Vol. 12. No. 01, Januari 2021: 12 - 15 http://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/jte p-ISSN: 2086 ‐ 9479   e-ISSN: 2621-8534

## Analisis Susut Energi Pada Penyulang Wombat Dengan Menggunakan Meter Trafo Distribusi PT. PLN (Persero) UP3 Teluk Naga

## Muhammad Firdaus
PT. PLN (Persero), UP3 Teluk Naga, Banten daus7680@gmail.com
Abstrak — Losses  atau  lebih  dikenal  dengan  istilah  Susut merupakan  parameter  yang  harus  selalu  diperhatikan  oleh  PT. PLN  (Persero),  karena  parameter  tersebut  yang  menunjukkan seberapa baik efisiensi dari suatu sistem. Semakin besar nilai susut, berarti  semakin  kecil  efisiensi  sistem  tersebut.  Pada  jaringan distribusi susut dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain faktor teknis dan non teknis. Prosentase total susut PLN UP3 Teluk Naga pada tahun 2019 sebesar 11,89 %. Angka tersebut masih jauh diatas target kinerja yang ditetapkan oleh PLN Pusat sebesar 9,98 %. Saat ini penulis menerapkan metode perbandingan nilai deviasi disetiap  gardu  Penyulang  Wombat  menggunakan  Meter  Trafo Distribusi. Nilai deviasi merupakan suatu nilai tolak ukur dalam menentukan apakah pemakaian listrik pada gardu tertentu sudah sesuai standar SPLN 72 : 1987 atau belum, dengan cara melakukan analisa  aliran  daya  menggunakan  aplikasi  Etap  kemudian membandingkan  energi  yang  tersalurkan  dengan  energi  yang terjual,  sehingga  dalam  proses  penurunan  susut  distribusi  dapat dilakukan  lebih  terarah  dan  efisien.  Dari  hasil  analisa  dan perhitungan nilai deviasi pada Penyulang Wombat, terdapat dua gardu  yang  memiliki  nilai  deviasi  diatas  lima  persen.  ketika melakukan  pemeriksaan  didapati  beberapa  anomali  penyebab tingginya  nilai  deviasi  pada  kedua  gardu  tersebut  antara  lain anomali arus, tegangan, CT meleleh, pemakaian listrik ilegal, Kwh meter  blank  dan  kesalahan  pada  saat  pengawatan.  Setelah dilakukan  perbaikan,  metode  perbandingan  nilai  deviasi menggunakan  Meter  Trafo  Distribusi  dapat  menurunkan  nilai deviasi pada gardu Penyulang Wombat antara lain Gardu SPT 29 deviasi 7,24 % pada bulan januari 2020 menjadi 3,41 % dibulan Mei 2020  dan  Gardu  SPT  21  deviasi 8,45  % pada  bulan januari 2020 menjadi 3,16 % dibulan Mei 2020.
Kata  Kunci  —  Losses,  susut  distribusi,  meter  trafo  distribusi, deviasi, wombat
DOI: 10.22441/jte.2021.v12i1.003

## I. P ENDAHULUAN
Penggunaan  energi  listrik  merupakan  kebutuhan  utama bagi  semua  manusia.  Tanpa  disadari,  semua  kegiatan  atau pekerjaan sehari hari tidak terlepas dari energi listrik baik untuk kebutuhan  rumah  tangga,  kantor,  instansi  pendidikan  maupun industri.  Dalam  transaksinya,  PT  PLN  (Persero)  memasang kWh  meter  pada  konsumen  untuk  mengukur  [1]  besarnya energi  listrik  yang  digunakan.  Kwh  meter  merupakan komponen  elektronik  yang  digunakan  untuk  melakukan pembacaan  penggunaan  daya.  Daya  yang  digunakan  oleh konsumen akan tercatat oleh kWh meter per satuan jam [2].
Seiring dengan meningkatnya jumlah pelanggan PLN [3], diperlukan  suatu  metode  yang  efektif  dan  efisien  dengan menggunakan teknologi modern untuk melakukan pengukuran
energi  listrik  yang dipakai  oleh pelanggan tersebut. Selain itu metode  yang  digunakan  diharapkan  memperoleh  hasil pengukuran  energi  yang  akurat  dan  dapat  menurunkan  nilai susut  [4],  dimana  nilai  susut  tersebut  sangat  berpengaruh terhadap kinerja PLN khususnya PLN UP3 Teluk Naga.
Saat  ini  beberapa  gardu  di  Penyulang  Wombat  memiliki nilai susut diatas lima persen yaitu Gardu SPT 29 sebesar 7,24% dan Gardu SPT 21 sebesar 8,45% (Data PLN UP3 Teluk Naga, 2020). Sesuai dengan aturan SPLN 72 : 1987 nilai susut pada penyulang dan gardu tidak boleh lebih dari lima persen [5].
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,    penulis  melakukan Analisis  Susut  Energi  pada  Penyulang  Wombat  dengan menggunakan Meter Trafo Distribusi di PT. PLN (Persero) UP3 Teluk Naga.

