Analisis Variasi Ketebalan Coating Senyawa Glasir terhadap Daya Tahan Dielektrik Isolator Keramik Saluran Transmisi 150kV

## YUSRENI WARMI, KAZNI FEBRIAN
Fakultas Teknik Institut Teknologi Padang, Indonesia Email : yusreni@itp.ac.id
Received 23 Agustus 2020 | Revised 21 September 2020 | Accepted 17 Oktober 2020

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  seberapa  besar  nilai  coating  isolator yang dapat ditembus listrik berdasarkan Basic Insulator Level (BIL). Metode yang digunakan  dalam  perhitungan  tegangan  tembus  listrik  ialah  metode  Anderson dalam hal ini Critical Fashover (CFO). Untuk mengetahui penurunan daya tahan dielektrik  isolator  dapat  dilihat  dari  seberapa  besar  tegangan  flashover  yang dihasilkan. Hasil dari perhitungan disimulasikan dengan MATLAB logika fuzzy. Pada penelitian ini ketika isolator disetting pada coating 0,3 mm dengan waktu kejadian flash 2 µs maka tegangan flashover yang dihasilkan sebesar 1,3  MV. Hasil simulasi ini menunjukan bahwa pada coating 0,3 mm tegangan flashover yang dihasilkan melebihi dari BIL isolator yang sudah ditetapkan yakni sebesar 1,27 MV. Isolator dalam  kondisi  seperti  ini  dapat  ditembus  listrik  atau  daya  tahan  dielektriknya menurun. Secara bersamaan ketika kemampuan coating berkurang, maka dapat diklasifikasikan isolator dalam keadaan kotor.
Kata kunci : isolator, coating, dielektrik, BIL, dan fashover

## ABSTRACT
This research aims to determine the value of the insulator that can be penetrated by electricity based on the Basic Insulator Level (BIL). The method used in the calculation  of  breakdown  voltage  is  the  Anderson  method,  in  this  case,  Critical Flashover (CFO). To know a decrease in the dielectric resistance of the insulator can be seen from whatever the voltage resulting from a large flashover. The results of the calculations simulated with fuzzy logic Matlab. In this research, when the insulator set on a coating of 0.3 mm with a flash event time of 2 µs, then flashover voltage resulted in 1.3 MV. The simulation results show that at the coating 0.3 mm the result of flashover voltage exceeds the BIL insulator that has been set at 1.27 MV.  Insulator  in  this  condition  can  be penetrated  by electricity  or  the dielectric resistance decreases. Simultaneously when the coating ability is reduced, then can be classified as a dirty insulator.
Keyword : insulator, coating, dielectric, BIL, and flashover

## 1. PENDAHULUAN
Faktor  penting  yang  menentukan  pembentukan  polusi  pada  isolator  ialah  perubahan lingkungan yang alami dan abnormal (berpolusi). Polutan seperti garam, semen, uap dan lembab dari wilayah pantai, industri, pembangkit listrik dan hujan masing-masing ditransfer melalui kabut atau angin dan membentuk film pada permukaan isolator. Polusi dilapangan pada  permukaan  isolator  dapat  diselidiki  menggunakan  pengujian  polusi  buatan,  yang menentukan kekuatan dielektrik isolator dalam kondisi tercemar (Sidthik, dkk, 2013)
Sementara  itu  telah  ditemukan  di  Swedia,  Jepang,  Amerika  Serikat,  India  dan  negara- negara lain yang pertumbuhan ganggangnya, disertai dengan jamur dan bakteri parasit, yang mana hal tersebut merupakan fenomena luas yang terlihat pada permukaan isolator saluran transmisi di daerah tropis, subtropis, dan beriklim sedang (Ouyang, dkk, 2019) . Seperti  halnya  dicekungan  Sichuan  China,  analisis  iklim  menunjukkan  bahwa  suhu dicekungan tersebut sedang dan kelembabannya besar sehingga cocok untuk pertumbuhan alga  di  permukaan  isolator,  sedangkan  suhu  di  barat  laut  Sichuan  adalah  rendah  dan kelembabannya kecil, dan suhu dibarat daya Sichuan tinggi dan kelembabannya kecil, yang semuanya  tidak  cocok  untuk  pertumbuhan  alga  di  permukaan  isolator (Ouyang,  dkk, 2018).
