Terima
JTR (kWh) Susut JTR (kWh) Energi Terima SR (kWh) Jan’23 1.614.122 48.295 1.565.827 Feb’23 1.478.369 44.854 1.433.515 T ABEL XIII D ATA ARUS BEBAN PUNCAK SR Bulan Jumlah
Konsumen (plg.) Faktor Beban (LF SR) Faktor Kerja SR Periode Waktu (Jam) Rata-rata I BP Per SR (Amp) Jan’23 10.324 0,25 0.70 744 1,16 Feb’23 10.457 0,25 0.70 672 1,17 T ABEL XIV S USUT TEKNIS SR R AYON S INGKIL Bulan Energi Susut SR (kWh) Energi Susut vs Input SR (%) Energi Susut vs In-
put Penerimaan Total (%) Jan’23 36.003 2,30 2,16 Feb’23 32.974 2,30 2,16
T ABEL XII D ATA RUGI BEBAN PUNCAK SR
Bulan Rata-rata Panjang SR Pelanggan (kms) Total Tahanan Penghantar (Ohm/km) Faktor Koreksi (Fk) Rugi BP Jurusan (kW) Jan’23 0,035 1,09 3,76 0,00369 Feb’23 0,035 1,09 3,76 0,00369
Hasil  pada  Tabel  XV  menunjukkan  bahwa  besaran komposisi susut teknis pada bulan Januari per segmen (JTM, Trafo, JTR dan SR). Energi susut teknis vs input total  pada  JTM  sebesar  0,9%,  susut  teknis  pada  JTR sebesar 1,8%, susut teknis JTR sebesar 2,9% dan susut teknis  SR  sebesar  2,2%.  Selanjutnya, pada Tabel  XVI menunjukkan bahwa bulan Februari  memiliki besaran komposisi  susut  per  segmen,  yaitu  susut  teknis  JTM sebesar  0,9%,  susut  teknis  Trafo  sebesar  1,79%,  susut teknis JTR sebesar 2,94% dan susut teknis SR sebesar 2,16%.  Untuk  susut  teknis  terbesar  baik  pada  bulan Januari  maupun  Februari  2023  adalah  pada  segmen susut teknis JTR, yaitu sebesar 2,9% dan kedua terbesar adalah segmen susut teknis SR yaitu sebesar 2,2%.
Dari Tabel XV dan Tabel XVI menunjukkan bahwa susut  teknis  JTM  bulan  Januari  dan  Februari  2023
dengan  4  penyulang  terjadi  kenaikan  persentase  dari 0,89% menjadi 0,9% atau setara dengan energi 14.841 kWh  menjadi  13.790  kWh.  Dimana  diketahui  bahwa periode  jumlah  hari  pada  bulan  Februari  lebih  sedikit dibandingkan  bulan  Januari.  Susut  teknis  Trafo  bulan Januari  sebesar  1,81%,  dan  Februari  2023  sebesar 1,79%  meskipun  secara  susut  kWh  trafo  turun  dari 29.886  kWh  menjadi  27.375  kWh.  Susut  teknis  JTR bulan Januari sebesar 2,9% dan Februari 2024 sebesar 2,94%,  meskipun  secara  susut  kWh  JTR  turun  dari 48.295  kWh  menjadi  44.854  kWh.  Maka  dilihat  dari perhitungan  susut  JTR  masih  lebih  besar  dibanding dengan susut JTM dan Trafo. Selanjutnya, susut teknis SR  bulan  Januari  diperoleh  sebesar  2,16%  dan  bulan Februari  2023  sebesar  2,2%  dari  susut  distribusi  total. Maka  dari  hasil  tersebut  untuk  susut  SR  masih  cukup
T ABEL XVI
K OMPOSISI SUSUT TEKNIS BULAN F EBRUARI 2023 PADA R AYON S INGKIL
Data Satuan Segmen TM Trafo JTR SR Input kWh 1.526.214 1.512.424 1.478.369 1.433.515 Jumlah penyulang/trafo/jurusan/konsumen bh 4 101 206 10.457 Panjang JTM/kVA trafo/JTR/SR kms 140,01 6.805 172.538 365.995 Panjang/kVA trafo rata-rata kms 35 67 0,838 0,035 Node per penyulang/jurusan 26 17 Rugi besi 0,20 Rugi tembaga 1,04 Rata-rata I BP Penyulang/trafo/jurusan/konsumen kVA 1.311 26 32 1,16 Susut non teknis kWh 44.887 11.973 Susut teknis kWh 14.841 29.886 48.295 36.003 Susut non teknis % 2,7 0,8 Susut teknis % 7,7 7,6 Susut total % 10,4 8,6 Rugi BP per penyulang/trafo/jurusan/konsumen kW 34 2,9 2,7 0,00369 Energi susut kWh 14.841 29.886 48.295 36.003 Energi susut vs input % 0,9 1,8 3,0 2,3 Energi susut vs input total %
