## PERENCANAAN ZONA UNTUK STEP TEST DI PDAM TIRTA AJI KABUPATEN WONOSOBO CABANG BALEKAMBANG

## M. Furqon Hakim 1)
1) Program Studi Mesin Produksi Fakultas Teknik Dan Ilmu Komputer Universitas Sain’s Al-Qur’an
1) Email: furqonhakim68@yahoo.com

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Riwayat Artikel : Diterima : 15 Desember 2019 Disetujui : 15 Januari 2020
Maksud  dan  tujuan  dari  penelitian  adalah  Bagaimana pembentukan zona dan sub zona sebelum dilakukan step test dan  merencanakan  zona  dengan  tujuan  agar  mempermudah dalam melaksanakan step test. Analisis contoh hasil step test dilakukan di sub zona Perboto Dengan Hasil : Untuk step 1 dikategorikan  dalam  kebocoran  kelas  rendah.  Untuk  step  2 dikategorikan  dalam  kebocoran  kelas  rendah.  Untuk  step  3 dikategorikan  dalam  kebocoran  kelas  rendah.  Untuk  step  4 dikategorikan  dalam  kebocoran  kelas  sedang.  Untuk  step  5 dikategorikan  dalam  kebocoran  kelas  tinggi.  Untuk  step  6 dikategorikan dalam kebocoran kelas tinggi. Kata Kunci :
Perencanaan  zona,  step  test, penurunan kebocoran air

## ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Article History: Received : December 15, 2019 Accepted : January 15, 2020 The  purpose  and  objectives  of  the  study  are  how  to  form zones and sub zones before the step test and zone planning with  the  aim  of  making  it  easier  to  carry  out  the  step  test. Analysis of sample step test results is carried out in Perboto sub-zone, with the results for step 1 categorized in low class leakage,  with  the  result  for  step  2  categorized  in  low  class leakage,  with  the  result  step  3  categorized  in  low  class leakage,  with  the  result  for  step  4  categorized  in  medium class leakage, with the result for step 5 categorized in high class leakage, with the result for step 6 categorized in high class leakage
Key words :
Zone  planning,  step  test, reduction of water leakage

## 1. PENDAHULUAN
Kehilangan  air  merupakan  salah  satu  dari 30  indikator  kunci  kinerja  bagi  suatu  lembaga atau  perusahaan  layanan  penyedia  air  minum, kehilangan  air  bagi  lembaga  layanan  penyedia air  minum  adalah  suatu  hal  yang  tidak diharapkan  namun  kenyataannya  tidak  dapat dihindari.  Pengakuan  tentang  tingginya  tingkat kehilangan  air  dibutuhkan  kebesaran  jiwa, maka  banyak  pihak  terpaksa  harus  mensiasati tingginya angka kehilangan air ini dengan jalan pintas, tidak dengan perlakuan yang semestinya dilakukan.  Beberapa  PDAM  di  Indonesia memiliki tingkat kehilangan atau kebocoran air sangat  bervariasi,  menurut  data  (PERPAMSI 2010)  mulai  dari  tingkat  kebocoran  air  di bawah  20%  (50  PDAM),  20%  -  30%  (168 PDAM)  dan  di  atas  30%  (180  PDAM),  dan menurut  data  resmi  Departemen  Pekerjaan Umum (BPPSPAM 2009), rata-rata kehilangan air PDAM di Indonesia mencapai sekitar 37%. 1.1. Maksud dan Tujuan
a. Mempelajari kondisi jaringan pipa
distribusi  di  PDAM  Tirta  Aji  Kabupaten Wonosobo Cabang Balekambang.
b. Mempelajari  tahap  –  tahap  pembentukan zona .
c. Mempelajari bagaimana merencanakan kegiatan step test .
d. Mempelajari  bagaimana  melakukan step test .
e. Mempelajari  bagaimana  menganalisis  hasil step test .
f. Mempelajari  beberapa  alternatif  tindakan dalam mengatasi suatu kebocoran.