Polusi merupakan masalah umum terutama untuk isolator tegangan tinggi outdoor, yang dioperasikan di dekat kawasan industri, serta kawasan pesisir (İlhan, 2019) . Polusi pada permukaan isolator dominan terjadi pada daerah industri dan dekat laut. Dimana kekuatan isolator menjadi sangat cepat turun dan dapat menyebabkan flashover dibawah tegangan yang  sedang  beroperasi.  Biasanya flashover  pada  kondisi  ini  disebut  flashover  polusi (Guan,  dkk,  2014). Polusi flashover  dihasilkan  oleh  sebuah  interaksi  polutan  isolator, kondisi basah, dan tengangan masuk (Sivaraman & Sivadasan, 2014) .
Untuk isolator yang terkontaminasi, penurunan secara drastis kekuatan isolasi listrik dapat disebabkan oleh tegangan operasi normal ketika cuaca buruk, seperti kondisi kabut atau titik embun. Dan lebih  buruk lagi dapat menyebabkan flashover  atau  pemadaman  listrik pada tegangan layanan normal (Jiang, dkk, 2013).
Ada  tiga  jenis  utama  polusi  pada  isolator  yaitu  sebagai  berikut:  Polusi  industri,  polusi industri dari isolator muncul dengan perkembangan industri, dan dikeluarkan ke atmosfer berupa,  metalurgi,  zat  kimia,  debu,  asap,  dan  lain  sebagainya.  Selanjutnya  polusi  laut, garam  yang  menguap  yang  ada  di  lingkungan,  akan  dibawa  oleh  angin  kepermukaan isolator Dengan berlalunya waktu lapisan ini akan cukup tebal untuk dibasahi dan menjadi konduktor.  Konduktivitas  lapisan  ini  akan  tergantung  pada  jenis  garam  yang membentuknya.  Kemudian  polusi  gurun,  di beberapa  zona,  isolator  saluran  listrik sering mengalami pengendapan zat pencemar di gurun.
Pada tahun 2019, penelitian yang dilakukan oleh (Natarajan, 2019) permasalahan dalam melawan polusi pada isolator saluran transmisi adalah dengan menggunakan silikon RTV. Disamping  itu  terdapat  permasalahan  utama  dari  utilitas  listrik  tegangan  tinggi  yaitu flashover akibat polutan isolator, yang nantinya berdampak kepada kepuasan pelanggan. Utilitas listrik menghabiskan banyak biaya dalam pemeliharaannya dan juga masih terlalu mahal (Narayanan,  dkk,  2014). Selain  itu  seperti  halnya  vandalisme  pun  ikut mempengaruhi  keberlangsungan  operasional  saluran  transmisi (Paularenatha,  dkk, 2017).
Di Meksiko, penggunaan isolator polimer pada saluran transmisi, dimulai pada tahun 1996. Ini dilakukan secara eksklusif di daerah dengan masalah polusi parah. Karena penggunaann isolator polimer sangat memuaskan maka isolator polimer secara sistematis menggantikan isolator kaca dan porselen pada saluran transmisi, sehingga penggunaan isolator polimer meningkat dengan signifikan (Vazquez & Corona, 2016) . Untuk isolator yang digunakan di daerah Payakumbuh-Koto Panjang adalah jenis keramik yang dilapisi senyawa glasier, sedangkan  beberapa  bahan  yang  digunakan  untuk  membuat  glasir  diantaranya  silika (SiO2), feldspar, kapur (CaCO3), kaolin, Zinc Oxide, dan Rutile.
Terkait pengotoran, hal tersebut disebabkan oleh polusi disekitar wilayah isolator. Seperti halnya  isolator  pada  penelitian  ini  berada  didaerah  perbukitan  yang  rentan  terhadap pengotoran oleh daun-daun kering yang mati sehingga dapat menempel pada permukaan isolator, selain itu kontaminisi biologis seperti terdapatnya ganggang atau lumut yang dapat hidup  atau  tumbuh  pada  permukaan  isolator  juga  mempengaruhi  terhadap  daya  tahan dielektrik isolator dan  peningkatan  flashover. Menurut  referensi (Warmi & Michishita, 2017) berdasarkan  lokasi  tower  sebanyak  63%  berada  pada  daerah  perbukitan,  20% daerah sawah, dan 16% daerah  gurun. Dari lokasi tower tersebut sebanyak 63% daerah perbukitan terdapat 82% jumlah flashover, sedangkan 16% dan 2% masing-masing untuk jumlah flashover daerah sawah dan gurun. Hal tersebut terjadi karena saluran transmisi 150kV Payakumbuh-Koto Panjang terdapat tower 1-140 berada pada daerah dengan hari guruh pertahun/IKL sebanyak 165 hari/tahun (Warmi & Michishita, 2018).
