Abstrak—Analisa dan evaluasi aliran daya sangat penting untuk sistem distribusi. Begitupun juga untuk sistem distribusi radial.  Banyak  faktor yang mempengaruhi sistem distribusi radial, salah satunya adalah naik turunnya beban.  Pada tugas akhir ini beban berubah–ubah  dikarenakan  perubahan  dari tegangan  dan  ini dinamakan dengan  beban sensitif tegangan. Sudah banyak algoritma daya yang berbasis komputasi digital seperti metode fast decoupled, newton raphson dan gauiss seidel. Metode – metode tersebut tidak dapat selalu digunakan untuk perhitungan pada sistem distribusi radial yang memiliki nilai rasio R/X yang tinggi [1]. Oleh sebab itu pada tugas akhir ini digunakan metode forward-backward sweep. Metode forward backward sweep ini komputasinya efektif disetiap iterasi, serta solusi dan perhitungan numeriknya tepat [2]. Dengan menggunakan metode forward backward sweep  dengan beban sensitif tegangan maka simulasi akan medekati kondisi nyata seperti dilapangan. Tugas akhir ini dapat digunakan untuk mengevaluasi aliran daya pada sistem jaringan distribusi radial dengan beban sensitif. Hasil akhir adalah tegangan serta rugi-rugi daya aktif dan daya reaktif.
Kata kunci—Aliran Daya, Beban Sensitif, Sistem Distribusi Radial, Forward Backward Sweep Methode.

## I. P ENDAHULUAN
Analisa dan evaluasi aliran daya sangat penting untuk sistem distribusi. Begitupun juga untuk sistem distribusi radial. Banyak faktor  yang mempengaruhi sistem distribusi radial, salah satunya adalah naik turunnya beban. Pada tugas akhir ini beban berubah–ubah dikarenakan perubahan dari tegangan dan ini dinamakan dengan beban sensitif tegangan.
Sejak tahun 1960 sudah banyak algoritma aliran daya yang berbasis komputasi digital. Seperti metode fast decoupled, newton raphson dan gauss seidel. Tetapi metode –  metode tersebut kurang handal dan efektif untuk perhitungan pada sistem distribusi radial. Aliran daya pada sistem distribusi lebih kompleks, adanya perbedaan karakteristik dari jaringan distribusi. Seperti struktur radial, nilai node yang besar dan nilai rasio R/X yang tinggi [1].
Oleh sebab itu, pada tugas akhir ini digunakan metode Forward-Backward Sweep. metode Forward-Backward Sweep komputasinya efektif disetiap iterasi, serta solusi dan perhitungan numeriknya tepat [2]. Mengevaluasi aliran daya pada sistem jaringan distribusi radial dengan beban sensitif tegangan menggunakan metode Forward-Backward Sweep . Sifat sensitif tegangan dari beban memberikan pengaruh pada daya yang mengalir pada sistem. Metode ini Forward- Backward Sweep ini berbasis teknik aliran daya untuk menentukan perubahan dari daya aktif dan reaktif yang dikonsumsi oleh beban yang dibangkitkan. Dengan menggunakan metode forward backward sweep dengan beban sensitif tegangan maka simulasi akan medekati kondisi nyata seperti dilapangan. Hasil tugas akhir ini dapat
digunakan untuk mengevaluasi aliran daya pada sistem jaringan distribusi radial dengan beban  sensitif tegangan. Serta tegangan, rugi – rugi daya aktif dan daya reaktif.

## II. S TUDI A LIRAN D AYA D ENGAN M ETODE F ORWARD B ACKWARD S WEEP

## A. Karakteristik Sistem Distribusi
Sistem distribusi adalah sistem yang penyaluran daya listriknya langsung terhubung dengan beban atau langsung ke pelanggan. Sistem distribusi menyalurkan daya listrik dari gardu induk transmisi langsung menuju ke tiap-tiap titik beban. Adapun karakteristik dari sistem distribusi adalah seperti dibawah ini [3] :
• Strukturnya radial.
• Memiliki nilai R/X tinggi.
• Sistem kompleks.
Dapat dilihat pada karakteristik sistem jaringan distribusi diatas menunjukkan bahwa karakteristik saluran distribusi khusus dan berbeda dari saluran transmisi, maka diperlukan studi aliran daya yang tepat yang akan  digunakan  untuk menganalisa sistem ditribusi.  Maka untuk menganalisa aliran daya pada saluran distribusi diperlukan metode yang tepat dan valid. Karena beberapa metode yang sudah ada kurang tepat untuk studi aliran daya pada sistem distribusi.

