## Analisis Beban Kalor Pada Ruang Laboratorium Desain dan Konstruksi Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo
Arsin Sisa 1 , Ridway Balaka 2 , Budiman Sudia 3 ¹ ,2,3 Jurusan Teknik Mesin, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia Corresponding Author: arsinsisa43@gmail.com Article Info Abstrak Available online February 28, 2023 Perhitungan  beban  pendingin  perlu  dilakukan  terlebih  dahulu  sebelum  dilakukan pemasangan  AC  pada  suatu  ruangan  agar  pemilihan  AC  sesuai  dengan  kebutuhan ruangan tersebut. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk menghitung beban kalor pada ruang laboratorium desain dan konstruksi jurusan teknik mesin fakultas teknik universitas  halu  oleo.  Metode  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  yaitu  metode analisis  dengan  melakukan  perhitungan  beban  pendingin  pada  setiap  parameter yang  telah  ditentukan  yaitu  pada  dinding,  atap,  jendela,  pintu,  serta  penerangan, alat-alat  elektronik  dan  penghuni.  Perhitungan  ini  dilakukan  setiap  jamnya  yaitu mulai  pukul  08.00  sampai  pukul  17.00  waktu  setempat.  Hasil  Penelitian menunjukkan  beban  pendingin  naik  secara  signifikan  dari  pukul  08.00  hingga puncaknya terjadi pada pukul 13.00 sampai pukul 14.00, kemudian beban pendingin mulai  turun  secara  signifikan  pada  pukul  15.00  sampai  dengan  pukul  17.00. Tingginya beban pendingin yang terjadi pada pukul 13.00 dan 14.00 diduga karena pancaran sinar matahari datang dengan sudut vertikal sehingga panas yang diterima lebih  besar,  dibandingkan  pada  sore  hari  atau  sore  hari  dimana  sudut  datangnya sinar matahari adalah miring.
Kata kunci : Penyegaran udara, beban pendingin

## Abstract
Air  refresher  is  a  process  of  cooling  the  air  so  that  it  can  reach  the  appropriate temperature  and  humidity  required  for  the  air  condition  of  a  certain  room.  The purpose  of  this  study  is  to  calculate  the  heat  load  in  the  design  and  construction laboratory of the mechanical engineering department, Faculty of Engineering, Halu Oleo University. The method used in this study is an analytical method by calculating the  cooling  load  on  each  predetermined  parameter,  namely  on  walls,  roofs, windows,  doors,  as  well  as  lighting,  electronic  equipment  and  occupants.  This calculation  is  carried  out  every  hour  from  08.00  to  17.00  local  time.  The  results showed  that  the  cooling  load  increased  significantly  from  08.00  until  the  peak occurred at 13.00 to 14.00, then the cooling load began to decrease significantly at 15.00 to 17.00. The high cooling load that occurs at 13.00 and 14.00 is thought to be due to the sun's rays coming at a vertical angle so that the heat received is greater than  in  the  afternoon  or  evening  where  the  angle  of  incidence  of  the sun's  rays  is tilted.
Keywords: Air refresh, cooling load