Merencanakan  zona  dengan  tujuan  agar mempermudah  dalam  melaksanakan step test.
1.2. Ruang Lingkup Ruang  lingkup  dari  Perencanaan Zona untuk Step Test adalah :
a. Lokasi dilakukan perencanaan yaitu PDAM Tirta  Aji  Kabupaten  Wonosobo  Cabang Balekambang
b. Jenis  kebocoran  yang  dianalisis  adalah jenis kebocoran fisik.
c. Menentukan zona step test .
d. Melakukan  rancangan  analisis  hasil step test.
e. Menganalisis  hasil step  test dengan membandingkan  selisih  debit  akhir  dengan debit awal.
f. Merancang  evaluasi  dan  contoh  hasil step test
g. Tidak menyertakan RAB

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
2.1. Perencanaan  Step  Test  dan  Penentuan Valve Yang Akan Dipakai
Dari Zona Balekambang  yang terbentuk di wilayah
pelayanan PDAM Cabang Balekambang,
kemudian direncanakan
pembentukan Sub  Zona untuk  step  test. Adapun Sub  zona  step  test tersebut  adalah sebagai berikut :
a. Sub Zona Perboto Menurut  kriteria  yang  ada  dan  dengan memperhatikan aspek geografis serta kondisi di lokasi maka Sub Zona Perboto di bagi menjadi satu  kali  step.  Dalam  satu  kali  step  test dilaksanakan 5 kali step b. Sub Zona Mangunrejo Menurut  kriteria  yang  ada  dan  dengan memperhatikan aspek geografis serta kondisi di lokasi  maka  s ub  zona Mangunrejo  di  bagi menjadi satu kali step . Dalam satu kali step test dilaksanakan 20 kali step
Tabel . 1. Data Panjang Pipa dan Jumlah SR Zona Perboto No Step Panjang Pipa (m) Jumlah SR 1 Step 1 542. 64 11 2 Step 2 180. 16 13 3 Step 3 876. 4 46 4 Step 4 1082. 28 17 5 Step 5 1710. 2 16 Jumlah 4. 491, 68 103 Tabel 2. Daftar Ukuran Valve dan Kondisi Zona Perboto No  Valve Step Uk (mm) Kondisi Valve Ket 1  Valve Step 1 50 Buka/Tutup  Existing 2  Valve Step 2 25 Buka/Tutup  Existing 3  Valve Step 3 25 Buka/Tutup  Existing 4  Valve Step 4 50 Buka/Tutup  Existing 5  Valve Step 5 25 Buka/Tutup  Existing
Adapun  langkah  kerja  dalam step  test ini adalah :
Kondisi  awal  posisi valve semua  dalam keadaan  terbuka,  dan  hanya  ada  satu valve yang befungsi sebagai valve isolasi .  Step 1 dilakukan dengan menutup valve no
1.
 Step 2 dilakukan dengan menutup valve no
2.
 Step 3 dilakukan dengan menutup valve no
3.
 S tep 4 dilakukan dengan menutup valve no
4.
 Step 5 dilakukan dengan menutup valve no 5.
Setelah  semua step sudah  terlaksanakan maka  mulai  dari valve yang  terdekat  dengan water meter yakni valve nomor 5 mulai dibuka kembali  secara  berurutan  sampai  dengan valve nomor 1.