## B. Metode Forward Backward Sweep
Studi aliran daya secara umum digunakan untuk mendapatkan nilai tegangan dari masing-masing bus, besarnya nilai arus dan daya yang mengalir pada sistem. Dan untuk mempermudah dalam menganalisa dan pemantauan suatu sistem distribusi atau transmisi. Contoh beberapa macam metode aliran daya yang sudah ada :
• Metode Gauss Seidel
• Metode Newton Raphson
• Metode Fast Decoupled
Untuk menganalisa aliran daya dengan menggunakan metode forward-backward sweep jaringan distribusi radial direpresentasikan seperti pohon dengan bus pertama adalah sebagai akar atau slack bus. Dan bus yang lain sebagai cabangnya atau bus beban. Dengan menggunakan metode Forward Backward Sweep analisa aliran daya untuk sistem distribusi terselesaikan tanpa banyak perhitungan dan efisien pada setiap iterasi.
Metode forward-backward sweep ini menggunakan prinsip hukum Kirchoff  untuk perhitungan arus. Langkah kerja metode forward-backward sweep yang pertama adalah backward sweep dengan menghitung besar arus yang mengalir pada saluran dari bus paling awal hingga akhir. Yang kedua adalah forward sweep untuk menghitung nilai

## Algoritma Aliran Daya untuk Sistem Distribusi Radial dengan Beban Sensitif Tegangan
Rizka Winda Novialifiah, Adi Soeprijanto, Rony Seto Wibowo Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111
E-mail : rizkawindanovialfiah@gmail.com , adiisup@ee.its.ac.id , ronyseto@ee.its.ac.id
JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 3, No. 1, (2014) ISSN: 2337-3539 (2301-9271 Print)                                B-8
drop tegangan ( voltage drop ) pada setiap saluran dengan mengkalikan nilai arus yang telah dihitung sebelumnya dengan nilai impedansi salurannya.
Untuk menghitung arus cabang didapatkan dari hubungan daya kompleks dan tegangan pada setiap bus, seperti persamaan dibawah ini :
𝐼 𝑖 𝑘 = 𝑐𝑜𝑛𝑗 � 𝑃 𝑖 + 𝑗𝑄 𝑖 𝑉 𝑖 𝑘 �
Dimana : 𝐼 𝑖 𝑘 = arus pada bus i saat iterasi ke-k 𝑉 𝑖 𝑘 = tegangan pada bus i saat iterasi ke-k

## C. Metode Topologi Jaringan
Sebelum mengimplementasikan metode forward backward sweep diperlukan memdofikasi perhitungan untuk memudahkan dalam membentuk persamaan dan proses iterasi. Salah satunya adalah dengan membentuk matrik BIBC ( Bus Injection to Branch Current ). Matrik BIBC ( Bus Injection to Branch Current ) adalah matrik hubungan antara arus dan saluran pada sistem distribusi.
Contoh  gambar single line diagram untuk  pembentukan matrik untuk persamaan aliran daya adalah sebagai berikut :
Gambar 1.  Contoh single line diagram [4]
Dari gambar single line diagram diatas  didapatkan persamaan untuk membentuk matrik BIBC, dengan menggunakan hukum Kirchoff untuk arus ( Kirchoff Current Law ). Arus cabang I terhadap bus/saluran B. Maka persamaan yang didapat adalah seperti berikut :
𝐵 1 = 𝐼 2 + 𝐼 3 + 𝐼 4 + 𝐼 5 + 𝐼 6 𝐵 2 = 𝐼 3 + 𝐼 4 + 𝐼 5 + 𝐼 6 𝐵 3 = 𝐼 4 + 𝐼 5 𝐵 4 = 𝐼 5
𝐵 5 = 𝐼 6
Setelah didapatkan persamaan diatas kemudian dibentuk matrik BIBC adalah sebagai berikut :
⎣

