Available at http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/geo e-ISSN: 2549–7057 | p-ISSN: 2085–8167

## PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DALAM EVALUASI KINERJA PENYEDIAAN AIR MINUM PERPIPAAN
(STUDI KASUS SISTEM LENDAH KABUPATEN KULON PROGO)
Angga Budi Kusuma 1
1 Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jl. Pattimura, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 1211 Email: angga.budi.kusuma@gmail.com

## Abstrak
Evaluasi  jaringan  perpipaan  merupakan  bagian  dari  evaluasi  kinerja  penyediaan  air minum.  Sistem  Informasi  Geografis  (SIG)  memberikan  informasi  akurat  mengenai informasi kebumian dan integrasinya dengan Epanet memberikan efisiensi dalam evaluasi jaringan perpipaan. Jaringan Perpipaan Sistem Lendah merupakan jaringan distribusi air minum  dengan  sistem  pompa-gravitasi  dengan  sumber  air  baku  Sungai  Progo.  Hasil analisis  menunjukan bahwa  Sistem  Lendah  mampu menyediakan  kebutuhan  air  minum selama  24  jam.  Sisa  tekanan  air  di  beberapa  lokasi  sangat  tinggi  diatas  persyaratan menyebebabkan rentan kebocoran. Kecepatan aliran di beberapa ruas pipa masih dibawah kecepatan yang  dipersyaratkan menyebabkan potensi pengendapan dalam pipa. Beberapa solusi dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan mengganti jenis pipa, mengganti diameter pipa sesuai dengan kriteria, menambahkan bak pelepas tekanan (BTP) atau pressure reducing valve (valve) untuk mengurangi sisa tekanan di beberapa titik.
Kata Kunci: Sistem Informasi Geografis, Epanet, Sistem Lendah, Jaringan Perpipaan

## Abstract
Pipe network evaluation is a part of evaluation of drinking water supply performance. Geographic Information System (GIS) provides accurate information about earth and its integration with Epanet gives eficiency in pipe network evaluation. Lendah system pipe network  is  drinking  water  distribution  networks  with  pump-gravitation  system  and water  of  Progo  River  as  the  water  source.  The  analyst  shows  that  Lendah  System  is capable of providing drinking water needs 24 hours daily.The remaining water pressure in several locations are exceeded standard causing leakage vulnerability. Water velocity of several pipe segments is below required velocity. Several solutions could be taken to solve those problems they change pipe type, change pipe diameter suited to standard, add pressure  release  tube  (PRT)  or  pressure  reducing  valve  (valve)  to  reduce  remaining pressure in several nodes.
Keywords: Geographic Information Systems, Epanet, Lendah System, Pipe Network

## PENDAHULUAN
Air  merupakan  bagian  penting dari  hidup  manusia.  Air  saat  ini  sangat dirasakan  memiliki  nilai  ekonomi  yang besar dan banyak pihak yang memperebutkan untuk menguasai sumber-sumbernya (Lukenga, 2015).
Kejadian  kekurangan  air  memiliki  efek yang  berbeda  di  berbagai  wilayah,  di sebuah  wilayah  penduduknya  hanya kekurangan  air  merupakan  fenomena rutin  dan  dianggap  maklum,  sedangkan ditempat  lain  kekurangan  air  hanya terjadi  dalam  periode  pendek  dan  bisa
menyebabkan  kekacauan (Chandapillai et al ,  2011).  Dari  sini  peran  pemerintah sebagai perwakilan dari masyarakat wajib mengatur  pemanfaatan  dan  penyediaan air untuk kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan  PP  122  Tahun  2015  tentang Sistem Penyediaan Air Minum menjelaskan bahwa penyediaan air untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari masyarakat  yang  digunakan  untuk keperluan  minum,  masak,  mandi,  cuci, peturasan,  dan  ibadah  masuk  kedalam kegiatan penyediaan air minum.
