## PENGOLAHAN AIR SUMUR DENGAN FILTER SISTEM
BACKWASH DI KELURAHAN MARIANA

## KECAMATAN BANYUASIN I
Muhrinsyah Fatimura 1) , Muhammmad Bakrie 2) , Agus Wahyudi 3) , Aan Safentry 4)

## Teknik Kimia, Fakultas Teknik , Universitas PGRI Palembang

## Abstrak
Air  merupakan  sumber  kehidupan  terdiri  dari  senyawa  kimia  yang  sangat  penting  bagi kehidupan    makhluk    hidup    di  bumi  ini.  Pemanfaatan  air  sebagai  kebutuhan  pokok    bagi manusia  dengan  segala macam kegiatannya, antara lain digunakan untuk: keperluan rumah tangga, misalnya untuk minum, masak, mandi, cuci dan segala kegiatan yang menggunakan air    lainnya.  Adanya  keluhan  dari    warga  Perum  Griya  Mariana  Rt.07  Rw.02  Kelurahan Mariana  Kecamatan  Banyuasin  I  Kabupaten  Banyuasin  akan  mutu  air  yang  digunakan sehari-hari  yang  berasal  dari  sumur  warga,  dimana  air  digunakan  untuk  mandi  terasa lengket  dan  kalau  ditampung  di  bak  penampungan  air  berubah  warna  menjadi  kemerahan kadang kehitaman  serta terasa asam . Hasil analisis awal  yang  dilakukan  dilaboratorium sebelum  menggunakan peralatan yang dibuat yaitu: pH 3, Fe 5,98mg/l , kekeruhan  20 Ntu, berbau  kondisi  ini tidak memenuhi  standar air  baku mutu kadar  maksimun.  Berdasarkan Peraturan    Menteri    Kesehatan    Republik    Indonesia  Nomor.32 Tahun  2017. Perancangan peralatan  filtrasi dengan sistem backwash diharapkan dapat mengatasi masalah yang  ada. Masyarakat  sangat  antusias    saat    pelaksanaan  pengabdian  masyarakat  ini    terbukti banyaknya  pertanyaan  yang  diberikan  warga  pada  pemateri  dan  pada  saat  pengoperasian peralatan back  wash .  Hasil  pengoperasian  filter back  wash didapat    setelah  di  analis  pH 6,5  ,    Fe    0,6  mg/l,  kekeruhan  3  Ntu,  dan  tidak  bebau.  Peralatan  ini  dapat  meningkatkan mutu air baku yaitu air sumur masyarakat.
Kata Kunci: air, filter , back wash

## Abstract
Water is a source of life consisting of chemical compounds that are very important for the life of living things on this earth. The use of water as a basic need for humans with all kinds of activities, among others, is used for: household needs, for example for drinking, cooking, bathing,  washing  and  all  activities  that  use  other  water.  There  are  complaints  from residents  of  Mariana  Rt.07  Rw.02  Perum  Mariana  Village,  Banyuasin  I  Subdistrict, Banyuasin Regency, about the quality of water used daily from community wells, where the water used for bathing is sticky and changes color it becomes reddish sometimes blackish and feels sour. The results of the initial analysis carried out at the laboratory before using the equipment made were: pH 3, Fe 5.98mg / l, turbidity 20 Ntu, smelling this condition did not  meet  the  maximum  standard  water  quality  standards.  Based  on  the  Regulation  of  the Minister  of  Health  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  32  Year  2017.  The  design  of filtration equipment with a backwash system is expected to overcome the existing problems. The  community  was  very  enthusiastic  when  the  implementation  of  community  service proved  that  there  were  many  questions  that  were  given  by  residents  to  the  speakers  and during the operation of back wash equipment. The results of the operation of the back wash filter were obtained after the analyst pH 6.5, Fe 0.6 mg / l, turbidity 3 Ntu, and not ignored. This equipment can improve the quality of raw water, namely community well water.