## ⎢ ⎢
⎢ ⎡ 𝐵 1 𝐵 2 𝐵 3 𝐵 4 𝐵 5 ⎦ ⎥ ⎥ ⎥ ⎤
=
⎣ ⎢ ⎢ ⎢ ⎡ 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 ⎦ ⎥ ⎥ ⎥ ⎤ ⎣ ⎢ ⎢ ⎢ ⎡ 𝐼 2 𝐼 3 𝐼 4 𝐼 5 𝐼 6 ⎦
⎥ ⎥ ⎥ ⎤
Angka 1  menyatakan adanya hubungan antara arus dan saluran pada sistem distribusi. Angka 0 menyatakan tidak adanya hubungan antara keduanya.
Dan matrik BIBC dapat di sederhanakan menjadi berikut :
[ 𝐵 ] = [ 𝑩𝑰𝑩𝑪 ][ 𝐼 ]
Kemudian didapatkan persamaan untuk drop tegangan pada setiap bus adalah sebagai berikut :
𝑉 2 = 𝑉 1 − 𝐵 1 . 𝑍 12 𝑉 3 = 𝑉 1 − 𝐵 1 . 𝑍 12 − 𝐵 2 . 𝑍 23 𝑉 4 = 𝑉 1 − 𝐵 1 . 𝑍 12 − 𝐵 2 . 𝑍 23 − 𝐵 3 . 𝑍 34 𝑉 5 = 𝑉 1 − 𝐵 1 . 𝑍 12 − 𝐵 2 . 𝑍 23 − 𝐵 3 . 𝑍 34 − 𝐵 4 . 𝑍 45 𝑉 6 = 𝑉 1 − 𝐵 1 . 𝑍 12 − 𝐵 2 . 𝑍 23 − 𝐵 5 . 𝑍 36
Dari persamaan diatas dapat dibentuk matrik BCBV yang menyatakan bahwa ada hubungan antara tegangan bus dan arus saluran. Bentuk matrik BCBV sebagai berikut :
⎣ ⎢ ⎢ ⎢ ⎡ 𝑉 1 − 𝑉 2 𝑉 1 − 𝑉 3 𝑉 1 − 𝑉 4 𝑉 1 − 𝑉 5 𝑉 1 − 𝑉 6 ⎦ ⎥ ⎥ ⎥ ⎤ = ⎣ ⎢ ⎢ ⎢ ⎡ 𝑍 12 0 0 0 0 𝑍 12 𝑍 23 0 0 0 𝑍 12 𝑍 23 𝑍 34 0 0 𝑍 12 𝑍 23 𝑍 34 𝑍 45 0 𝑍 12 𝑍 23 0 0 𝑍 36 ⎦ ⎥ ⎥ ⎥ ⎤ ⎣ ⎢ ⎢ ⎢ ⎡ 𝐵 1 𝐵 2 𝐵 3 𝐵 4 𝐵 5 ⎦ ⎥ ⎥ ⎥ ⎤
Dan matrik BCBV dapat di sederhanakan menjadi berikut :
[ ∆𝑉 ] = [ 𝑩𝑪𝑩𝑽 ][ 𝐵 ]
Kemudian  didapatkan  persamaan  untuk  matrik  ∆V. Persamaan yang didapat adalah sebagai berikut :
[ ∆𝑉 ] = [ 𝑩𝑪𝑩𝑽 ][ 𝑩𝑰𝑩𝑪 ][ 𝐼 ] [ ∆𝑉 ] = [ 𝑫𝑳𝑭 ][ 𝐼 ]
Dengan didapatkan matrik BIBC, BCBV dan ∆V kita dapat menghitung nilai tegangan pada setiap bus. Persamaan untuk menghitung nilai tegangan pada setiap bus adalah sebagai berikut :
[V i ] = [V 1 ] – [ ∆V]