## .
1. Pendahuluan
Sistem  pendinginan  udara  telah  menjadi suatu  kebutuhan pokok bagi bangunan-bangunan besar  seperti  gedung  perkantoran,  hotel,  rumah, apartemen,  auditorium,  supermarket,  industri,
dan  lain-lain,  terutama  di  wilayah  yang  memiliki musim panas atau iklim tropis. Sistem pengkondisian  udara  pada  suatu  ruangan merupakan  salah  satu  fasilitas  yang  sering digunakan  untuk  mendukung  fungsi  ruangan  itu sendiri, sebagai pelindung dari kondisi lingkungan
ENTHALPY: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Teknik Mesin
Journal homepage: http://ojs.uho.ac.id/index.php/ENTHALPY
seperti  panas,  angin,  debu,  dan  kondisi  lain  yang tidak dikehendaki [1].
Penyegaran  udara  adalah  suatu  proses mendinginkan  udara  sehingga  dapat  mencapai temperatur  dan  kelembaban  yang  sesuai  dengan yang  dipersyaratkan  terhadap  kondisi  udara  dari suatu ruangan tertentu. Untuk dapat menghasilkan  udara  dengan  kondisi  yang diinginkan,  maka  alat  pengkondisian  udara  yang dipasang harus mempunyai kapasitas yang  sesuai dengan  beban  pendinginan  yang  dimiliki  ruangan tersebut. [2] . Perhitungan beban pendingin perlu dilaksanakan  terlebih  dahulu  sebelum  dilakukan perencanaan  sistem  pengkondisian  udara  disuatu ruangan.  Hal  itu  diperlukan  karena  besarnya beban  pendingin  sangat  berpengaruh  terhadap pemilihan  mesin  pengkondisian  udara  (AC) sehingga kenyamanan dapat diperoleh. [3]. Tujuan dari penelitian ini adalah menghitung beban kalor ruang  laboratorium  desan  dan  konstruksi  jurusan teknik mesin akultas teknik universitas halu oleo.

## Energi
Energi  adalah  sesuatu  yang  bersifat  abstrak yang  sukar  dibuktikan  tetapi  dapat  dirasakan adanya.  Energi  adalah  kemampuan  untuk melakukan  kerja  ( energi  is  the  capacity  for  doing work ).  Menurut  hukum  termodinamika  pertama, energi bersifat kekal. Energi tidak dapat diciptakan dan  tidak  dapat  dimusnahkan,  tetapi  dapat dikonversi dari bentuk energi yang satu ke bentuk energi  yang  lain  [3].  Dalam  melakukan  analisis energi  harus  dipahami  berbagai  macam  satuan yang  digunakan  dalam  menyatakan  jumlah  suatu besaran.  Jumlah  energi  dinyatakan  dalam beberapa  besaran  misalnya joule, ft.lbf, kWh  dan BTU [4] .
Hukum  kekekalan  energi menyatakan  bahwa energi  tidak  musnah,  Energi  hanya  berubah bentuk dari bentuk yang pertama ke bentuk yang ke  dua.  Misalnya  jumlah  energi  kalor  api  unggun kayu  yang  ditumpukkan,  apabila  api  dinyalakan, energi terma yang tersimpan di dalam bahan tadi akan  bertukar  menjadi  energi  kalor  yang  dapat kita rasakan. Energi kalor ini mengalir jika terdapat suatu perbedaan suhu [5] .

## Pancaran (Radiasi)
Pancaran  atau  radiasi  adalah  perpindahan kalor melalui gelombang dari suatu zat ke zat yang lain.  Proses  perpindahan  kalor  radiasi  terjadi dengan  perantaraan  foton  dan  juga  gelombang electromagnet,  Semakin  tinggi  suhu  suatu  bahan
maka  semakin  tinggi  pula  energi  kalor  yang disinarkan.  Apabila  sejumlah  energi  kalor menimpa  suatu  permukaan,  sebahagian  akan dipantulkan,  sebahagian  akan  diserap  ke  dalam bahan, dan sebagian akan menembusi bahan dan terus ke luar [6].
Gambar 1. (a) Perpindahan panas radiasi pada permukaan, (b) antara permukaan dan lingkungan

## Hantaran (Konduksi)
Hantaran  adalah  pengangkutan  kalor  melalui satu  jenis  zat.  Perpindahan  kalor  secara hantaran/konduksi merupakan satu proses perpindahan  kalor  yang  terjadi  di  dalam  bahan. Arah  aliran  energi  kalor,  adalah  dari  titik  bersuhu tinggi  ke  titik  bersuhu  rendah  [7].  Bahan  yang dapat menghantarkan arus listrik yang baik seperti logam  merupakan  bahan  yang  baik  pula  untuk menghantarkan kalor. Perpindahan kalor konduksi dilakukan  oleh  molekul  dan  elektron  yang membangun bahan tersebut [8].
Gambar 2. Perpindahan panas konduksi dan difusi energi akibat aktivitas molekul