## II. P ENELITIAN TERKAIT
Penelitian  tentang  “Optimasi  Pelaksanaan  P2TL  Sebagai Upaya  Peningkatan  Saving  Kwh  dan  Penekanan  Susut  non Teknis  PT.  PLN  (Persero)  Rayon  Semarang  Selatan” menjelaskan  dilakukannya  optimalisasi  pelaksanaan  P2TL, dimana kegiatan ini fokus terhadap penyelamatan Kwh di sisi non  teknis  dengan  melakukan  pemeriksaan  dan  penertiban terhadap  pelanggan  yang  menggunakan  listrik  tidak  sesuai dengan  aturan  PLN,  dari  hasil  penelitian  ini  Optimasi  P2TL berhasil melakukan penyelamatan energi sebesar 371.641 Kwh dari total target 1.344.486 Kwh [6].
Penelitian  tentang  “Penurunan  Susut  Non  Teknis  Pad Jaringan  Distribusi  Menggunakan  Sistem  Automatic  Meter Reading di PT. PLN (Persero)” menjelaskan dilakukannya cara menurunkan susut non teknis dengan memanfaatkan teknologi dari kwh meter AMR, dimana Kwh meter ini dapat melakukan pengukuran energi listrik pelanggan lebih akurat, sehingga hasil perhitungan  rekening  pelanggan  menjadi  lebih  optimal,  dari hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa penggunaan Kwh meter  AMR  untuk  pelanggan  daya  menengah  keatas  lebih menguntungkan  karena  hasil  ukur  lebih  optimal  dan  dengan memanfaatkan  fitur  Kwh  Meter  AMR  petugas  PLN  dapat mencari  data  pelanggan  yang  memiliki  anomali  pengukuran [7].
Penelitian  tentang  “Analisa  Susut  Energi  Penggunaan Penghantar TACSR pada Jaringan Transmisi Tegangan Tinggi 150 Kv Pada Gardu Induk Palur – Solobaru Dengan Etap 12.6” menjelaskan  dilakukannya  simulasi  analisa  susut  energi  pada jaringan  transmisi  150  Kv  menggunakan  aplikasi  Etap  12.6, dari  hasil  penelitian  ini  simulasi  Analisa  susut  energi
M. Firdaus, Analisis Susut Energi Pada Penyulang Wombat Dengan Menggunakan Meter Trafo Distribusi PT PLN….
TIDAK
YA
menggunakan aplikasi Etap 12.6 hasilnya adalah 74,2 Kw dan nilai susut hasil perhitungan manual adalah 62,7 Kw [8]
Penelitian  tentang  “Manajemen  Susut  PT.PLN  (Persero) Rayon Siak Dengan Menggunakan Metode Perhitungan Rumus Susut  Jogja”  menjelaskan  dilakukannya  perhitungan  susut teknis  dan  non  teknis  menggunakan  rumus  formula  jogja, dengan  menggunakan  rumus  formula  jogja  ini  kita  dapat memetakan antara susut teknis dan non teknis, sehingga dalam melakukan  program  penurunan  susut  dapat  lebih  fokus  pada nilai  susut  yang  tinggi,  dari  hasil  penelitian  ini  susut  PLN Rayon Siak turun dari 11,52 % menjadi 7,35% pada tahun 2016 [9].
Penelitian tentang “Analisis Perhitungan Kwh Terselamatkan  dan  Keandalan  Sistem  Tenaga  Listrik  Dengan Metode  PDKB  (  Pekerjaan  Dalam  Keadaan  Bertegangan  )  di PT.PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Banten UP3 Serpong” menjelaskan  kegiatan  PDKB  untuk  menyelamatkan  energi Kwh ketika sedang melakukan perbaikan, kegitan ini bertujuan agar ketika terjadi pemeliharaan jaringan, pekerjaan dilakukan tanpa  adanya  pemadaman  agar  meminimalisit  energi  listrik yang  tidak  tersalurkan  sehingga  dapat  menyelamatkan pendapatan  tenaga  listrik,  dari  hasil  penelitian  ini  kegiatan PDKB  dapat  menyelamatkan  energi  listrik  sebesar  1.447.010 Kwh atau setara Rp 1.776.998.818 [10].