## D. Metode K Matrik
Metode K-matrik adalah metode yang dapat  digunakan juga  untuk  memodifikasi perhitungan agar memudahkan untuk membentuk persamaan yang diperlukan dalam pengimplementasian  metode forward –  backward sweep untuk menganalisa aliran daya pada sistem distribusi radial dengan sistem yang komplek. Pada tugas akhir ini metode K-matrik digunakan untuk membuat matrik BIBC. Sama dengan matrik BIBC, metode K-matrik ini membentuk matrik dari saluran distribusi radial yang menunjukkan arah arus  dari satu bus ke  bus yang lain. Hanya saja K-Matrik memiliki komponen yang nilainya berlawanan dengan setiap komponen matrik BIBC. Tetapi bentuk dari K-matrik terdapat persamaan bentuk dan komposisi dari matrik BIBC.
JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 3, No. 1, (2014) ISSN: 2337-3539 (2301-9271 Print)                                B-9
Dari gambar single line diagram pada gambar 1 diatas maka didapatkan K-matrik-nya adalah sebagai berikut :
𝒃𝒖𝒔𝟐 𝒃𝒖𝒔𝟑 𝒃𝒖𝒔𝟒 𝒃𝒖𝒔𝟓 𝒃𝒖𝒔𝟔 𝐵 1 𝐵 2 𝐵 3 𝐵 4 𝐵 5 ⎣ ⎢ ⎢ ⎢ ⎡ − 1 − 1 − 1 − 1 − 1 0 − 1 − 1 − 1 − 1 0 0 − 1 − 1 0 0 0 0 − 1 0 0 0 0 0 − 1 ⎦ ⎥ ⎥ ⎥ ⎤
Pada metode topologi jaringan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa persamaan untuk menghitung drop tegangan adalah sebagai berikut :
[ ∆𝑉 ]        = [ 𝑩𝑪𝑩𝑽 ][ 𝑩𝑰𝑩𝑪 ][ 𝐼 ]
⎣ ⎢ ⎢ ⎢ ⎡ 𝑉 1 − 𝑉 2 𝑉 1 − 𝑉 3 𝑉 1 − 𝑉 4 𝑉 1 − 𝑉 5 𝑉 1 − 𝑉 6 ⎦ ⎥ ⎥ ⎥ ⎤ = ⎣ ⎢ ⎢ ⎢ ⎡ 𝑍 12 0 0 0 0 𝑍 12 𝑍 23 0 0 0 𝑍 12 𝑍 23 𝑍 34 0 0 𝑍 12 𝑍 23 𝑍 34 𝑍 45 0 𝑍 12 𝑍 23 0 0 𝑍 36 ⎦ ⎥ ⎥ ⎥ ⎤ ⎣ ⎢ ⎢ ⎢ ⎡ 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 ⎦ ⎥ ⎥ ⎥ ⎤ ⎣ ⎢ ⎢ ⎢ ⎡ 𝐼 2 𝐼 3 𝐼 4 𝐼 5 𝐼 6 ⎦ ⎥ ⎥ ⎥ ⎤
Dan dapat dirumuskan bahwa hubungan antara K-matrik dan BIBC adalah sebagai berikut :
[ 𝐵𝐼𝐵𝐶 ] = − [ 𝐾 − 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑘 ]
Selanjutnya untuk membangun matrik BCBV adalah dengan mentransposekan matrik BIBC atau matrik K kemudian dikalikan dengan matrik impedansi saluran. Dan persamaannya seperti berikut :
BCBV = -[K-matrik]’.*[ImpedansiSaluran]
𝐵𝐶𝐵𝑉 = − ⎣ ⎢ ⎢ ⎢ ⎡ − 1 0 0 0 0 − 1 − 1 0 0 0 − 1 − 1 − 1 0 0 − 1 − 1 − 1 − 1 0 − 1 − 1 0 0 − 1 ⎦ ⎥ ⎥ ⎥ ⎤ ′ ∙ ⎣ ⎢ ⎢ ⎢ ⎡ 𝑍 12 𝑍 23 𝑍 34 𝑍 45 𝑍 36 𝑍 12 𝑍 23 𝑍 34 𝑍 45 𝑍 36 𝑍 12 𝑍 23 𝑍 34 𝑍 45 𝑍 36 𝑍 12 𝑍 23 𝑍 34 𝑍 45 𝑍 36 𝑍 12 𝑍 23 𝑍 34 𝑍 45 𝑍 36 ⎦ ⎥ ⎥ ⎥ ⎤