Secara  umum  penyediaan  air minum terdiri dari unit produksi dan unit distribusi.  Unit  distribusi  diarahkan menggunakan  sistem  tertutup  atau perpipaan supaya tidak terjadi kontaminasi pada air yang didistribusikan (Dharmasetiawan,  1993).  Tujuan  utama dari  distribusi  air  minum  adalah  untuk mengalirkan  air  yang  berasal  dari  unit pengolahan air kepada konsumen dengan kuantitas,  kualitas,  dan  tekanan  yang cukup. Di dalam proses  selama distribusi air  minum  kondisi  air  minum  dapat  saja mengalami  penurunan  kualitas  akibat reaksi  antara  air  dengan  jaringan  air ataupun adanya intrusi air tanah ke dalam jaringan  distribusi  (National  Research Council, 2006).
Dalam pembangunan dan evaluasi jaringan  perpipaan  dibutuhkan  sebuah alat yang dapat menyelesaikan permasalahan  secara  cepat.  Secara  teknis pembangunan  jaringan  perpipaan  juga mempertimbang-kan  kondisi  geografis utamanya ketinggian.
Sistem  Informasi  Geografis  (SIG) merupakan  sebuah  alat  yang  memiliki kemampuan  tinggi  untuk  menyelesaikan masalah-masalah  di  bidang  penyediaan air  minum.  Secara  umum  definisi  SIG adalah  sebuah  sistem  yang  terdiri  dari hardware , software , data, manusia,
organisasi, dan institusi untuk mengumpulkan,
menyimpan,
menganalisis,
mempublikasi-kan informasi  tentang  kebumian (Dueker  dan Kjerne, 1989). Ahli hidrologi telah banyak memanfaatkan  SIG  untuk  melakukan
analisis  penyediaan  air,  prediksi  banjir, penilaian  dampak  lingkungan.  Salah  satu bagian  dari  SIG  yang  sangat  membantu adalah  analisis  3D  dimana  menghasilkan data  DEM  ( Digital  Elevation  Models ) (Maidment, 2002).
Perencanaan  berbasis  jaringan dengan memanfaatkan SIG sudah banyak diterapkan di berbagai bidang infrastrutur.  Awalin  dan  Sukojo  (2003) melakukan  analisa  jaringan  distribusi listrik.  Sedangkan  Rachmawati  (2010) memanfaatkan  SIG  untuk  mengevaluasi jaringan  drainase.  Persamaan  diantara pemanfaatkan  SIG  tersebut  bahwa  dalam melakukan analisis peneliti harus memahami  variabel  dan  perhitungan teknis  yang  mempengaruhi  kinerja infrastruktur tersebut.
Pemanfaatan  SIG  dalam  evaluasi jaringan  perpipaan  biasanya  terbagi menjadi  2  bagian,  yang  pertama  adalah mengintegrasikan  software  SIG  dengan software  analisis  jaringan  air  minum  dan yang kedua membuat kode pemrograman dalam software
SIG yang dapat menganalisis jaringan air minum. Shen dan McBean (2010) melakukan penelitian mengenai identifikasi  kontaminan  air  di  dalam jaringan perpipaan dengan menggunakan ArcGis  yang  telah  ditambah  kode pemograman  yang  dapat  menampilkan GUI  ( Graphical  User  Interface ).  GUI  ini mampu  mengintegrasikan  berbagai  data dalam  ArcGis  dan  menampilkannya dalam  bentuk  visual.  Nguyen  Giang et  al (2015) membuat sebuah program
terintegrasi  antara  dalam  model  Epanet dan  GIS  yang  dilakukan  HPC  ( High Performance  Computer ).  Sistem  ini  mampu mengolah  data  kompleks  dalam  waktu yang  singkat  dimana  komputer  biasa tidak  mampu  menyelesaikannya  secara singkat.
