Jurnal ECOTIPE , Vol. 7, No.2, Oktober 20xx, Hal. 99-107 p-ISSN 2355-5068, e-ISSN 2622-4852 Akreditasi Kemenristekdikti ( SINTA 4 ), SK. No.10/E/KPT/2019 DOI : 10.33019/jurnalecotipe.v7i2.1891
Pengujian Keandalan Sistem …(Monarain Mungkin, dkk.)
Pengujian Keandalan Sistem Current Transformer Dalam Menanggulangi Penggunaan Energi Listrik Secara Ilegal
Moranain Mungkin¹, Habib Satria², Zulkifli Bahri 3 , Ahmad Ridwan 4
Program Studi Teknik Elektro, Universitas Medan Area 1 Program Studi Teknik Elektro, Universitas Medan Area 2 Program Studi Teknik Elektro, Universitas Medan Area 3 Program Studi Magister Teknik Elektro, Universitas Andalas 4 *habib.satria@staff.uma.ac.id 2

## ABSTRACT
The increasing demand for and tariffs on electricity has made people choose to take the risk of going against the law by illegally stealing currents on state-owned electricity networks. This is very detrimental if there is an electrical short circuit which can cause a fire. Therefore, a physical detection method is needed, namely by directly checking the seal meter and supported by a tool to prevent the occurrence of illegal use of current which is effective so that the measurement directly to the consumer  can obtain valid data results. The tool used to overcome the problem of rampant  illegal  current theft is to install a current transformer (CT) on the kWh meter. Simulations are carried out at the electrical measurement laboratory of the Medan Area University electrical engineering study program by testing the reliability of the current transformer. The test results show that the data on the use of legal load currents and illegal load currents after the installation of current transformers, there is an increase in power where after using the CT the detected power consumption is 426 W, previously the  power  was  fixed  at  306  W,  using  both  legal  and  illegal  currents.  The  research  found  that  simple  installation  using current transformers is very helpful for PLN in preventing the use of illegal electricity without having to routinely check consumers. Utilization of CT applications can also reduce the occurrence of leakage currents and short circuits in illegal use of electric current.
Keywords: Physical Detection Methods, Current Transformer, Illegal Current

## INTISARI
Meningkatnya  kebutuhan  dan  tarif  energi  listrik  membuat  oknum  masyarakat  memilih  untuk  mengambil  resiko  menentang hukum dengan malakukan pecurian arus secara ilegal pada jaringan listrik milik Negara. Hal tersebut sangat merugikan apabila terjadi konsleting  listrik   yang dapat  mengakibatkan kebakaran. Oleh sebab itu, dibutuhkan  metode physical detection  yaitu dengan memeriksa langsung meteren segel dan didukung suatu alat untuk mencegah terjadinya pemakaian arus secara ilegal yang  efektif  agar  pengukuran  secara  langsung  ke  konsumen  diperoleh  hasil  data  yang  valid.  Alat  yang  digunakan  untuk menanggulangi masalah maraknya pencurian arus illegal yaitu dengan memasang current transformer (CT) pada kWh Meter. Simulasi  dilakukan  pada  laboratorium  pengukuran  listrik  program  studi  teknik  elektro  Universitas  Medan  Area  dengan melakukan  pengujian  terhadap  kehandalan transformator  arus.  Hasil  pengujian  terdapat  bahwa  data  pemakaian  arus  beban legal dan arus beban ilegal sesudah pemasangan current transformer terjadi penambahan daya dimana setelah  menggunakan CT komsumsi daya yang terdeteksi sebesar 426 W yang sebelumnya daya tetap yaitu sebesar 306 W, baik menggunakan arus legal  maupun  secara  ilegal  .  Penelitian  diperoleh  bahwa  pemasangan  sederhana  dengan  pemanfaatan    current  transformer sangat  membantu  PLN  dalam  mencegah  penggunaan  arus  listrik  ilegal  tanpa  harus  melakukan  pengecekan  secara  rutin terhadap konsumen. Pemanfaatan  aplikasi  CT juga dapat mengurangi  terjadinya kebocoran arus dan hubungan singkat pada pemakaian arus listrik secara ilegal.
Kata kunci:  Metode Physical Detection, Current Transformer, Arus Ilegal

