Available Online at http://ojs.uho.ac.id/index.php/JIPFI p-ISSN: 2502-3861    |    e-ISSN: 2715-551X

## Analisis Temperatur Terhadap Perpindahan Panas Pada Sistem Pendingin
Erlina Lazahimu 1)* , La Ode Safiuddin 2) ,  La Hasanudin 3)
1)* Mahasiswa Jurusan Pendidikan Fisika FKIP UHO,  Kendari,  Sulawesi Tenggara,  Indonesia 93232
2) Dosen Jurusan Pendidikan Fisika FKIP UHO, Kendari,  Sulawesi Tenggara,  Indonesia 93232
3) Dosen Jurusan Teknik Mesin FT UHO, Kendari,  Sulawesi Tenggara,  Indonesia 93232
* Koresponden Email: erlinalazahimu99@gmail.com
Abstract : This study aims to: (1) determine the heat transfer process of the room area; (2) to determine the effect  of  sensible  heat  load  on  the  performance  of  air  conditioner  /  AC.  This  study  used  an  experimental method to obtain data on the temperature of the external coolant load, the load on the inner cooler, the area of the room and the surface area data for each cooling load. The results of this study indicate that: the heat load greatly  affects  the  performance  of  the  air  conditioner  (AC)  in  producing  a  comfortable  temperature  in  the room,  such  as  in  the  meeting  room  of  the  BNN  Province  of  SULTRA  using  2  PK  AC  capacity  with  a  total cooling load of 34,979 Btu / hr or 8,744.75 kcal, so that you have to add an AC unit with a minimum capacity of 2 PK to obtain the calorific value that can be moved by the AC (Q1) is greater than the heat load generated by the room (Q2), which is 36,000 Btu / hr> 34,979 Btu / hr or 9,000 kcal> 8,744.75 kcal so that comfortable conditions will be obtained.
Keywords: Temperature; Cooling Load; Heat Transfer; Air Conditioner (AC)
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk : (1)  mengetahui proses perpindahan panas terhadap luas ruangan; (2) mengetahui  pengaruh  beban  kalor  sensibel  terhadap  kinerja  air  conditioner/AC.  Penelitian  ini  menggunakan metode eksperimen untuk memperoleh data suhu beban pendingin luar, beban  pendingin dalam, luas ruangan dan data luas permukaan setiap beban pendingin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : beban kalor sangat mempengaruhi  kinerja  air  conditioner  (AC)  dalam  menghasilkan  suhu  nyaman  dalam  ruangan,  seperti  pada ruang rapat BNN Provinsi SULTRA menggunakan kapasitas AC 2 PK dengan beban pendingin total sebesar 34.979 Btu/hr atau 8.744,75 kcal, sehingga harus melakukan penambahan unit AC dengan kapasitas minimal 2 PK  untuk  memperoleh  nilai  kalor  yang  dapat  dipindahkan  AC  (Q 1 )  lebih  besar  dari  beban  kalor  yang dihasilkan  ruangan (Q 2 )  yaitu  36.000  Btu/hr  >  34.979  Btu/hr  atau 9.000  kcal  > 8.744,75  kcal  sehingga  akan diperoleh kondisi yang nyaman.
Kata Kunci: Temperatur; Beban Pendingin; Perpindahan Panas; Air Conditioner (AC)

## PENDAHULUAN
Refrigeran  adalah  liduid  atau  cairan  pendingin yang  digunakan  dalam  sistem  pengkondisian  udara. Refrigerasi  adalah  pengeluaran  kalor  dari  suatu ruangan dan kemudian mempertahankan keadaannya sedemikian  rupa  sehingga  temperaturnya  lebih rendah  dari  temperatur  lingkungannya.  Refrigerasi merupakan terapan dari teori perpindahan kalor dan termodinamika,  pada  dasarnya  prinsip  kerja  Air Conditioner  (AC)  sama  dengan  refrigerasi,  namun Air  Conditioner  (AC)  tidak  berfungsi  sebagai pendingin  saja,  tetapi  harus  dapat  menghasilkan udara  nyaman.  Hal  ini  dilakukan  dengan  jalan pengontrolan  terhadap  kondisi  udara  yang  meliputi
suhu, kelembaban dan gerakan udara (Alfons, 2013). Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Zuberi pada  tahun  2016  tentang  pembuatan  dan  pengujian alat  uji  prestasi  sistem  pengkondisian  udara  (air conditioning)  Jenis  Split.  Untuk  hasil  pengujian untuk  nilai  COP,  semakin  meningkat  seiring  beban yang  semakin  besar.  Untuk  nilai  konsumsi  energi semakin  tinggi  beban  maka  nilai  konsumsi  energi semakin  menurun  dan  untuk  hasil  pada  EER semakin  tinggi  beban  maka  nilai  EER  cendrung semakin  kecil  karena  seiring  besarnya  beban  dan temperatur  pengujian.  Selanjutnya  penelitian  yang dilakukan  oleh  Zein  Muhammad  Zein  pada  tahun 2019  tentang  analisa  sistem  pendingin  untuk