## Key words: Water, Filter, Back wash
Correspondence author: Muhrinsyah Fatimura, muhrinsyah.f@gmail.com, Indonesia
This work is licensed under a CC-BY-NC

## PENDAHULUAN
Air merupakan senyawa kimia yang merupakan sumber kehidupan dimana terdiri dari  senyawa kimia yang sangat diperlukan  bagi kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Fungsi  air  bagi  kehidupan  tidak  dapat  digantikan  oleh  senyawa  lain.  Pemanfaatan  air sebagai  kebutuhan pokok bagi manusia dengan segala macam kegiatannya, antara lain digunakan untuk keperluan rumah tangga, misalnya untuk  minum,  masak, mandi, cuci dan  pekerjaan  lainnya.  Untuk  memenuhi  kebutuhan  air    bersih  umumnya  di  Propinsi Sumatra Selatan belum sepenuhnya dapat disuplai oleh Perusahaan Daerah Air Minum setempat terutama untuk penduduk yang berdomisili di pedesaan dan di pinggiran kota yang sebagian besar mengandalkan air sungai dan air sumur untuk keperluan air bersih.
Adanya  keluhan  dari  salah  satu  warga  perum  griya  mariana  akan  air  yang digunakan  yang  berasal  dari  sumur  warga  apabila  air  digunakan  untuk  mandi  terasa lengket  dan  kalau  ditampung  di  bak  penampungan  air  berubah  warna  menjadi kemerahan  kadang  kehitaman    serta  terasa  asam.  Masyarakat  perum  griya  mariana sudah  berusaha  untuk  menghilangkan  kekeruhan  air  dengan  cara  membuat  saringan pasir  lambat  dengan  menggunakan  drum  yang  diisi  pasir  ,koral  dan  ijok  .  Hasil  yang didapat kekeruhan bisa mereka atasi tetapi air akan  berubah menjadi kemerahan ketika di  endapkan  beberapa  saat  dan  apabila  digunakan  untuk  mencuci  ketika    di  campur dengan  ditergen  air  berubah  menjadi  kehitaman  serta  pada  saat  pembersihan  saringan pasir  yang  mereka  buat  susah  untuk  di  bersihkan  karena  harus  dibongkar  satu-satu media  didalam  drum.  Keluhan  yang  di  alami  oleh  masyarakat  ini  langsung  tim  dari program  studi  teknik  kimia  terjun  kelapangan  untuk  mengambil  sampel  atas  keluhan masyarakat  tersebut.  Dan  hasil  uji  laboratorium  didapat  untuk  pH  3,  Fe  5,98  mg/l  , kekeruhan  20  Ntu,  bau  berbau    kondisi  ini  tidak  memenuhi    Standar Air    Baku  Mutu Kadar  Maksimun  Berdasarkan    Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia Nomor.32 Tahun 2017.
Beberapa penelitian untuk mengurangi kadar besi dalam air  Penurunan kadar besi (Fe)  setelah  perlakuan  Aerasi  dapat  menurunkan  kadar  besi  (Fe)  hingga  mencapai persentase Penurunan sebesar 66,7%  ( rasaman,2016).  Air sumur daerah Dukuh Setro Rawasan  Surabaya.  Analisis  Fe  menggunakan  metode  Ortho-Phenantrolin  secara Spektrofotometri,  sedangkan  analisis  Mn  menggunakan  metode  Persulfat.  Setelah ditreatment, untuk media Zeolit efisiensi penurunan paling optimum terjadi pada debit 1 L/menit,  dimana  untuk  Fe  sebesar  57.13%  dan  Mn  sebesar  70.00%.  Sedangkan  media Manganese  Greensand,  efisiensi  penurunan  paling  optimum  juga  terjadi  pada  debit  1 l/menit,  dimana  untuk  Fe  sebesar  78.36%  dan  Mn  sebesar    88.21%  (  Nastiti,2017). Treatment ferrolite, manganese zeolite, dan ion exchanger berupa resin anion dan resin kation  pada  air  tanah  mampu  meremoval  kandungan  beban  kekeruhan,  warna,  dan logam logam Besi, Kromium, serta Mangan hingga menjadi kriteria parameter air bersih mengacu pada permenkes nomor  416 / Menkes / Per / IX /1990.
Untuk itulah perlu dilakukan masukkan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada  masyarakat  di  perumahan  griya  mariana  dari  dosen  teknik  kimia  fakultas  teknik universitas  PGRI  Palembang.  Adapun    tujuan  pengabdian  pada  masyarakat  yaitu memberikan  penyuluhan  kepada  masyarakat  tentang  air  bersih,  membimbing  dan mengarahkan  masyarakat  dalam  mengelola  dan  memanfaatkan  sumber  air  yang  ada, mengatasi  permasalahan  air  yang  ada  dilingkungan  perumahan  griya  mariana  RT.07 RW.02  kelurahan  mariana  kecamatan  banyuasin    kabupaten  banyuasin  dengan merancang alat yang bisa mengatasi permasalahan air yang warga hadapi selama ini.