## III. METODOLOGI PENELITIAN
Dalam  bab  ini  menjelaskan  mengenai  cara  pengambilan data  dan  pengolahan  data  dengan  menggunakan  aplikasi  atau software  analisis  yang  ada,  selanjutnya  diolah  menjadi informasi yang akan dibahas pada bagian analisis.

## A. Pengambilan Data
Pengambilan data diperoleh dengan melakukan pengamatan  secara  langsung  ke  lapangan  dan  meminta  data yang  diperlukan  untuk  analisa  dan  perhitungan  deviasi  serta tinjauan  pustaka  yang  dibutuhkan  di  PT.PLN  (Persero)  UP3 Teluk Naga. Adapun data - data yang dibutuhkan dalam proses pengambilan data adalah sebagai berikut :
1. Data Gardu yang berada dalam jalur Penyulang Wombat.
2. Data  Pelanggan  yang  menggunakan  sumber  listrik  dari Penyulang Wombat.
3. Data  Pemakaian  listrik  Penyulang  Wombat,  Gardu  dan Pelanggan dari bulan Januari 2020.
4. Single Line Diagram Penyulang Wombat.

## B. Alur Penelitian
Dalam  sub  bab  ini  merupakan  alur  penelitian  yang memaparkan bagaimana kerangka pemikiran dalam penelitian Analisis  Susut  Energi  pada  Penyulang  Wombat  dengan menggunakan Meter Trafo Distribusi di PT.PLN (Persero) UP3 Teluk Naga. yang ditunjukkan pada Gambar 1 berikut ini.
Gambar 1. Alur Penelitian
Berdasarkan  alur  penelitian  pada  gambar  1,  Prosedur pelaksanaan penelitian dilakukan sebagai berikut:
1. Melakukan pengambilan data dari  pihak PLN UP3 Teluk Naga.
2. Melakukan  simulasi  analisa  susut  energi  menggunakan aplikasi Etap 12.6.
3. Melakukan pemeriksaan dan perbaikan P2TL.
4. Melakukan perhitungan deviasi manual untuk membandingkan hasil simulasi aplikasi Etap dengan hasil pengukuran dilapangan.

## C. Metode Penelitian
Pada  sub  bab  ini  menjelaskan  tentang  langkah-langkah atau  prosedur  yang  digunakan  dalam  melakukan  sebuah penelitian,  mencari  tahu  bagaimana  caranya  menyelesaikan suatu permasalahan dengan metode yang akan digunakan untuk melakukan suatu penelitian.
Simulasi  Analisis  Susut  Energi  menggunakan  Aplikasi  Etap 12.6
Aplikasi  Etap  12.6  digunakan  untuk  melakukan  simulasi analisis  susut  energi  yang  terdapat  pada  Penyulang  Wombat dengan memasukan data jaringan Penyulang Wombat dari hulu ke hilir. Berdasarkan data yang dimasukan dapat dilihat single line  diagram  Penyulang  Wombat  menggunakan  aplikasi  Etap 12.6 yang dapat dilihat pada gambar 2.
Pengambilan Data Penyulang, Gardu dan Pelanggan dari Perusahaan Apakah hasil deviasi sudah dibawah 5% ? Melakukan analisa dan perhitungan deviasi Melakukan simulasi susut energi menggunakan Etap Selesai Melakukan pemeriksaan P2TL Mulai
Vol. 12. No. 01, Januari 2021: 12 - 15 http://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/jte p-ISSN: 2086 ‐ 9479   e-ISSN: 2621-8534
Gambar 2. Single Line Diagram Penyulang Wombat pada Aplikasi Etap 12.6
Setelah  membuat  rancangan  di  aplikasi  Etap  12.6, dilakukan  uji  aliran  daya  dan  hasil  dari  simulasi  susut  energi menggunakan aplikasi etap 12.6 dapat kita lihat pada gambar 3 berikut.
Gambar 3. Hasil Simulasi Susut Energi Penyulang Wombat pada Aplikasi Etap 12.6

