## ANALISIS PENGARUH NILAI KALORI BATUBARA TERHADAP EFISIENSI BOILER DAN KONSUMSI BAHAN BAKAR UNIT 1 PLTU MERAK ENERGI INDONESIA
Andi Erwan Ariyanto 1 , Chandrasa Soekardi 1
1 Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Mercu Buana Jakarta
E-mail : Andiariyanto906@gmail.com
Abstrak-- Sebagai  objek  studi  untuk  tugas  akhir/skripsi  ini  adalah  mempelajari  karakteristik performance  PLTU  yang  beroperasi  menggunakan  bahan  bakar  batubara.  Permasalahan  yang dihadapi  oleh  PLTU  tersebut  adalah  karakteristik  batubara  yang  dipergunakannya  tidak  selalu  sama pada  periode  pengoperasiannya  sehingga  nilai  kalorinya  berubah-ubah.  Hal  tersebut  memberikan pengaruh  terhadap  kinerja  Boiler  secara  khusus,  dan  terhadap  performance  PLTU  secara keseluruhan. Dalam pengoperasiannya dipergunakan 3 jenis nilai kalori  batubara, yaitu 3567 Kcal/Kg, 3750 Kcal/Kg dan 4086 Kcal/Kg. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh nilai kalori pada batubara terhadap efisiensi boiler CFB, nilai gross plant heat rate (GPHR), net plant heat rate (NPHR) dan  specific  fuel  consumption  (SFC)  pada  unit  1  PLTU  PT  MEI.  Perhitungan  efisiensi  dilakukan dengan  metode  heatloss  atau  kerugian  panas.  Penelitian  ini  menghasilkan  efisiensi  boiler  yang berbeda-beda.  Nilai  efisiensi  boiler  tertinggi  adalah  82.54  %  dengan  kalori  batubara  3823  kcal/kg. Konsumsi bahan bakar spesifik, NPHR dan GPHR juga dipengaruhi oleh nilai kalori. Dimana masing- masing nilainya yaitu GPHR 2794.6 kcal/kwh, NPHR 3175 kcal/kwh dan SFC nya adalah 0.73 kg/kwh.
Kata  kunci: kalori  batubara,  efisiensi  boiler,  gross  plant  heat  rate,  net  plant  heat  rate,  specific  fuel consumption.
Abstract-- As the object of study for this final project/thesis is to study the performance characteristics of PLTU operating using coal as fuel. The problem faced by the PLTU is that the characteristics of the coal  used  are  not  always  the  same  during  the  period  of  operation  so  that  the  calorific  value  varies. This  has  an  influence  on  the  performance  of  the  boiler  in  particular,  and  on  the  performance  of  the PLTU as a whole. In its operation, 3 types of coal calorific value are used, namely 3567 Kcal/Kg, 3750 Kcal/Kg and 4086 Kcal/Kg. This study aims to determine the effect of the calorific value of coal on the efficiency of the CFB boiler, the value of gross plant heat rate (GPHR), net plant heat rate (NPHR) and specific  fuel  consumption  (SFC)  in  unit  1  PLTU  PT  MEI.  Efficiency  calculation  is  done  by  heat  loss method or heat loss. This research resulted in different boiler efficiencies. The highest boiler efficiency value is 82.54% with 3823 kcal/kg coal calories. Specific fuel consumption, NPHR and GPHR are also affected  by  calorific  value.  Where  each  value  is  GPHR  2794.6  kcal/kwh,  NPHR  3175  kcal/kwh  and SFC is 0.73 kg/kwh.
Keywords: coal  calories,  boiler  efficiency,  gross  factory  heat rate,  net factory  heat  rate,  specific  fuel consumption.

## 1. PENDAHULUAN
Sebagai  objek  studi  untuk  tugas  akhir/skripsi  ini adalah  mempelajari  karakteristik  performance PLTU  yang  beroperasi  menggunakan  bahan bakar batubara. PLTU tersebut dioperasikan oleh sebuah  perusahaan  swasta  PT  MEI  di  Cilegon Banten. Permasalahan yang dihadapi oleh PLTU tersebut  adalah  karakteristik  batubara  yang dipergunakannya tidak selalu sama pada periode pengoperasiannya sehingga nilai kalorinya berubah-ubah. Hal tersebut memberikan pengaruh  terhadap  kinerja  Boiler  secara  khusus, dan terhadap performance PLTU secara keseluruhan.