Dan untuk menghitung drop tegangan pada setiap saluran dengan menggunakan metode K-matrik adalah sebagai berikut :
[ ∆V] = -[K-matrik]’.*[ImpedansiSaluran]* -[K-matrik] * [I]
Dan persamaan drop tegangan dari matrik K dapat disederhanakan menjadi seperti dibawah ini :
[ ∆𝑉 ] = [ 𝑫𝑳𝑭 ][ 𝐼 ]
Matrik  DLF adalah matrik perkalian antara matrik BIBC dan matrik BCBV.
III. A NALISIS A LIRAN D AYA D ENGAN B EBAN S ENSITIF T EGANGAN
Beban sensitif tegangan adalah beban yang berubah-ubah terhadap perubahan tegangan atau sensitif terhadap tegangan. Jika tegangan berubah-ubah maka daya  P dan Q akan  ikut berubah. Banyak faktor yang mempengaruhi perubahan tegangan itu sendiri.
Pada tugas akhir ini nilai untuk beban sensitif tegangan adalah dihitung dari perubahan tegangan, dimisalkan nilai tegangan pada bus i berubah. Maka nilai dari tegangan bus i
tersebut dapat digunakan untuk menghitung daya P dan daya Q yang baru pada bus i. Dari perhitungan tersebut maka nilai  daya  P dan Q berubah  –  ubah karena perubahan dari nilai tegangan. Untuk menghitung nilai daya  P dan Q dirumuskan sebagai berikut :
Beban P = V 2 /R Beban Q = V 2 /X
Untuk mengambil nilai tegangan bus i dan update nilai dari daya P dan Q nya dilakukan pada setiap iterasi. Maka nilai tegangan bus i pada iterasi pertama digunakan untuk menghitung nilai daya P dan Q yang akan digunakan untuk menghitung nilai tegangan bus i pada iterasi kedua. Muncul hasil tegangan bus i yang baru pada iterasi kedua, kemudian gunakan nilai tegangan bus i pada iterasi kedua untuk menghitung lagi nilai daya P dan Q yang baru. Daya P dan Q yang baru ini akan digunakan untuk menghitung nilai tegangan bus i pada iterasi ketiga. Dan nilai tegangan dihitung dengan menggunakan perhitungan aliran daya dengan metode forward backward sweep . Proses update daya P dan Q begitu seterusnya disetiap iterasi sampai mendapatkan hasil yang konvergen.
Flowchart untuk mengimplementasikan metode forward backward sweep pada sistem jaringan distribusi radial dengan beban sensitif tegangan adalah sebagai berikut :