## Aliran (Konveksi)
Aliran  atau  konveksi  adalah  pengangkutan kalor  oleh  gerak  dari  zat  yang  dipanaskan.  Proses perpindahan kalor secara aliran/konveksi merupakan Proses perpindahan kalor yang terjadi di  permukaan  bahan  [9].  Perpindahan  kalor konveksi  merupakan  perpindahan  kalor  yang hanya  terjadi  melaluli  zat  yang  mengalir. Pengangkutan  kalor  pada  proses  perpindahan
panas konveksi terjadi karena zat yang menerima panas  memiliki  masa  jenis  yang  lebih  kecil daripada zat yang dingin  yang mengakibatkan  zat yang  sudah  panas  tersebut  naik  keatas  sehingga terjadi  sirkulasi  samapai  kalor  akhirnya  tersebar pada seluruh zat [10].
Gambar 3. Perpindahan panas konveksi, (a) konveksi paksa, (b) konveksi alamiah, (c) pendidihan, (d) kondensasi

## Perhitungan Beban Kalor
1. Beban melalui dinding, atap dan jendela [11] q = U x A x CLTDc
(1)
dimana:
q   = Beban Transmisi melalui dinding, atap dan kaca (watt)
U   =  Koefisien  Perpindahan  panas menyeluruh (W/m2K)
A   = Luasan dinding, atap, dan kaca, (m2) CLTDc = Cooling Load Temperature Difference,
(K)
2. Beban dari penghuni Qs = N x SHG x CLF QL = N x LHG Q = Qs + Ql (2) dengan: Qs   = Panas sensibel manusia
Ql   = panas laten manusia N   = Banyaknya manusia SHG = Sensible heat gain LHG = Latent heat gain CLF  = Faktor beban pendinginan untuk manusia.
CLF  = 1 (Dengan kepadatan tinggi atau 24 jam operasi  kerja  dan  pendinginan  dan  atau jika pendinginan mati pada malam hari)
3. Beban dari penerangan
Q = 3.41 x qi x Fu x Fs x CLF
(3)
dengan: Q   = Sensibel cooling load (btu/hr)
qi   = Total daya lampu (watt)
Fu   = Fraksi lampu yang terpasang
Fs   = Faktor Balast, Fs = 1,2 (untuk f luorescent biasa) Fs = 1.0 (untuk incandescent ) CLF  = Faktor beban pendinginan untuk lampu CLF  = 1 (Dengan kepadatan tinggi atau 24 jam operasi  kerja  dan  pendinginan  dan  atau jika pendinginan mati pada malam hari)
4. Beban dari alat-alat elektronik [12]
Perhitungan  beban  kalor  dari  alat-alat elektronik  adalah  dengan  menjumlahkan keseluruhan daya dari alat-alat tersebut. 5. Beban Total Q = Q atap + Q dinding + Q pintu + Q jendela + Q lampu +
Q penghuni + Q alat elektronik (4)

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilaksankan  di  laboratorium desain  dan  konstruksi  Jurusan  Teknik  Mesin Fakultas  Teknik  Univesitas  Halu  oleo.  Metode penelitian ini adalah dengan malakukan pengamatan  semua  parameter  beban  kalor  pada setiap jamnya yaitu mulai dari pukul 08.00 sampai pukul 17.00 WITA.