Available Online at http://ojs.uho.ac.id/index.php/JIPFI p-ISSN: 2502-3861    |    e-ISSN: 2715-551X
kenyamanan  ruangan    pada  industri  garmen.    Air Conditioner  (AC)  yang  terpasang  pada  industri Garmen  kapasitasnya  tidak  sesuai  dengan  beban kalor yang ditimbulkan selama pekerjaan berlangsung.  Suatu  ruangan  yang  menggunakan pengkodisian  udara  selain  mengetahui  hal-hal tersebut  juga  harus  mengetahui  bagaimana  beban internal  dan  eksternal  dari  suatu  pengkondisian udara yang  menghasilkan panas dan mengakibatkan kenaikan suhu di ruangan tersebut yang mempengaruhi kinerja pengkondisian udara. Setiap bangunan atau ruangan selain mempunyai  kondisi  beban  pendingin  puncak  juga mempunyai  beban  total  pendingin  ruangan,  yang biasanya  berubah-ubah  setiap  jamnya.  Berdasarkan hal  tersebut,  suatu  gedung  atau  ruangan  yang  akan dikondisikan  dengan  memasang  sistem  tata  udara maka  perlu  diketahui  terlebih  dahulu  beban maksimum  yang  ada  dan  harus  ditanggulangi dengan  tepat  agar  dapat  dipakai  peralatan  yang
sesuai  untuk  dipasang.  Sehingga,  tidak  terjadi pemborosan  energi  dan  biaya,  serta  kemungkinan kurangnya kapasitas mesin yang menyebabkan tidak tercapainya kondisi yang diinginkan. Untuk mengatasi  hal  tersebut  diperlukan  perhitungan besaran beban yang tepat pada sistem pengkondisian udara  dan  menentukan  beban  yang  diterima  oleh mesin  pendingin  (Subedjo,  2011).  Semakin  banyak beban suatu ruangan maka suhu di ruangan tersebut juga  semakin  meningkat,  suhu  inilah  yang mempengaruhi kinerja sistem pendingin.

## METODE

## 1. Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  bulan  Februari 2019  sampai  selesai  bertempat  di  ruang  rapat kantor  badan  narkotika  nasional  provinsi sulawesi tenggara.
2. Prosedur Penelitian
a. Bagan Alir Prosedur Penelitian
Gambar 1. Diagram alir prosedur penelitian
Jurnal Penelitian Pendidikan Fisika, Vol. 5 No. 4 November  2020, 277-286 Available Online at http://ojs.uho.ac.id/index.php/JIPFI p-ISSN: 2502-3861    |    e-ISSN: 2715-551X
b. Analisis Data
1) Beban Pendingin Luar
a) Beban kalor melalui kaca     A R r a sd r t a a o Q sd g g sd sd g      88 , 0 4 , 0 4 , b) Beban kalor melalui dinding t U A Q     c) Beban kalor melalui langit-langit t U A Q     d) Beban kalor melalui lantai
t U A
Q    
e) Beban kalor melalui infiltrasi ruangan
08 , 1     t cfm Q
2) Beban pendingin dalam
a) Penghuni -> asumsi duduk santai
   as beraktifit orang beban orang pria
Q
85 , 0     as beraktifit orang beban orang wanita Q
b) Lampu -> beban sensibel lampu Flourecent ( neon) 4 , 3 25 , 1    watt total Q c) Komputer 4 , 3   watt total Q d) LCD 4 , 3   watt total
Q 3) Beban Transmisi Panas Ruangan
  1 0 t t A U Q  

## HASIL PENELITIAN
1. Data yang diperoleh Luas Ruangan = 8,25 x 7,1 m 2 Tinggi Ruangan = 3,3 m
Luas Kaca 1 (9 buah) = 1,7 x 0,8 m 2 atau 14,64 ft 2
Luas Kaca 2 (2 buah) = 2,2 x 0,9 m 2 atau 21,313 ft 2 Luas Kaca 3 (6 buah) = 1,7 x 0,5 m 2 atau 9,149 ft 2
Luas Kaca 4 (2 buah )= 2 x 1 m 2 atau 3,4 ft 2
Luas Kaca 5 (2 buah) = 2 x 0,6 m 2 atau 1,2 ft 2 Luas Kaca 6 (4 buah) = 0,6 x 0,5 m 2 atau 0,3 ft 2
Luas Kaca 7 (4 buah) = 1 x 0,5 m 2 atau 0,5 ft 2
Luas Dinding Belakang = 7,35 x 3,3 m 2 atau 261,08 ft 2 Luas Dinding Depan = 8,25 x 3,3 m 2 atau 293,05 ft 2
Luas Dinding Kiri = 7,1 x 3,3 m 2 atau 252,2 ft 2
Luas Dinding Kanan = 6 x 3,3 m 2 atau 213,13 ft 2
Luas Langit-langit = 8,25 x 7,1 m 2 atau 630,5 ft 2
Luas Lantai =  8,25 x 7,1 m 2 atau 630,5 ft 2
Penghuni (menghadiri rapat)= 30 ( 20 pria dan 10 wanita) 10 Buah Lampu neon (21 watt) 1 Buah Komputer (100 watt) 1 Buah LCD ( 250 watt)
a) Beban Transmisi Panas Ruangan
Beban  transmisi  panas  yang  terjadi  pada  ruangan  yaitu melalui kaca, dinding, lantai dan langit-langit.
