## ANALISA SISTEM PENCAHAYAAN DAN PENGKONDISI UDARA GEDUNG RAJAWALI RSUP DR. KARIADI

## SEMARANG
Catur Nofianto 1) , Rizal Fajar Rahmawan 2)
1), 2) Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Semarang Jl. Kasipah No. 12 Semarang
Email: nofiantocatur@yahoo.com

## ABSTRACT
With  the  research  Rajawali  Building  energy  audits  at  the  General  Hospital Center Kariadi doctor is expected to generate electrical energy consumption in the policy environment  Rajawali  Building.  Electrical  energy  is  supplied  to  the  use  of  tools  such  as lighting systems, HVAC system (AC), and the utility system (pump). The intensity value of energy consumption for building Rajawali General Hospital Physicians Kariadi Semarang based on a calculation of the total recapitulation electricity consumption per building area last  year  was 98.69  kWh  /  m2  /  year. Energy  management  systems  in  Rajawali  Building General Hospital Physicians Kariadi Semarang already seen their energy saving measures in  the  building.  Installation  of  energy  metering  has  been  done  that  will  allow  the monitoring system energy use. Doctors Hospital Kariadi Rajawali building using electrical energy in 2016 amounted to 1,826,775 kWh / year. The composition of the major energy users  in  the  building  occupied  by  the  AC  Eagles  by 79% ,  the  lighting  is 11% and 10% pump.
Keywords: Energy Audit Building, Hospital, IKE, Efficiency.

## ABSTRAK
Dengan adanya penelitian audit energi di Gedung Rajawali Rumah Sakit Umum Pusat  Dokter  Kariadi  ini  diharapkan  dapat  menghasilkan  kebijakan  pemakaian  energi listrik di lingkungan Gedung Rajawali. Energi listrik disuplai untuk penggunaan peralatan antara  lain  ,  sistem  penerangan,  sistem  tata  udara  (  AC  ),  dan  sistem  utilitas  (  pompa  ). Nilai Intensitas konsumsi energi untuk Gedung Rajawali Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi  Semarang  berdasarkan  perhitungan  dari  total  rekapitulasi  pemakaian  listrik  per luas  bangunan  satu  tahun  terakhir  adalah 98,69 kWh  /  m 2 /  Tahun .  Sistem  manajemen
energi yang ada di Gedung Rajawali Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi Semarang sudah  terlihat  adanya  langkah-langkah  penghematan  energi  khusus  di  gedung  ini. Pemasangan  metering  energi  sudah  dilakukan  sehingga  akan  memudahkan  sistem monitoring  penggunaan  energi.  Gedung  Rajawali  RSUP  Dokter  Kariadi  menggunakan energi  listrik  pada  tahun  2016  sebesar 1.826.775 kWh  /  tahun. Komposisi  pengguna energi  utama  di  Gedung  Rajawali  ditempati  oleh  AC  sebesar 79  % ,  pencahayaan  adalah 11% dan pompa 10 % .
Kata Kunci: Audit Energi Bangunan Gedung, Rumah Sakit, IKE, Efisiensi.

## 1. PENDAHULUAN
Ketersediaan energi menentukan pertumbuhan  ekonomi  dan    perkembangan negara (INPRES  No.  13  tahun  2011 tertanggal  11  Agustus  2011).  Permintaan terhadap  energi  pun  makin meningkat hari demi  hari.  Penggunaan  energi yang bijaksana    dan    hemat    akan    mengurangi biaya produksi.  Salah  satu  upaya  menuju penghematan  pemakaian    energi    adalah dengan    tindakan    konservasi  energi    yang pada  dasarnya    adalah    pengurangan  biaya melalui    strategi    manajemen    energi (Titovianto Widyantoro, 2011).  Konservasi energi  juga  memberikan  orientasi  positif untuk  pengurangan    biaya    energi, pemeliharaan    berkala,    dan  program pengontrolan  kualitas  (Peraturan  Menteri ESDM no. 13 tahun 2012).
Rumah    Sakit    Umum  Pusat    Dokter Kariadi      merupakan    sektor    suatu bangunan dengan  kebutuhan  energi  besar. Perkembangan  peralatan-peralatan    yang menunjang  rumah  sakit  yang cukup pesat memicu peningkatan kebutuhan energi yang
digunakan.  Untuk    meningkatkan    efisiensi penggunaan    energi    dirumah    sakit,    perlu kiranya dikembangkan penelitian berkaitan  dengan pelaksanaan audit  energi pada rumah sakit.