Dalam  pembangkitan,  biaya  terbesar  untuk mengoperasikan sebuah unit adalah biaya bahan
bakar  sekitar  80%  s/d  88%  dari  total  biaya operasi,  atas  dasar  tersebut  penting  untuk memahami  aspek  bahan  bakar  yang  digunakan pada  suatu  unit  pembangkit.  Kualitas  batubara yang  dipakai  akan  mempengaruhi  heat  rate, specific  fuel  consumtion  dan  efisiensi.  Selain kualitas batubara pola beban pengoperasian pun berpengaruh  terhadap  heat  rate,  specific  fuel consumtion,  biaya  konsumsi  bahan  bakar  dan efisiensi.  Salah  satu  yang  mempengaruhi  nilai kualitas  batubara  adalah  nilai  kalori  yang terkandung  dalam  batubara  [7].  Nilai  kandungan kalori  tersebut  yang  digunakan  oleh  boiler  untuk menghasilkan uap [1].
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukanoleh Eldo Septiawan pada Unit 2 PLTU Ombilin  disimpulkan  bahwa  nilai  kandungan
batubara  berpengaruh  pada  efisiensi  boiler, semakin tinggi nilai kandungannya maka efisiensi boiler  akan  meningkat.  Oleh  karena  itu,  penulis ingin  mengembangkan  penelitian  ini  dengan menambahkan  pengaruh  nilai  kalori  batubara terhadap  nilai  gross  plant  heat  rate  (GPHR),  net plant  heat  rate  (NPHR)  dan  specific  fuel consumption  (SFC)  pada  unit  1  PLTU  PT  MEI. Digunakan  3  jenis  nilai  kalori    batubara,  yaitu 3501  Kcal/Kg,  3709  Kcal/Kg  dan  4109  Kcal/Kg. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui pengaruh  nilai  kalori  pada  batubara  terhadap efisiensi  boiler  CFB,  nilai  gross  plant  heat  rate (GPHR), net plant heat rate (NPHR) dan specific fuel  consumption  (SFC)  pada  unit  1  PLTU  PT MEI.
Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh  nilai  kalori  bahan  bakar  batu  bara terhadap :
1. Nilai Efisiensi boiler CFB,
2. Nilai gross plant heat rate (GPHR),
3. Nilai net plant heat rate (NPHR) dan
4. Nilai  Specific  fuel  consumption  (SFC)  pada periode tertentu pengoperasian PLTU.

## 1.1 Heat Rate
Performance  unit  akan  mulai  menurun  sesuai dengan pertambahan usianya. Performance yang baik  akan  dapat  mengidentifikasikan  kerugian sebagai  kerugian  yang  dapat  dihitung.  Overhaul dapat  mengembalikkan  heat  rate  unit  ke  best achieveable,  tetapi  beberapa  performance  yang hilang  secara  ekonomis  tidak  dapat  dipulihkan. Heat  rate  terbaik  yang  dapat  dicapai  merupakan nilai  realistis  yang  pernah  dicapai  dan  dapat tercapai  kembali  dengan  biaya  yang  dapat diterima [1][5].
A.GPHR (Gross Power Heat Rate) Gross Power Generation (EG) adalah daya yang dibangkitkan  oleh  suatu  unit.  Sedangkan  Net Power  Generation  (EN)  adalah  daya  yang dibangkitkan  dikurang  dengan  daya  pemakaian sendiri  pada  suatu  pembangkit.  Pemakaian sendiri  tersebut  digunakan  untuk  menggerakan komponen  listrik  yang  ada  pada  pembangkit sebelum  daya  yang  dibangkitkan  tersebut disalurkan  ke  gardu  induk.  Sehingga  dapat dihitung menggunakan Persamaan 1 [10].
GPHR  =
(1)

## B. NPHR (Net Plant Heat Rate)
NPHR  (Net  Plant  Heat  Rate)  adalah  Heat  Rate unit  pembangkit  secara  keseluruhan,  dengan mengetahui  nilai  NPHR  maka  dapat  diketahui
jumlah energi bahan bakar yang digunakan untuk menghasilkan daya 1 kWh [10]. Untuk menghitung nilai NPHR digunakan Persamaan 2.
