Vol. 12 No. 2, pISSN: 2303-0577 eISSN: 2830-7062              http://dx.doi.org/10.23960/jitet.v12i2.4070

## ANALISIS
PENGARUH ARUS BEBAN DAN

## KEKENDORAN  KONEKTOR  TERHADAP  TEGANGAN JATUH (VOLTAGE DROP)
Noer Soedjarwanto 1* , Altika Zulfa Kurniawan 2 , Saka Arif Aulia 3
1,2,3 Jurusan Teknik Elektro, Universitas Lampung; Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No 1, Lampung
Riwayat artikel:
Received: 28 Januari  2024 Accepted: 30 Maret 2024
Published: 2 April  2024

## Keywords:
Tegangan jatuh,kekendoran, konektor
Corespondent Email: noersoedjarwanto@gmail.com
Abstrak. Tegangan jatuh ( Voltage Drop ) adalah perbedaan potensial antara dua  titik  dalam  suatu  rangkaian  listrik  yang  disebabkan  oleh  resistansi konduktor. Fenomena ini dapat terjadi ketika arus listrik mengalir melalui suatu jalur atau rangkaian, dan resistansi yang dihadapi oleh arus tersebut menyebabkan penurunan tegangan pada titik tertentu. Tegangan jatuh dapat memiliki  dampak  signifikan  terutama  dalam  sistem  listrik  yang memerlukan  tegangan  yang  stabil  untuk  operasionalnya.  Oleh  karena  itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tegangan jatuh,  seperti  arus  beban  dan  kekendoran  konektor.  Penelitian  ini  akan menggunakan metode eksperimen  untuk mengumpulkan data terkait arus beban,  kekendoran  konektor,  dan  tegangan  jatuh.  Dan  didapati  hasil  dari penelitian ini adalah Kekendoran konektor diiringi pertambahan arus beban memiliki  pengaruh  positif  terhadap  tegangan  drop.  Semakin  kendor konektor maka pengaruh tegangan drop semakin besar. Begitu juga dengan arus  beban,  semakin  tinggi  arus  bebannya  semakin  besar  pula  tegangan dropnya. Sehingga gabungan keduanya membuat tegangan   drop   semakin besar   dengan   persamaan   Y   =   0,2617698X1   + 0,021841507X2 + 0,18618126X3
Abstract. Voltage drop is the potential difference between two points in an electrical  circuit  caused  by  the  conductor's  resistance.  This  phenomenon can occur when an electric current flows through a path or circuit, and the resistance encountered by the current results in a decrease in voltage at a specific  point.  Voltage  drop  can  have  a  significant  impact,  especially  in electrical systems that require stable voltage for their operation. Therefore, it is crucial to understand factors that can influence voltage drop, such as load  current  and  connector  looseness.  The  research  will  employ experimental  methods  to  gather  data  related  to  load  current,  connector looseness, and voltage drop. The findings of this study reveal that connector looseness, accompanied by an increase in load current, has a positive effect on voltage drop. The looser the connector, the greater the impact on voltage drop. Similarly, with load current, the higher the load current, the larger the corresponding voltage drop. Therefore, the combination of both factors results  in  an  increasing  voltage  drop,  represented  by  the  equation  Y  = 0.2617698X1 + 0.021841507X2 + 0.18618126X3.