## Prosedur Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  mengukur luas  lantai  dan  luas  langit-langit  yang  ke  dua-nya berukuran 12 meter x 8 meter, kemudian luas dua ruangan yang terkena sinar matahari yang ke dua- nya  didapatkan  12  meter  x  3  meter,  kemudian juga  mengukur  luas  jendela  dan  didapatkan ukurannya  adalah  13,94  meter,  sementara  luas pintu  ruangan  didapatkan  2,73  meter.  Penelitian ini  juga  dilakukan  dengan  menghitung  alat-alat elektronik dalam ruangan, didapatkan rincian dua puluh  tuju  komputer  dengan  daya  120  watt,  dua komputer  dengan  daya  150  watt,  empat  lampu daya  30  watt  dan  empat  lampu  daya  36  watt, dilanjutkan dengan menentukan jumlah maksimum ruangan yaitu 30 orang. Penelitian juga dilanjutkan dengan mencari koefisien perpindahan  panas  dan  dipatkan  data  dinding U=5,208  W/m²K  (ASHARE  1997  chapter  29),  atap U=12,6 W/m²K (ASHARE 1997 chapter 24), jendela U=5,91  W/m²K  (ASHARE  1997  chapter  29),  dan pintu  U=  2,73  W/m²K.  Selanjutnya  dilakukan analisis  dan  perhitunga  data,  kemudian  dilakukan pembahsan  data  hasil  perhitungan  untuk kemudian  menarik  kesimpulan  dan  memberikan saran.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Data  pengamatan  beban  pendingin  terhadap waktu disajikan pada gambar 4 berikut:
Gambar 4. Grafik beban pendingin terhadap waktu
Dari  gambar  di  atas  diketahui  bahwa  nilai beban pendingin dari atap pada pukul 08.00 WITA sebesar 14490 W, pukul 09.00 sebesar 24922,8 W, pukul  10.00  sebesar  34196,4,  W,  pukul  11.00 sebesar  43470  W,  pukul  12.00  sebesar  49266  W, pukul  13.00  sebesar  52743,6  W,  pukul  14.00 sebesar 52743,6 W, pukul 15.00 sebesar 49266 W, pukul  16.00  sebesar  43470  W  dan  pukul  17.00 sebesar  34196,4.  Nilai  beban  pendingin  tertinggi berada pada pukul 13.00  dan  14.00  yaitu  dengan nilai 52743,6 W, sedangkan nilai beban pendingin terendah  berada  pada  pukul  08.00  yaitu  dengan nilai  14490  W.  Tingginya  nilai  beban  pendingin pada  pukul  13.00  sampai  pukul  14.00  ini disebabkan  pancaran  sinar  matahari  datang dengan sudut vertikal sehingga penerimaan panas lebih besar, dibandingkan pada pagi hari atau sore hari dimana sudut datangnya sinar matahri adalah miring.

## Beban Pendingin Dari Dinding A Terhadap Waktu
Data pengamatan  beban  pendingin  terhadap waktu disajikan pada gambar 5 berikut:
Gambar 5. Grafik beban pendingin dinding A terhadap waktu
Dari  Gambar  5  diketahui  bahwa  nilai  beban pendingin  dari  atap  pada  pukul  08.00  WITA sebesar  1762,79  W,  pukul  09.00  sebesar  2266,45 W,  pukul  10.00  sebesar  2434,33  W,  pukul  11.00
sebesar  2434,33  W,  pukul  12.00  seesar  2434,33 W,  pukul  13.00  sebesar  2434,33  W,  pukul  14.00 sebesar  2434,33  W,  pukul  15.00  sebesar  2266,45 W,  pukul  16.00  sebesar  2266,45  W  dan  pukul 17.00  sebesar  2266,45  W.  Nilai  beban  pendingin tertinggi berada pada pukul 10.00 sampai dengan pukul  14.00  yaitu  sebesar  2266,45  W,  sedangkan nilai beban pendingin terendah berada pada pukul 08.00  yaitu  1762,79  W.  Tingginya  nilai  beban pendingin pada pukul 10.00 sampai pukul 14.00 ini disebabkan  pancaran  sinar  matahari  datang dengan sudut vertikal sehingga penerimaan panas lebih besar, dibandingkan pada pagi hari atau sore hari dimana sudut datangnya sinar matahri adalah miring.