NPHR = (2)
B = Jumlah bahan bakar (T/h) HHV = Nilai Kalori batubara(Kcal/kg) GGO = Gross GeneratorOutput(MWh) NetGGO=Gross Generator Output-UAT UAT = Pemakaian Listrik keperluan

## C. Spesifik Fuel Consumption (SFC)
Berdasarkan  standar  perusahaan  listrik  negara (STPLN)  No.  80  Tahun  1989  Spesific  Fuel consumption  di  dapat  dengan  menggunakan Persamaan 3.
SFC  = (3)
Qf = Jumlah bahan bakar (T/h)

## D. Efisiensi Boiler
Di  mana  efisiensi  adalah  perbedaan  antara kerugian  dan  input  energi  [4].  Dalam  metode tidak  langsung,  efisiensi  dapat  diukur  dengan mudah  dengan  mengukur  semua  kerugian  yang terjadi  di  boiler  menggunakan  prinsip  yang  akan dijelaskan. Kerugian dari metode langsung dapat diatasi  dengan  metode  ini,  yang  menghitung berbagai  kehilangan  panas  yang  terkait  dengan boiler. Efisiensi dapat dicapai dengan mengurangi  fraksi  kehilangan  panas  dari  100. Keuntungan  penting  dari  metode  ini  adalah bahwa  kesalahan  dalam  pengukuran  tidak membuat  perubahan  signifikan  dalam  efisiensi. Perhitungan efisiensi boiler dengan metode tidak langsung dapat dihitung menggunakan
Persamaan 4 [3]. Efisiensi Boiler = 100 – (L1+ L2+ L3+ L4+L5+L6+L7+L8) (4)
Total  heat  loss  atau  kerugian –  kerugian  pada proses  pembakaran,  meliputi  kerugian  panas yang disebabkan oleh:
L1 = Gas cerobong yang kering L2 =  Penguapan  air  yang  terbentuk  karena H2 dalam bahan bakar L3 =  Penguapan  kadar  air  dalam  bahan bakar L4 =  Adanya  kadar  air  dalam  udara pembakaran L5
= Karena pembakaran tidak sempurna L6 = Radiasi dan kehilangan lain yang tidak terhitung
L7 = Bahan bakar yang tidak terbakar dalam Bottom Ash L8 = Bahan bakar yang tidak terbakar dalam
Fly Ash
Tahap –  tahap  yang  harus  dilakukan  untuk perhitungan efisiensi boiler menggunakan metode heat loss dengan menggunakan Persamaan  5  [3].  Menghitung  kebutuhan  udara teoritis:
(O2) t = (11 , 6 C ) + (( 34  . 8 ( H 2 - )) +( 4 ,35 S) (5)
C = % karbon / kg bahan bakar H = % hydrogen / kg bahan bakar O = % oksigen / kg bahan bakar S = % sulfur / kg bahan bakar Menghitung  persen  kelebihan  udara  yang dipasok / Excess Air (EA) dengan Persamaan 6..
x 100 %
(6)
Menghitung  masa  udara  yang  sebenarnya yang  dipasok  /  kg  bahan  bakar  (AAS)  dengan menggunakan Persamaan 7.
AAS =  ( 1 + ) x  theoritical air     (7)
Menghitung massa gas buang dengan menggunakan  Persamaan  9,  Persamaan  10,  dan Persamaan 11.
M  = 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝐶𝑂 2  + 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑁₂ 𝑓𝑢𝑒𝑙 + 𝑁₂ 𝑈𝑑𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑎𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛 + 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑂₂ 𝑔𝑎𝑠 𝑏𝑢𝑎𝑛𝑔 (8) Dimana : massa CO2  = (    )
(9)
massa N2 = (10)
massa O2 = (    (  )  ) (11)
Menghitung  kerugian-kerugian  panas  (Heat Loss):
1.  Menghitung  Kerugian  panas  karena  gas  buang kering ( L1 ), dengan menggunakan Persamaan 12.
L1  = (           ) x  100        (12)
m = massa udara gas buang keering
Cp = spesifik kalor dari gas buang
Tf
= Temperatur gas buang Ta
= Suhu ruangan (°C) 2.  Menghitung  Kehilangan  Panas  akibat  H ₂ (L2), dengan menggunakan Persamaan 13.