1) Transmisi Panas Melalui Kaca (pukul 08:00)   1 0 t t A U Q   Dik : A   = 14,693 ft U  = 0,8  W/m 2 0 C
∆t = 1 0 C
Dit : Q Kaca 1   = …?
Penyelesaian :
  1 0 t t A U Q   1 8 , 0 693 , 14    Q
Q = 11,711 Btu/hr
Tabel 1. Perhitungan beban transmisi panas melalui kaca 1 pada pukul 08:00 s/d 16:00
Pukul U A t 0 t 1 ∆T Q (btu/h) Q kcal 8:00 0,8 14,639 26 25 1 11,711 2,927 10:00 0,8 14,639 26,1  25 1,1 12,882 3,22 12:00 0,8 14,639 26,3  25 1,3 15,224 3,806 14:00 0,8 14,639 26,2  25 1,2 14,053 3,513 16:00 0,8 14,639 25,9  25 0,9 10,54 2,635 Total Transmisi Panas Melalui Kaca 1 64,411 16,102
Available Online at http://ojs.uho.ac.id/index.php/JIPFI p-ISSN: 2502-3861    |    e-ISSN: 2715-551X
Tabel 2. Perhitungan beban transmisi panas melalui kaca 2 pada pukul 08:00 s/d 16:00
Pukul U A t 0 t 1 ∆T Q (btu/h) Q kcal 8:00 0,8 21,3127 26,03 25 1,03 17,561 4,39 10:00 0,8 21,3127 26,07 25 1,07 18,243 4,56 12:00 0,8 21,3127 26,38 25 1,38 23,529 5,882 14:00 0,8 21,3127 26,25 25 1,25 21,312 5,328 16:00 0,8 21,3127 25,97 25 0,97 16,538 4,134 Total Transmisi Panas Melalui Kaca 2 97,186 24,296 Tabel 3. Perhitungan beban transmisi panas melalui kaca 3 pada pukul 08:00 s/d 16:00
Tabel 4. Perhitungan beban transmisi panas melalui kaca 4 pada pukul 08:00 s/d 16:00
Pukul U A t 0 t 1 ∆T Q (btu/h) Q kcal 8:00 0,8 21,528 29,97 25 4,97 85,595 21,398 10:00 0,8 21,528 29,82 25 4,82 83,012 20,753 12:00 0,8 21,528 30,89 25 5,89 101,44 25,36 14:00 0,8 21,528 30,17 25 5,17 89,039 22,259 16:00 0,8 21,528 29,12 25 4,12 70,956 17,739 Total Transmisi Panas Melalui Kaca 4 430,043 107,51 Tabel 5. Perhitungan beban transmisi panas melalui kaca 5 pada pukul 08:00 s/d 16 :00 Pukul U A t 0 t 1 ∆T Q (btu/h) Q kcal 8:00 0,8 12,9168 29,71 25 4,71 48,67 12,167 10:00 0,8 12,9168 29,69 25 4,69 48,463 12,115 12:00 0,8 12,9168 30,86 25 5,86 60,554 15,138 14:00 0,8 12,9168 30,09 25 5,09 52,597 13,149 16:00 0,8 12,9168 29,15 25 4,15 42,883 10,72 Total Transmisi Panas Melalui Kaca 5 253,169 63,292 Tabel 6. Perhitungan beban transmisi panas melalui kaca 6 pada pukul 08:00 s/d 16:00 Pukul U A t 0 t 1 ∆T Q (btu/h) Q kcal 8:00 0,8 3,2292 29,42 25 4,42 11,418 2,854 10:00 0,8 3,2292 29,67 25 4,67 12,064 3,016 12:00 0,8 3,2292 30,73 25 5,73 14,802 3,7 14:00 0,8 3,2292 30,1 25 5,1 13,175 3,293 16:00 0,8 3,2292 29,13 25 4,13 10,669 2,667 Total Transmisi Panas Melalui Kaca 6 62,129 15,532 Tabel 7. Perhitungan beban transmisi panas melalui kaca 7 pada pukul 08:00 s/d 16:00 Pukul U A t 0 t 1 ∆T Q (btu/h) Q kcal 08:00 0,8 9,1494 30,08 25 5,08 37,183 9,295 10:00 0,8 9,1494 29,9 25 4,9 35,865 8,966 12:00 0,8 9,1494 30,92 25 5,92 43,331 10,832 14:00 0,8 9,1494 30,21 25 5,21 38,134 9,533 16:00 0,8 9,1494 29,32 25 4,32 31,62 7,905 Total Transmisi Panas Melalui Kaca 3 186,135 46,533 Pukul U A t 0 t 1 ∆T Q (btu/h) Q kcal 8:00 0,8 5,382 29,42 25 4,42 19,03 4,757 10:00 0,8 5,382 29,67 25 4,67 20,107 5,026 12:00 0,8 5,382 30,73 25 5,73 24,671 6,167 14:00 0,8 5,382 30,1 25 5,1 21,958 5,489 16:00 0,8 5,382 29,13 25 4,13 17,782 4,445 Total Transmisi Panas Melalui Kaca 7 103,55 25,887
Grafik perhitungan  beban  transmisi panas melalui kaca 1 s/d 7 pada pukul 08:00 s/d 16:00.