c. Sub zona Mangunrejo Menurut  kriteria  yang  ada  dan  dengan memperhatikan aspek geografis serta kondisi di lokasi  maka  s ub  zona Mangunrejo  di  bagi menjadi satu kali step . Dalam satu kali step test dilaksanakan  20 kali  step .  Berikut  adalah rencana step  test dan  penentuan  valve  yang akan digunakan untuk step test Tabel . 3. Daftar Ukuran Valve dan Kondisi Zona Mangunrejo
No Valve Step Ukuran (mm) Kondisi Valve Ket 1 Step 1 25 Buka Tutup Tambahan 2 Step 2 50 Buka Tutup Tambahan 3 Step 3 25 Buka Tutup Tambahan
4 Step 4 50 Buka Tutup Tambahan 5 Step 5 25 Buka Tutup Tambahan 6 Step 6 25 Buka Tutup Tambahan 7 Step 7 50 Buka Tutup Tambahan 8 Step 8 25 Buka Tutup Tambahan 9 Step 9 50 Buka Tutup Exisiting 10 Step 10 50 Buka Tutup Tambahan 11 Step 11 25 Buka Tutup Tambahan 12 Step 12 50 Buka Tutup Tambahan 13 Step 13 25 Buka Tutup Tambahan 14 Step 14 25 Buka Tutup Tambahan 15 Step 15 25 Buka Tutup Tambahan 16 Step 16 25 Buka Tutup Tambahan 17 Step 17 50 Buka Tutup Exisiting 18 Step 18 50 Buka Tutup Tambahan 19 Step 19 50 Buka Tutup Exisiting
20 Step 20 50 Buka Tutup Exisiting 21 - 25 Tutup Isolasi/ Exsisting 22 - 25 Tutup Isolasi/ Exsisting
Adapun  langkah  kerja  dalam step  test ini adalah :
Kondisi  awal  posisi valve semua  dalam keadaan  terbuka,  kecuali  v alve nomor  21  dan 22 yang berfungsi sebagai valve isolasi .
 Step 1 dilakukan dengan menutup valve no 1
 Step 2 dilakukan dengan menutup valve no 2
 Step 3  dilakukan  dengan  menutup valve no3
 Step 4 dilakukan dengan menutup valve no 4
 Step 5 dilakukan dengan menutup valve no 5
 Step 6 dilakukan dengan menutup valve no 6
 Step 7 dilakukan dengan menutup valve no 7
 Step 8 dilakukan dengan menutup valve no 8
 Step 9 dilakukan dengan menutup valve no 9
 Step 10  dilakukan  dengan  menutup valve no 10
 Step 11  dilakukan  dengan  menutup valve no 11
 Step 12  dilakukan  dengan  menutup valve no 12
 Step 13  dilakukan  dengan  menutup valve no 13
 Step 14  dilakukan  dengan  menutup valve no 14
 Step 15  dilakukan  dengan  menutup valve no 15
 Step 16  dilakukan  dengan  menutup valve no 16
 Step 17  dilakukan  dengan  menutup valve no 17
 Step 18  dilakukan  dengan  menutup valve no 18
 Step 19  dilakukan  dengan  menutup valve
no 19
 Step 20  dilakukan  dengan  menutup valve no 20
Setelah  semua  step  sudah  terlaksanakan atau sudah ditutup, maka mulai dari valve yang terdekat dengan water meter yakni valve nomor 20  mulai  dibuka  kembali  secara  berurutan sampai dengan valve nomor 1. Kemudian v a lve nomor 21 dan 22 yang berfungsi sebagai valve isolasi dibuka kembali.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Rancangan Evaluasi Hasil Step Test Setelah  melakukan  kegiatan step  test dengan  langkah-langkah  yang  telah  dijelaskan tersebut  diatas  maka  selanjutnya  melakukan analisi  terhadap  data-  data  yang  telah  di  dapat dari  pelaksanaan step  test. Berikut  adalah contoh analisi hasil pelaksanaan step test di sub zona Perboto, sebagai berikut :
a. Pada sub  zona ini  terdapat  rumah  makan yang beroperasi selama 24 jam.
b. Pada sub  zona ini  tidak  terdapat  pabrik ataupun industri yang beroperasi selama 24 jam.
c. Jumlah  pelanggan  dalam sub  zona ini adalah 103 sambungan.
d. Dengan panjang pipa keseluruhan 4.491,68.
e. Debit AMM pada sub zona Perboto adalah 8,72 l/dt.
f. Sedang  pemakaian  resmi  pada  malam  hari setelah  dilakukan  pengecekan  di  lokasi yang  bertempat  di  rumah  makan  adalah 0,08 l/dt.