## Beban Pendingin Dari Dinding B Terhadap Waktu
Data pengamatan beban pendingin dinding B terhadap waktu disajikan gambar 6 berikut:
Gambar 6. Grafik beban pendingin dinding B terhadap waktu
Dari  gambar  di  atas  diketahui  bahwa  nilai beban  pendingin  dari  dinding  B  pada  pukul  08.00 sebesar  1451,86  W,  pukul  09.00  sebesar  1866,68 W,  pukul  10.00  sebesar  2004,95  W,  pukul  11.00 sebesar  2004,95  W,  pukul  12.00  sebesar  2004,95 W,  pukul  13.00  sebesar  2004,95  W,  pukul  14.00 sebesar  2004,95  W,  pukul  15.00  sebesar  1866,68 W,  pukul  16.00  sebesar  1866,68  W  dan  pukul 17.00  sebesar  1866,68  W.  Nilai  beban  pendingin tertinggi berada pada pukul 10.00 sampai dengan pukul  14.00  yaitu  sebesar  2004,95  W,  sedangkan nilai beban pendingin terendah berada pada pukul 08.00  yaitu  1451,86  W.  Tingginya  nilai  beban pendingin pada pukul 10.00 sampai pukul 14.00 ini disebabkan  pancaran  sinar  matahari  datang dengan sudut vertikal sehingga penerimaan panas lebih besar, dibandingkan pada pagi hari atau sore hari dimana sudut datangnya sinar matahri adalah miring.
14490 24922,8 34196,4 43470 49266 52743,6 52743,6 49266 43470 34196,4 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 Be b an P en d in gi n Q ( W ) Pukul 1762,793 2266,449 2434,334 2434,334 2434,334 2434,334 2434,334 2266,449 2266,449 2266,449 1000 1400 1800 2200 2600 Be b an P e n d in gi n Q ( W ) Pukul 1451,86 1866,68 2004,95 2004,95 2004,95 2004,95 2004,95 1866,68 1866,68 1866,68 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 Be b an P e n d in gi n Q ( W ) Pukul

## Beban Pendingin Dari Pintu Terhadap Waktu
Data pengamatan beban pendingin dari pintu terhadap waktu disajikan pada gambar 7 berikut:
Gambar 7. Grafik beban pendingin dari pintu terhadap waktu
Dari  gambar  di  atas  diketahui  bahwa  nilai beban  pendingin  dari  pintu  pada  pukul  08.00 sebesar  78,25545  W,  pukul  09.00  sebesar 100,6142  W,  pukul  10.00  sebesar  108,0671  W, pukul  11.00  sebesar  108,0671  W,  pukul  12.00 sebesar  108,0671  W,  pukul  13.00  sebesar 108,0671  W,  pukul  14.00  sebesar  108,0671  W, pukul  15.00  sebesar  100,6142  W,  pukul  16.00 sebesar  100,6142  W  dan  puku  17.00  sebesar 100,6142  W.  Nilai  beban  pendingin  tertinggi berada  pada  pukul  10.00  sampai  dengan  pukul 14.00  yaitu  sebesar  108,0671  W,  sedangkan  nilai beban  pendingin  terendah  berada  pada  pukul 08.00  yaitu  78,25545  W.  Tingginya  nilai  beban pendingin pada pukul 10.00 sampai pukul 14.00 ini disebabkan  pancaran  sinar  matahari  datang dengan sudut vertikal sehingga penerimaan panas oleh  bumi  lebih  besar,  dibandingkan  pada  pagi hari atau  sore hari dimana sudut datangnya  sinar matahri adalah miring.

## Beban Pendingin Dari Jendela Terhadap Waktu
Data  pengamatan  beban  pendingin  dari jendela  terhadap  waktu  disajikan  pada  gambar  8 berikut:
Gambar 7. Grafik beban pendingin dari jendela terhadap waktu
Dari  gambar  di  atas  diketahui  bahwa  nilai beban  pendingin  dari  jendela  pada  pukul  08.00 sebesar  296,587  W,  pukul  09.00  sebesar  378,973 W,  pukul  10.00  sebesar  461,358  W,  pukul  11.00 sebesar  626,129  W,  pukul  12.00  sebesar  708,514 W,  pukul  13.00  sebesar  873,285  W,  pukul  14.00 sebesar  873,285  W,  pukul  15.00  sebesar  955,671 W,  pukul  16.00  sebesar  955,671  dan  pukul  17.00 sebesar  873,285  W.  Nilai  beban  pendingin tertinggi berada pada pukul 15.00 sampai dengan pukul  16.00  yaitu  sebesar  955,671  W,  sedangkan nilai beban pendingin terendah berada pada pukul 08.00  yaitu  296,587  W.  Tingginya  nilai  beban pendingin pada pukul 15.00 sampai pukul 16.00 ini disebabkan  pancaran  sinar  matahari  pada  sore hari  yang  mengenai  langsung  bagian  kaca sehingga  kaca  menerima  lebih  besar  panas, dibandingkan waktu yang lain kaca tidak terpapar langsung oleh sinar matahari.