## IV. S IMULASI D AN A NALISIS
Pada tugas akhir ini dilakukan simulasi sebanyak dua kali, yaitu simulasi dengan  menggunakan  metode backward forward sweep biasa  dan menggunakan metode backward forward sweep dengan beban sensitif tegangan.  Dilakukan simulasi pada 2 penyulang, yaitu penyulang Tunjungan Plaza dan Ometraco. Sebagai data dan contoh perhitungan digunakan penyulang Tunjungan Plaza  dengan 12 bus. Untuk data dan gambar penyulang sebagai berikut :
Bus 1 Bus 2 Bus 3 Bus 4 Bus 7 Bus 6 Bus 8 Bus 9 Bus 10 Bus 11 Bus 12 Bus 5
Gambar 2. Single line diagram penyulang Tunjungan Plaza TABEL 1
D ATA S ALURAN P ENYULANG T UNJUNGAN P LAZA
Saluran
Impedansi Panjang (m) Daya Bus Bus R (ohm) X (ohm) P (kW) Q (kVAR) 1 2 0.0265 0.013 100 8.73 2.188 2 3 0.0265 0.013 100 25.397 7.014 3 4 0.0265 0.013 100 61.175 17.768 3 5 0.0265 0.013 100 99.91 25.04 5 6 0.0265 0.013 100 24.024 35.542 6 7 0.0265 0.013 100 209.94 57.277 6 8 0.0265 0.013 100 39.317 42.091 4 9 0.053 0.026 200 60.112 12.978 9 10 0.0265 0.013 100 30.38 6.169 9 11 0.0265 0.013 100 69.153 17.108 11 12 0.0265 0.013 100 95.101 33.928
Nilai arus dan drop tegangan yang mengalir di setiap cabang akan dihitung menggunakan elemen dari matrik K. Dengan data saluran dari penyulang Tunjungan Plaza pada tabel 1 diatas.
Untuk  simulasi  pada tugas akhir ini menggunakan software Matlab  versi 7.12.0.635 (R2011a) dengan menggunakan sistem jaringan distribusi radial satu fasa.
Dan hasil tegangan pada setiap bus dengan menggunakan metode forward backward sweep biasa adalah pada tabel 2.
Jumlah iterasi pada dengan menggunakan metode forward backward sweep biasa adalah sebanyak 3 kali dengan nilai maximum mismatch iterasi sebesar 6.76088e- 006 dan dengan batas toleransi error sebesar 0,00001.
Dan untuk hasil tegangan pada setiap bus dengan menggunakan metode forward backward  sweep dengan beban sensitif tegangan adalah pada tabel 3.
Jumlah iterasi pada dengan menggunakan metode forward backward sweep dengan beban sensitif tegangan adalah sebanyak 4 kali dengan nilai maximum mismatch iterasi sebesar 2.63688e-007  dan dengan batas toleransi error sebesar 0,00001. Dan diasumsikan bahwa hanya bus 5, 7, 9 dan 12 yang mengalami beban sensitif tegangan atau beban yang berubah – ubah.
TABEL 2