L2  = (        (     ) x100   (13)
Dimana : H ₂ = Kg dari hidrogen di bahan bakar 584 =  panas  latent  sesuai  dengan  tekanan parsial dalam uap
3.  Menghitung  kerugian  panas  karena  moisture dalam  bahan  bakar(L3),  dengan  menggunakan Persamaan 14.
L3  = (            (       ) x  100  (14)
Dimana : m = massa kelembaman bahan bakar
4.  Menghitung  kehlangan  panas  akibat  moisture  di udara(L4), dengan menggunakan Persamaan 15.
L4= (      ) x100 (15) Dimana : AAS =  massa  udara  aktual  yang disuplai dalam bahan bakar Humidity =  massa  air  yang  terkandung
dalam setiap kg udara kering.
5.  Menghitung  kerugian  panas  karena  pembakaran tidak sempurna(L5), dengan menggunakan Persamaan 16 [3].
L5 = x x100              (16) Dimana : CO = volume CO pada flue gas CO ₂ = volume CO ₂ aktual pada flue gas
C
= kadar karbon
6.  Total  kehilangan  panas  karena  radiasi  dan konveksi  diasumsikan  nilainya  sesuai  dengan  data desain boiler yang digunakan pada unit 1 PLTU MEI diamsumsikan berdasarkan tipe dan ukuran boiler
7.  Menghitung  kerugian  panas  karena  bottom  ash yang  tidak  terbakar  (L7),  dengan  menggunakan Persamaan 17.
L7= x 100 (17)
8.  Menghitung  kerugian  panas  karena  fly  ash  yang tidak terbakar (L8), dengan menggunakan
Persamaan 18. L8   = x 100 (18)

## 2. METODE PENELITIAN
Secara  garis  besar  penelitian  ini  digambarkan melalui diagram alir pada Gambar 1.
Mulai Studi literatur Identifikasi Masalah 1. Apakah variasi nilai kalori mempenguruhi efisiensi boiler ? 2. Apakah nilai kalori mempengaruhi konsumsi bahan bakar ? Observasi Lapangan dan Pengumpulan Data 1. Data Analisis Batubara 2. Data Operasi Boiler Pengolahan data 1. Efisiensi boiler 2. GPHR & NPHR 3. Konsumsi bahan bakar spesifik
Analisis Data
1. Nilai kalori batubara mempengaruhi efisiensi boiler 2. Nilai kalori batubara mempengaruhi (GPHR & NPHR)
3. Nilai kalori batubara mempengaruhi konsumsi bahan bakar spesifik Hasil Kesimpulan dan saran Hasil Ya Tidak
Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Data perhitungan ini merupakan data peformance  test  di  PT  Merak  Energi  Indonesia yang  digunakan  untuk  data  perhitungan  efisiensi Boiler,  dengan  beban  60  MW.  Parameter batubara diambil pada Laboratorium Kimia, guna mendapatkan  parameter  unsur  yang  terdapat pada  batubara  dan  data  lainnya  diperoleh  dari control room.