## I. PENDAHULUAN
Kebutuhan energi listrik di Indonesaia sangat dibutuhkan  pada  era  modern  saat  sekarang  ini,
baik dari segi sektor industri, pendidikan ataupun perkantoran.  Akan  tetapi  seringnya  terjadi gangguan pemdaman listrik bergilir
Jurnal ECOTIPE , Vol. 7, No.2, Oktober 20xx, Hal. 99-107 p-ISSN 2355-5068, e-ISSN 2622-4852 Akreditasi Kemenristekdikti ( SINTA 4 ), SK. No.10/E/KPT/2019 DOI : 10.33019/jurnalecotipe.v7i2.1891
Pengujian Keandalan Sistem …(Monarain Mungkin, dkk.)
menyebabkan  aktivitas  terhambat  dan  sangat menggangu masyarakat dalam bekerja. Penyebab terjadinya pemadaman yaitu faktor teknis dan non teknis,  pada  pemadaman  akibat  faktor  teknis disebabkan  adanya  gangguan  pada  sistem penyaluran  daya  dan power  quality ,  sedangkan faktor  non  teknis  misalnya  terjadi losses akibat pencurian  arus  listrik  yang  menyebabkan  beban lebih [1].
Salah satu penyebab beban lebih dikarenakan pemakaian  arus  listrik  illegal.  Pemakaian  arus ilegal  akan  menimbulkan  kerugian  pada  pihak penyedia daya dan juga pada konsumen, misalnya terjadi  kebakaran  yang  dapat  menimbulkan korban  jiwa  dan  materi  ataupun  dapat membahayakan oknum pencuri tersebut [2]. Cara yang sederhana dilakukan oleh oknum pencurian dengan  mem bypass  ECB dan  mengakibatkan daya listrik akan melampaui batas [3]. Pemakaian arus listrik ilegal ini tidak hanya pada konsumen dengan  daya  yang  cukup  besar,  tetapi  juga  pada konsumen  rumah  tangga.  Penggunaan  listrik secara  ilegal  merupakan  suatu  tindakan  yang menyimpang  yang  dapat  merugikan  seperti pelanggan  yang taat aturan, negara ataupun PLN sebagai  penyuplai  energi  listrik.  Beberapa  faktor resiko  yang  terjadi  terhadap  pencurian  arus seperti  tegangan  menjadi  turun,  peralatan  listrik yang  akan  mudah  rusak  dan  dapat  mengancam kehandalan  jaringan  dari  grid  PLN  [4].  Apabila kerugian dalam pencruian arus dapat diminimalisir  akan  berdampak  pada  langsung pada perekonomian negara yang lebih baik [5].
Untuk  melaksanakan  penertiban  pemakaian aliran  lisrik  PLN  membentuk  regu-regu  P2TL (Penertiban  Pemakaian  Tenaga  Listrik)  yang dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan ternyata juga  dapat  terancam,  diadukan  oleh  pelanggan kepada penyidik dengan tuduhan melanggar Pasal 335  ayat  (1)  KUHP  atau  Pasal  551  KUHP. Adanya beberapa laporan atau pengaduan dengan persangkaan  menurut  Pasal  335  ayat  (1)  ke-1 KUHP  atau  Pasal  551  KUHP  tersebut  perlu disikapi  dengan  sangat  hati-hati  baik  oleh Penyidik  maupun  Penuntut  Umum.  Hal  ini
berkaitan  dengan  adanya  kontrak  atau  Surat Perjanjian yang telah disepakati antara pelanggaan  dengan  PT.  PLN  (PERSERO), dimana  menurut  ketentuan  perdata  isi  perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang menyepakatinya. Surat Perjanjian atau kontrak tersebut antara lain meliputi Pemeliharaan, Perbaikan,
Perluasan, dan Rehabilitasi  Instalasi/Peralatan  Listrik  serta Penertiban Pemakaian Listrik .
Ada  dua  cara  yang  umum  digunakan  untuk mencegah  pemakaian  arus  listrik  ilegal  yaitu dengan  metode  deteksi  fisik  ( physical  detection ) dan  metode  pemakaian  listrik  konsumen ( costumer  consumption  methode ).  Pada  Deteksi fisik metode yang dilakukan dengan mencari jejak pencurian  dalam  perangkat  pada  alat  ukur (meteran) listrik seperti pemeriksaan segel, kabel tambahan  ( jumper )  yang  pemasangannya  tidak sesuai  dengan  standarisasi.  kemudian  pada metode pemakaian listrik konsumen dalam kasus ini  metode  kurang  efektif  digunakan,  disebabkan penggunaan  teknik  perbandingan  dengan  melihat konsumsi  energi  yang  terekam  tidak  sebanding dengan  perangkat  konsumen  yang  gunakan  di rumah.
Transformator arus atau CT dirancang untuk melihat sistem kehandalan pencegahan pemakaian arus  ilegal.  Untuk  mensimulasikan  uji  coba pengujian  pemakaian  transformator  diperlukan ketepatan dan pemilihan komponen dan alat ukur yang  mempunyai  ketelitian  dan  akurasi  yang tinggi.  Integrasi  alat  percobaan  di  lakukan  di Laboratorium  Pengukuran  Listrik  Program  Studi Teknik Elektro UMA.