Cara pertama memang membutuhkan  waktu  agak  lama  akan tetapi  pengguna  tidak  perlu  bersusah payah dalam
membuat bahasa pemrograman  dan  menata  data.  Akan tetapi dibutuhkan software tambahan yang
Available at http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/geo e-ISSN: 2549–7057 | p-ISSN: 2085–8167
mampu  mengkonversi  data  dari software GIS  ke software jaringan  air  minum  dan sebaliknya.  Evaluasi  jaringan  air  minum perpipaan  menggunakan  Epanet  akan lebih akurat jika didukung data geografis yang  akurat.  Pengolahan  data  geografis secara  cepat  dan  efektif  membutuhkan bantuan  program  SIG  yang  mumpuni. Mohaptra  (2013)  menggunakan  bantuan ArcGis  untuk    membangkitkan  data ketinggian titik kebutuhan dan peta yang dibuat  dengannya  dikonversi  ke  dalam bentuk file Epanet.

## METODE PENELITIAN
Perangkat lunak SIG yang
digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah ArcGis.  ArcGis  merupakan software buatan  ESRI  yang  banyak  digunakan  di Indonesia. Software evaluasi  jaringan perpipaan  menggunakan  Epanet.  Epanet merupakan  software freeware buatan Environmental  Protection  Agency (EPA).
Epanet adalah program yang
menggambarkan  simulasi  hidraulis  dan kecenderungan kualitas air yang mengalir di dalam pipa.
Epanet  dibuat  sebagai  alat  untuk memahami  pergerakan  air  di  dalam  pipa dan kandungannya. Cakupan kemampuan Epanet antara lain (Rossman, 2000).
 Alternatif  penggunaan  sumber  air dalam  berbagai  sumber  dalam  satu sistem.
 Alternatif pemompaan dalam pemompaan dan penjadwalan pengisikan tanki.
 Penggunaan  pengolahan  air  salah satunya  pemberian  khlorin  sebagai desinfektan dalam tanki penyimpanan air.
 Mengidentifikasi pipa yang membutuhkan pembersihan dan penggantian.
Gambar 1. Skema Penelitian
Data  topografi  yang  digunakan untuk  memberikan  informasi  ketinggian pada  jaringan  perpipaan  menggunakan data  DEM.  Data  DEM  ini  memanfaatkan informasi  ketinggian  yang  diekstrak  dari Google Earth .
Google  Earth (GE)  merupakan perangkat  lunak  buatan Google.inc yang menyediakan tampilan citra google satellite .
Selain  itu Google.inc juga  memiliki Google
Maps yang saat ini digunakan secara luas bersamaan dengan meluasnya
penggunaan smartphone. Keunggulan dari Google  Earth adalah  memiliki  fleksibilitas dan  lebih  interaktif  dibanding Google Maps karena  tidak  terbatas  tampilannya pada web browser dan java script . Penggunaan Google  Earth sebagai sumber data ketinggian untuk menyiasati ketiadaan  data  ketinggian  yang  akurat. Wang et  al (2017)  mengemukakan  bahwa data  ketinggian  dari  GE  memiliki  nilai kesalahan  rata-rata  sebesar  1,32  meter. Nilai  ini  lebih  baik  dibandingkan  data ketinggian  yang  didapatkan  dari  citra USGS dengan resolusi 30 meter. Sehingga pemanfaatan  GE  merupakan  solusi alternatif  yang cepat  untuk  mendapatkan data  ketinggian.  Pengambilan  data
ketinggian  selama  ini  menggunakan pengambilan  data  titik  manual  satu persatu  dan  mereka-reka  seperti  yang dilakukan  oleh  Maulana  (2014)  dan Driyono  (2016).  Dalam  penelitian  ini digunakan TCX converter yang  mampu mengekstrak  data  ketinggian  sesuai dengan  ketelitian  yang  kita  inginkan sesuai cakupan wilayah kajian.
Kriteria dalam mengevaluasi jaringan  perpipaan  dijelaskan  oleh Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  Nomor  27  Tahun  2016  tentang Penyelenggaraan  Sistem  Penyediaan  Air Minum ditampilkan pada Tabel 1.