Dalam    penelitian  ini    akan  membahas tentang  audit  energi  terhadap  sistem kelistrikan, sistem pencahayaan, pengkondisian  udara HVAC  (Heat, Ventilation, and  Air  –  Conditioning )  pada rumah    sakit    yang    berfungsi    mengatur suhu,    kelembaban    dan  pendistribusian udara    dalam    ruangan  di  gedung  Rajawali RSUP  Dr.Kariadi  sesuai    fungsi  bangunan pada  rumah  sakit  tersebut.  Pada  hal  ini, sistem    pengkondisian    udara    dirancang untuk  menciptakan    kondisi    udara    yang nyaman  bagi kelancaran aktivitas di rumah sakit.
Tujuan  dari  kegiatan  penelitian  audit energi  ini  yang  dilakukan  di  gedung Rajawali  RSUP  Dokter  Kariadi  adalah Menghitung  dan  mengevaluasi  konsumsi energi  listrik  yang  digunakan  di  Gedung Rajawali RSUP Dokter Kariadi.
Catur Nofianto, Rizal Fajar Rahmawan
Mengetahui dan menganalisis kemungkinan adanya  pemborosan  energi  di  bangunan gedung  Rajawali  RSUP  Dokter  Kariadi Semarang.  Merekomendasikan  peluang  – peluang  penghematan  energi  listrik  yang dapat ditindak lanjuti oleh pihak gedung.
Studi  tentang  audit  energi  rumah  sakit sudah  dilakukan    oleh  beberapa  peneliti (Yusuf,  2012).  Hasil  audit  di  rumah  sakit ini  menunjukkan  peta  konsumsi  sebagai berikut:  pengkondisian  udara  sebesar  60%, peralatan  medis  dan  perkantoran  17%, penerangan  16%,  lift  4%  dan    lainnya  3%. Berdasarkan  hasil  audit  energi  tersebut, didapat rekomendasi awal untuk melakukan  penghematan  energi  dalam pengkondisian    udara.  (Yoga  Primastha, 2012), Potensi penghematan Energi Lampu, AC  dan    Instalasi  Listrik  Rumah  Sakit  ini pada    akhirnya    menghasilkan    beberapa rekomendasi    peluang    hemat  energi  yaitu mengganti    ballast    konvensional    dengan ballast    elektronik,    mengganti    gas    Freon dengan    gas    hidrokarbon    pada    AC  dan melakukan    sosialisasi    sikap    hemat. Penelitian    sejenis    yang    dikembangkan dengan  menggunakan    suatu    metode perangkingan  dalam  menentukan  tindakan efiisensi  dilakukan    oleh  (Rizkani  Thoriq, 2012),    untuk  Konservasi  serta  Efisiensi Listrik  di  Rumah  Sakit.  Berdasarkan  hasil audit tersebut, didapatkan beberapa rekomendasi    untuk    tindakan    efisensi yaitu: perubahan SOP fasilitas rumah sakit.
penyesuaian bangunan gedung  rumah sakit . penerapan  teknologi.
Manajemen    energi  adalah    program terpadu    yang    direncanakan    dan dilaksanakan    secara    sistematis  untuk memanfaatkan    sumber  daya  dan  energi secara  efektif    dan    efisien    dengan melakukan    perencanaan,    pencatatan, pengawasan  dan evaluasi  secara  kontinyu tanpa mengurangi kualitas produksi/pelayanan. Awal mula manajemen energi    adalah  menyelaraskan    strategi perusahaan  dengan  penerapan  manajemen energi  (Yoga  Primastha,  2012),  dengan demikian  seluruh  karyawan  akan  dapat berkomitmen  terhadap  penghematan  energi di perusahaan. Pendekatan secara sistematis    dan    terstruktur    terhadap manajemen    energi  sangat    dibutuhkan dalam    usaha  mengidentifikasikan    dan merealisasikan  potensi penghematan  yang ada.