0,9 1,8 2,9 2,2 T ABEL XV K OMPOSISI SUSUT TEKNIS BULAN J ANUARI 2023 PADA R AYON S INGKIL
Data Satuan Segmen TM Trafo JTR SR Input kWh 1.665.991 1.651.150 1.614.122 1.565.827 Jumlah penyulang/trafo/jurusan/konsumen bh 4 101 206 10.324 Panjang JTM/kVA trafo/JTR/SR kms 140,01 6.805 172.538 361.340 Panjang/kVA trafo rata-rata kms 35 67 0,838 0,035 Node per penyulang/jurusan 26 17 Rugi besi 0,20 Rugi tembaga 1,04 Rata-rata I BP Penyulang/trafo/jurusan/konsumen kVA 1.293 26 31 1,17 Susut non teknis kWh 44.887 11.973 Susut teknis kWh 13.790 27.375 44.854 32.974 Susut non teknis % 2,7 0,8 Susut teknis % 7,7 7,6 Susut total % 10,4 8,6 Rugi BP per penyulang/trafo/jurusan/konsumen kW 33 2,9 2,7 0,00369 Energi susut kWh 14.841 29.886 48.295 36.003 Energi susut vs input % 0,9 1,8 3,0 2,3 Energi susut vs input total % 0,9 1,8 2,9 2,2
tinggi.
Jadi  berdasarkan  hasil  analisis,  maka  solusi  yang dapat diterapkan oleh PT. PLN (Persero) Rayon Singkil dalam mengurangi susut teknis yaitu dengan melakukan peningkatan  pemeliharaan  infrastruktur,  monitoring, pengelolaan sumber daya, dan penerapan teknologi baru serta  membuat  rencana  tindak  lanjut  yang  jelas  dan terperinci  juga  metrik  untuk  mengukur  keberhasilan implentasinya.  Selanjutnya,  untuk  dapat  mengurangi susut teknis juga perlu melibatkan pihak terkait dalam proses  perbaikan,  menetapkan  mekanisme  pelaporan, evaluasi berkala, dan melakukan edukasi serta pelatihan kepada staf terkait tentang pentingnya pengelolaan yang efisien  agar  dapat  memantau  kemajuan  implementasi solusi  serta  berkontribusi  secara  aktif  dalam  upaya perbaikan susut teknis.

## V. K ESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan analisa perhitungan susut teknis di PT. PLN (Persero) Rayon Singkil maka dapat  disimpulkan  bahwa  energi  susut  distribusi  total, susut teknis, dan susut non teknis pada Rayon Singkil di bulan  Januari  2023  masing-masing  sebesar  10,4%, 7,7%,  dan  2,7  %  sedangkan  di  bulan  Februari  2023 masing-masing  sebesar  8,6%,  7,8%,  dan  0,8%. Komposisi susut teknis persegmen JTM, Trafo, JTR dan SR  baik  di  bulan  Januari  maupun  Februari  2023 masing-masing  sebesar  0,89%,  1,8%,  3%,  dan  2,3%. Untuk Susut teknis terbesar terjadi pada sisi JTR yaitu sebesar 3% dan terbesar kedua dari sisi SR yaitu sebesar 2,3%.

## D AFTAR P USTAKA
[1]  R.  F.  Ariyanti,  “Identifikasi  Penyebab  Susut  Energi Listrik PT PLN (Persero) Area Semarang Menggunakan Metode Failure Mode & Effect Analysis (FMEA),” Ind. Eng. Online J. , vol. 8, no. 1, pp. 1–8, 2019.
[2]  E. Ediwan, M. Muliadi, M. Mahalla, N. Nazaruddin, and A. Mulkan, “The Reconfiguration of Network at 20 kV Distribution  System  Nagan  Raya  Substation  with  the Addition of the Krueng Isep Hydroelectric Power Plant,” J. Nas. Tek. Elektro , vol. 10, no. 2, pp. 62–70, 2021, doi: 10.25077/jnte.v10n2.888.2021.
[3]  N.  G.  Pahiyanti,  S.  Sukmajati,  and  M.  R.  Nur, “Penurunan  Susut  Jaringan  Dengan  Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik,” J.  Ilm.  Sutet ,  vol.  9, no.  1, pp. 36–45, 2019, doi: 10.33322/sutet.v9i1.502.