Tabel 1. Kriteria Pipa Distribusi No Uraian Kriteria 1 Kecepatan Minimum Kecepatan Maksimum  Pipa PVC  Pipa DCIP 0,3-0,6 m/detik 3,0-4,5 m/detik 6 m/detik 2 Tekanan Air dalam pipa Tekanan Minimum Tekanan Maksimum  Pipa PVC  Pipa DCIP  Pipa PE 100  Pipa PE 80 1 atm = 10 mH 2 O 6-8 atm 10 atm 12 mPa 9.0 mPa
Sumber: Permen PUPR No.27 Tahun 2016
Penelitian  ini  dilakukan  pada sistem  Lendah  pada  PDAM  (Perusahaan Daerah Air Minum Kulon Progo). PDAM ini  merupakan  perusahaan  daerah  yang bertanggung  jawab  untuk  menyediakan air  minum  bagi  penduduk  di  Kabupaten Kulon  Progo.  Perusahaan  ini  selain menyediakan air minum untuk kebutuhan  domestik,  juga  menyediakan air  minum  untuk  kegiatan  pemerintahan dan industri.
Sistem  Lendah  memiliki  layanan utama untuk melayani Kecamatan Lendah dan  Kecamatan  Galur.  Akan  tetapi pengembangannya  sistem  ini  akan melayani calon bandara baru Kulon Progo
dan  kawasan  pesisir  selatan Kulon Progo yang  kawasan  tersebut  akan  menjadi kawasan  pengembangan  ekonomi  antara lain  sebagai  kawasan aeropolis ,  kawasan industri  pasir  besi,  dan  kawasan pariwisata (Bappeda Kulon Progo, 2014). Sistem  ini  sementara  memiliki kapasitas produksi 80 liter/detik. Sumber air  baku  menggunakan  Sungai  Progo yang  membatasi  Kabupaten  Kulon  Progo dengan Kabupaten Bantul. Untuk memenuhi  peningkatan  permintaan  air minum diharapkan dengan pembangunan Bendungan  Kamijoro  maka  terdapat penambahan  kapasitas  produksi  sebesar 300 l/detik.
Available at http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/geo e-ISSN: 2549–7057 | p-ISSN: 2085–8167
Gambar 2. Peta Lokasi Sistem Lendah
Akibat  sebagian  besar  lokasi pelayanan  memiliki  elevasi  yang  lebih tinggi  dibanding  lokasi  produksi,  maka sistem ini menggunakan sistem gabungan pemompaan  dan  gravitasi.  Air  hasil produksi  pada  instalasi  pengolahan
dipompa  menuju  tanki.  Dari  tanki  air akan  dialirkan  secara  gravitasi  kepada pelanggan.  Skema  distribusi  air  minum Sistem Lendah dapat dilihat pada Gambar 3 berikut.

## Gambar 3. Skema Ditribusi Air Minum Sistem Lendah

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  ekstraksi  data  ketinggian dari  GE  yang  dinterpolasi  oleh TCX converter menghasilkan  data  titik-titik ketinggian  dalam  bentuk  basis  data. Informasi ini dapat ditampilkan di ArcGIS dan  divisualisasikan  selama  memiliki informasi  koordinat  (x,y)  ditambah dengan data ketinggian.
Setelah
divisualisasikan  data  ini  dikonversikan
menjadi  data  DEM  dalam  bentuk  TIN ( Triangulated Irregular Network ).  Data TIN memiliki  keunggulan  tampilannya  untuk memberikan  informasi  visualisasi  lebih baik, mudah untuk dilakukan transformasi dan proyeksi dibanding data raster (Kreveld, 1997).
Gambar 4. Tampilan 3D Jaringan Sistem Lendah
Dari  data  TIN  yang  sudah dihasilkan  kemudian  diinterpolasikan dengan node .  Sehingga  setiap node memiliki informasi ketinggian. Selain data jaringan  yang  sudah  dibuat  dikoversi menjadi  data  input  Epanet.  Kelemahan dari  proses  ini  data  yang  dikenali  pada format  baru  hanyalah node dan  pipa
sesuai  tampilan  lokasi  yang  dibuat  pada program ArcGis. Konversi ini tidak dapat mengenali  penamaan node ,  pipa  sampai atribut  penting  lainnya  seperti  diameter pipa,  kebutuhan  tiap node ,  dan  aksesoris jaringan  pipa  seperti  pompa,  tanki, reservoir dan lainnya.