Pengumpulan Dan Penyusunan Data Historis Energi Tahun Terakhir
Menghitung Besarnya Intensitas Konsumsi Energi Tahun Terakhir IKE > Target ? Lakukan Penelitian Dan Pengukuran Konsumsi Energi Data Konsumsi Energi Hasil Pengukuran Identifikasi Kemungkinan Potensi Hemat Energi Analisa Potensi Hemat Energi Rekomendasi Potensi Hemat Energi Implementasi Hasil Penelitian TIDAK YA IKE > Target ? YA IKE > Target ? Ya Stop TIDAK YA
Gambar 1 . Alur Kegiatan Audit Energi ( SNI Audit Energi Bangunan Gedung )
Manajemen  Energi  memberikan  manfaat pada    perusahaan  atau  organisasi  melalui: Penurunan  biaya  operasi.  Peningkatan keuntungan. Meminimumkan pengaruh load  shedding .  Peningkatan  potensi  untuk
kesinambungan pertumbuhan pasar.
Pemberian    dasar    pertimbangan    dalam usaha    memodernisasikan  perusahaan  atau organisasi.

## 2. METODE PENELITIAN
Intensitas  Konsumsi  Energi  (IKE) Listrik  merupakan    istilah  yang  digunakan untuk    menyatakan    besarnya    pemakaian energi  dalam  bangunan  gedung dan telah diterapkan    di  berbagai    negara    (ASEAN, APEC),    Perhitungan    nilai    IKE    didapat dengan    pembagian    antara        konsumsi energi  dengan    luas    banguan  yang dinyatakan  dalam    satuan    kWH/m    per tahun.    Sebagai    “target”,  besarnya  IKE listrik  untuk  Indonesia,  menggunakan Benchmark Gedung Hemat Energi ASEAN 2014 dengan rincian sebagai berikut :
a. IKE   untuk Office ( perkantoran) : 160 kWH/m2/tahun.
b.  IKE    untuk  pusat  belanja  :  192 kWH/m2/tahun
c.  IKE    untuk  hotel        :  216 kWH/m2/tahun
d.  IKE  untuk  rumah  sakit  :  288 kWH/m2/tahun.
Proses    audit    energi    untuk    menghitung tingkat  penggunaan  energi  suatu  gedung atau    bangunan,    kemudian    hasilnya dibandingkan    dengan    standar    yang    ada sebagai    bahan    pertimbangan    untuk dicarikan solusi  penghematan  penggunaan energi  jika  tingkat  penggunaan  energinya
Catur Nofianto, Rizal Fajar Rahmawan
melebihi  standar  baku  yang  ada  (Achmad Solichan,  2010).  Proses  audit  energi  terdiri dari  Audit  Energi  singkat,  audit  energi awal    dan  audit  energi  terinci.  Kegiatan audit    energi    awal    dapat    dilakukan dengan    atau    tanpa  rekomendasi  audit energi  singkat.  Hasil  dari  pengukuran  yang dilakukan kemudian ditindak lanjuti dengan perhitungan  besarnya  Intensitas  Konsumsi Energi  (IKE)  dan  penyusunan  profil penggunaan energi listrik pada unit gedung Rajawali RSUP Dr. Kariadi serta penghematan  energi  listrik  dengan  tidak mengenyampingkan kualitas, kuantitas, kenyamanan, dan kesehatan dari gedung itu sendiri.Apabila peluang penghematan sudah diketahui, maka perlu ada tindakan langkah nyata  yang  dilakukan  oleh  pihak  yang terkait dalam rangka mencapai
penghematan energi yang dilakukan.

## 3. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Pengumpulan data historis untuk
melakukan  audit  energi  listrik  di  gedung Rajawali RSUP Dokter Kariadi diambil dari bulan  Januari  2016  sampai  dengan  bulan Desember  2016.  Data  historis  pemakaian energi listrik dapat di lihat di bawah ini.
Tabel 1. Pengkuran Tegangan Listrik 3 fasa
Dari  data  tegangan  diatas  dapat  dihitung tegangan  tidak  seimbangnya  (  V  unbalance ) sebagai berikut :
% V Unbalance =  V mak – ( V rata-rata ) X 100 %
V rata-rata
% V Unbalance =  405,33 – ( 399,52 )     X 100 %
399,52
% V Unbalance = 5,81   X 100 %
399,52
% V Unbalance =   0,01454 X 100 %
= 1,454 %
Dari  perhitungan  nilai  ketidak  seimbangan tegangan  diatas  adalah  sebesar 1,454  % tidak  lebih  dari 3  % sehingga  masih memenuhi standard.