Tabel 1. Data Operasi 3535 Kcal/Kg No Parameter Unit Beban 60 MW 1 Steam Flow Kg/hr 247834 2 Steam Pressure Kg/cm 2 (a) 94.12 3 Steam Temperature o C 532.08 4 Feed Water Temperature o C 237.09 5 Feed Water Pressure Kg/cm 2 (a) 115.40 6 Steam Temperature At o C 540.0
Rh O/L Header 7 Average Flue Gas Temperature o C 152 8 Ambient Air Temperature o C 28.93 9 Relative Humidity % 78.29 10 % Co2 In Fluegas % 16.635 11 % O2 In Flue Gas % 3.495 12 Coal Flow T/hr 52.4 13 % Co In Fluegas % 0 14 Uat MW 7.45 Tabel 2. Data  Analisis Batu Bara 3535 Kcal/Kg No Parameter Unit Beban 60 MW 1 Gcv Kcal/Kg 3535 2 Carbon Content % 37.47 3 Hidrogen Content % 232 4 Oksigen % 13.71 5 Nitrogen Content % 1.48 6 Sulfur % 0.35 7 Ash Content % 5.79 8 Moisture Content % 38.88
Perhitungan effisiensi Dengan Metode Indirect: a.   Menghitung kebutuhan Udara teoritis (O2)t (O2) t   = (11 , 6 C  ) + ( 34  . 8 ( H 2 - ) +( 4 ,35  S)
= (11  , 6 x  0.3747  )  +  (  34  . 8 (  0.0232    - ) +(4 ,35 x 0 . 0 0 3 5 )
=  4.346 +  0.2109  + 0.0152
= 4.572 Kg/ Kg BB
b. Menghitung persen kelebihan udara  yang di pasok / Excess Air (EA),
x 100 %
= x 100 %
= 19.96 %
c. Menghitung  udara  yang  sebenarnya  di pasok / Kg bahan bakar ( AAS )
AAS   =  ( 1 + ) x  theoritical air
= ( 1 + ) x 4.572
= 5.484 Kg/Kg bahan bakar
d. Menghitung massa gas buang kering
m  =  massa  CO 2 +  massa  N 2 fuel  +  massa  N 2 udara pembakaran + massa O 2 gas buang Dimana :
Massa CO 2 =
=
= 1.37 Kg/Kg bahan bakar Massa N 2 udara pembakaran
= = = 4.22 Kg/Kg bahan bakar
Massa O 2 gas buang = (    )
= = 5.76 Kg/Kg bahan bakar M  =  1.37  kg  +    0.0148  kg    +  4.22  kg  + 5.76 kg = 11.36 Kg/Kg bahan bakar
e. Menghitung  kerugian-kerugian  panas  (Heat Loss)
1. Menghitung  Kerugian  panas  karena  gas buang  kering  (  L1  )  dengan  menggunakan persamaan 12.
Diketahui  average  flue  gas  temperature  = 152 °C = 425 ° K
𝐶𝑝

## 𝐶𝑝
0.189   = 51 - 50 Cp 50 Cp  = 51 – 0.189 50 Cp  =  50.811 Cp = 1.0162 Kj/Kg°K x (0,239 Kcal/Kj) Cp = 0.242 Kcal/Kg L1 = (           ) x  100
= (           ) x 100
= 9.5 %
2.   Menghitung kerugian panas karena moisture dari  pembakaran  H2  (  Hydrogen  )  (L2) dengan menggunakan persamaan 13.
L2  = (        (     ) x 100
= ( (                   ) x 100 = (            (      ) x 100
= 3.78 % Dimana : H 2 = massa hidrogen dalam 1 kg Batubara Cp= panas spesifik superheated steam (Kcal/kg°K)
Gcv = Gross calorific value (Kcal/Kg) Tf = Temperature flue gas (°K) Ta = Temperature ambient (°K) 9 = Konstanta 584 = Konstanta Nilai Cp superheated steam didapat dari software steam propety pada lampiran Diketahui : Main Steam temperature = 532,08 °C = 805,08 °K Main Steam pressure = 9.23 Mpa Maka didapat nilai Cp = 0,46 Kcal/Kg°K
3.   Menghitung kerugian panas karena moisture di  batubara  (  L3  )  dengan  menggunakan rumus 14.
L3  = (            (       ) x  100
L3 = (         (           ) x  100
= (        (     ) x 100
= 7.03 %
m = massa moisture dalam 1 kg Batubara
Cp
=  panas  spesifik  superheated  steam (Kcal/kg°K)
Gcv  = Gross calorific value (Kcal/Kg)
Tf = Temperature flue gas (°K) Ta = Temperature ambient (°K)
4.   Menghitung kerugian panas karena moisture di udara
L4= (      ) x100
= (          ) x 100
= 0.15 %
5.   Menghitung  kerugian  karena  pembakaran yang tidak sempurna (L5)
Losses  ini  tidak  dihitung  karena  memiliki keterbatasan  data  parameter  %  CO.  Sehingga losses ini diabaikan.
6.   Menghitung  kerugian  panas  karena  radiasi dan konveksi (L6)
Total  kehilangan  panas  karena  radiasi  dan konveksi  diasumsikan  nilainya  sesuai  dengan data  desain  boiler  yang  digunakan  pada  PLTU MEI, diamsumsikan berdasarkan tipe dan ukuran boiler.