Available at http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/geo e-ISSN: 2549–7057 | p-ISSN: 2085–8167
Gambar 5. Hasil Konversi Peta Jaringan
Peta  Jaringan  (Gambar  5)  yang sudah  ditampilkan  di  Epanet  diperbaiki seperti  penamaan  pipa,  penamaan node kemudian  dilengkap  informasi  mengenai diameter pipa, jenis pipa, elevasi tiap node , kebutuhan  air  tiap node ,  dan  aksesoris jaringan
perpipaan yang belum ditampikan . Sistem Lendah memiliki satu reservoir sebagai sumber air yaitu intalasi pengolahan  air  lendah.  Air  yang  telah diolah  dipompa  menuju  tanki  Jekeling yang  memiliki  kapasitas  air  sebesar  600 m 3 .  Dalam  sistem  jaringan  air  dengan sistem  pompa  karakteristik  pompa  akan menentukan  kinerja  jaringan  tersebut. Pada jaringan yang memiliki tanki pompa sebaiknya memiliki debit air yang karena akan  mengefisienkan  waktu  operasi pompa sehingga pompa tidak cepat rusak. Sedangkan apabila jaringan tidak memiliki  tanki  kapasitas  debit  pompa
disesuaikan  dengan  kebutuhan  yang  ada (Triatmadja, 2013).
Pompa  yang  digunakan  pada Sistem  Lendah  menggunakan  pompa merk 3 Phase Star Delta dengan satu titik dimana  pada  debit  (Q)  40  liter/detik dapat  mengangkat  air  (Head/H)  sebesar 98 meter. Karena pompa yang dioperasikan  secara  simultan  berjumlah dua  buah  maka  didapatkan  debit  total sebesar  80  liter/detik.  Kinerja  pompa akan berpengaruh nantinya pada ketinggian  level  air  di  tanki.  Semakin tinggi head /perbedaan ketinggian air yang harus  diangkat  maka  semakin  rendah debit  yang  bisa  dihasilkan.  Epanet  sudah menghitung  karakteristik  tersebut  sesuai dengan titik yang kita masukan. Hasilnya berwujud kurva karakteristik pompa yang dapat  dilihat  pada  Gambar  6  berikut.
Pompa  yang  digunakan  adalah pompa sentrifugal. Pompa jenis ini adalah pompa  yang  sangat  banyak  digunakan dalam  dunia  mekanikal  dikarenakan mudah pengoperasiannya dan perawatannya.  Pompa  ini  menaikkan  air dengan  merubah  energi  listrik  menjadi energi kinetik untuk menggerakkan motor yang  disambung  ke  propeler.  Terjadi perbedaan  tekanan  antara  air  di  sumber dengan propeler yang mengalami penurunan tekanan
sehingga menggerakan  air  dari  sumber  air  baku menuju  propeler.  Air  dari  propeler dilempar  dengan  energi  yang  besar menciptakan  tekanan  tinggi  sehingga  air memiliki  tekanan  untuk  berpindah  dari tempat yang rendah menuju tempat yang
lebih  tinggi  dengan  ketinggian  dan  debit tertentu. Chaurette (2015) mengemukakan dalam sistem pompa ada tiga hal penting yang  perlu  diperhatikan  yaitu  tekanan, aliran,  dan  friksi.    Permen  PUPR  Nomor 27  Tahun  2016  memberikan  pedoman bahwa  pompa  ini  digunakan  untuk kebutuhan head lebih dari 20 meter.
Agar  penggunaan  pompa  dapat digunakan  seefisien  mungkin  maka terdapat  pengaturan  penyalaan  dan pemadaman  pompa.  Pompa  dipadamkan ketikan  level  air  di  tanki  maksimal, sedangkan  pompa  dinyalakan  kembali ketika air di tanki berada pada level kritis. Pengaturan  operasi  pompa  dapat  dilihat pada Gambar 7.