Oleh karena itu pembahasan yang tepat adalah analisis variasi ketebalan coating senyawa glasir  terhadap  daya  tahan  dielektrik  isolator  keramik  saluran  transmisi  150kV Payakumbuh-Koto  Panjang  yang  bertujuan  untuk  menghitung  tegangan  tembus  isolator yang kotor akibat debu dan polusi yang berpatokan pada standar tegangan tembus isolator (BIL).  Tegangan  tembus  yang  didapatkan  berkaitan  dengan coating  isolator,  kerena dipengaruhi  oleh  kotoran  yang  menempel  pada  permukaan  isolator.  Sehingga  nantinya didapatkan pengaruh pengotoran isolator terhadap tegangan tembus dan keterkaitannya dengan variasi coating yang didapatkan.

## 2. METODE PENELITIAN
Analisis  variasi  ketebalan coating  senyawa  glasir  terhadap  daya  tahan  dielektrik  isolator keramik saluran transmisi 150kV Payakumbuh-Koto Panjang yaitu menggunakan metode Anderson. Penggunaan metode Anderson bertujuan untuk menghitung tegangan tembus isolator yang kotor akibat debu dan polusi yang berpatokan pada standar tegangan tembus isolator (BIL). Tegangan tembus yang didapatkan berkaitan dengan coating isolator, kerena dipengaruhi  oleh  kotoran  yang  menempel  pada  permukaan  isolator.  Sehingga  nantinya didapatkan pengaruh pengotoran isolator terhadap tegangan tembus dan keterkaitannya dengan variasi coating yang didapatkan, seperti yang dapat dilihat dalam Gambar 1.

## Gambar 1. Flowchart

## 2.1 Metode Anderson
Metode  yang  digunakan  dalam  menganalisa  data  adalah  metode  Anderson.  Metode Anderson merupakan metode perhitungan tentang back-flashover. Back-flashover  terjadi ketika  sambaran  petir  berakhir  pada  kabel  pentanahan  sebuah  menara.  Sambaran memaksa arus untuk mengalir kebawah tanah. Jika volatase ini sama atau melebihi garis kritis tegangan flashover, maka akan terjadi flashover. Persamaan (1) merupakan rumus yang  digunakan  dalam  menghitung Critical  Flashover  (CFO) (Warmi  &  Michishita, 2018).
V = 400 + , × D (1)
Dimana, D merupakan jarak arching horn (m) dan t waktu tempuh gelombang petir ( µs ). Metode Anderson tentang backflashover memiliki 38 langkah akan tetapi pada penelitian kali  ini  hanya  menggunakan  langkah  pertama  saja,  yaitu  menghitung  tegangan  tembus isolator  atau  CFO.  Tujuan  penghitungan  ini  adalah  untuk  mengetahui  seberapa  besar nantinya isolator dapat ditebus listrik, sedangkan parameter untuk mengetahui seberapa besar  isolator  tembus  adalah  dengan  berdasarkan  aturan  BIL  yang  akan  tembus  ketika
tegangan  isolator  melebihi  1,21  –  1,27  MV.  Perhitungan  tegangan ini  digunakan    untuk mengetahui  seberapa  besar  nilai coating  sebuah  isolator  akan  tembus  listrik,  ketika tegangan flashover semakin besar, apakah nantinya berpengaruh besar terhadap coating, jika  benar  seberapa  besar  pengaruh coating  terhadap  tegangan  yang  dihasilkan.  Oleh karena  itu,  metode  Anderson  pada  langkah  pertama  sangat  diperlukan  yaitu  untuk menghitung tegangan isolator sehingga nantinya dapat disesuaikan dengan aturan BIL dan pengaruh permukaan isolator yang kotor terhadap tegangan flashover dan variasi caoating yang dilakukan. Rasio perbandingan juga digunakan untuk mengetahui tegangan flashover isolator ketika isolator dalam keadaan kotor atau berpolutan.
Dalam perhitungan metode Anderson, digunakan softwere MATLAB dalam membandingkan hasil  perhitungan  antara  logika  fuzzy  dengan  pemograman  MATLAB,  selain  itu  juga menggunakan excel.