## II. LANDASAN TEORI
Kehilangan  daya  listrik  dapat  disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:
1. Susut  Teknis,  yaitu  susut  yang  disebabkan oleh hal hal yang bersifat teknis, seperti jarak pelanggan  atau  pan-jang  kabel,  luas penampang  kabel  dan  besar  daya  pada konsumen.
Jurnal ECOTIPE , Vol. 7, No.2, Oktober 20xx, Hal. 99-107 p-ISSN 2355-5068, e-ISSN 2622-4852 Akreditasi Kemenristekdikti ( SINTA 4 ), SK. No.10/E/KPT/2019 DOI : 10.33019/jurnalecotipe.v7i2.1891
Pengujian Keandalan Sistem …(Monarain Mungkin, dkk.)
2. Susut Non Teknis. Susut ini disebabkan oleh pemakaian  arus  listrik  secara  ilegal.  P2TL mempunyai  tugas  untuk  mengurangi  susut non teknis.
Pemeriksaan  yang  dilakukan  P2TL  antara lain  pemeriksaan  kabel  SR  (Sambungan  Rumah) yang  merupakan  kabel  tegangan  rendah  utama yang  menghubungkan  jaringan  distribusi  dari tiang listrik ke konsumen.  Sesuai dengan standar pemasangan,  kabel  SR  haruslah  terlihat  di  luar rumah. Bila pemasangan kabel SR sesuai dengan standar, maka proses pemeriksaan dilanjutkan ke parameter  lainnya.  Bila  terdapat  bagian  kabel yang  tidak  terlihat,  seperti  terpasang  di  plafon, bawah atap  rumah ataupun dinding rumah, maka perlu pemeriksaan lebih lanjut, karena dikhawatirkan  pada  bagian  kabel  SR  yang tersembunyi terdapat sambungan ( jumper ) dengan kabel  yang  lain  yang  langsung  terhubung  ke beban  langsung  tanpa  melalui  alat  ukur  KWH meter dan pembatas arus MCB ( Miniature Circuit Breaker ).  Akibatnya  pemakaian  enersi  listrik  ini tidak  terdeteksi/tidak  terukur  oleh  kWh  Meter. Inilah  yang  disebut  pemakaian  arus  ilegal (pencurian arus), seperti simulasi pada Gambar 1.
Gambar 1. Instalasi Pencurian Arus dengan Menggunakan Kontaktor
Arus  beban  legal  melewati  alat  ukur  KWh Meter,  sedangkan  arus  beban  ilegal  tidak melewati  kWH-meter,  sehingga  arus  ini  tidak terukur di kWH Meter.

## A. Miniature Circuit Breaker
Miniature  Circuit  Breaker berfungsi  sebagai alat  pembatas  arus.  Penggunaan  MCB  sebagai penentuan arus maksimum yang dapat digunakan
oleh konsumen. Pembatas arus berfungsi sebagai salah  satu interface antara  PLN  dan  konsumen. Rating  MCB  yang  digunakan  tergantung  pada kategori  pelanggan  (golongan  tarif).  Bila pelanggan  memakai  arus  yang  melebihi  batas yang  telah  ditetapkan  (sesuai  dengan  golongan tarif),  maka  pembatas  arus  akan  bekerja memutuskan  arus  ( OFF )  dan  harus  direset kembali untuk menyambung kembali ( ON ). MCB bekerja  secara  thermal  dengan  menggunakan elemen  bimetal.  Dari  sudut  pandang  konsumen kejadian  ini  berarti  berkurangnya  keandalan suplai  listrik.  Pembatasan  pemakaian  arus  ini mendorong konsumen untuk melakukan pencurian  arus  listrik.  Selain  sebagai  pembatas arus  MCB  juga  berfungsi  sebagai  alat  yang proteksi  pada  saat  terjadi  hubung  singkat  (arus pendek).  Pemakaian  arus  ilegal  dapat  memicu timbul  kebakaran  akibat  pemanasan  pada  kabel. Panas  yang  timbul  diakibatkan  arus  yang mengalir pada kabel melebihi kapasitas arusnya.
Dalam  penelitian  ini  akan  dirancang penggunaan transformator arus sebagai alat bantu untuk mencegah pemakaian arus listrik ilegal.