## 1. PENDAHULUAN
Pada  proses  penyaluran  tenaga  listrik  ke pelanggan,  pasti  terjadi  susut  atau  rugi-  rugi ( losses )  teknis  dan  nonteknis  [1].  Susut  teknis
dapat  terjadi  pada  penghantar  maupun    pada transformator.  Susut  teknis pada  penghantar disebabkan  adanya tahanan    dari    penghantar tersebut        yang        dialiri        besaran        arus
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062 Noer dkk
tertentu  [2].  Tegangan  listrik  pada  jaringan distribusi  tegangan  rendah  yang  sampai  ke pelanggan seringkali jauh lebih rendah daripada tegangan standar 230/400 Volt [3].
Besarnya arus yang mengalir dan impedansi penghantar  tidak  hanya  menjadi  penyebab timbulnya  tegangan  jatuh  yang  tinggi,  tetapi juga    menyebabkan  besarnya  rugi  –  rugi  daya pada  penghantar  [4].  Rugi–rugi  daya  pada penghantar  pendistribusian  kerugian  yang paling  dirasakan  oleh  pihak  penyedia  tenaga listrik,  dalam  hal  ini  PT.  PLN  (Persero).  Dan pada  penghantar  tidak  tercatat  pada  KWH- meter  pelanggan  listrik,  oleh  karena  itu,  pada kawat penghantar dapat diartikan sebagai daya yang  hilang  pada  saat  pendistribusian  tenaga listrik  ( losses )  [5].  Arus  yang  mengalir  pada penghantar  berasal  dari  beban  terpasang  pada penghantar tersebut, oleh karena itu, pembatasan terhadap banyaknya beban terpasang  dan  panjang  penghantar  pada  suatu jaringan  merupakan  salah  satu  tantangan  yang harus  dihadapi  pihak  penyedia  tenaga  listrik untuk mengurangi kerugian terhadap pelanggan listrik  maupun  terhadap  pihak  penyedia  listrik itu  sendiri  demi  meningkatkan  kehandalan dalam pendistribusian tenaga listrik [6].

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Sistem Distribusi Tenaga Listrik
Sistem  distribusi  merupakan  penyaluran energi  listrik  dari  gardu  induk  ke  konsumen. Terdapat  2  (dua)  sistem  distribusi  yaitu distribusi  primer  dan  distribusi  sekunder  [7]. Distribusi  primer,  penyalurannya  dimulai  dari gardu  induk  (sisi sekunder trafo daya) ke gardu distribusi (sisi primer trafo distribusi) atau dari gardu  induk  langsung  ke  konsumen  tegangan menengah  20  kV  dimana  tegangan  tinggi terlebih  dahulu  diturunkan  menjadi  tegangan menengah sebesar 20 kV melalui transformator step down [8].
Distribusi sekunder, penyalurannya dimulai dari  gardu  distribusi  (sisi  sekunder  trafo distribusi)  ke  konsumen  tegangan  rendah. Energi  tenaga  listrik  disalurkan  melalui penyulang-penyulang  yang  berupa  saluran udara  ataupun  saluran  kabel  bawah  tanah. Penyulang distribusi terletak di gardu distribusi. Fungsi  gardu  distribusi  untuk  menurunkan tegangan  distribusi  primer  menjadi  tegangan rendah  atau  tegangan  distribusi  sekunder sebesar 220/380 V [9].
Gambar 1. Sistem Tenaga Listrik

## 2.2. Rugi-rugi Daya (Losses)
Proses  penyaluran  tenaga  listrik,  baik  saat proses  transmisi  maupun  proses  distribusi seringkali  mengalami  kerugian  daya  (power losses)  yang  cukup  besar  yang    ditimbulkan oleh  adanya  rugi-rugi  pada  saluran  dan  rugi- rugi  pada transformator yang digunakan. Rugi- rugi  daya  tersebut  memberikan  dampak  yang signifikan terhadap kualitas tegangan yang akan disalurkan menuju ke beban [10].

## 2.3. Drop Tegangan
Drop  tegangan  adalah  perbedaan  antara tegangan ujung kirim (Vk) dan tegangan ujung terima  (Vt)  dari  penghantar  (SKTR).  Drop tegangan bukan merupakan drop tegangan  pada impedansi  (i.z)  dari  penyulang  saluran  dan lain-lain  tetapi perbedaan mutlak dari tegangan ujung  kirim  dan  tegangan  ujung  terima.  Drop tegangan  (i.z)  bila  ditambahkan  secara  vektor dengan  tegangan  ujung  terima  akan  sama dengan  tegangan  ujung  kirim [11].
2.4. Konektor
Konektor  adalah  peralatan  yang  digunakan untuk menghubungkan (mengconnect) penghantar  dengan  pudengan  SR  (Sambungan Rumah)  dengan  jenis  ukuran  konektor  yakni 50/50 mm2, 70/70 mm2, dan 70/50 mm2 [12].
Gambar 2. Konektor
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062 Noer dkk