## 1) Perhitungan Metode Anderson dengan Microsoft Excel
a. Menentukan tegangan flashover isolator waktu 2 µs
Diketahui jarak arching horn (D) 1,36 m.
t , = 𝟐 𝟎,𝟕𝟓
V = 400 + , × D = 400 + , × 1,36 = 1118,15 kV
b. Menentukan tegangan flashover isolator waktu 6 µs.
Diketahui jarak arching horn (D) 1,36 m.
𝐭 𝟎,𝟕𝟓 = 𝟐 𝟎,𝟕𝟓
V = 400 + , × D = 400 + , × 1,36 = 795,87 kV
c. Rasio tegangan flashover isolator dan variasi coating isolator adalah sebagai berikut :
Rasio  yang  dimaksud  adalah  perbandingan  tegangan  tembus  isolator  dengan coating isolator, dimana keduanya adalah berbanding terbalilk. Semakin besar tegangan flashover yang dihasilkan maka ketebalan atau kemampuan coating tentunya akan semakin menurun.
(1) Tegangan flashover ( V ) untuk Coating (0,34 mm)
, = , , V = 1151 kV
(2) Tegangan flashover ( V ) untuk Coating (0,33 mm)
, = , ,
V =  1186 kV
(3) Tegangan flashover ( V ) untuk Coating (0,32 mm)
, = , , V =  1223 kV
(4) Tegangan flashover ( V ) untuk Coating (0,31 mm)
, = , ,
V =  1262,43 kV

## 2) MATLAB (Logika Fuzzy)
Logika  fuzzy  dengan  peningkatan  logika  boolean  sudah  mampu  menentukan  tingkat keabuan sebuah kasus yang berlandaskan kebenaran sebagian atau dengan konsep tidak pasti misalnya sedikit, sedang, dan sangat. Keuntungan menggunakan fuzzy adalah mudah digunakan  dan  pendekatan  fleksibel  atas  masalah  apa  pun  fuzzy  juga  dapat  digunakan untuk masalah dengan data yang hilang atau informasi yang tidak lengkap (Agrawal & Koley, 2016) .  Variabel yang digunakan pada logika fuzzy adalah 2 input dan 1 output. Input yang pertama adalah kondisi isolator dan yang kedua waktu, sedangkan outputnya adalah tegangan flashover isolator. Berikut ini merupakan rule yang digunakan  :
(1) Jika isolator kotor dan waktu cepat maka tegangan flashover isolator besar
(2) Jika isolator kotor dan waktu lambat maka tegangan flashover isolator besar
(3) Jika isolator bersih dan waktu cepat maka tegangan flashover isolator kecil
(4) Jika isolator bersih dan waktu lambat maka tegangan flashover isolator kecil
Untuk  menentukan kondisi  isolator, apakah kotor  ataupun bersih adalah  ditentukan  dari ketebalan coating. Ketika ketebalan coating isolator 0,3 mm maka kondisi isolator kotor, sampai  ketika  ketebalan coating  isolator  0,35  mm,  maka  kondisi  isolator  bersih. Pengklasifikasian ini didapatkan dari kondisi saat ini, yaitu ketebalan coating isolator 0,35 mm  dengan  tegangan flashover  sebesar  1118,15  kV  masih  dibawah  tegangan  BIL  atau <1,27 MV oleh karena itu isolator tersebut diklasifikasikan dalam kondisi bersih. Sedangkan untuk coating 0,3 mm dengan tegangan flashover  1,3  MV, yang  artinya  sudah  melebihi batas tegangan BIL atau > 1,27 MV, maka kondisi isolator kotor. Untuk keterangan waktu cepat dan lambat didapatkan berdasarkan metode Anderson. waktu cepat adalah 2 µs yaitu waktu  awal flashover  pada  saluran  dan  waktu  lambat  adalah  6  µs  yaitu  waktu  setelah beberapa saat flashover terjadi.
Tabel 1 merupakan variabel yang akan digunakan dalam melakukan simulasi logika fuzzy, dimana terdapat dua variabel input dan satu variabel output dengan isolator sebagai input 1  dan  waktu  sebagai input  2  serta  tegangan  flashover  isolator  sebagai  outputnya, sedangkan metode yang digunakan adalah Mamdani.