L6 = 0.25 %
7.   Menghitung kehilangan panas karena karbon  yang  tidak  terbakar  dalam    abu  (L7) & (L8), menggunakan rumus (17) & (18)
- Bottom Ash yang Tidak Terbakar (L7)
L (        ) x 100
= 0.101 %
- Fly Ash yang Tidak Terbakar (L8)
= (        ) x 100 = 0.029 % -  Menghitung efisiensi Boiler Efisiesi Boiler ( η) = 100 – (L1+ L2+ L3+ L4+ L5+ L6+ L7+ L8) =100-(9.5+3.78+7.03+0.15+0+0.25+0.101+ 0.029) = 100 – 20.84 = 79.16 %
Tabel 3. Data Operasi 3535 Kcal/Kg No   Parameter Uni t Kalori Batubara (kcal/kg) 353 5 3636 3823 1 Efisiensi Boiler= 100 - (L1+L2+L3 + L4+L5+L6+ L7+L8) 1 79. 16 82.2 08 82.5 43

## Perhitungan GPHR dan NPHR
GPHR  dan  NPHR  dapat  dihitung  dengan menggunakan rumus:
Perhitungan GPHR (Gross Plant Heat Rate)  dan NPHR  (Nett  Plant  Heat  Rate)  kalori  batubara 3535 kcal/kg B = 52.4 T/h = 52.4x1000= 52.400 kg/h Net GGO = 𝐺𝐺𝑂 – 𝑈 𝑇 = 60000  -  7450 = 52.550 KW GPHR (Gross Plant Heat Rate)=(Bx GCV)/GGO = (52.400 x 3535)/60.000 = 3.338,7 Kcal/Kwh
Table 4. Hasil Perhitungan Gross Plant Heat

## Rate
GPHR (Gross Plant Heat Rate) Kalori Batubara (kcal/kg) 3535 3636 3823 Nilai GPHR (Kcal/KWh) 3338.7 3012.4 2794.6 NPHR (Nett Plant Heat Rate) =  ( B x GCV)/(Nett GGO) =   (52.400 x 3535)/52.550 =  3.524,9 Kcal/Kwh
Table 5. Hasil Perhitungan Nett Plant Heat Rate
NPHR (Nett Plant Heat Rate) Kalori batubara (kcal/kg) 3535 3636 3823 Nilai 35249 3417.38 3175.6
NPHR (Kcal
KWh
Perhitungan SFC SFC =
=
= 0.87  Kg/Kwh
Tabel 6. Hasil Perhitungan SFC
SFC (Spesific Fuel Consumption) Kalori batubara (kcal/kg) 3535 3636 3823 Nilai SFC (Kg/KWh) 0.87 0.82 0.731
Analisis  Efisiensi  Boiler  Dengan  Metode Heatloss  Nilai  efisiensi  boiler  tertinggi  adalah batubara dengan kalori 3823 kcal/kg yaitu 82.543 %,  kemudian  kalori  batubara  3636  kacl/kg  yaitu 82.208  %  dan  yang  terkecil  adalah  kalori batubara  3535  kcal/kg  yaitu  sebesar  79.16  %. Perhitungan  efisiensi  boiler  dengan  metode heatloss  lebih  baik  daripada  metode  direct karena  perhitungan  efisiensi  boiler  dengan metode heatloss menghitung secara lebih rinci.

## Analisis GPHR
Nilai  Gross  Plant  Heat  Rate  Tertinggi  adalah batubara dengan kalori 3535 kcal/kg yaitu 3338.7 kcal/kwh, kemudian  kalori  batubara  3636  kcal/kg yaitu  sebesar  3012.4  kcal/kwh  dan  nilai  GPHR paling  kecil  adalah  kalori  batubara  3823  kcal/kg yaitu  sebesar  2794.6  kcal/kwh.  Nilai  GPHR dipengaruhi  oleh  laju  aliran  batubara  dan  nilai kalori  batubara.  Semakin  tinggi  nilai  kedua parameter  tersebut  maka  semakin  tinggi  nilai GPHR.  Coal  flow  kalori  batubara  3535  kcal/kg adalah  52.4  T/H,  kalori  batubara  3636  kcal/kg adalah  49.71  T/H  dan  kalori  batubara  3823 kcal/kg adalah 43.86 T/H.