Gambar 2. Beban transmisi panas melalui kaca 1 s/d 6 pada pukul 08:00 s/d 16:00

## 2) Transmisi panas melalui dinding
Tabel 8. Perhitungan beban transmisi panas melalui dinding belakang pada pukul 08:00 s/d 16:00
Pukul U A t 0 t 1 ∆T Q (btu/h) Q kcal 8:00 0,8 261,08 26,6 25 1,6 334,183 83,545 10:00 0,8 261,08 26,92 25 1,92 401,02 100,255 12:00 0,8 261,08 27,13 25 2,13 444,882 111,22 14:00 0,8 261,08 27,19 25 2,19 457,414 114,353 16:00 0,8 261,08 26,91 25 1,91 398,931 99,732 Total Transmisi Panas Melalui Dinding Belakang 2036,43 509,107 Tabel 9. Perhitungan beban transmisi panas melalui dinding depan pada pukul 08:00 s/d 16:00 Pukul U A t 0 t 1 ∆T Q (btu/h) Q kcal 08:00 0,25 293,05 26,36 25 1,36 99,637 24,909 10:00 0,25 293,05 26,54 25 1,54 112,824 28,206 12:00 0,25 293,05 26,81 25 1,81 132,605 33,151 14:00 0,25 293,05 26,77 25 1,77 129,675 32,418 16:00 0,25 293,05 26,41 25 1,41 103,3 25,825 Total Transmisi Panas Melalui Dinding Depan 578,041 144,51 Tabel 10. Perhitungan beban transmisi panas melalui dinding kiri pada pukul 08:00 s/d 16:00 Pukul U A t 0 t 1 ∆T Q (btu/h) Q kcal 08:00 0,25  252,201 26 25 1 63,05 15,762 10:00 0,25  252,201 26,42 25 1,42 89,531 22,382 12:00 0,25  252,201 26,64 25 1,64 103,402 25,85 14:00 0,25  252,201 26,75 25 1,75 110,338 27,584 (08:00) (10:00) (12:00) (14:00) (16:00) Kaca 4 85,595328 83,011968 101,439936 89,039808 70,956288 Kaca 5 48,6705024 48,4638336 60,5539584 52,5972096 42,883776 Kaca 3 37,1831616 35,865648 43,3315584 38,1346992 31,6203264 Kaca 7 19,030752 20,107152 24,671088 21,95856 17,782128 Kaca 2 17,56168128 18,24368832 23,52924288 21,31272 16,53867072 Kaca 1 11,711232 12,8823552 15,2246016 14,0534784 10,5401088 Kaca 6 11,4184512 12,0642912 14,8026528
13,175136 10,6692768 0 50 100 150 200 250 300 Q K a ca Transmisi  Panas Melalui  Kaca
Available Online at http://ojs.uho.ac.id/index.php/JIPFI p-ISSN: 2502-3861    |    e-ISSN: 2715-551X
16:00 0,25  252,201 26,31 25 1,31 82,595 20,648 Total Transmisi Panas Melalui Dinding Kiri 448,917 112,229 Tabel 11. Perhitungan beban transmisi panas melalui dinding kanan pada pukul 08:00 s/d 16:00 Pukul U A t 0 t 1 ∆T Q (btu/h) Q kcal 08:00 0,8 213,13 26,67 25 1,67 284,738 71,184 10:00 0,8 213,13 26,65 25 1,65 281,328 70,332 12:00 0,8 213,13 26,56 25 1,56 265,983 66,495 14:00 0,8 213,13 26,71 25 1,71 291,558 72,889 16:00 0,8 213,13 26,44 25 1,44 245,523 61,38 Total Transmisi Panas Melalui Dinding Kanan 1369,13 342,282
Grafik perhitungan  beban  transmisi panas melalui dinding belakang, depan, kiri dan kanan pada pukul 08:00 s/d 16:00.