Tabel 1. Variabel yang akan digunakan dalam Simulasi Macam-macam variabel Nama variabel Input 1 Isolator Input 2 Waktu Output Tegangan flashover isolator Proses Mamdani
Gambar  2  merupakan  tampilan  awal  logika  fuzzy  sebelum  memasuki  beberapa  proses berikutnya. Seperti pada Tabel 1, Gambar 2 terdiri dari dua variabel input dan satu variabel output,  masing-masing  yaitu  isolator  dan  waktu,  sedangkan  metode  atau  proses  yang digunakan adalah Mamdani.
Gambar 2. Tampilan Awal Logika Fuzzy dengan 2 Variabel Input dan 1 Variabel Output Gambar 3 merupakan isolator sebagai input satu memiliki dua himpunan, yaitu bersih dan kotor.  Dimana  hal  tersebut  memiliki  korelasi  dengan  kondisi  isolator.  Untuk  fungsi keanggotaan yang digunakan adalah nilai coating yaitu dari 0,3 mm sampai 0,35 mm.
Gambar 3. Himpunan Fungsi Keanggotaan Variabel Input 1 (Isolator)
Pada input  dua,  himpunan  yang  digunakan  adalah  cepat  dan  lambat.  Penggunaan himpunan  ini  didasari  dari  waktu  kejadian flashover,  dengan  fungsi  keanggotaan  2  µs sampai 6 µs seperti yang ditunjukan pada Gambar 4.
Gambar 4. Fungsi Keanggotaan Variabel Input 2 (Waktu)
Sedangkan himpunan yang digunakan pada output yaitu besar dan kecil, dengan fungsi keanggotaan 800 sampai 1300 kV seperti yang diperlihatkan pada Gambar 5. Penggunaan fungsi keanggotaan ini bertujuan untuk melihat seberapa besar nilai tegangan tembus yang didapatkan  atau  seberapa  besar  tegangan flashover  isolator  yang  dihasilkan,  sehingga nantinya dapat diklasifikasikan berdasarkan standar BIL isolator.
Gambar 5. Fungsi Keanggotaan Variabel Output (Tegangan Flashover Isolator)

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembahasan  yang  dilakukan  adalah  menentukan  tegangan flashover  isolator  terhadap coating  isolator dengan  standar  BIL.  Menurut  referensi (Warmi  &  Michishita,  2016) , basic insulator level (BIL) untuk satu string isolator adalah 1,21 – 1,27 MV. BIL bertujuan sebagai standar tegangan tembus isolator.
Berikut ini merupakan hasil simulasi yang telah dilakukan :
1. Pada  Gambar  6(a)  dilakukan  proses tuning  simulasi  logika  fuzzy  dengan  input isolator  0,30  mm  dan  2  µs untuk input  waktunya,  hasil  tuning  yang  didapatkan seperti pada Gambar 6(b) dengan tegangan flash yang dihasilkan 1300 kV.
(a) (b)
Gambar 6. (a) Proses Tuning Simulasi (Isolator/Coating 0,3 mm dengan Waktu 2 µs)
(b) Hasil Tuning Simulasi
2. Pada Gambar 7(a) dan 7(b), masing-masing merupakan proses tuning dan hasil dari simulasi. Untuk Gambar 7(a) nilai input isolator/ coating yang digunakan adalah 0,31 mm sedangkan untuk input waktunya adalah 2 µs. Sehingga hasil yang didapatkan seperti pada Gambar 7(b) dengan tegangan flash yang dihasilkan 1070kV.
(a) (b)
Gambar 7. (a) Proses Tuning Simulasi (Isolator/Coating 0,31 mm dengan Waktu 2 µs)
(b) Hasil Tuning Simulasi
3. Proses tuning simulasi logika fuzzy dengan input isolator/coating 0,32 mm dan 2 µs untuk input waktunya dapat dilihat pada Gambar 8(a), hasil tuning yang didapatkan seperti pada Gambar 8(b) dengan tegangan flash yang dihasilkan 879kV.
(a) (b) Gambar 8. (a) Proses Tuning Simulasi (Isolator/Coating 0,32 mm dengan Waktu 2 µs) (b) Hasil Tuning Simulasi
4. Pada Gambar 9(a), input isolator/ coating yang digunakan adalah 0,33 mm dengan input  waktunya  2  µs.  Hasil tuning  simulasinya  dapat  dilihat  pada  Gambar  9(b) dengan tegangan flash yang dihasilkan sebesar 730 kV.