Gambar 7. Pengaturan Operasi Pompa Hasil  analisis  Epanet  (Gambar  8) selama 24 jam menunjukkan tidak adanya node  yang  mengalami  tekanan  negatif. Tekanan  negatif  menunjukkan  bahwa  air tidak  dapat  mengalir  pada  wilayah tersebut atau ada permasalahan di dalam
jaringan.  Permasalahan  tekanan  negatif ini  biasanya  diatasi  dengan  mengganti pipa  yang  dapat  mengurangi  kehilangan energi  atau  menambah  pompa  untuk menambah tekanan.
Gambar 8. Hasil Analsis Epanet
Available at http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/geo e-ISSN: 2549–7057 | p-ISSN: 2085–8167
Dalam  hal  ini  jaringan  Sistem Lendah secara teknis mampu mengalirkan air kepada pelanggan selama 24 jam. Hasil pengamatan  grafik  sisa  tekanan  di  setiap node  menunjukan  bahwa  sisa  tekanan sepanjang  hari  relatif  stabil.  Kecuali  di beberapa  lokasi  seperti  Bandara  dimana pada jam puncak pemakaian sisa tekanan relatif  turun  signifikan.  Akan  tetapi  yang perlu  diperhatikan  adalah  bahwa  sisa tekanan  di  beberapa  node  sangat  besar yaitu di atas 80 meter. Tekanan yang besar ini seperti sudah disyaratkan pada Tabel 1 akan  mengakibatkan  pipa  tidak  mampu menahan  tekanan  air.  Akibatnya  pipa relatif  mudah  mengalami  kebocoran (Triatmadja,  2016).  Untuk  mengatasi  hal tersebut  terdapat  beberapa  cara  yaitu mengganti pipa PVC menjadi pipa HDPE
yang memiliki kekuatan menahan tekanan  air  lebih  besar.  Khususnya  pada kawasan  bandara  dimana  sisa  tekanan relatif  besar.  Penggantian  pipa  pada daerah  tersebut  akan  menciptakan efisiensi  yang  lebih  besar  karena  pada dasarnya  jaringan  yang  menuju  ke  arah bandara  merupakan  jaringan  distribusi utama.  Sedangkan  pada  internal  sistem terlihat  daerah  yang  terletak  jauh  dari tanki  dengan  perbedaan  elevasi  yang besar  memiliki  sisa  tekanan  yang  besar. Untuk  mengatasi  hal  ini  dapat  dipasar BTP  (Bak  Pelepas  Tekanan).  Penggunaan BTP  untuk  mengurangi  pemborosan  sisa tekanan.  Selain  menggunakan  BTP  dapat digunakan  valve  dengan  jenis  PRV ( Pressure Reducing Valve ).
Gambar 9. Grafik Sisa Tekanan Air di Setiap Node
Gambar 10. Grafik Kecepatan Aliran di Tiap Pipa
Gambar 10 menunjukan kecepatan aliran  dalam  pipa.  Sesuai  dengan  kriteria yang  ditunjukan  pada Tabel  1  bahwa
pada  pipa  PVC  kecepatan  minimum sebesar  0,3  m/detik.  Pada  grafik  tersebut masih  banyak  pipa  yang  memiliki
kecepatan  kurang  dari  yang  disyaratkan. Kecepatan  aliran  air  dalam  pipa memungkinkan  terjadinya  endapan  pada pipa yang jika bertumpuk dan terdekompresi secara terus menerus akan mengkerak  dalam  pipa  dan  mengurangi kapasitas  pipa.  Sedimen  potensial  yang
mampu menganggu sistem ini adalah besi (Fe).  Kandungan  Fe  pada  sungai  dan  air tanah  di  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta  cukup  tinggi.  Biasanya  air yang  bersumber  dari  Sungai  Progo memiliki  Fe  dan  Mangan  (Mn)  (Tribun Jogja, 2016).