## Perhitungan Deviasi Susut Energi
Perhitungan  deviasi  manual  digunakan  untuk  melakukan perbandingan antara hasil simulasi menggunakan aplikasi Etap 12.6 dengan hasil pengukuran langsung dilapangan, perhitungan deviasi energi dapat dihitung dengan menggunakan persamaan matematika sebagai berikut :

## Deviasi Gardu =
Jumlah Pemakaian Pelanggan Gardu n− Pemakaian Gardu n Pemakaian Gardu n x 100%  (1)
Deviasi Penyulang =
Jumlah Pemakaian Gardu − Pemakaian Penyulang Pemakaian Penyulang x 100%               (2)

## IV. H ASIL DAN A NALISA
Pada  bab  sebelumnya  sudah  dipaparkan  tentang  metode simulasi  dan  perhitungan  deviasi  manual  untuk  menganalisa susut energi pada Penyulang Wombat.
Dari hasil simulasi dan perbaikan pada Penyulang Wombat menghasilkan  tren  penurunan  susut  dibawah  5%  yang  dapat dilihat pada gambar 4.
Gambar 4. Trend Deviasi penurunan susut Penyulang Wombat
Dari  hasil  analisa  Penyulang  Wombat  menggunakan aplikasi  Etap  12.6  dan  deviasi  energi  Meter  Trafo  Distribusi, dapat  kita  ketahui  bahwa  hasil  simulasi  Aplikasi  Etap  untuk menganalisis  susut  energi  Penyulang  Wombat  belum  sesuai dengan  kondisi  yang  ada  dilapangan,  data  tersebut  dapat  kita lihat pada tabel 1 berikut.
M. Firdaus, Analisis Susut Energi Pada Penyulang Wombat Dengan Menggunakan Meter Trafo Distribusi PT PLN….
Tabel 1. Perbandingan Nilai Susut antara hasil simulasi Etap 12.6 dengan Perhitungan deviasi dilapangan (dalam persen)
Bulan Etap Wombat SPT 11 MA 166 SPT 29 SPT 21
SPT 147 Januari 2020 5,52 1,58 0,15 0,27 7,24 8,45 1,57 Februari 2020 5,52 1,32 0,13 0,25 6,10 6,33 1,48 Maret 2020 5,52 1,15 0,11 0,47 4,07 4,20 0,98 April 2020 5,52 0,97 0,18 0,34 3,55 3,31 0,43 Mei 2020 5,52 0,58 0,13 0,23 3,41 3,16 0,41
Dari  hasil  analisa  dan  pembahasan  pada  subbab  ini ,didapatkan beberapa hasil analisis sebagai berikut :
1. Untuk melakukan simulasi perhitungan susut menggunakan aplikasi  Etap,  disarankan  lakukan  di  daerah  yang  kondisi geografisnya  bagus  dan  karakteristik  pelanggannya  baik, karena kondisi dilapangan bisa berbeda jauh dengan analisa dari  aplikasi  Etap  12.6,  sehingga  hasil  simulasi  menjadi tidak sesuai dengan data yang dimiliki.
2. Metode  perbandingan  nilai  deviasi  Gardu  menggunakan Meter  Trafo  Distribusi,  sangat  efektif  untuk  melakukan penurunan  susut  disisi  Penyulang,  dikarenakan  kita diharuskan mengukur dan menghitung berapa energi yang terpakai dan energi yang terjual dari hulu hingga hilir.
3. Untuk  hasil  Penurunan  Susut  yang  lebih  maksimal,  perlu ditambahkan  metode  –  metode  lain  yang  lebih  kompleks, seperti metode penurunan susut disisi teknis yang berkaitan dengan  alat  yang  digunakan  dalam  menyalurkan  energi listrik ke pelanggan, atau memanfaatkan teknologi IoT 4.0 agar sistem kelistrikan terintegrasi berbasis internet. Dari  beberapa  poin  ini  penulis  yakin jika  hasil  analisa ini digunakan  dan  diterapkan  disetiap  penyulang,  nilai  susut distribusi  PLN  UP3  Teluk  Naga  akan  mengalami  penurunan, sehingga kerugian dari energi yang hilang dapat diminimalisir.