Tabel. 2. Pengukuran Faktor Daya ( cosph )
Nilai  faktor  daya  ( cosphi )  terendah  yang disarankan  oleh  PLN  (agar  tidak  terjadi denda  kVARh)  adalah  di  atas 0,85 .  Hasil pengukuran  menunjukkan  bahwa  pada periode jam kerja (07.00-18.00) nilai faktor daya  memenuhi  standar.  Sementara  itu waktu  diluar  jam  kerja  juga  masih memenuhi standar. Hal tersebut kemungkinan  pengaruh  dari  penggunaan kapasitor  bank,  dimana  kapasitor  bank memperbaiki  factor  daya  yang  rendah walaupun karakteristik beban induktif  yang cukup  besar.  Jadi  kapasitor  bank  yang digunakan masih memenuhi standar.
Tabel. 3. Harmonisa Tegangan
Tabel. 4. Harmonisa Arus
Profil  harmonik  tegangan  (THD  V)  selama 11 jam baik dan memenuhi standar (≤ 5%). Sementara  harmonik  arus  (THD  I)  tidak baik  dan  tidak  memenuhi  standar  (≤  5%) bahkan cenderung melebihi batasan standar hampir  periode  satu  hari  jam  operasional kerja dan diluar jam operasional kantor.Potensi Di Sistem Kelistrikan
Potensi  penghematan  energi  yang  dapat
Catur Nofianto, Rizal Fajar Rahmawan
dilakukan  pada  sistem  kelistrikan  di Gedung Rajawali RSUP Dokter Kariadi ini adalah diperkirakan sebagai berikut: Berdasarkan harmonisa arus dari pengukuran  panel  utama,  nilai    harmonisa arus  hampir  satu  hari  sudah  tidak  sesuai dengan  standar.  Oleh  karena  itu  perbaikan nilai  harmonisa  menjadi  salah  satu  potensi penghematan  energi  yang  dapat  dilakukan pada  sistem  kelistrikkan  di Gedung Rajawali RSUP Dokter
Kariadi.Pengurangan  beban  yang  tidak terpakai.  Hal  ini  dengan  cara  sosialisasi terhadap  perilaku  manusia,  yang  ada  di Gedung  Rajawali  RSUP  Dokter  Kariadi, atau  dengan  menugaskan  tim  untuk mengecek  peralatan  yang  tidak  digunakan untuk  di  off  kan  dari  power  listrik.  Potensi penghematan  energi  yang  dapat  dilakukan pada  sistem  tata  udara  di  Gedung  Rajawali RSUP  Dokter  Kariadi  adalah  sebagai berikut  :  Penggunaan  refrigeran  jenis hidrokarbon untuk menggantikan refrigeran R-22 pada seluruh unit-unit AC split. Salah satu  usaha  penghematan  yang  cukup signifikan pada sektor pendinginan ruangan terutama pada unit-unit AC yang digunakan,  dapat  dilakukan  melalui  usaha penggantian refrigeran tipe  R-22  ke  jenis hidrokarbon.  Jenis refrigeran ini  bahkan sudah diproduksi secara lokal di indonesia. Sebenarnya penggunaan refrigeran hidrokarbon  sudah  dikembangkan  sejak lama,  namun  kemudian  menjadi  tidak populer  dibandingkan  jenis  refrigeran  CFC
lainnya  (  seperti  R11,  R22,  R502  )  akibat adanya  isu  mengenai  refrigeran  jenis hidrokarbon tersebut yang mudah terbakar. Pada  dasarnya,  semua  jenis  hidrokarbon memang  mudah  terbakar,  jika  tidak memenuhi  kaidah-kaidah  /  persyaratan safety yang diperlukan. Berdasarkan “ Guidelines  For  The  Use  Of  Hidrocarbon Refrigerants In Static Refrigeration And Air Conditioning Systems ” (2001, Air Conditioning  And  Refrigeration  Industry Board ) diketahui beberapa parameter safety yang perlu diperhatikan, yang secara umum adalah sebagai berikut :
1. Mengetahui kelayakan sistem terkait keamanan penggunaan.
2.
Ruangan  penempatan  unit  harus terdapat sirkulasi udara alami atau mempunyai mekanikal ventilasi.
3. Unit AC yang akan diganti refrigerannya  adalah  unit  AC  yang  harus mendapatkan  perawatan  rutin,  dan  tidak sering terjadi trouble.