## Beban Pendingin Dari Manusia Terhadap Waktu
Data  pengamatan  beban  pendingin  dari manusia terhadap waktu disajikan pada gambar 8 berikut:
Gambar 8. Grafik beban pendingin dari manusia terhadap waktu
Dari  gambar  di  atas  diketahui  bahwa  nilai beban  pendingin  dari  manusia  pada  pukul  08.00 sebesar  3900  W,  pukul  09.00  sebesar  3900  W, pukul 10.00 sebesar 3900 W, pukul 11.00 sebesar 3900  W,  12.00  sebesar  3900  W,  pukul  13.00 sebesar  3900  W,  kupul  14.00  sebesar  3900  W, 15.00  sebesar  3900  W,  pukul  16.00  sebesar  3900 W  dan  pukul  17.00  sebesar  3900  W.  Nilai  beban pendingin  dari  manusia  adalah  sama  pada  setiap waktunya  yaitu  sebesar  3900  W.  Nilai  beban pendingin  yang  sama  setiap  waktunya  ini disebabkan  keadan  ruangan  yang  dianggap  selalu
78,25545 100,6142 108,0671 108,0671 108,0671 108,0671 108,0671 100,6142 100,6142 100,6142 0 50 100 150 Be b an P e n d in gi n Q ( W ) Pukul 298,587 378,973 461,358 626,129 708,514 873,285 873,285 955,671 955,671 873,285 0 200 400 600 800 1000 1200 Be b an P e n d in gi n Q ( W ) Pukul 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 2500 3000 3500 4000 4500 Be b an P e n d in gi n Q ( W ) Pukul
penuh  oleh  30  orang  dari  pukul  08.00  sampai pukul 17.00.

## Beban Pendingin Dari Lampu Terhadap Waktu
Data  pengamatan  beban  pendingin  dari manusia terhadap waktu disajikan pada gambar 9 berikut:
Gambar 9. Grafik beban pendingin dari lampu terhadap waktu
Dari  gambar  di  atas  diketahui  bahwa  nilai beban  pendingin  dari  lampu  pada  pukul  08.00 sebesar  1080,288  W,  pukul  09.00  sebesar 1080,288  W,  pukul  10.00  sebesar  1080,288  W, pukul  11.00  sebesar  1080,288  W,  12.00  sebesar 1080,288  W,  pukul  13.00  sebesar  1080,288  W, kupul  14.00  sebesar  1080,288  W,  15.00  sebesar 1080,288 W, pukul 16.00 sebesar 1080,288 W dan pukul  17.00  sebesar  1080,288  W.  Nilai  beban pendingin  dari  manusia  adalah  sama  pada  setiap waktunya  yaitu  sebesar  1080,288  W.  Nilai  beban pendingin  yang  sama  setiap  waktunya  ini disebabkan  keadan  lampu  yang  dianggap  selalu menyala selama pukul 08.00 sampai pukul 17.00.