## V. KESIMPULAN
Dari  penelitian  yang  telah  dilakukan,  maka  dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Dari  hasil  simulasi  menggunakan  Etap  12.6  dan perhitungan  deviasi  pada  gardu  dan  Penyulang  Wombat periode  Januari  sampai  dengan  Mei  2020,  diperoleh  nilai susut  Penyulang  Wombat  yaitu  Januari  sebesar  1,58% Februari sebesar 1,32% Maret sebesar 1,15%  April sebesar 0,97% dan Mei sebesar 0,58%.
2. Penyebab susut yang tercatat selama melakukan analisa dan perbaikan  pada  gardu  Penyulang  Wombat  antara  lain: kesalahan  pengawatan,  tegangan  drop,  1  fase  putus,  Kwh meter  rusak,  CT  meleleh,  dan  pemakaian  listrik  secara ilegal.
3. Metode  yang  digunakan  untuk  menurunkan  susut  pada Penyulang  Wombat  adalah  dengan  melakukan  simulasi menggunakan aplikasi Etap untuk mendapatkan nilai susut pada  Penyulang  Wombat,  kemudian  membandingkan dengan  hasil  perhitungan  real  dilapangan,  ketika  terdapat perbedaan  hasil  analisa  antara  simulasi  Etap  dengan perhitungan real dilapangan, maka dilakukan pemeriksaan kelapangan  dengan  cara  :  pemetaan  pelanggan  pergardu, pasang  meter  trafo  distribusi  disetiap  gardu,  melakukan perhitungan  deviasi  gardu  dan  penyulang,  melakukan pemeriksaan  dan  perbaikan,  evaluasi  kembali  hasil  dari perhitungan deviasi gardu dan Penyulang Wombat.

## D AFTAR P USTAKA
[1] PT.  PLN  (Persero),  Keputusan  Direksi  No  139/K/DIR  tentang Manajemen  Alat  Pengukur  dan  Pembatas  (APP),  Jakarta:  PT.  PLN (Persero). 2011
[2] R. Sutrawan, “Analisis Perbandingan Kwh Meter Analog Dengan Kwh Meter  Digital  Menggunakan  Metode  Perbandingan  Besaran  Energi”. Universitas Mercu Buana, Jakarta. 2019
[3] PT. PLN (Persero). SK Dir 088-Z.P/DIR tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, Jakarta: PT. PLN (Persero). 2016
[4] A. Khazaee, H. H. Safa, M. Ghasempour and H. Delavari, "Distribution loss  reduction  in  residential  and  commercial  pilots  by  using  AMI system," in CIRED - Open Access Proceedings Journal, vol. 2017, no. 1, pp. 1711-1714, 10 2017, doi: 10.1049/oap-cired.2017.0500.
[5] SPLN 72, “Spesifikasi Desain Untuk jaringan Tegangan Menengah dan Jaringan  Tegangan  Rendah”,  Departemen  Pertambangan  dan  Energi Perusahaan Umum Listrik Negara, Jakarta. 1987
[6] I.  E.  N.  Putri,  &  S.  Arkhan,  “Optimasi  Pelaksanaan  Penertiban Pemakaian  Tenaga  Listrik  (P2TL)  Sebagai  Upaya  Peningkatan  Saving kWH dan Penekanan Susut Non Teknis”. GEMA TEKNOLOGI, 18(2). 2015.
[7] E.  Agustina,  &  A.  F.  Amalia,  “  Penurunan  Susut  Non  Teknis  pada Jaringan Distribusi Menggunakan Sistem Automatic Meter Reading di PT.PLN (Persero)”. Jurnal Teknik Mesin (JTM), 5. 2016
[8] R.  D.  Setiawan,  “Analisa  Susut  Energi  Penggunaan  Penghantar  Tacsr Pada  Jaringan  Transmisi  Tegangan  Tinggi  150  kV  Pada  Gardu  Induk Palur  –  Solobaru  Dengan  Etap  12.6”,  Universitas  Muhammadiyah Surakarta, 2018.
[9] A.  Rohmah  &  E.    Ervianto,  “"Manajemen  Susut  PT.  PLN  (Persero) Rayon  Siak  dengan  Menggunakan  Metode  Perhitungan  Rumus  Susut Jogja." Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Riau , vol. 4, no. 2, Oct. 2017, pp. 1-7.
[10] E. A. P. Sari, “Analisis Perhitungan kWH Terselamatkan dan Keandalan Sistem  Tenaga  Listrik  Dengan  Metode  PDKB”. Universitas  Mercu Buana , Jakarta. 2019