(a)
(b)
Gambar 9. (a) Proses Tuning Simulasi (Isolator/Coating 0,33 mm dengan Waktu 2 µs) (b) Hasil Tuning Simulasi
5. Pada  Gambar  10(a)  dilakukan  proses tuning  simulasi  logika  fuzzy  dengan  input isolator/ coating  0,34  mm  dan  2  µs untuk input  waktunya,  hasil  tuning  yang didapatkan seperti pada Gambar 10(b) dengan tegangan flash yang dihasilkan 613 kV.
(a)
(b)
Gambar 10. (a) Proses Tuning Simulasi (Isolator/Coating 0,34 mm dengan Waktu 2 µs)
(b) Hasil Tuning Simulasi
6. Gambar 11(a) dan 11(b) menampilkan proses tuning simulasi logika fuzzy dan hasil tuning dari simulasi dengan input isolator/coating 0,35 mm dan 2 µs untuk input waktunya,  hasil tuning  yang  didapatkan  seperti  pada  Gambar  11(b)  dengan tegangan flash yang dihasilkan 521kV. (a) (b) Gambar 11. (a) Proses Tuning Simulasi (Isolator/Coating 0,35 mm dengan Waktu 2 µs) (b) Hasil Tuning Simulasi
Nilai  tegangan flashover  isolator  1118,15  kV  untuk  coating  0,35  mm  merupakan  acuan untuk  melakukan  variasi coating  hingga  tegangan  tembus  melewati  standar  BIL  (basic insulation level). Acuan ini didasari dari hasil perhitungan critical flashover yang didapatkan dengan  menggunakan  metode  Anderson.  Begitupun  untuk  nilai coating  yaitu  dari  yang terpasang saat ini pada isolator saluran transmisi 150 kV Payakumbuh-Koto Panjang.
Tabel 2 merupakan perbandingan hasil tegangan flashover isolator antara simulasi logika fuzzy dengan perhitungan metode Anderson. Dalam Tabel 2 jelas terlihat semakin besar nilai coating maka tegangan flashover yang dihasilkan akan semakin kecil pula.
Tabel 2. Tegangan Flashover Isolator terhadap Variasi Coating  dengan Waktu 2 µs
No Coating (mm) Tegangan flashover isolator (kV) Perhitungan metode Anderson (CFO) Simulasi dengan logika fuzzy 1 0,35 1118,15 521 2 0,34 1151 613 3 0,33 1186 730 4 032 1223 879 5 0,31 1262,43 1070 6 0,30 1304,51 1300
Gambar  12  merupakan  grafik  peningkatan  tegangan flashover  isolator  terhadap  variasi coating :
Gambar 12. Grafik Variasi Coating Isolator terhadap Tegangan Flashover
a) Variasi ketebalan coating dimulai dari 0,35 mm sampai 0,3 mm. Variasi tersebut sesuai dengan  besar  tengangan flashover  yang  terjadi.  Ketika  tegangan  flashover  sudah melebihi  tegangan  BIL maka  didapatkan  ketebalan coating minimum  yang  nantinya berkaitan dengan kondisi isolator.
b) Coating 0,30 mm telah melewati standar BIL yaitu besar dari 1,27 MV. Ketika tegangan melewati batas maksimal maka isolatar berada pada keadaan dapat ditembus listirik, sehingga  nantinya  dapat  menyebabkan  kerusakan  pada  isolator  atau  kerusakan peralatan tegangan tinggi yang lain.
c) Penurunan ketebalan coating berbanding lurus dengan pengotoran isolator. Sedangkan coating  isolator  berbanding  terbalik  dengan  tegangan  flashover,  semakin  besar tegangan flashover isolator maka ketebalan atau kemampuan coating akan menurun.
1118.15 795.87 1304.51 928.5 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2 3 4 5 6 Te ga ng an fl as ho ve r i so la to r ( kV ) Waktu (µs) Coating 0.35 mm Coating 0.34 mm Coating 0.33 mm
Coating 0.32 mm
Coating 0.31 mm Coating 0.30 mm
Oleh karena itu jika isolator dalam keadaan kotor, besar kemungkinan untuk tembus listrik atau dibarengi dengan ketebalan coating isolator yang kian menipis.