## 3. METODE PENELITIAN
Pada  diagram  alir  akan  menggambarkan prosedur  penelitian  ini yang  tujuannya  agar memperjelas  serta  mempermudah  langkah- langkah  apa  saja  yang  akan  dilakukan  dalam penelitian ini. Pada gambar berikut:
Gambar 3.  Diagram Alir Penelitian
4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Mengukur Tahanan Isolasi Kabel Berdasarkan Perubahan Suhu
Pengujian  ini  biasa  dilakukan  untuk mengetahui  kekuatan  dan  ketahanan  isolasi kabel  jaringan  tegangan  rendah  yang  ada  di rumah-rumah.
Gambar 4. Proses Pengukuran Tahanan Isolasi Kabel
Dari  hasil  pengukuran,  didapatkan  hasil bahwa nilai suhu akan mempengaruhi ketahanan isolasi pada kabel. Dimana semakin panas  suhu  maka  akan  semakin  kecil  tahanan isolasi pada kabel tesebut.
4.2. Pengukuran Tegangan Drop Berdasarkan Kekendoran Konektor Pengukuran ini dilakukan untuk mempelajari  dan  mengetahu  tegangan  drop yang  ada  di  jaringan  distribusi  khususnya tegangan  drop  yang  ada  pada  kabel  jaringan tegangan  rendah  akibat  kekendoran  konektor. data  hasil  pengukuran  yang  telah  di  lakukan, terdapat data arus dan daya pada setiap beban.
Tabel 1. Data Hasil Pengukuran

## 4.3. Analisis Hasil Pengukuran
Setelah mendapatkan data hasil pengukuran, selanjutnya  malakukan  analsisi  persamaan, yaitu  menggunakan  regresi  liner  tiga  variabel dimana,
Y  :  Tagangan  drop  (Volt)  X1  :  Arus  beban (Ampere)
X2  :  Banyak  konektor  yang  kendor  1  putaran (Buah)  X3  :  Banyak  konektor  yang  kendor  2 putaran (Buah)
Dengan konstanta nol, maka persamaannya: Y  =  0,2617698.X1  +  0,021841507.X2  + 0,18618126.X3
Persamaan  ini  merupakan  model  daripada penelitian  ini  untuk  merepresentasikan  hasil dari penelitian. Berikut ini analisa persamaannya:
Y  =  0,2617698X1  +  0,021841507X2  +
0,18618126X3
Tegangan drop Y dipengaruhi oleh: Arus bebn (X1) sebesar 0,2617698
Konektor  kendor  1  putaran  (X2)  sebesar 0,021841507
Konektor  kendor  2  putaran  (X3)  sebesar 0,18618126
Degan  demikian  pengaruh  terbesar  pada penelitian  ini  adalah  arus  beban,  disusul
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062 Noer dkk
kekendoran konektor sebanyak 2 putaran, yang terakhir kekendoran konektor 1 putaran.
Sebagai  contoh  arus  beban  4  A,  konektor kendor 1 putaran sebanyak 3 buah dan konektor kendor 2 putaran, tegangan dropnya sebesar Y  =  0,2617698(4)  +  0,021841507(3)  + 0,18618126(2)
= 1,485 Volt
Berikut  ini  adalah  bentuk  grafik  dari  hasil analisis  data  hasil  pengukuran  yang  telah dilakukan.
Gambar 4.10 Grafik Data Hasil Perbandingan

## Daya dan Beban

## 5. KESIMPULAN
Adapun  kesimpulan  yang  diperoleh  dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
Kekendoran  konektor  diiringi  pertambahan arus beban memiliki pengaruh positif terhadap tegangan drop. Semakin kendor konektor maka pengaruh tegangan drop semakin besar. Begitu juga  dengan  arus  beban,  semakin  tinggi  arus bebannya  semakin  besar  pula  tegangan dropnya. Sehingga gabungan keduanya membuat  tegangan      drop      semakin      besar dengan   persamaan   Y   =   0,2617698X1   + 0,021841507X2 + 0,18618126X3 .