Gambar 3. Beban transmisi panas melalui dinding belakang, depan, kiri dan kanan pada pukul 08:00 s/d 16:00
3) Transmisi panas melalui langit-langit
Tabel 12. Perhitungan beban transmisi panas melalui langit-langit pada pukul 08:00 s/d 16:00 Pukul U A t 0 t 1 ∆T Q (btu/h) Q kcal 08:00 0,25 630,5 27 25 2 315,251 78,812 10:00 0,25 630,5 27 25 2 315,251 78,812 12:00 0,25 630,5 27,7 25 2,7 425,588 106,397 14:00 0,25 630,5 27,8 25 2,8 441,351 110,337 16:00 0,25 630,5 27,2 25 2,2 346,776 86,694 Total Transmisi Panas Melalui Langit-langit 1844,22 461,055 Grafik perhitungan beban transmisi panas melalui langit-langit pada pukul 08:00s/d 16:00. (08:00) (10:00) (12:00) (14:00) (16:00) Dinding Bealakang 334,1834496 401,0201395 444,8817173 457,4135966 398,931493 Dinding Kanan 284,7379392 281,327904 265,9827456 291,5580096 245,5225344 Dinding Depan 99,636966 112,8242115 132,6050798 129,6745808 103,3000898 Dinding Kiri 53,2818 75,660156 87,382152 93,24315 69,799158 0 200 400 600 800 1000 1200 Q D indi ng Beban Transmisi Panas Melalui Dinding (Q)
Jurnal Penelitian Pendidikan Fisika, Vol. 5 No. 4 November  2020, 277-286 Available Online at http://ojs.uho.ac.id/index.php/JIPFI p-ISSN: 2502-3861    |    e-ISSN: 2715-551X
Gambar 4. Beban transmisi panas melalui langit-langit pada pukul 08:00 s/d 16:00
4) Transmisi panas melalui lantai
Tabel 13. Perhitungan beban transmisi panas melalui lantai pada pukul 08:00 s/d 16:00
Pukul U A t 0 t 1 ∆T Q (btu/h) Q kcal 08:00 0,58 630,501 26 25 1 365,691 91,422 10:00 0,58 630,501 26,1  25 1,1 402,26 100,565 12:00 0,58 630,501 26,3  25 1,3 475,398 118,849 14:00 0,58 630,501 26,2  25 1,2 438,829 109,707 16:00 0,58 630,501 25,9  25 0,9 329,122 82,28 Total Transmisi Panas Melalui Lantai 2011,3 502,825
Grafik perhitungan  beban  transmisi panas melalui lantai pada pukul 08:00 s/d 16:00.
Gambar 5. Beban transmisi panas melalui lantai pada pukul 08:00 s/d 16:00
315,25065 315,25065 425,5883775 441,35091 346,775715 200 300 400 500 600 (08:00) (10:00) (12:00) (14:00)
(16:00)

## Transmisi Panas Melalui Langit-langit
365,690754 402,2598294 475,3979802 438,8289048 329,1216786 200 300 400 500 600 700 800 (08:00) (10:00) (12:00)
(14:00) (16:00) Beban Transmisi Panas Melalui Lantai
Jurnal Penelitian Pendidikan Fisika, Vol. 5 No. 4 November  2020, 277-286 Available Online at http://ojs.uho.ac.id/index.php/JIPFI p-ISSN: 2502-3861    |    e-ISSN: 2715-551X
b) Perhitungan Total Beban Pendingin Luar dan Dalam
1) Beban Pendingin Luar
a) Melalui Kaca
7 6 5 4 3 2 1 Kaca Kaca Kaca Kaca Kaca Kaca Kaca Q Q Q Q Q Q Q Kaca Total Q        1403 210 841 403 . 1 597 173 . 1 81 , 850        Kaca Total Q Q = 5.425 Btu/hr atau 1.356,25 kcal b) Melalui Dinding
Kanan Kiri Depan Belakang Q Q Q Q Total Q     Dinding 42 , 234 . 3 44 , 253 . 1 05 , 400 . 1 92 , 602 . 3 Dinding     Total Q Q = 9.491 Btu/hr atau 2.372,75 kcal
c) Melalui Langit-langit Q = 2.412 Btu/hr atau 603 kcal
d) Melalui Lantai
Q = 7.862 Btu/hr atau 1.965,5 kcal
e) Melalui Infiltrasi
Q = 1.151 Btu/hr atau 287,75 kcal Sehingga Beban Total Pendingin Luar adalah :
Infiltrasi Q Lantai Q langit Langit Q Dinding Q Kaca Q Luar Pendingin Total Q       151 . 1 862 . 7 412 . 2 491 . 9 425 . 5      Luar Pendingin Total Q Q Total Pendingin Luar = 26.341 Btu/Hr atau 6.585,25 kcal 2) Beban Pendingin Dalam LCD Q
Komputer Q Lampu Q Wanita Penghuni Q ia Penghuni Q Dalam Pendingin Total Q      Pr 340 850 5 , 892 955 . 1 600 . 4      Dalam Pendingin Total