Tabel 2 Penggunaan Pompa No Variabel Nilai 1 Usage Factor 50 2 Efficiency Rata-rata (%) 75 3 Kw-Hr/m 3 0.25 4 Kw Rata-Rata 93.5 5 Kw Puncak 100.64 6 Harga Satuan (Rp/Kwh) 1,076 7 Biaya/Hari (Rp) 1,207,272.00 Sumber: Hasil Analisis, 2017 Hasil analisis juga memperlihatkan biaya penggunaan pompa. Selama 24 jam pompa digunakan sebesar  50%  dari  kapasitas  maksimalnya sehingga potensi pengembangan pemenuhan  air  bersih  untuk  jaringan pada  sistem  ini  masih  sangat  besar. Tingkat efisiensi rata-rata pompa ditentukan sebesar 75%. Dengan
menerapkan harga tarif dasar listrik untuk industri  tertinggi  maka  didapatkan  biaya operasional  pompa  sebesar  1  juta  rupiah lebih.  Secara  satuan  biaya  pompa mencakup  15%  dari  harga  dasar  jual  air PDAM Kabupaten Kulon Progo yang saat ini mencapai Rp 1.700/m 3 .
Jika  dilihat  secara  umum  adanya tanki  dalam  Sistem  Lendah  memberikan sistem  ini  efisiensi  dalam  penggunaan pompa.  Hal  ini  dikarenakan  wilayah pelayanan  sistem  ini  relatif  lebih  tinggi dari  sumber  air.  Akan  tetapi  peletakan tanki pada lokasi yang sangat tinggi telah memberikan sisa tekanan air yang sangat besar  sehingga  terjadi  pemborosan tekanan  dan  rawan  akan  kebocoran. Penggunaan  diameter  pipa  yang  relatif besar  membuat  kecepata  aliran  pipa lambat membuat air memiliki kemungkinan mengendapkan kandungan tersuspensi.  Pemanfaatan  diameter  dan jenis  pipa  harus  disesuaikan  dengan  tipe
jaringan, kebutuhan jaringan, dan
proyeksi  di  masa  datang.  Selain  akan meningkatkan efektifitas
teknis penyediaan  air  juga  akan  menghemat pengeluaran  baik  untuk  modal  dan operasional.

## KESIMPULAN
SIG  memberikan  peningkatan efisiensi  dalam  mengevaluasi  kinerja jaringan  perpipaan.  Integrasi  SIG  dengan Epanet mampu membuat pemilik pekerjaan  mengevaluasi  jaringan  dengan ketelitian  geografis  yang  tinggi.  Sistem Lendah  dengan  sistem  pompa-gravitasi mampu menyediakan air bersih selama 24 jam. Sisa  tekanan yang besar di beberapa node menyebabkan sistem ini rawan akan tingkat kebocoran yang tinggi. Kecepatan aliran yang rendah menyebabkan potensi endapan dalam pipa besar.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Terimakasih penulis ucapkan kepada  Bapak  Heri  Selaku  Kepala  Seksi Perencanaan dan Program PDAM Kabupaten  Kulon  Progo  yang  berkenan membantu  penulis  mendapatkan  data yang  dibutuhkan.  Secara  umum  penulis mengucapkan terima kasih kepada PDAM
Available at http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/geo e-ISSN: 2549–7057 | p-ISSN: 2085–8167
Kabupaten  Kulon  Progo  yang  bersedia menjadi objek penelitian penulis.

## DAFTAR PUSTAKA
Awalin,  L.K.  dan  Sukojo,  B.M.  (2014) Pembuatan dan Analisa Sistem Informasi Geografis Distribusi Jaringan Listrik (Studi Kasus: Surabaya
Industrial Estate Rungkut di Surabaya). Makara Teknologi, 7:33-44.
Bappeda  Kabupaten  Kulon  Progo.  (2014). Rencana  Induk  Sistem  Penyediaan  Air Minum  (RISPAM)  Kabupaten  Kulon Progo. Wates:  Pemerintah  Daerah Kabupaten Kulon Progo.