## Analisis NPHR
Nilai  Nett  Plant  Heat  Rate  Tertinggi  adalah batubara dengan kalori 3535 kcal/kg yaitu 3524.9 kcal/kwh, kemudian  kalori  batubara  3636  kcal/kg yaitu  sebesar  3417.38  kcal/kwh  dan  nilai  NPHR paling  kecil  adalah  kalori  batubara  3823  kcal/kg yaitu  sebesar  3175.6  kcal/kwh.  Nilai  NPHR dipengaruhi  oleh  nilai  kalori  batubara  dan  laju aliran  batubara.  Semakin  tinggi  nilai  kedua parameter  tersebut  maka  semakin  tinggi  nilai GPHR.  Coal  flow  kalori  batubara  3535  kcal/kg adalah  52.4  T/H,  kalori  batubara  3636  kcal/kg adalah  49.71  T/H  dan  kalori  batubara  3823 kcal/kg adalah 43.86 T/H.

## Analisis SFC
Nilai  Specific  Fuel  Consumption  tertinggi  adalah batubara  dengan  kalori  3535  kcal/kg  yaitu  0.87 kg/kwh,  kemudian  kalori  batubara  3636  kcal/kg yaitu  sebesar  0.82  kg/kwh  dan  nilai  SFC  paling kecil  adalah  kalori  batubara  3823  kcal/kg  yaitu sebesar  0.731  kg/kwh.  Nilai  SFC  dipengaruhi oleh  laju  aliran  batubara.  Semakin  tinggi  nilai parameter  tersebut  maka  semakin  tinggi  nilai SFC  nya.  Coal  flow  kalori batubara  3535  kcal/kg adalah  52.4  T/H,  kalori  batubara  3636  kcal/kg adalah  49.71  T/H  dan  kalori  batubara  3823 kcal/kg adalah 43.86 T/H.

## 4. KESIMPULAN
Dari  hasil  analisis  yang  telah  dilakukan  dapat disimpulkan bahwa :
1.  Nilai kalori batubara mempengaruhi perubahan  nilai  efisiensi  boiler.  Semakin tinggi  nilai  kalori  batubara  maka  semakin tinggi nilai efisiensi boiler nya.
2.  Nilai Gross Plant Heat Rate dipengaruhi oleh laju aliran batubara (coal flow) dan nilai kalori batubara  (GCV).  Semakin  tinggi  nilai  kedua parameter  ini  maka  semakin  tinggi  nilai GPHRnya.  batubara  dengan  kalori  3535 kcal/kg  yaitu  3338.7  kcal/kwh,  kemudian kalori  batubara  3636  kcal/kg  yaitu  sebesar 3012.4  kcal/kwh  dan  nilai  GPHR  paling  kecil adalah  kalori  batubara  3823  kcal/kg  yaitu sebesar  2794.6  kcal/kwh.  Coal  flow  kalori batubara  3535  kcal/kg  adalah  52.4  T/H, kalori  batubara  3636  kcal/kg  adalah  49.71 T/H  dan  kalori batubara  3823  kcal/kg  adalah 43.86 T/H.
3.  Nilai  Nett  Plant  Heat  Rate  juga  dipengaruhi oleh  laju  aliran  batubara  (coal  flow)  dan  nilai kalori  batubara  (GCV).  Semakin  tinggi  nilai kedua  parameter  ini  maka  semakin  tinggi nilai  NPHRnya.  Nett  Plant  Heat  Rate Tertinggi  adalah  batubara  dengan  kalori 3535 kcal/kg yaitu 3524.9 kcal/kwh, kemudian  kalori  batubara  3636  kcal/kg  yaitu sebesar  3417.38  kcal/kwh  dan  nilai  NPHR paling  kecil  adalah  kalori  batubara  3823 kcal/kg  yaitu  sebesar  3175.6  kcal/kwh.  Coal flow kalori batubara 3535 kcal/kg adalah 52.4 T/H,  kalori  batubara  3636  kcal/kg  adalah 49.71  T/H  dan  kalori  batubara  3823  kcal/kg adalah 43.86 T/H.