## 4. KESIMPULAN
Dari  perhitungan  yang  didapatkan  menunjukan  bahwa  pada coating  0,3  mm  tegangan flashover  yang  dihasilkan  melebihi  aturan  BIL  atau  besar  dari  1,27  MV  yakni  sebesar 1,30451 MV, maka pada kondisi ini dapat dikatakan bahwa isolator dapat ditembus listrik. Dan pengotoran yang terjadi pada isolator dapat menurunkan daya tahan dielektrik, dan memperbesar tegangan flashover isolator. Selain itu pengotoran yang terjadi pada isolator juga  dapat  mengakibatkan  penurunan  kemampuan coating  isolator.  Sehingga  hasil tegangan flashover  1,3MV  dengan  coating  0,3  mm  diklasifikasikan  dapat  mengurangi kemampuan coating dalam mencegah polutan yang menempel pada permukaan isolator, dan sangat tidak direkomendasikan untuk digunakan.

## DAFTAR RUJUKAN
Agrawal, R., & Koley, E. (2016). Fuzzy Logic based Protection Scheme for Symmetrical and Unsymmetrical  Faults  in  Three  Phase  Series  Compensated  Transmission  Line.
International Conference on Micro-Electronics and Telecommunication Engineering, (pp. 471–475).
Guan, Z., Xilin, W., Xingming, B., Wang, L., & Jia, Z. (2014). Analysis of Causes of Outdoor Insulators  Damages  on  HV  and  UHV  Transmission  Lines  in  China. Electrical Insulation Conference, (pp. 227–230).
İlhan, S. (2019). Effects of RTV Coating on the Discharge Characteristics of A Suspension Glass Insulator. Electrica, 2019, 19(2), 173–181.
Jiang, X., Dong, B., Qin, H., Yin, F., Xiang, Z., & Shu, L. (2013). Effect of Ultrasonic Fog on AC Flashover Voltage of Polluted Porcelain and Glass Insulators. IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 20(2), 429–434.
Narayanan, V. J., Sivakumar, M., Karpagavani, K., & Chandrasekar, S. (2014). Prediction of Flashover and Pollution Severity of High Voltage Transmission Line Insulators Using Wavelet  Transform  and  Fuzzy  C-Means  Approach. Journal  Electrical  Engineering Technology, 9(5), 1677–1685.
Natarajan,  A.  (2019).  Combating  of  Severe  Pollution  Problems  on  Transmission  Lines without The Need for Composite Insulators. 2nd International Conference on High Voltage Engineering and Power Systems (ICHVEPS), (pp. 1–3). IEEE.
Ouyang, X., Jia, Z., Guan, R., Yang, S., & Li, Y. (2018). Influence of Algae Growth on the Electrical Performance of RTV Coated Post Insulators. International Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum (ISDEIV), (pp. 147–150). IEEE.
Ouyang, X., Yin, F., Jia, Z., Yang, S., Wang, Y., Bai, H., … Chen, H. (2019). Research of Biological Contamination and Its Effect on The Properties of RTV- Coated Insulators.
Electric Power Systems Research, 167, 138–149.
Paularenatha, S., Anapaula, C., Petronio, V. J., & Cartav, C. J. (2017). Characterization of
Failures  in  Insulators  to  Maintenance  in  Transmission  Lines. The  5th  IEEE International Conference on Smart Energy Grid Engineering Characterization, (pp. 7–13).
Sidthik, A. S., Kalaivani, L., & Iruthayarajan, M. W. (2013). Evaluation and Prediction of Contamination  Level  in  Coastal  Region  Insulators  Based  on  Leakage  Current Characteristics. International  Conference  on  Circuits,  Power  and  Computing Technologies [ICCPCT-2013], (pp. 132–137).
Sivaraman, M., & Sivadasan, J. (2014). Comparison of Pollution Flashover Performance of
Various  Insulators. International  Conference  on  Circuit,  Power  and  Computing Technologies [ICCPCT], (pp. 148–152).
Vazquez, I. R., & Corona, R. H. (2016). Tracking and Erosion Requirements for High Voltage Silicone Rubber Insulators. 4–7.
Warmi,  Y.,  &  Michishita,  K.  (2016).  Investigation  of  lightning  tripouts  on  150-kV transmission lines in West Sumatra in Indonesia. IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering, 11(5), 671–673.
Warmi, Y., & Michishita, K. (2017). Lightning trip-out of 150 kV transmission line: A case study. International Review of Electrical Engineering (I.R.E.E.), 12(3), 260–266.
Warmi, Y., & Michishita, K. (2018). Tower-footing resistance and lightning trip-outs of 150
kV transmission lines in west sumatra in Indonesia. MATEC Web of Conferences,
215, (pp. 4–11).