## Beban  Pendingin  Dari  Perangkat  Elektronik Terhadap Waktu
Data  pengamatan  beban  pendingin  dari manusia  terhadap  waktu  disajikan  pada  gambar 10 berikut:
Gambar 10. Grafik beban pendingin dari perangkat elektronik terhadap waktu
Dari  gambar  di  atas  diketahui  bahwa  nilai beban  pendingin  dari  perangkat  elektronik  pada pukul 08.00 sebesar 3540 W, pukul 09.00 sebesar 3540 W, pukul 10.00 sebesar 3540 W, pukul 11.00 sebesar  3540  W,  12.00  sebesar  3540  W,  pukul 13.00  sebesar  3540  W,  kupul  14.00  sebesar  3540 W,  15.00  sebesar  3540  W,  pukul  16.00  sebesar 3540  W  dan  pukul  17.00  sebesar  3540  W.  Nilai beban  pendingin  dari  manusia  adalah  sama  pada setiap  waktunya  yaitu  sebesar  13540  W.  Nilai beban  pendingin  yang  sama  setiap  waktunya  ini disebabkan  keadan  alat-alat  elektronik  tersebut yang dianggap selalu menyala selama pukul 08.00 sampai pukul 17.00.

## Beban Pendingin Total Terhadap Waktu
Data  pengamatan  beban  pendingin  dari manusia  terhadap  waktu  disajikan  pada  tabel  8 berikut: pada gambar 11 berikut:
Gambar 11. Grafik beban pendingin total terhadap waktu
Dari  gambar  di  atas  diketahui  bahwa  nilai beban  pendingin  total  pada  pukul  08.00  sebesar 26599,78451 W, pukul 09.00 sebesar 38055,80108 W,  pukul  10.00  sebesar  47725,39687  W,  pukul 11.00  sebesar  57163,76767  W,  pukul  12.00 sebesar  63042,15307  W,  pukul  13.00  sebesar 66684,52387 W, pukul 14.00 sebesar 66684,52387 W,  pukul  15.00  sebesar  62975,69888  W,  pukul 16.00  sebesar  57179,69888  W  dan  pukul  17.00 sebesar  47238,77714  W.  Nilai  beban  pendingin tertinggi berada pada pukul 13.00 sampai dengan pukul  14.00  yaitu  sebesar  66684,52387  W, sedangkan nilai beban pendingin terendah berada pada  pukul  08.00  yaitu  sebesar  26599,78451  W. Tingginya nilai beban pendingin pada pukul  13.00 sampai pukul 14.00 ini disebabkan pancaran sinar matahari  datang  dengan  sudut  vertikal  sehingga penerimaan  panas  lebih  besar  oleh  bumi, dibandingkan pada pagi hari atau sore hari dimana sudut  datangnya  sinar  matahri  adalah  miring.
1080,288 1080,288 1080,288 1080,288 1080,288 1080,288 1080,288 1080,288 1080,288 1080,288 1000 1050 1100 1150 1200 0 8 ,0 0 0 9 ,0 0 1 0 ,0 0 1 1 ,0 0 1 2 ,0 0 1 3 ,0 0 1 4 ,0 0 2 5 ,0 0 1 6 ,0 0 1 7 ,0 0 Beb a n P en d in gi n Q ( W ) Pukul 3540 3540 3540 3540 3540 3540 3540 3540 3540 3540 2500 3000 3500 4000 0 8 ,0 0 0 9 ,0 0 1 0 ,0 0 1 1 ,0 0 1 2 ,0 0 1 3 ,0 0 1 4 ,0 0 1 5 ,0 0 1 6 ,0 0 1 7 ,0 0 Be ba n P end ing in Q ( W ) Pukul 26599,78451 38055,80108 47725,39687 57163,76767 63042,15307 66684,52387 66684,52387 62975,69888 57179,69888 47238,77714 0 20000 40000 60000 80000 Be b an P e n d in gi n Q ( W ) Pukul
Pada pagi hari atau sore hari sinar matahari harus menembus  lapisan  atmosfer  yang  tebal  sehingga energi  matahari  terserap  lebih  besar  oleh atmosfer,  sedangkan  pada  siang  hari  atmosfer yang  dilewati  oleh  sinar  matahri  lebih  kecil sehingga  energi  matahari  yang  sampai  ke  bumi lebih besar.

## 4. Kesimpulan
Kesimpulan  yang  diperoleh  dalam  hasil perhitungan  pada  bab  sebelumnya  diketahui ruang  Laboratorium  Desain  Dan Konstruksi Jurusan  Teknik  Mesin  Fakultas  Teknik  Universitas Halu Oleo yang mempunyai ukuran panjang 12 m, lebar  8  m  dan  tinggi  3  m  dengan  kapasitas  30 orang  memiliki  beban  pendinginan  terbesar sebesar 66684, 524 watt atau 66,684 KW.