g. Dari AMM dan debit konsumsi resmi pada malam  hari  yaitu  0,08  l/dt,  maka  dapat diketahui debit NNF (Net Nigh Flow) yaitu sebagai berikut
NNF =  Debit AMM  – Debit Konsumsi Resmi =  8,72 l/dt –  0,08 l/dt =  8,64 l/dt Debit AMM diatas diketahui dari pengukuran  pola  pemakaian  air.  Untuk  AMM pada sub zona Perboto dihitung dari pembacaan Water meter diameter 75 mm yang kami pasang pada out dan ini dilakukan dengan
menggunakan valve isolasi yang menuju ke sub zona Kota Perboto

## Kutipan dan Acuan
Dalam penelitian ini penulis menggunakan kutipan dan acuan sebagai berikut :
Aliran  masuk  dan  keluar  dari  zona  dapat diketahui  dengan  jelas,  dan  zona  dirancang sedemikian rupa sehingga dapat dengan mudah diisolasi. Oleh karena itu pemasangan beberapa valve  isolasi  perlu  dipasang  di  dalam  suatu zona (AKATIRTA 2012a).
Panjang pipa dijadikan salah satu pedoman dalam pembentukan zona misal dengan asumsi 1  SR  dilayani  oleh  pipa  sepanjang  7  s/d  15 meter,  maka  ketika  jumlah  SR  tidak  terpenuhi maka  panjang  pipa  bisa  dijadikan  bahan pertimbangan  dalam  penentuan  batasan  zona (AKATIRTA 2012b).
Hasil  dari  pengamatan,  dapat  dianalisa dengan  membandingkan  antara  selisih  debit pengaliran tiap step dengan jumlah SR tiap step atau  dQ/dSR.  Hasil  perhitungan  tersebut  dapat digunakan  untuk  mengetahui  debit  kehilangan air tiap SR. (AKATIRTA 2012c)
Pelaksanaan step test harus dilakukan pada waktu  jam  minimum  yang  berkisar  antara  dari jam 23. 00 sampai dengan 02. 30, sesudah jam tersebut  dikhawatirkan  sudah  ada  aktifitas pemakaian  air  oleh  pelanggan,  yang  berakibat dapat  mengganggu  pelaksanaan  step  test. Karena  itu  di  dalam  pembuatan  jadwal  step test,  jumlah  step  harus  diperhitungkan  dengan waktu  efektifnya,  jangan  terlalu  banyak. (AKATIRTA 2014)
Step  test  merupakan  suatu  metode  yang diterapkan sebagai langkah penapisan (scoping) jaringan dalam upaya mempersempit wilayah/  area  aliran  air  untuk  memperkirakan lokasi  dan  besarnya  kebocoran  air.  (DPU Direktorat Pengembangan SPAM2007)
“Manfaat lain dari pengendalian kehilangan  air  adalah  melindungi  kesehatan masyarakat,  karena  bila  terjadi  kebocoran  pipa dapat  terjadi  kontaminasi  air  yang  dapat menimbulkan
penyakit bagi yang
mengkonsumsi”. (BPPSPAM2009)“ Kehilangan  air  dapat  didefinisikan  sebagai selisih antara jumlah air yang tercatat masuk ke sistem dan jumlah air yang tercatat keluar dari
sistem”.  (DPU  Direktorat  Pengembangan SPAM 2007)
“Kehilangan  air  yang  tinggi  dan  terus meningkat mengindikasikan adanya perencanaan  dan  kontruksi  yang  tidak  efektif, serta  rendahnya  aktivitas  pemeliharaan  yang dilakukan  oleh  pengelola  SPAM”.  (Winarni 2012)

## 4. PENUTUP
4.1. Kesimpulan
Setelah Sub  Zona terbentuk,  selanjutnya dilakukan pembentukan zona step test . Langkah  pertama  adalah  menentukan valve yang  dibutuhkan  baik  dari valve yang  sudah ada maupun valve tambahan. Kemudian ketika step  test akan  dimulai  maka  sebelumnya melakukan pengukuran aliran malam minimum (AMM)  dengan  kondisi  semua valve terbuka. Kemudian step dimulai  dengan  cara  menutup valve terjauh  dari water  meter ,  kemudian lakukan  pencatatan  debit  yang  keluar  baik dengan water  meter maupun  U ltrasonic  Flow Meter  (UFM) dan  juga  catat  tekanan.  Analisis contoh  hasil step  test dilakukan  di sub  zona Perboto. Dengan Hasil :
a. Untuk step 1 dikategorikan dalam kebocoran kelas rendah.