## METODE PELAKSANAAN
Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang diadakan   Program Studi Teknik Kimia dilaksanakan pada 11 Agustus 2018 yang bertempat di Perumahan Griya Mariana  RT  07  RW  02  Kelurahan  Mariana  Kecamatan  Banyuasin  I  Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan.
Dalam pelaksanaannya program studi teknik kimia mengundang masyarakat di sekitar  perumahan  griya  mariana  pada  salah  satu  rumah  warga  tempat  pusat kegiatannya.  Pelaksanaan  pengabdian  pada  masyarakat  dilaksanakan  dengan  metode ceramah dan pembuatan alat filter air dengan sistem back wash secara langsung kepada masyarakat  Perumahan  Griya  Mariana  Permai  Rt.07  Rw.02  Kelurahan  Mariana Kecamatan Banyuasin I Kabupaten  Banyuasin.
Pelaksanaan  PKM  ini  didahuli  dengan  survey  awal  kelapangan  dengan  cara mengambil sampel air baku yaitu air sumur yang kemudian di  analisis di laboratorium sebagai berikut :
Tabel .1 Hasil Analisis Awal Air Baku (Sumur ) :
Dari  tabel  1.  hasil  analisis  awal  di  dapat  untuk  parameter  pH  ,  Besi  (Fe) ,kekeruhan  serta  bau  masih  di  atas    standar  air  baku  mutu  kadar  maksimum  yang ditetapkan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 .
Program studi teknik kimia memberikan solusi dengan cara membuat   rancangan alat  filtrasi  dengan  sistem back  wash  . Adapun  peralatan  yang  diperlukan    untuk merancang peralatan filtrasi ini adalah : Pipa PVC  4 inchi  panjang 150 cm, Tee, elbow ,pipa ½ inchi, valve ½ inchi, tutup paralon 4 inchi berulir , dop  4 inchi. Media filtrasi yang di  gunakan pada perancangan alat filtrasi  ini  yaitu:  Pasir silika, Batu  koral   kecil dan besar,karbon aktif, ferrolite .
Merancang    peralatan  filtrasi  dengan  sistem backwash seperti  pada  gambar  1. Setelah  di  rangkai    kemudian  baru  di  masukkan  media  filtrasi  dimana    susunan  dari media  dari  atas    kebawah  adalah  sebagai  berikut    pasir  silika  setinggi    25  cm,,karbon aktif  setinggi 20 cm , Koral besar dan kecil  setinggi 20 cm serta pada bagian bawah di isi dengan ferrolite setinggi  40 cm.
Setelah  itu  melakukan  operasi  filtrasi  ,  filter  penjernih  air  selesai  kita  buat  dan siap dioperasikan  Prinsip kerja Filter yang kita buat : ada 2 sistem kerja filtrasi pertama proses penyaringan (filtrasi),  kedua pencucian ( backwash).
Parameter Air Baku (Air Sumur Griya Mariana) Tanggal 8 Agustus 2018 Standar Air  Baku Mutu Kadar Maksimun Berdasarkan  Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 . Parameter Kimia pH 3 6.5-8.5 Besi (Fe) 5,98 mg/l 1 mg/l Parameter Fisika Kekeruhan 20  NTU 5 NTU Bau Agak Berbau Tidak Berbau
Gambar 1. Diagram Alir Rancangan Alat  Filtrasi Dengan Sistem Back Wash.
Keterangan cara pengoperasi filter sistem back wash gambar 1:
Proses Filtrasi (Penyaringan) V1,V4 Dibuka V2,V3 Ditutup Proses Backwash (Pencucian) V1,V4 Ditutup V2,V3 Dibuka