Chandapillai,  J.,  &  Sudheer,  KP. Saseendran,  S.  (2011).  Design  of  Water Distribution  Network  for  Equitable Supply. Water  Resources  Management,
26:391-406.
Dharmasetiwan,  Martin.  (1993). Sistem Perpipaan Distribusi  Air  Minum. Jakarta Selatan: Ekamitra Engineering.
Driyono,  AR.  (2016).  Evaluasi  Desain Jaringan  Perpipaan  SPAM  (Sistem Penyediaan  Air  Minum)  Regional Sitem Bantar. Skripsi. Yogyakarta:
Universitas Gadjah Mada.
Dueker,  K.J.  dan  Kjerne,  D.  (1989).
Multipurpose  Cadastre:  Terms  and Definitions. Fall Church VA: AMaerican
Society  for  Photogrammetry  and Remote Sensing and American Congress on Surveying and Mapping.
Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan  Rakyat.  (2016). Peraturan Menterian  No.  27  Tahun  2016  tentang Penyelenggaraan  Sistem  Penyediaan  Air Minum. Berita  Negara  RI  Tahun  2016,
No.  1154.  Jakarta:  Biro  Hukum Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan Rakyat.
Kreveld,  M.  (1997).  Digital  Elevation
Models and TIN algorithms. Algorithmic  Foundations  of  Geographic
Information  Systems,  37–78. Berlin: Springer-Verlag.
Lukenga,  Walter.  (2015). Water  Resource Management. Munster:  Walter  Lukenga & bookboon.com
Maidment, David R. (2002). Arc Hydro GIS for  Water  Resouces .  Redland  Claifornia:
ESRI.
Maulana, MUB. (2011). Kajian Penyediaan Air Bersih untuk Bandara Kulon Progo.
Tesis. Yogyakarta:  Unversitas  Gadjah Mada.
Mohaptra, S. Sargaonkar A. Labhasetwar, PK.  (2014).  Distribution  Network Assessment using Epanet for
Intermittent  and  Countinous  Water
Supply. Water  Resources  Management,
28:3745-3759.
Nguyen,  G.,  Šipková,  V.,  Krammer,  P., Hluchý,  L.,  Dobrucký,  M.,  Tran,  V.,  & Habala, O. (2016). Integrated system for hydraulic  simulations. Computing  and Informatics , 34 (5), 1065-1088.
Rachmawati,  Azizah.  (2010).  Aplikasi Sistem  Informasi  Geografis  untuk Evaluasi  Sistem  Jaringan  Drainase  di Sub  DAS  Lowokwaru  Kota  Malang. Jurnal Rekayasa Sipil,  4:1978-5658.
Republik  Indonesia.  (2015). Peraturan Pemerintah  No.  122  Tahun  2015  tentang Sistem  Penyediaan  Air  Minum. Lembar Negara  RI  Tahun  2015,  No.  345. Jakarta: Kementerian Sekretariat
Negara RI.
Shen,  H.,  &McBean  E.  2010.  An  ArcGis Tool  for  Rapid  Contaminant  Source Identification. Water Distribution System Analysis  Conference  2010. Tucson  AZ: American Society of Civil Engineers.
Triatmadja,  Radianta.  (2013). Hidraulika Sistem  Jaringan  Perpipaan  Air  Minum.
Yogyakarta: Beta Offset.
Triatmadja,  Radianta.  (2016). Teknik Penyediaan  Air  Minum  Perpipaan. Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University Press.
Tribun Jogja. (2016). Air Sungai Progo akan Didistribusikan ke Warga Yogya. http://jogja.tribunnews.com/20 16/06/16/air-sungai-progo-akan-
didistribusikan-ke-warga-yogya . Diakses tanggal 14 Januari 2018.
Wang,  Yinsong.  (2017).  Google  Earth
Elevation Data Extraction and Accuracy for Transportation Applications. Plos One Journals, 4.