4. Seal-seal  yang  digunakan  pada  unit AC  yang  akan  diganti  dengan  jenis hidrokarrbon tidak dianjurkan yang berbahan  natural  rubber,  synthetic  rubber, sebaiknya  seal  yang  digunakan  berbahan viton,  neoprene  atau  nylon.  Begitu  pula dengan  pelumas  yang  digunakan  tidak dianjurkan  menggunakan  pelumas  yang mengandung silicon.
5. Unit  AC  tidak  berada  dekat  pada daerah  rawan  adanya  percikan  api  atau sumber pembakaran.
6. Unit  AC  tidak  berada  pada  daerah terbuka  yang  dapat  diakses  oleh  banyak orang (misallkan lobby ).
Apabila syarat-syarat keamanan tersebut  telah  terpenuhi,  maka  penggantian refrigeran  dapat  dilakukan  dan  berdasarkan pengalaman  yang  telah  dikembangkan  oleh produsen hidrokarbon itu sendiri, penggantian  tersebut  dapat  menurunkan konsumsi  energi  hingga  20  %  dari konsumsi energi unit AC sebelumnya (yang masih  menggunakan refrigeran R-22).
Terdapat  potensi  penghematan  energi  pada sistem tata cahaya, yaitu dengan penggantian  lampu  TL  ke  lampu  hemat energi,  seperti  LED.  Keunggulan  lampu LED  yaitu  selain  hemat  dalam  konsumsi energi  juga  lebih  tahan  lama  karena memiliki life time / umur pemakaian selama 50.000 jam. Untuk intensitas daya penerangan  sudah  sesuai  standar  ,  dibawah 12  Watt/m 2 .  Hal  ini  disebabkan  oleh  luas ruangan dan pemakaian lampu yang sesuai.
Hal yang sifatnya umum dan banyak dilakukan  untuk  melakukan  konservasi energi di sistem tata cahaya atau penerangan adalah sebagai berikut : 1. Untuk  mendapatkan  penerangan buatan  yang  maksimal  dan  penghematan energi  disarankan  melakukan  penggantian lampu yang ada saat ini dengan lampu jenis LED  yang  menghasilkan  iluminasi  sama tetapi lebih hemat energi.
2. Memperbaiki  tingkat  pencahayaan dititik  kerja dengan menambah titik lampu,
jika  dirasa  tidak  dimungkinkan  bisa menggunakan  lampu  meja  agar  didapat tingkat  pencahayaan  yang  maksimal  dan mudah pemasangannya.
Intensitas  konsumsi  energi  (IKE) pada  bangunan  merupakan  suatu  nilai  / besaran  yang  dapat  dijadikan  sebagai indikator untuk mengukur tingkat pemanfaatan  energi  di  suatu  bangunan. Intensitas  konsumsi  energi  di  bangunan  / gedung  didefinisikan  dalam  besaran  energi per  satuan  luas  area  pada  bangunan  yang dilayani  oleh  energi  (kWh/m 2 /tahun  atau kWh/m 2 /bulan). Untuk Intensitas Konsumsi Energi  Di  Gedung  Rajawali  RSUP  Dokter Kariadi adalah 98,69 kWh/m 2 /Tahun  masih memenuhi  standar  Bencmark  Gedung Hemat  Energi  ASEAN  2014  untuk  IKE Rumah Sakit yaitu 288 kWh / m 2 / Tahun.

## 4. KESIMPULAN
Dari  hasil  audit  energi  yang  dilakukan di  Gedung  Rajawali  RSUP  Dokter  Kariadi Semarang, dapat diambil kesimpulan sebagai  berikut    Sumber  energi  yang digunakan  di  Gedung  Rajawali  dari  PLN. Energi  listrik  disuplai  untuk  penggunaan peralatan  kantor,  sistem  Tenaga,  sistem penerangan dan sistim tata udara (AC).Gedung  Rajawali  RSUP  Dokter Kariadi  menggunakan  energi  listrik  pada tahun  2016  sebesar  1.826.775  kWh  / tahun.Temuan Pemborosan Energi di Gedung  Rajawali  antara  lain  :  Terdapat kualitas  daya  listrik  yang  tidak  bagus  yaitu
Catur Nofianto, Rizal Fajar Rahmawan
nilai  THD  arus  nilai  tertingginya  7,3  % untuk  nilai  THD  arus  yang  disarankan  ≤ 5%.  Disisi  tata  cahaya  masih  ada  beberapa ruangan  yang  tingkat  Pencahayaannya masih  tinggi  yaitu  diatas  100 Lux (  SNI  ).