Q
Q Total Pendingin Dalam = 8.638 Btu/Hr atau 2.159,5 kcal
3) Total Beban Pendingin
Dalam
Pendingin Q Luar Pendingin Q Pendingin Total Q   638 . 8 341 . 26   Pendingin Total Q
Q Total Pendingin    =  34.979 Btu/H atau 8.744,75 kcal

## PEMBAHASAN
Beban  Pendingin  Merupakan  jumlah  panas  yang dipindahkan oleh suatu sistem pengkondisian udara. Beban pendingin terdiri dari beban pendingin luar (eksternal) dan beban  pendingin  dalam  (internal).  Suatu  ruangan  yang menggunakan sistem pengkondisian udara harus mengetahui  terlebih  dahulu  besarnya  kalor  yang  dapat dipindahkan misalkan (Q 1 ) dan memperhitungkan besarnya kalor yang akan dihasilkan baik dari beban pendingin luar maupun beban pendingin dalam  misalkan (Q 2 ). Salah satu ruangan  yang  menggunakan  sistem  pengkondisian  udara adalah  Ruang  Rapat  Kantor  Badan  Narkotika  Nasional Provinsi  Sulawesi  Tenggara.  Ruang  rapat  tersebut menggunakan  pengkondisian  udara  atau  AC  dengan kapasitas  2  PK.  Beban  pendingin  luar  ruangan  terdiri  dari beban kalor melalui kaca, dinding, langit-langit, lantai dan infiltrasi.  Sedangkan  beban  pendingin  dalam  terdiri  dari beban kalor penghuni, lampu, computer dan LCD.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  perhitungan  total beban  kalor  pendingin  luar  diperoleh  nilai  sebesar  26.341 Btu/hr atau 6.585,25 kcal. Beban kalor pendingin luar yang cukup  besar  adalah  beban  kalor  melalui  dinding  ruangan bagian  belakang  (timur)  sebesar  3.603  Btu/hr  atau  900,75 kcal  karena  terkena  sinar  matahari  langsung.  Sedangkan perhitungan  total  beban  kalor  pendingin  dalam  diperoleh nilai  sebesar  8.638  Btu/hr  atau  2.159,5  kcal.  Beban  kalor pendingin dalam yang cukup besar adalah beban penghuni sebesar  6.555  Btu/hr  atau  1.638,75  kcal  karena  semakin banyak  penghuni  maka  akan  semakin  banyak  kalor  yang dihasilkan.
Berdasarkan  perhitungan  total  beban  pendingin  baik beban  kalor  pendingin  luar  dan  beban  kalor  pendingin dalam  diperoleh  nilai sebesar  34.979  Btu/hr atau  8.744,75 kcal. Diketahui bahwa di ruang rapat tersebut menggunakan  kapasitas  pengkondisian  udara  atau  AC  2 PK  dengan  luas  ruangan  8,25  x  7,1  m 2 ,  secara  teori
Available Online at http://ojs.uho.ac.id/index.php/JIPFI p-ISSN: 2502-3861    |    e-ISSN: 2715-551X
kapasitas  AC  2  PK  dapat  memindahkan  panas  sebesar 18.000 Btu/hr saja atau setara dengan 4.500 kcal, sehingga nilai kalor yang dihasilkan lebih besar daripada kalor yang dapat dihilangkan yaitu Q 1 = 18.000 Btu/hr < Q 2 = 34.979 Btu/hr  atau  4.500  kcal  <  8.744,75  kcal.  Oleh  karena  itu, perlu adanya penambahan sistem pengkondisian udara atau AC  dengan  kapasitas  minimal  2  PK  sehingga  akan diperoleh  nilai  kalor  yang  dipindahkan  lebih  besar  dari kalor  yang  dihasilkan  yaitu  Q 1 =  36.000  Btu/hr  >  Q 2 = 34.979 Btu/hr atau 9.000 kcal >   8.744,75 kcal. Berdasarkan  perhitungan  beban transmisi panas  melalui kaca,  dinding,  langit-langit  dan  lantai  diperoleh  nilai transmisi panas sebesar 9416 Btu/hr atau 2.354 kcal. Beban transmisi yang cukup besar adalah beban transmisi melalui dinding  sebesar  4363  Btu/hr  atau  1.090,75  kcal  karena memiliki  luas  dan  bagian  yang  lebih  banyak  dari  beban transmisi lainnya.