## B. Prinsip Kerja Transformator
Transformator mempunyai dua lilitan primer dan  sekunder,  dimana  antara  kedua  belitan terisolasi  satu  dengan  yang  lain.  Prinsip  kerja transformator berdasarkan induksi medan magnetik tanpa merubah frekuensinya. Bila
belitan  primer  (N 1 )  transformator  dihubungkan dengan  sumber  tegangan  V 1 yang  berbentuk sinusoidal akan mengalir arus pada belitan primer yang  dinamakan  arus  eksitasi  I o yang  juga sinusoidal. Arus primer I o ini akan menghasilkan fluksi  (  )  yang  juga  berbentuk  sinusoidal,  =  maks sin  t, terlihat pada Gambar 2.
Gambar 2. Prinsip Kerja Transformator
Jurnal ECOTIPE , Vol. 7, No.2, Oktober 20xx, Hal. 99-107 p-ISSN 2355-5068, e-ISSN 2622-4852 Akreditasi Kemenristekdikti ( SINTA 4 ), SK. No.10/E/KPT/2019 DOI : 10.33019/jurnalecotipe.v7i2.1891
Pengujian Keandalan Sistem …(Monarain Mungkin, dkk.)

## Bila transformator dianggap ideal, maka:
a N N V V 2 1 2 1  
(1) dimana,
V 1 : Tegangan primer V 2 : Tegangan sekunder N 1 : Jumlah lilitan primer N 2 : Jumlah lilitan sekunder a  : Faktor transformasi
Bila 𝑎 > 1 ,  maka  transformator  disebut transformator step  down sedangkan  bila 𝑎 < 1 , dinamakan  transformator step  up .  Pada transformator  ideal  daya  masuk  (VA)  pada  sisi primer = daya keluar (VA) pada sisi sekunder:
S 1 =   S 2 Sehingga:
V 1  I 1 = V 2  I 2 dimana,
S 1 = Daya pada sisi primer S 2 = Daya pada sisi sekunder I 1 = Arus pada sisi primer I 2 = Arus pada sisi sekunder
a N N I I V V 2 1 1 2 2 1    atau: a 1 I I 2 1 
Rumus  terakhir  ini  merupakan  prinsip  dari transformator arus.

## C. Transformator Arus
Transformator arus pada umumnya digunakan  untuk  memperkecil  arus  pada  sisi sekunder  yang  dihubungkan  dengan  alat  ukur ataupun  alat  proteksi.  Sisi  primer  dihubungkan secara seri ke beban dengan kapasitas daya  yang besar. Transformator arus ini terisolasi dari sirkuit utama.  Karena  transormator  arus  ini  digunakan berkaitan  dengan  pengukuran  arus,  maka karakteristik transformator arus haruslah:
1. Mempunyai  jumlah  belitan  primer  dan sekunder  yang  lebih  sedikit  dibanding-kan dengan transformator tegangan.
2. Mempunyai  impedansi  yang  kecil,  un-tuk menghindari kerugian tegangan pada belitan.
3. Mampu  melayani  arus  yang  besar  pada  sisi primernya.
Pemasangan  transformator  arus  dengan  alat ukur  amperemeter  dapat  dilihat  pada  Gambar  3. Arus yang melalui belitan primer tergantung pada arus  beban  bukan  pada  arus  pada  sisi  sekunder dari  transformator  arus,  tidak  seperti  pada transformator  tegangan.  Bila  sirkuit  sekunder dibuka  sedangkan  pada  primer  tetap  mengalir arus,  maka  pada  sekunder  timbul  tegangan  yang sangat tinggi.
Gambar 3.Pemasangan Transformator Arus dan Amperemeter

## D. KWh Meter
Bila  suatu  beban  dialiri  arus  maka  timbul daya.  Lamanya  beban  dialiri  arus  menyebabkan pemakaian  enersi  listrik  (E)  yang  dinyatakan dengan rumus:
E = P  t                                                     (2) dimana,
E  : Energi (Watthour)
P  : Daya (Watt) t   : Waktu (jam)
Satuan yang lebih besar adalah KiloWatthour (KWh).  1  KWh  =  1000Wh.  Alat  ukur  yang digunakan  untuk  mengukur  pemakaian  enersi listrik adalah KWh Meter.