## Daftar Pustaka
[1] A.  M.  Rosyidah,  "Perancangan  mix-use building  Mall  dan  Apartemen  dengan pendekatan  arsitektur  tropis  di  Kota  Malang (Doctoral  dissertation,  Universitas  Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).," 2018.
[2]   K.  Ridhuan  and  A.  Refai,  "ANALISA KEBUTUHAN  BEBAN  PENDINGIN  DAN  DAYA ALAT PENDINGIN AC UNTUK AULA KAMPUS 2 UM  METRO," Turbo:  Jurnal  Program  Studi Teknik Mesin, vol. 2, no. 2, 2013.
[3]   J.  Jamaludin,  "Analisa  Daya  Listrik  Optimum Model  Screw  Turbine  2  Blade  Sebagai Penggerak  Generator  Listrik," In  Prosiding Seminar  Rekayasa  Teknologi  (SemResTek), pp. 1-11, Desember 2018.
[4]   S. Supratno , "PELUANG KONSERVASI ENERGI DI  FAKULTAS  TEKNIK  UNISMA  BEKASI," JREC (Journal  of  Electrical  and  Electronics), vol.  4, no. 1, pp. 34-44, 2016.
[5]   M.  Syaiful  ,  Mekanisme  Perpindahan  Energi, 2010.
[6]   W.  ELVRIANTI,  "Analisa  Pengaruh  Kecepatan Fluida  Panas  Aliran  Berlawanan  Terhadap Karakteristik  Heat  Exchanger  Tipe  Shell  and Tube  (Analysis  Effect  Of  Hot  Fluid  Flow  Rate With  Counter  Current  To  Characteristic  Heat
Exchanger  Type  shell  and  Tube)  (Doctoral dissertation,," 2017.
[7]   A.  Setiawan  ,  F.  Faisal  and  A.  Sulaiman,  "Kaji eksperimental  pengaruh  lapisan  dinding dengan  material  es  dan  garam  pada  dinding cold  box  terhadap  laju  perpindahan  panas," Jurnal  Polimesin, vol.  15,  no.  1,  pp.  9-21, 2017.
[8]   A. Amirullah, "ANALISA PENURUNAN

## TEKANAN UDARA INSTRUMENT PADA SISTEM
EXCHANGER  PENDINGIN  UDARA  PADA  PT. VALE  INDONESIA," J-Move:  Jurnal  Teknik Mesin, vol. 1, no. 2, pp. 1-6, 2019.
[9]   A.  I.  S.  DEWI,  "Analisa  Pengaruh  Laju  Alir Fluida  Terhadap  Nilai  Efektivitas  Untuk Menguji  Kinerja  Alat  Penukar  Panas  Jenis Shell  and  Tube  (Analysis  of  Fluid  Flow  Rate Effect on the Effectivity Value for Performance  Test  of  Shell  and  Tube  Heat Exchanger) (Doctoral disser," 2016.
[10]  M. Furqan , S. Syukran and S. Sariyusda, "KAJI EKSPERIMENTAL  DAN  ANALISA  KINERJA PENUKAR  PANAS  UDARA  TYPE  SHELL  AND TUBE  JENIS  ALIRAN  BERLAWANAN," Jurnal Mesin Sains Terapan, vol. 4, no. 1, pp. 57-64,
2020.
[11]  F.  Fuady,  "Evaluasi  Beban  Pendingin  dan Peluang  Penghematan  di  Lantai  IV  dan  VI Universitas XYZ (Doctoral dissertation, Institut Teknologi Sepuluh Nopember)," 2017.
[12]  M. Mustangin and S. Harnowo, "Audit Energi Listrik  Dan  Boiler  Pabrik  Kelapa  Sawit Kapasitas  60  Ton/Jam," Jurnal  Agro  Fabrica, vol. 2, no. 1, pp. 16-23, 2020.