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 2 Hasil analisis air  baku (sumur ) yang telah  melalui proses filtrasi melewati media filter dan penambahan CaCO 3 di dalam sumur adalah sebagai berikut:
Parameter Air sumur yang  telah melalui alat filtrasi (Air Sumur Griya Mariana) Tanggal 11 Agustus 2018 Standar Air Baku Mutu Kadar Maksimun Berdasarkan  Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 . Parameter Kimia pH 6.5 6.5-8.5 Besi (Fe) 0.6 mg/l 1 mg/l Parameter Fisika Kekeruhan 3 NTU 5 NTU Bau Tidak  Berbau Tidak Berbau
Pasir silika Karbon aktif Koral Ferolite Sumur Pompa V 1 V 2 V 3 V 4 FILTER Susunan Media filtrasi
Dari  hasil  analisis  di  dapat  untuk  parameter  pH  ,  Besi  (Fe),  kekeruhan  serta  bau masih  di  bawah    standar  air  baku  mutu  kadar  maksimum  yang  ditetapkan  Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  32 Tahun  2017 . pH  dari  3  yang  bersifat  asam bisa  di  naikkan  menjadi  pH  6.5  ini  dengan  menaburkan  bubuk  CaCO 3 (  kapur  )  yang banyak  di  jual  di  toko  bangunan  sehingga  mudah  di  dapat  oleh  masyarakat  di  sekitar. P enambahan kapur batu gamping dihasilkan suhu  rata-rata sebesar 29,57ᵒC, menaikkan dari pH 6.17 menjadi pH 8,36 (Ulfi.2011).  Kekeruhan yang semula 20 NTU berkurang menjadi 3 NTU, sedangkan kadar besi yang semula 5,98 mg/l menjadi 0.65 mg/l. Pada  warga  masyarakat  yang dirasakan langsung  setelah melalui  pengolahan ini. Air yang keluar dari filtrasi pada saat digunakan untuk mencuci dicampur dengan ditergent air  tidak  berubah  lagi  menjadi  kehitam-hitaman  yang  selama  ini  di  keluhkan  oleh masyarakat  perum  griya  mariana  permai  kemudian  alat    filtrasi  mudah  untuk  di bersihkan  karena  dengan  sistem  back  wash  tinggal  memutar valve pencucian  filter mencuci dengan mudah tanpa harus membuka saringan yang selama ini dilakukan oleh masyarakat.  Filtrasi  digunakan  untuk  menurunkan  kekeruhan  dan  kadar  Fe  dengan memanfaatkan  media  kerikil,  pasir  kwarsa  dan    karbon  aktif  (Usman,  2014).  Sistem aerasi tray-sedimentasi-filtrasi efektif menurunkan kekeruhan dan tingkat zat besi pada air tanah (Irfan, 2016).
(a)
(b)