[4]  Desmira and N. Khoirunnisa, “Pengaruh Susut Energi ( Losses ) Pada Jaringan Distribusi ( Studi Kasus : di PT . Krakatau Daya listrik ),” Energi dan Kelistrikan J. Ilm. , vol. 12, no. 2, pp. 80–89, 2020.
[5]  R. Saputra, S. Sunardiyo, A. Nugroho, and S. Subiyanto, “Implementasi  Multilayer  Perceptron  Artificial  Neural Network  untuk  Prediksi  Konsumsi  Energi  Listrik  PT PLN (Persero) UP3 Salatiga,” Elektrika , vol. 15, no. 2, pp. 60–68, 2023, doi: 10.26623/elektrika.v15i2.6411.
[6]  A.  Arieyansyah  and  R.  Mukhaiyar,  “Penekanan  Susut Non-Teknis dengan cara Optimalisasi Pelaksanaan P2TL di  PT-PLN-(Persero)-ULP-Indarung,” Ranah  Res.    J.
Multidiscip. Res. Dev. , vol. 3, no. 4, pp. 269–278, 2021, doi: 10.38035/rrj.v3i4.414.
[7]  A.  Handoyo,  “Analisa  Perhitungan  Susut  Teknik  Pada PT. PLN (Persero) UPJ Semarang Tengah,” Universitas Diponegoro, 2011.
[8]  S. A. Firdaus, “Simulasi On Load Tap Changer Otomatis Pada  Trafo  Satu  Fasa  Berbasis  Arduino  Mega  2560 Dengan  Monitoring  Tegangan  Pada  Aplikasi  Blynk,” Universitas Diponegoro, 2021.
[9]  F. E. P. Surusa, Q. Aini, A. I. Pratiwi, and Y. Mohamad, “Analisis Susut Non Teknis Akibat Gangguan pada kWh Meter  PT  .  PLN  UP3  Gorontalo,” Jambura  J.  Electr. Electron. Eng. , vol. 6, no. 1, pp. 32–38, 2024.
[10] S. Syukri, T. M. Asyadi, M. Muliadi, and F. Moesnadi, “Analisa  Pembebanan  Transformator  Distribusi  20  kV Pada  Penyulang  LS5  Gardu  LSA  249,” Jambura  J. Electr. Electron. Eng. , vol. 4, no. 2, pp. 202–206, 2022, doi: 10.37905/jjeee.v4i2.14500.
[11] R. Franiko and R. Mukhaiyar, “Analisa Perbaikan Susut Non  Teknis  Dengan  Pemetaan  Pju  Ilegal  Di  Ulp Sijunjung  Menggunakan  Gps  Garmin  Gpsmap64s,” J. Tek. Elektro Indones. , vol. 4, no. 2, pp. 966–972, 2023.
[12] Hamidah,  “Pengawasan  Susut  Daya  Listrik  Oleh Perseroan  Terbatas  Perusahaan  Listrik  Negara  Rayon Kota Pontianak,” J. S-1 Ilmu Adm. Negara , vol. 6, no. 1, 2017.
[13] S.  Y.  Berutu,  Y.  C.  Aritonang,  and  Cholish,  “Analisa Variasi  Modifikasi  APP  Satu  Phase  Yang  Dilakukan Pelanggan  Yang  Menyebabkan  Susut  Non  Teknis,”  in Konferensi  Nasional Sosial dan Engineering Politeknik Negeri Medan , 2022, no. 3, pp. 830–838.
[14] D.  Fitriawati  and  W.  Ningsih,  “Pengaplikasian  KWH Meter  Siaga  Untuk  Mengurangi  Susut  KWH  Akibat Bypass Pada KWH Meter Prabayar,” Universitas Gadjah Mada, 2018.
[15] W. Setiawan Anjas and M. Ilham, “Analisis Pembebanan Trafo  Sebelum  Penambahan  Gardu  Sisipan  Terhadap Besarnya Kapasitas Daya untuk Memperbaiki Pembebanan  pada  Gardu  Distribusi,” Vertex  Elektro , vol. 14, no. 2, pp. 90–101, 2022.
[16] Martunis,  Muliadi,  Syukri,  T.  M.  Asyadi,  and  Misswar ABD, “Penentuan Kapasitas Transformator Sisip Untuk Mengatasi  Beban  Lebih  Pada  ULP  Merduati  Kota,” J. Tek. Elektro dan Komputasi , vol. 5, no. 2, pp. 196–203,
2023.