Disisi  tata  udara  untuk  kelembapan  masih banyak  ruangan  yang  nilai  kelembapannya masih  tinggi  yaitu  diatas  65  %  (  SNI  ). potensi  penghematan  energi  di  Gedung Rajawali  RSUP  Dokter  Kariadi  antara  lain :Mengganti  lampu  system  penerangan dengan lampu hemat energi. Salah satu cara untuk  mengurangi  atau  menghilangkan THD    ( Total  Harmonic  Distortion )  adalah dengan menggunakan filter pasif (filter L, C maupun  L dan C).  Mengganti Refrigran R- 22  ke Hydrocarbon .  Untuk  mengurangi nilai  kelembapan  yang  tinggi  di  ruangan bisa memakai alat humadifier . Pengurangan beban yang tidak terpakai.

## 5. REKOMENDASI
Adapun  saran  yang  dapat  diberikan setelah  melakukan  kegiatan  audit  energi  di Gedung  Rajawali  RSUP  Dokter  Kariadi adalah  sebagai  berikut  :  Melaksanakan  tata tertib mengenai jam pemakaian AC dan tata tertib tinggal dalam ruang ber-AC.
Memberi  himbauan  aturan  kepada  seluruh karyawan untuk menutup pintu dan jendela ruangan ber-AC. Retrofiting (atau
penggantian) lampu pada sistem
penerangan.  Agar  suatu  komponen  listrik bekerja  dengan  baik  atau  tidak  terlalu banyak  terjadi  gangguan  atau  masalah,
maka  pada  waktu  mengoperasikan  suatu komponen  listrik  tersebut  harus  sesuai dengan  pedoman  atau  petunjuk  Standar Operasional (SOP) yang berlaku. Pemeriksaan, pemeliharaaan dan perawatan rutin  hendaknya  dilaksanakan  dengan sungguh-sungguh sehingga komponen elektrik  dan  komponen  elektronik  dapat bekerja secaara optimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad  Solichan,  2010. Audit  Dan Konversi          Energi  Sebagai  Upaya Pengoptimalan Pemakaian  Energi
Listrik Di Kampus Kasipah UNIMUS.
Semarang.
Adisasmito, 2012. Rumah Sakit . Jakarta.
ASEANUSAID,  1992. Building  Energy
Convervation Project . Asean-
Lawrence Barkeley Laboratory.
Capehart,  B,  2011. Energy  Management , USA.
C.  Sankaran,  2002. Power  Quality ,  CRC Press LLC, USA.
Depkes  RI,  2010. Listrik  Rumah  Sakit . Jakarta.
Hendrawan, 2010. Fungsi Kubikel .
Bandung.
INPRES  NO.13,  2011. Energi  Untuk Perkembangan Ekonomi . Jakarta.
Kemenkes RI, 2010. Pedoman Pencahayaan Rumah Sakit . Jakarta.
Kepmenkes  No.  1204,  2011. Persyaratan Kesehatan  Lingkungan  Rumah  Sakit.
Jakarta.

## Keputusan Mentri Kesehatan No.983, 1992.
Pedoman  Organisasi  Rumah    Sakit Umum . Jakarta.
Mentri  ESDM  No.14,  2012. Manajemen
Energi . Jakarta.
Nazarudin,
2006. Tegangan Tidak Seimbang . Jakarta.
Peraturan  Mentri  ESDM  No.13,  2012. Konservasi Energi . Jakarta.
Peraturan Mentri Kesehatan No. 340, 2010. Klasifikasi Rumah Sakit . Jakarta.
PPE  ITB,    2011. ASEAN Data  Base
Officers .
Rizkani  Thoriq,  2012. Efisiensi  Energi . Jakarta.
Stankovic,  2009 .  Evaluation  Of  Energy Eficiency Measures Applied In Public Building . Serbia.
Roger  C.  Dugan,  1996. Power  Quality . America.
Stevensen JR, 1993. Drop Voltage .
Australia.
Titovianto  Widyantoro,  2011. Strategi
Manajemen Energi . Jakarta.
Undang Undang No.44, 2009. Rumah Sakit.
Jakarta.
Yusuf,  2012. Audit  Energi  Rumah  Sakit . Jakarta.
Yoga Primastha, 2012. Penghematan Energi. Jakarta.