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada pihak-pihak  terkait  yang  telah  memberi dukungan terhadap penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]   M. Asfihanuddin, Iwan, D. I. H. Antarissubhi And  Suryani,  “Analisis  Rugi  Daya  Jaringan Distribusi  Primer  Pt.  Pln  Ulp  Sengkang Sulawesi  Selatan,” Vertex  Elektro, Vol.  13,
No. 1, Pp. 18-24, 2021.
[2]   Sugianto  And  U.  Puspa,  “Studi  Susut  Energi Pada Sistem Distribusi Tenaga Listrik Melalui Analisis  Pengukuran  Dan  Perhitungan,” Sinusoida, Vol. 21, No. 2, Pp. 38-56, 2019.
[3]   M.  Paulus  And  H.  Damis,  “Analisis  Rugi Tegangan Jaringan Distribusi 20 Kv Pada Pt. Pln  (Persero)  Cabang  Merauke,” Jurnal Mjeme, Vol. 1, No. 2, Pp. 61-69, 2019.
[4]   Hermanto,  Y.  S.  Dian  And  Feranita, “Perbaikan  Jatuh  Tegangan  Pada  Feeder Jaringan  Distribusi  Tegangan  Menengah  20 Kv Teluk Kuantan,” Jom Fteknik, Vol. 4, No.
1, Pp. 1-8, 2017.
[5]   H.  Abdul,  B.  S.  And  A.  N.  Agus,  “Analisa Drop  Tegangan  Sambungan  Rumah  Pada Saluran  Kabel  Tegangan  Rendah  (Sktr) Transformator 1 Fasa Di Pt. Pln (Persero) Upj Juwana,”  In Konferensi  Ilmiah  Mahasiswa Unissula (Kimu) 2 , Semarang, 2019.
[6]   “Analisis Sistem Kelistrikan Pada Pemakaian Daya  Di  Laboratorium  Central  Plantation Services  Pekanbaru,”  In Prosiding  Senkim: Seminar Nasional Karya Ilmiah Multidisiplin ,
2022.
[7]   R.  A.  Nizar  And  I.  Iriandi,  “Analisa Kontingensi  Kinerja  Sistem  Kelistrikan Jaringan  Distribusi  20kv  Di  Pt.  Pln  Ulp Cibitung,” Sinusoida, Vol. 25, No. 1, Pp. 17- 26, 2023.
[8]   Y.  Marniati,  “Analisis  Penambahan  Jurusan Gardu  Distribusi  I.598  Pada  Penyulang  Apel Pt.Pln  Rayon  Rivai  Palembang,” Jurnal Tekno, Vol. 19, No. 2, Pp. 32-48, 2022.
[9]   A. D. Rizal And A. S. , “Analisis Jaringan Dan Pemeliharaan  Pada  Jaringan  Distribusi  Di Pt.Pln  Wilayah  Cabang  Pinrang,” Vertex Elektro, Vol. 1, No. 2, Pp. 1-11, 2019.
[10]  W.  B.  Arya,  D.  Dikpride,  G.  Herri  And  H. Abdul,  “Penempatan  Svc  (Static  Var Compensator)  Untuk  Memperbaiki  Profil Tegangan  Pada  Jaringan  Transmisi  Pt.  Pln Lampung,” Jurnal  Informatika  Dan  Teknik Elektro Terapan (Jitet), Vol. 4, No. 3, Pp. 1-8, 2016.
[11]  R.  A.  Irma,  F.  A.  Irfan,  A.  W.  Diyah  And Sujito,  “Rekonfigurasi  Saluran  Udara  Pada Penyulang  Jaringan  Tegangan  Menengah Untuk Mengurangi Drop Tegangan Di Pt. Pln
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062 Noer dkk
(Persero) Ulp Pacet,” Jitet (Jurnal Informatika
Dan Teknik Elektro Terapan), Vol. 12, No. 1, Pp. 708-715, 2024.
[12]  Desmira  And  K.  Nadiyah,  “Pengaruh  Susut Energi  (Losses)  Pada  Jaringan  Distribusi (Studi Kasus: Di Pt. Krakatau Daya Listrik),” Energi  Dan  Kelistrikan:  Jurnal  Ilmiah, Vol.
12, No. 2, Pp. 80-89, 2020.