## (c)
Gambar 2 . Kondisi air sebelum di lakukan filtrasi a .Kondisi air sumur b .Filter pasir yang dibuat oleh masyarakat c .tim mengambil sampel
(a) (b)
Gambar 3 . (a). Instalasi  Peralatan Filtrasi  Sistem Back wash (b). pengisian media. Pada pelaksanaan pengujian filter dengan sistem back wash di rancang untuk mempermudah masyarakat griya mariana permai  dalam penggunaannya
Pada  gambar.1  alir  rancangan  alat  filtrasi  dengan  sistem back  wash diagram proses dalam  pengoperasian untuk proses penyaringan posisi valve V1,V4  dibuka dan posisi valve V2,V3  ditutup  dan  untuk melakukan pencucian filter apabila sudah dalam keadaan kotor dengan mengoperasikan filter ke  proses pencucian ( back wash ) dengan memutar valve V1,V4  diposisi tutup  dan valve V2,V3 diposisi buka.
(a) (b) (c) (d)
Gambar  4 . (a,b,c) Penyuluhan yang di bawakan beberapa pemateri tentang pengolahan air bersih serta cara pengoperasian alat filtrasi (d) tanya jawab dengan warga masyarakat.
(a) (b) (c)
Gambar 5. Hasil Pengoperasian ( a ) air sumur ( b ) filtrasi sedang beroperasi ( c ) air yang sudah melalui filtrasi.
Hasil  rancangan  alat  filtrasi  dengan  sistem back  wash yang  di  buat  oleh  tim program  studi  teknik  kimia  universitas  pgri  Palembang  di  sumbangkan  kepada  warga untuk  menjadi  percontohan dan antusias warga untuk  menyelesaikan masalah air  yang mereka  alami  selama  ini  mendapat  solusi  dan  masyarakat  mengharapkan  untuk  terus dapat berkonsultasi agar masing-masing warga dapat membuat peralatan filtrasi ini pada masing-masing rumah  mereka.
Gambar 6 . Alat filtrasi diserahkan kepada masyarakat Perumahan Griya Mariana Permai

## SIMPULAN
Kegiatan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  yang  dilaksanakan  Program  Studi Teknik  Kimia  berjalan  dengan  antusias  ini  terlihat  banyaknya  pertanyaan  yang ditanyakan kepada Tim  Prodi Teknik Kimia Universitas PGRI Palembang, masyarakat Griya Mariana Permai meminta agar dapat membimbing di waktu yang lain untuk dapat menjadi instruktur dalam pembuatan alat Filter Dengan sistem Back Wash . Permintaan warga  ini  di  sambut  dengan  baik  oleh  Tim  Prodi  Teknik  Kimia.    Indikator  ini menandakan  bahwa kegiatan PKM ini sangat tepat dalam memberikan bantuan dalam menyelesaikan permasalahan air bersih yang terjadi dalam lingkungan perumahan griya mariana  permai.  Peralatan  yang  di  rancang  oleh  Tim  Prodi  Teknik  Kimia  diberikan kepada  masyarakat  sebagai  bantuan  percontohan  untuk  masyarakat  .Demikianlah semoga  kegiatan  PKM  ini  dapat  memberikan  manfaat  pada  masyarakat  griya  mariana permai dimana sebagai dosen merupakan bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA
Choiriyah,  U.  (2001).  Pengaruh  Penambahan  Kapur  Batu  Gamping  (CaCO 3 )  Pada Proses  Koagulasi  Dengan  Menggunakan  Alumunium  Sulfat  [Al 2 (SO 4 ) 3 ]  Dalam Menurunkan Kekeruhan Pada Ai Sungai Sayung Kabupaten Demak
Febiary,  I.,  Widiyanto,  A.  F.,  &  Yuniarno,  S.  (2016).  Efektivitas  Aerasi,  Sedimentasi, Dan  Filtrasi  Untuk  Menurunkan  Kekeruhan  Dan  Kadar  Besi  (Fe)  Dalam Air. Kesmas Indonesia , 8 (01), 32-39.
Jenti,  U.  B.,  &  Nurhayati,  I.  (2014).  Pengaruh  Penggunaan  Media  Filtrasi  terhadap Kualitas  Air  Sumur  Gali  Di  Kelurahan  Tambak  Rejo  Waru  Kabupaten Sidoarjo. WAKTU , 12 (2), 34-38.
Oesman,  N.  M.,  &  Sugito,  S.  (2017).  Penurunan  Logam  Besi  Dan  Mangan Menggunakan  Filtrasi  Media  Zeolit  Dan  Manganese  Greensand. WAKTU , 15 (2),
57-69.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Standar  Air  Baku  Mutu  Kadar Maksimun Nomor 32 Tahun 2017.
Rasman,  Muh  Saleh.(2016).  Penurunan  Kadar  Besi  (Fe)  dengan  Sistem  Aerasi  dan Filtrasi  Pada  Air  Sumur  Gali  (Eksperimen). Jurnal  Higine Volume  2  No.  3. September-Desember 2016.