## III. METODE PENELITIAN
Transformator arus pada umumnya
digunakan  untuk  memperkecil  arus  pada  sisi
Jurnal ECOTIPE , Vol. 7, No.2, Oktober 20xx, Hal. 99-107 p-ISSN 2355-5068, e-ISSN 2622-4852 Akreditasi Kemenristekdikti ( SINTA 4 ), SK. No.10/E/KPT/2019 DOI : 10.33019/jurnalecotipe.v7i2.1891
Pengujian Keandalan Sistem …(Monarain Mungkin, dkk.)
sekunder  yang  dihubungkan  dengan  alat  ukur ataupun  alat  proteksi.  Sisi  primer  dihubungkan secara seri ke beban dengan kapasitas daya  yang besar. Transformator arus ini terisolasi dari sirkuit utama,  karena  transformator  arus  ini  digunakan berkaitan  dengan  pengukuran  arus,  maka karakteristik transformator arus haruslah mempunyai  jumlah  belitan  primer  dan  sekunder yang  lebih  sedikit  dibandingkan  dengan transformator  tegangan.  Selanjutnya  mempunyai impedansi  yang  kecil,  untuk  menghindari kerugian  tegangan  pada  belitan  dan  mampu melayani  arus  yang  besar  pada  sisi  primernya. Simulasi  pengujian  dan  pengambilan  data pencegahan  pemakaian  arus  ilegal  menggunakan transformator  arus  di  Laboratorium  Pengukuran Listrik Program Studi Teknik Elektro UMA. Pemasangan transformator arus pada Wattmeter  ataupun  kWh  meter  dapat  dilihat seperti Gambar 4.
Gambar 4. Pemasangan Trafo Arus Pada kWh Meter
Lilitan  primer  tranformator  arus  diserikan dengan  beban  sedangkan  lilitan  sekunder diserikan dengan alat ukur/alat proteksi.

## A. Diagram Alir Penelitian
Untuk  memulai  penelitian  dan  mendapatkan hasil yang baik perlu dibuat rencana kerja dalam bentuk diagram alir seperti pada Gambar 6 .
Gambar 5. Diagram Alir Pengujian

## B. Perancangan Transformator Arus
Syarat  transformator  arus  yang  akan digunakan seperti ,mempunyai perbandingan  arus 1:1, sehingga arus sisi primer dan sekunder sama besar  dan  daya  yang  terbaca  pada  Wattmeter ataupun  energi  listrik  yang  terbaca  pada  kWh Meter  tidak  perlu  dikoreksi  lagi  dengan  faktor transformasi  transformator  arus  yang  digunakan. Mempunyai  jumlah  belitan  primer  dan  sekunder yang sedikit sehingga rugi-rugi tegangan dan daya dapat  diabaikan  dan  mempunyai  kapasitas  arus yang cukup besar.
Transformator  arus  yang  digunakan  pada simulasi  ini  dirancang  dari  transformator  dengan sadapan  tegangan  ( tapping ) . Data  transformator yang dirancang sebagai berikut:
1. Tegangan sisi primer : 110/220 Volt
2. Tegangan ( tapping ) sisi sekunder: 0, 6, 12, 18 dan 24 Volt
3. Arus sisi sekunder 5 A.
Jurnal ECOTIPE , Vol. 7, No.2, Oktober 20xx, Hal. 99-107 p-ISSN 2355-5068, e-ISSN 2622-4852 Akreditasi Kemenristekdikti ( SINTA 4 ), SK. No.10/E/KPT/2019 DOI : 10.33019/jurnalecotipe.v7i2.1891
Untuk  mendesain  diagram  transformator yang  dimodifikasi  menjadi  transformator  arus dapat dilihat pada Gambar 6.
Gambar 6. Mengubah Transformator Biasa Menjadi Transformator Arus
Pertimbangan pemilihan belitan sisi tegangan rendah  menjadi  belitan  primer  dan  sekunder transformator arus dengan ratio perbandingan 1:1 adalah:
1. Arus  sisi  sekunder  lebih  besar  dibandingkan kapasitas arus primer transformator 220/24V.
2. Diameter  kawat  lilitan  sekunder  lebih  besar dibandingkan dengan diameter lilitan primer, sehingga  resistansi  lilitan  sekunder  lebih kecil dari resistansi lilitan primer.
3. Rugi-rugi daya (I 2 R) dan rugi tegangan (I.R) lebih kecil.