4.  Nilai  SFC  dipengaruhi  oleh  laju  aliran batubara.  Semakin  tinggi  nilai  parameter tersebut  maka  semakin  tinggi  nilai  SFC  nya. Coal  flow  kalori  batubara  3535  kcal/kg adalah  52.4  T/H,  kalori  batubara  3636 kcal/kg adalah 49.71 T/H dan kalori batubara 3823  kcal/kg  adalah  43.86  T/H.  Selain  itu
semakin  tinggi  nilai  kalori  batubara  maka semakin  rendah  nilai  SFC  nya  begitu  juga sebaliknya.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Syahputera, Iqbal Muhammad, Dianta Mustofa  Kamal,  and  Arifia  Ekayuliana.  2018. “Analisis  Pengaruh  Nilai  Kalori  Batubara Terhadap Konsumsi Bahan Bakar Dan      Biaya Produksi Listrik.” Seminar  Nasional  Teknik Mesin : 474 –83.
http://semnas.mesin.pnj.ac.id/prosiding/2018 _pdf/A054.pdf.
[2]   M.  M.  El-Wakil  :  Instalasi  Pembangkit  Daya, Erlangga, Jakarta, 1992.
[3]   M.Raut, S., Kumbhare, S. B., & Thakur, K. C. (2014).  Energy  Performance  Assessment  of Boiler  at  P.S.S.K.  Ltd,  Basmathnagar, Maharashtra  State.  International  Journal  of Emerging Technology and Advanced Engineering, 4(12), https://doi.org/10.5507/fot.2011.009 [4]  Nagar, V. (2013). Boiler Efficiency Improvement  through  Analysis  of  Losses. International  Journal  for  Scientific  Research & Development, 1(3), 801 –805
[5]  Dirgantara,  A.  B.,  &  Hamda,  A.  (2018). ANALISIS PENGARUH BLENDING BATUBARA TERHADAP NILAI EFISISIENSI BOILER DI UNIT 3 PLTU SURALAYA. xx(2).
[6]   Operation & maintenance  manual, PT Merak Energi Indonesia, 2013.
[7]   Speight, James G, 1994, The Chemistry and Technology of Coal, Marcel Dekker, Inc. New York, page. 569
[8]   Pelumas,  M.,  Melalui,  B.,  Upgrading,  P., Coal, B., & Putri, R. Z. (2016).
[9]   Peningkatan  Kualitas  Batubara  Low  Calorie Menggunakan.  Jurnal  Bina  Tambang,  5(2), 208 –217.
[10] Kurniawan, Bagas. 2018. “ANALISIS PENGARUH  NILAI  KALORI  BATUBARA TERHADAP  EFISIENSI  BOILER  UNIT  1 PLTU OMBILIN.” xx(xx).
[11] Muzaki, I., & Mursadin, A. (2019). ANALISIS EFISIENSI  BOILER  DENGAN  METODE INPUT – OUTPUT DI PT. JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk.
[12] Suprapto,  S.  (2009).  Blending  Batubara untuk  pembangkit  listrik  -  studi  kasus  PLTU Suralaya  unit 1 - 4. Jurnal  Teknologi Mineral Dan Batubara, Vol. 5(13), 31 –39.
[13] Wahyono,  &  Teguh,  H.  (2015).  Penggunaan mix  coal  terhadap  efisiensi  pembangkit  dan biaya  produksi  listrik  (bpl)  di  pltu  tanjung  jati b  unit  3.  EKSERGI  Jurnal  Teknik  Energi, 11(2), 53 –60.
[14]  Usman.  (2012).  Pengendalian  Kualitas Batubara  Dengan  Sistim  Pencampuran
Pada Pt. Bukit Baiduri Energi Site Merandai
Kabupaten  Kutai  Kartanegara  Kalimantan Timur. Universitas 17 Agustus 1945,
Samarinda.
[15]  Bono,  Wahyono,  and  Muhamad  Burhani  S. 2017.  “Analisis  Konsumsi  Batubara  Spesifik Ditinjau  Dari  Nilai  Kalor  Batubara  Dan Perubahan  Beban  Di  PLTU  Tanjung  Jati  B Unit  2.”  EKSERGI  Jurnal  Teknik  Energi 13(2): 50 –53.