b. Untuk step 2 dikategorikan dalam kebocoran kelas rendah.
c. Untuk step 3 dikategorikan dalam kebocoran kelas rendah.
d. Untuk step 4 dikategorikan dalam kebocoran kelas sedang.
e. Untuk step 5 dikategorikan dalam kebocoran kelas tinggi.
f. Untuk step 6 dikategorikan dalam kebocoran kelas tinggi.
4.2. Saran
a. Untuk  mempermudah  perencanaan zona dibutuhkan  peta  jaringan  yang  lengkap, meliputi  panjang  pipa,  diameter  pipa, accessories ,  toptografi  dan  juga  peta pelanggan.
b. Untuk  mempermudah  analisis  pada  saat dilakukan step  test maka  sebaiknya  peta pelanggan dibuat per blok.
c. Peta jaringan sebaiknya selalu diperbaharui sesuai  dengan  setiap  perubahan  jaringan
baik itu pemasangan baru maupun penambahan pipa pelayanan.
d. Dalam  pembentukan Zona dan sub  zona sebaiknya  memperhatikan  hal-  hal  seperti kondisi geografis, jumlah SR, panjang pipa, diameter  pipa,  elevasi  dan  juga  jenis konsumen.
e. Pengendalian  kebocoran  dengan  metode step  test sebaiknya  dilakukan  secara berkesinambungan  agar  kehilangan  air dapat  selalu  terpantau  dan  dapat  segera diperbaiki.
f. Perlu  pemasangan water  meter sebagai indikator  di  pipa  transmisi  jalur  Perboto dan  Mangunrejo,  untuk  mempermudah dalam perhitungan baik air yang terdistribusi ke pelanggan maupun kebocoran.
g. Khusus  untuk sub  zona Kota  Ngadirejo sebaiknya dilakukan penambahan pemasangan valve agar memudahkan dalam pengoperasian dan pemeliharaan jaringan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
AKATIRTA2012a, Kelompok Modul Distribusi  Modul  D.  31  Kehilangan  Air , Materi  Kuliah,  Akademi  Teknik  Tirta Wiyata, Magelang. AKATIRTA2012b, Kelompok Modul
Distribusi  Modul  D.  32  Kehilangan  Air Fisik ,  Materi  Kuliah,  Akademi  Teknik Tirta Wiyata, Magelang. AKATIRTA2012c, Kelompok Modul
Distribusi  Modul  D.  33  Kehilangan  Air Non  Fisik ,  Materi  Kuliah,  Akademi Teknik Tirta Wiyata, Magelang.
AKATIRTA2014d, Pengendalian  Kebocoran Air ,  Pembekalan  Karyawan  PDAM  Tirta Agung KabupatenTemanggung.
Departemen  Pekerjaan  Umum  (Direktorat Pengembangan  SPAM  2007), Pedoman Penurunan Kebocoran Sistem Penyediaan  Air  Minum  (SPAM) Tahun 2007. Departemen  Pekerjaan  Umum  (Direktorat Pengembangan SPAM 2007), Penanggulangan Kebocoran , Modul Pelatihan November 2007. Departemen Pekerjaan Umum (BPPSPAM2009), Pedoman  Penurunan
Kehilangan  Air  Tak  Berekening  (ATR) , RevisiI :Juli 2009. Winarni,  2012, Manajemen  Pengendalian Kehilangan  Air, Publikasi  dalam  Strategi Pengendalian Kehilangan Air