## C. Prosedure Pengujian
Pengujian  dan  pengambilan  data  dilakukan pada  panel  yang  dirancang.  Data  yang  diambil dari pengujian ini adalah:
a. Karakteristik linieritas transformator arus yang dirancang.
b. Data  pemakaian  arus  beban  legal,  arus  beban ilegal  dan  arus  sumber  sebelum  dan  sesudah pemasangan transformator arus.
Sirkuit  pengukuran  arus  pada  pemakaian  arus ilegal  tanpa  transformator  arus  dapat  dilihat seperti pada Gambar 7.
Gambar 7. Sirkuit Pengambilan Data Arus Dan Daya Tanpa Transformator
Amperemeter A 1 mengukur arus beban legal (I 1 ), amperemeter A 2 mengukur arus beban ilegal (I 2 )  sedangkan  amperemeter  A 3 mengukur  arus sumber  (I 3 ).  Arus  beban  I 1 terukur  (terdeteksi) pada  Wattmeter/KWH  meter,  sedangkan  arus  I 2 tidak  terdeteksi  oleh  Wattmeter/KWh  Meter Sesuai dengan hukum Kirchoff:
I 3 = I 1 + I 2
Tanpa pemakaian arus ilegal, I 2 = 0 I 3 = I 1
Bila terjadi pemakaian arus ilegal (pencurian arus  listrik),    I 2  0,  akibatnya  I 3 >  I 1 Sirkuit pengukuran  arus  pada  pemakaian  arus  ilegal dengan  transformator  arus  dapat  dilihat  seperti pada Gambar 8.
Transformator  yang  digunakan  mempunyai ratio  1:1,  sehingga  arus  pada  sisi  primer  sama dengan arus pada sisi sekunder transformator arus atau  I 3 sama  dengan  dengan  arus  yang  masuk  ke Wattmeter/KWh  Meter.  Bila  penyadapan  arus dilakukan  pada  titik  setelah  sisi  primer transformator arus (titik B dan titik C), maka I 3 = I 1 +  I 2 .  Atau  dengan  kata  lain  arus  beban  ilegal terdeteksi  oleh  Wattmeter/KWh  Meter.  Arus beban  ilegal  tidak  terdeteksi,  bila  penyadapan dilakukan sebelum sisi primer transformator arus (titik A), I 3 = I 2 + I 3 tetap.
Jurnal ECOTIPE , Vol. 7, No.2, Oktober 20xx, Hal. 99-107 p-ISSN 2355-5068, e-ISSN 2622-4852 Akreditasi Kemenristekdikti ( SINTA 4 ), SK. No.10/E/KPT/2019 DOI : 10.33019/jurnalecotipe.v7i2.1891
Gambar 8. Sirkuit Pengambilan Data Arus dan Daya dengan Transformator Arus

## D. Pengujian Penggunaan Transformator Arus
Untuk  memudahkan  pengambilan  data  dan menguji  apakah  transformator  arus  dapat mencegah  pemakaian  arus  ilegal,  dibuat  panel simulasi pengujian, seperti Gambar 9.

## Gambar 9. Panel Pengujian Transformator Arus
Alat  ukur,  terminal  beban  dan  saklar ditempatkan  pada  bagian  depan,  sedangkan transformator arus dan wiring berada di belakang panel. Amperemeter A 1 menunjukkan pemakaian arus  legal  (I 1 ),  Amperemeter  A 2 menunjukkan pemakaian  arus  ilegal  (I 2 )  dan  Amperemeter  A 3 menunjukkan  pemakaian  arus  legal  dan  ilegal atau  arus  dari  sumber  (I 3 ).  Wattmeter menunjukkan  pemakaian  daya  pada  beban  legal dan ilegal. Saklar S1 digunakan untuk pengaturan “ by pass ” arus sesudah dan sebelum transformator  arus  ( indoor dan outdoor ) sedangkan  S2  digunakan  untuk  menghubungkan belitan  arus  Wattmeter  pada  saat  tanpa penggunaan  transformator  arus  dan  dengan transformator arus pada beban legal dan ilegal.