Hasil  penelitian  yang  diperoleh  di  dukung  oleh penelitian yang dilakukan Ridhuan 2013 tentang “ Analisis Kebutuhan Beban Pendingin dan Daya Alat Pendingin AC untuk  Aula  Kampus  2  UM  Metro”  hasil  penelitiannya adalah beban pendingin di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu  beban  pendinginan  luar  berupa  panas  melalui dinding,  kaca,  pintu  atap  dan  lantai  ruangan.  Faktor  yang cukup  besar  pengaruhnya  yaitu  pada  dinding  ruangan sebelah  timur  karena  terkena  sinar  matahari  langsung. Sedangkan  untuk  beban  pendinginan  dalam  yaitu  beban penghuni,  komputer,  lampu  dan  LCD.  Faktor  yang  cukup besar yaitu orang, karena setiap orang  akan  mengeluarkan panas,  semakin  banyak  orang  maka  akan  semakin  banyak panas  yang  dikeluarkan.  Sehingga  untuk  ruang  aula  yang berukuran  panjang  19,85  m  dan  lebar  7,85  m  diperlukan kapasitas  AC  sebesar  8,6  PK  yaitu  sebesar  77.400  Btu/hr atau 19.350 kcal.
Selanjutnya  penelitian  yang  dilakukan  Syahrizal  2013 tentang  “Analisis  Konsumsi  Energi  Listrik  Pada  Sistem Pengkondisian  Udara  Berdasarkan  Variasi  Kondisi Ruangan”  hasil  penelitiannya  adalah  makin  besar  beban pendingin  di  dalam  suatu  ruangan,  maka  makin  banyak kalor yang harus diserap oleh evaporator, dengan demikian kerja  kompresor  untuk  mensirkulasikan  refrigeran  ke sistem AC akan semakin berat sehingga energi listrik yang dikonsumsi akan semakin banyak.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: Proses perpindahan panas  yang  tejadi  pada  luas  ruangan  58,575  m 2 atau 630,501 ft 2 yaitu secara radiasi dan konduksi melalui beban ruangan, sehingga di peroleh nilai beban total kalor sebesar 34.979  Btu/hr  atau  8.744,75  kcal.  Beban  kalor  sangat mempengaruhi  kinerja air  conditioner (AC)  dalam
menghasilkan  suhu  nyaman  dalam  ruangan,  seperti  pada ruang  rapat  BNN  Provinsi  SULTRA  menggunakan kapasitas  AC  2  PK  dengan  beban  pendingin  total  sebesar 34.979  Btu/hr  atau  8.744,75  kcal,  sehingga  harus melakukan  penambahan  AC  dengan  kapasitas  minimal  2 PK untuk memperoleh nilai kalor yang dapat dipindahkan AC  (Q 1 )  lebih  besar  dari  beban  kalor  yang  dihasilkan ruangan  (Q 2 )  yaitu  36.000  Btu/hr  >  34.979  Btu/hr  atau 9.000 kcal > 8.744,75 kcal sehingga akan diperoleh kondisi yang nyaman.

## SARAN
Saran  yang  dapat  kami  berikan  sehubungan  dengan penelitian  yang  dilakukan  sebagai  berikut:  Peneliti selanjutnya untuk melakukan perhitungan beban pendingin pada bangunan atau kantor yang memiliki bagian peneduh. Lokasi  penelitian  diharapkan  untuk  menambah  unit  AC dengan  kapasitas  minimal  2  PK..  Ruangan  yang  akan menggunakan  sistem  pengkondisian  udara  harus  terlebih dahulu  memperhitungkan  beban  panas  atau  kalor  yang dapat  dipindahkan  AC  dan  beban  pendingin  total  dari ruangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfons E.P,.dkk, 2013, „ Analisis  Pengaruh  Variasi  Massa LPG  sebagai  Refrigeran  Terhadap  Prestasi  Kerja dari  Lemari  Es’ ,  Jurnal  ROTOR  Vol.6  Nomor, Januari 2013, Kalimantan, Universitas Jember.. ASHRAE, 1997, „ Handbook of Fundamentals’. ASHRAE,  2001,  „ Cooling  Load  Calculations  and Principles’ . ASHRAE,  2016,  „ Handboo k  HVAC Systems  and Equipment’ .
Astu  Pudjanarso,  dan  Jati  Nursuhud,  2008,  „ Mesin Konversi  Energi Edisi Revisi’ ,  Yogyakarta,  CV  Andi Offset.