## HASIL ANALISIS ALIRAN DAYA PENYULANG TUNJUNGAN
PLAZA Bus Tegangan Magnitudo (kV) Sudut 1 20.000 0 2 19.9989 -0.0004 3 19.9978 -0.0007 4 19.9973 -0.0010 5 19.9972 -0.0008 6 19.9967 -0.0008 7 19.9964 -0.0010 8 19.9966 -0.0007 9 19.9965 -0.0014 10 19.9965 -0.0014 11 19.9963 -0.0015 12 19.9961 -0.0016 TABEL 3
HASIL ANALISIS ALIRAN DAYA PENYULANG TUNJUNGAN PLAZA DENGAN BEBAN SENSITIF TEGANGAN Bus
Tegangan Magnitudo (kv) Sudut 1 20.000 0 2 19.9977 -0.0008 3 19.9954 -0.0016 4 19.9945 -0.0021 5 19.9942 -0.0019 6 19.9932 -0.0019 7 19.9925 -0.0024 8 19.9931 -0.0018 9 19.9929 -0.0030 10 19.9928 -0.0030 11 19.9924 -0.0032 12 19.9921 -0.0033 TABEL 4

## HASIL PERBANDINGAN TEGANGAN
Bus
Tegangan dengan beban konstan Tegangan dengan beban sensitif Selisih (%) (kv) Sudut (kv) Sudut 1 20.000 0 20.000 0 0 2 19.9989 -0.0004 19.9977 -0.0008 0.006 3 19.9978 -0.0007 19.9954 -0.0016 0.01 4 19.9973 -0.0010 19.9945 -0.0021 0.01 5 19.9972 -0.0008 19.9942 -0.0019 0.01 6 19.9967 -0.0008 19.9932 -0.0019 0.01 7 19.9964 -0.0010 19.9925 -0.0024 0.02 8 19.9966 -0.0007 19.9931 -0.0018 0.01 9 19.9965 -0.0014 19.9929 -0.0030 0.02 10 19.9965 -0.0014 19.9928 -0.0030 0.02 11 19.9963 -0.0015 19.9924 -0.0032 0.02 12 19.9961 -0.0016 19.9921 -0.0033 0.02
Hasil perbandingan nilai tegangan dengan beban konstan dan beban sensitif tegangan adalah pada tabel 4.
Dapat dilihat pada tabel 4 diatas, hasil tegangan dengan menggunakan metode forward backward sweep dengan beban sensitif tegangan lebih kecil nilai tegangannya dibandingkan dengan hasil tegangan menggunakan metode forward backward sweep biasa.  Nilai  selisih  penurunan tegangannya sangat kecil.
Hal tersebut dikarenakan bahwa  nilai  beban  dengan menggunakan  metode forward backward sweep dengan beban sensitif tegangan lebih besar nilainya  dibandingkan dengan menggunakan metode forward backward sweep
Tabel 5 Hasil Perbandingan Beban Bus Beban Konstan
Beban Sensitif Tegangan
P (Kw) Q (Kvar) P (Kw) Q (Kvar) 2 8.73 2.188 8.73 2.188 3 25.397 7.014 25.397 7.014 4 61.175 17.768 61.175 17.768 5 99.91 25.04 99.9417 25.0480 6 24.024 35.542 24.024 35.542 7 209.94 57.277 249.8133 57.4283 8 39.317 42.091 39.317 42.091 9 60.112 12.978 60.1984 12.9778 10 30.38 6.169 30.38 6.169 11 69.153 17.108 69.153 17.108 12 95.101 33.928 95.1632 33.9716 TABEL 6 HASIL RUGI – RUGI DAYA Keterangan PLoss (watt) QLoss (var) Dengan Beban Konstan 6.0806 2.9829 Beban Sensitif Tegangan 7.2990 3.5806
biasa. Beban lebih besar maka arus yang mengalir pada saluran menjadi lebih besar. Hal ini yang menyebakan drop tegangan pada saluran menjadi lebih besar dan akan mengakibatkan nilai tegangan pada setiap bus menjadi lebih kecil. Nilai beban dapat dilihat pada tabel 5.
Untuk hasil PLoss dan QLoss dengan menggunakan beban konstan dan beban sensitif tegangan dapat dilihat pada tabel 6 .
Dan untuk hasil PLoss dan QLoss dengan menggunakan metode forward backward sweep dengan  beban sensitif tegangan lebih besar dibandingkan dengan hasil PLoss dan QLoss  dengan  menggunakan metode forward backward sweep biasa.

## V. K ESIMPULAN
1. Hasil pengujian menunjukkan bahwa metode backward forward sweep dapat digunakan untuk menganalisis aliran daya pada sistem distribusi radial dengan beban sensitif tegangan.
2. Metode analisis aliran daya menggunakan metode backward-forward sweep memiliki konvergensi yang cepat. Untuk sistem distribusi membutuhkan 3 hingga 4 kali iterasi.
3. Analisis aliran daya dengan beban sensitif tegangan mempunyai nilai tegangan pada setiap bus lebih kecil dibandingkan dengan aliran daya dengan beban konstan.
4. Dengan beban sensitif tegangan nilai rugi-rugi daya yang didapat lebih besar daripada dengan menggunakan beban konstan.

## VI. D AFTAR P USTAKA
[1]  Ahmad Memaripour, “Power Flow in Distribution System with Consideration of Distributed Generation”
[2]  Paulo M. De  Oliveira-De Jesus, Member IEEE .  “The Standart Backward / Forward Sweep Power Flow”
[3]  Sivkumar Mishra, “ A Simple Algorithm For Unbalanced Radial Distribution System Load Flow”
[4]  Jen-Hao TENG, “ A Network-Topology-based Three Phase Load Flow for Distribution Systems ”, Proc.Natl.Sci.Counc.ROC(A) Vol.24, No.4, 2000.pp.259-264
[5]  Dedy Noverdy. “R, Analisis Aliran Daya Pada Sistem Distribusi Radial 20KV PT. PLN (Persero) Ranting Rasau Jaya”, Jurnal ELKHA Vol.4, No 2, Oktober 2012.
[6]  Xu Jingzhou, and Chen Xiao, “Forward/Backward Sweep Methode Based on Map Structure for Power Flow Calculation of Distribution System”
[7]    Syaiin, Matt, “ Handout Power Flow Analysis”, PPNS-ITS, Surabaya, 2013.
[8]  T Murali Khrisna, Bala Subrahamanyam, Deepak Reddy, Dr.N.V.Ramana, Dr.S.Kamakshaiah, IEEE. “Power Flow Algorithm For Radial Distribution System With Voltage Sensitive Loads”