## E. Alat dan Bahan dalam Penelitian
Peralatan yang digunakan dalam proses pengujian ini adalah:
1. Transformator 220/ CT 18 Volt CT/5 Ampere 2. Wattmeter Lutron DT6060 3. Multitester Sanwa CD 771 4. Amperemeter Digital Powel
5. Bola lampu 100 W/220 Volt sebagai beban
Gambar 10. Panel Pengujian

## F. Pengambilan dan Pengolahan Data
Ada  dua  macam  pengujian  yang  dilakukan  pada panel  yang  dirancang  agar  hasil  yang  diperoleh  dari pengujian  ini  sesuai  dengan  yang  diinginkan,  yaitu degan  Pengujian  linieritas  transformator  yang dirancang  dan  pengujian  penggunaan  transformator arus sebagai alat pencegahan pemakaian arus illegal.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Hasil Pengujian Linieritas Transformator
Sirkuit  pengujian  linieritas  transformator  arus dapat dilihat seperti pada Gambar 11 berikut.
Gambar 11. Sirkuit Pengujian Linieritas Trafo Arus
Jurnal ECOTIPE , Vol. 7, No.2, Oktober 20xx, Hal. 99-107 p-ISSN 2355-5068, e-ISSN 2622-4852 Akreditasi Kemenristekdikti ( SINTA 4 ), SK. No.10/E/KPT/2019 DOI : 10.33019/jurnalecotipe.v7i2.1891
Pengujian Keandalan Sistem …(Monarain Mungkin, dkk.)

## Gambar 12. Sirkuit Pengujian Tanpa CT

## B. Hasil Pengujian Penggunaan Transformator Arus
Metode  yang  digunakan  adalah  mencatat hasil  pengukuran  arus  sumber  (I 3 ),  arus  beban legal  (I 1 )  dan  arus  beban  ilegal  (I 2 )  dan pembacaan daya pada Wattmeter pada saat beban legal  dan  beban  ilegal  sebelum  dan sesudah pemakaian transformator arus.
Pengujian  penggunaan  transformator  sebagai pencegah  pemakaian  arus  ilegal  dilakukan  pada panel  simulasi  seperti  pada  (Gambar  12  dan Gambar  13).  Proses  pengujian  dilakukan  dengan membuat  simulasi  beban  legal  dan  beban  ilegal. J1  dihubungkan  pada  saat  pengujian  tanpa transformator  arus  dan  J2  terbuka,  sedangkan  J2 dipasang pada saat pengujian dengan menggunakan transformator arus dan J1 terbuka.
Tabel 1. Data Hasil Pengujian Linieritas Trafo Arus
V P = 210 Volt (konstan)
Arus B e b a n 1 LP 2 LP 3 LP
4 LP 5 LP 6  LP I P (Amp) 0,413 0,827 1,229 1,636  2,022  2,478 I S (Amp) 0,413 0,827 1,228 1,635  2,020  2,477 a=I P /I S 1,000 1,000 1,001 1,001  1,001  1,001
Catatan: LP adalah lampu pijar 100 Watt/220 Volt
Kesimpulan:  Dari  data  hasil  pengujian linieritas,  transformator  arus  yang  dirancang mempunyai faktor transformasi 1:1
Gambar 13. Sirkuit Pengujian Dengan CT
Data  yang diambil  dari  pengujian  ini  adalah arus  sumber  (I 3 ),  arus  beban  legal  (I 1 ) dan  arus beban ilegal (I 3 ) dan pembacaan daya (Watt) pada beban legal dan beban ilegal sebelum dan sesudah pemakaian  transformator  arus.  Data  hasil pengukuran  sebelum  dan  sesudah  pemakaian transformator  arus  dibandingkan  dan  kemudian dilakukan  analisa  dan  pengambilan  kesimpulan. Data  yang  diperoleh  dari  hasil  pengujian  dapat dilihat seperti pada Tabel 2.
Tabel 2: Hasil Pengujian Penggunaan

## Transformator Arus
Tegangan: 210 Volt
Tanpa Transformator Arus Beban I 1 (A) I 2 (A) I 3 (A) P (Watt) Legal 1,503 0 1,503 306 Ilegal 1,503 0,601 2,091 306 Dengan Transformator Arus Beban I 1 (A) I 2 (A) I 3 (A) P (Watt) Legal 1,453 0 1,453 306 Penyadapan setelah CT 1,453 0,601 2,132 426 Penyadapan sebelum CT 1,453 0,601 2,132 306