Carrier,  1965,  ‟ Handbook  of  air  Conditioning  System Design’ , New York, McGraw-Hill Book Company. Fraim,  David,  Simamora.,dkk,  2014,  „ Analisis  Efektivitas Radiator Pada Mesin Toyota Kijang Tipe 5 K’ , Jurnal Online  Poros  Teknik  Mesin  Volume  4    Nomor  2, Manado,  Jurusan  Teknik    Mesin    Universitas    Sam Ratulangi, hh. 140-141. DOI : jptmesin150266. Harahap,  Sabaruddin.,dkk,    2014,  „ Perhitungan  Ulang Beban  Pendinginan  Pada  Ruang  Auditorium  Gedung Manggala  Wanabakti  Blok  III    Kementerian Kehutanan  Jakarta’ ,  SINERGI  Vol.  18,  No.  3, Oktober  2014, Jakarta,  Universitas Mercu  Buana, hh. 150-151. DOI : 10.224/sinergi.
Joto,  R,  2013,  „ Studi  Perbandingan  Pemakaianenergi  Air Conditioner  Inverter  Dengan  Air  Conditioner
Jurnal Penelitian Pendidikan Fisika, Vol. 5 No. 4 November  2020, 277-286 Available Online at http://ojs.uho.ac.id/index.php/JIPFI p-ISSN: 2502-3861    |    e-ISSN: 2715-551X
Konvensional’ , ELTEK , hh.110-121. DOI : http://eltek.polinema.ac.id.index.php /eltek/article/view/9. Muhammad, Zein, 2019, „ Analisa Sistem Pendingin Untuk Kenyamanan Ruangan Pada Industri Garmen ‟, Jurnal Teknik Mesin Ubl, Vol.6 No.2, Lampung, Universitas Bandar Lampung.
Priyadi, Irnanda, 2009, „ Optimasi Penggunaan Ac Sebagai Alat Pendingin Ruangan’ , Jurnal llmiah Bidang Sains Teknologi  Murni  Disiplin dan  Antar  Disiplin. Vol  II. No.  6,  September  2009,  Bengkulu,  Jurusan  Teknik Elektro,  Fakultas  Teknik,  Universitas  Bengkulu,  hh. 47-49.
DOI : http://respository.unib.ac.id/id/eprint/7354.
Ridhuan,  Kemas  dan  Andi,  Rifai,  2013,  „ Analisa Kebutuhan  Beban  Pendingin  dan  Daya  Alat Pendingin  Ac  Untuk  Aula  Kampus  2  Um  Metro ‟, TURBO  ISSN  2301-6663  Vol.  2  N0.  2,  Lampung, Universitas  Muhammadiyah  Metro,  hh.  12.  DOI : http:// dx.doi.org/10.24127/trb.v2i2.26.
Subedjo,  Slamet,.dkk,  2011,    „ Analisa  Variasi  Beban Pendingin  Udara  Kapasitas  1  PK  pada  Ruang Instalasi  Uji  dengan  Pembebanan  Lampu’ ,  Tegal, Universitas Pancasakti.
Suhendar,  dkk,  (2013),    „ Audit  Sistem  Pencahayaan  dan Sistem  Pendingin  Ruangan  di  Gedung  Rumah  Sakit Uum  Daerah  (RSUD) Cilegon’, Cilegon,  SETRUM  , II, hh. 21-27.
DOI : http://dx.doi.org/10.60553/setrum.v2i2.486. Susanto,  Arief,.  dkk,  2017,  „ Analisis  Kebutuhan  Beban Pendingin Dengan Metode Cooling Load
Temperature  Difference  (Cltd)  Pada  Ruang  Lobby Gedung  Simulator    Sekolah  Tinggi  Penerbangan Indonesia’ ,  Jurnal  Ilmiah  Aviasi  Langit  Biru  Vol.  10 No.3  Oktober  2017,  Tangerang,  Sekolah  Tinggi Penerbangan  Indonesia  Curug.  Hh.  32-35.  DOI : http://journal.ppicurug.ac.id/index.php/jurnal-langit- biru/article/view/223.
Standar  Nasional  Indonesia,  2011,  „ Tabel  Konduktivitas Termal’ , SNI-03-6389-2011 ISO 8336 2009 Edisi 2. Syahrizal,  Iman,.  dkk,  2013,  „ Analisis  Konsumsi  Energi Listrik Pada Sistem Pengkondisian Udara Berdasarkan  Variasi  Kondisi  Ruangan ‟,  Jurnal
ELKHA  Vol.5,  No  1,  Maret  2013,  Pontianak,
Universitas
Tanjungpura.
DOI : http://dx.doi.org/10.26418/elkha.v5i1.3002.
Yunus  A,  Cengel,  1997,  „ Thermodynamics  and  Heat Transfer’ , Mc. Graw Hill, America.