## C. Analisa Data
Dari  Tabel  1  dan  Tabel  2  yaitu  Tanpa transformator arus dan dengan transformator arus diperoleh :
1. Tanpa  penggunaan  transformator  arus  (CT), arus  beban  ilegal  (I 2 )  tidak  terdeteksi  (tidak masuk  ke  Wattmeter/KWh  Meter).  Hal  ini terlihat  dari  daya  yang  terukur  tetap  pada
Jurnal ECOTIPE , Vol. 7, No.2, Oktober 20xx, Hal. 99-107 p-ISSN 2355-5068, e-ISSN 2622-4852 Akreditasi Kemenristekdikti ( SINTA 4 ), SK. No.10/E/KPT/2019 DOI : 10.33019/jurnalecotipe.v7i2.1891
Pengujian Keandalan Sistem …(Monarain Mungkin, dkk.)
Wattmeter,  sedangkan  arus  masuk  (I 3 ) bertambah dimana I 3 adalah jumlah I 1 dan I 2 . Arus beban legal (I 1 ) tetap
2. Dengan  penggunaan  transformator  arus,  bila terjadi  penyadapan  ( by  pass )  sesudah transformator  arus,  maka  arus  beban  ilegal (I 2 )  terdeteksi  dimana  arus  sumber  (I 3 ) bertambah  dan  daya  terukur  pada Wattmeter akan  bertambah  yaitu  daya  beban  legal  dan daya beban ilegal.
3. Dengan  penggunaan  transformator  arus,  bila terjadi  penyadapan  ( by  pass )  sebelum transformator  arus,  maka  arus  beban  ilegal (I 2 )  tidak  terdeteksi,  daya  terukur  pada Wattmeter  sama  dengan  daya  beban  legal. Oleh  karena  itu  penempatan  transformator arus  harus  mudah  dilihat.  Dengan  demikian bila terjadi pemakaian arus illegal akan lebih mudah terpantau.

## V. KESIMPULAN
Penggunaan  metode Physical  Detection didukung  dengan  peralatan Current  Transformer dapat  mendeteksi  pencurian  arus  ilegal.  Hasil pengujian  sebelum  diberikan  alat  CT  daya  yang dihasilkan  memiliki  nilai  yang  sama  kemudian setelah  diberikan  alat  CT  terjadi  penambahan daya  yang  sebelumnya  tidak  terdekeksi  oleh pembacaan  alat  ukur  manual.  Selain  itu, Current Transformer dapat  digunakan  sebagai  alat pencegah pemakaian arus ilegal, tanpa melakukan pengukuran  arus  secara  langsung  sebelum  dan sesudah kWh Meter.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] M.  Putra,  Z.  Bahri dan M.F.  Siregar,  2018. “Penggunaan  Transformator  Arus  Untuk Pencegahan Pemakaian Arus Ilegal,” J. Electr.
Syst. Control Eng. , vol. 2, no. 1, pp. 1–5.
[2] U.  Khair,  A.  J.  Lubis,  I.  Agustha,  D. Dharmawati,  and  M.  Zulfin,  2017.  “Modeling and Simulation of Electrical Prevenion System Using Arduino Uno,Gsm Modem, and Acs712 Current  Sensor,”  in Journal  of  Physics: Conference Series , vol. 930, no. 1.
[3] M. Arihutomo, M. Rivai, and Suwito, 2012. “ Sistem  Monitoring  Arus  Listrik  Jala-Jala Menggunakan  Power  Line  Carrier, “ J.  Tek.
Its , vol. 1, no. 1, pp. 150–153.
[4] S.  A.  Salinas  and  P.  Li,  “Privacy-Preserving Energy Theft Detection in Microgrids: A State Estimation  Approach,  2016  ” IEEE  Trans. Power Syst. , vol. 31, no. 2, pp. 883–894.
[5] R. M. Mutupe, S. O. Osuri, M. J. Lencwe, and S.  P.  Daniel  Chowdhury,  2017.  “Electricity theft detection system with RF communication between  distribution  and  customer  usage,”  in Proceedings - 2017 IEEE PES-IAS PowerAfrica  Conference:  Harnessing  Energy, Information  and  Communications  Technology (ICT)  for  Affordable  Electrification  of  Africa, PowerAfrica .