## ANALISIS EFISIENSI BOILER TIPE CIRCULATING FLUIDIZED BED (CFB) DENGAN METODE LANGSUNG DI PT XY

## ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF CIRCULATING FLUIDIZED BED (CFB) TYPE BOILER USING THE DIRECT METHOD AT PT XY
Sulton Amna 1) , Anggi Wahyuningsi 2) , Apriliansyah Putra 3)
1,2) Program Studi Teknik Pengolahan Migas Politeknik Akamigas Palembang, 30257, Indonesia
3) PT Kilang Pertamina Internasioal RU III, 30257, Indonesia Corresponding Author E-mail: sulton@pap.ac.id, anggi_w@pap.ac.id dan apriliansyah.putra@pertamina.com
Abstract: Boiler  or  steam  boiler  is  a  closed  vessel-shaped  device  used  to  produce  steam.  Boilers  are  designed  to transfer heat from a combustion source to water which will later be used for steam. Calculation of boiler efficiency is very  important,  considering  the  boiler  works  24  hours  a  day  and  7  days  a  week.  So  that  the  calculation  of  boiler efficiency can be used as one of the parameters whether the boiler is still working optimally or not. The problem that occurs in boilers is when the boiler operates below working temperature, the boiler has a heat loss which greatly affects to  boiler  efficiency,  so  that  the  boiler  is  not  optimal  in  producing  the  pressured  steam  to  supply  for  the  turbine.  The method used in this analysis  is the direct  method, namely by  focusing on heat loss to calculate boiler efficiency. The data taken to calculate the efficiency of the boiler is at 11, 12 and 13 June, this is done to see the efficiency of the boiler at  certain  times  in  order  to  obtain  accurate  data.  The  results  obtained  from  the  calculation  that  the  boiler  efficiency values at 01.00 WIB, 04.00 WIB and 07.00 WIB respectively were 62,59%, 65,73%, and 60,98%. This shows that the boiler at PT XY works less efficiently, due to the large amount of energy lost (heat loss) during operation. Keywords: Efficiency of Boiler, Circulating Fluided Bed Boiler, Direct Methode, Heat Loss .
Abstrak : Boiler atau ketel uap merupakan suatu alat berbentuk bejana tertutup yang digunakan untuk  memproduksi uap (steam). Boiler dirancang untuk memindahkan panas dari suatu  sumber pembakaran ke air untuk dimanfaatkan uapnya. Perhitungan efisiensi boiler menjadi hal yang sangat penting, mengingat boiler bekerja selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam 1 minggu. Sehingga perhitungan efisiensi boiler dapat dijadikan salah satu parameter apakah boiler masih  bekerja  secara  optimal  atau  tidak.  Permasalahan    yang    sering    terjadi  pada  boiler  adalah  pada  saat  boiler beroperasi dibawah temperatur kerja, boiler mengalami heat loss yang sangat berpengaruh terhadap efisiensi boiler, sehingga boiler tidak lagi optimal dalam menghasilkan uap bertekanan sebagai sumber energi untuk memutar turbin. Metode    yang    digunakan  dalam    analisis    ini    adalah  dengan  metode  langsung  (direct  methode)  yaitu  dengan menitikberatkan  pada  kehilangan  energi  (heat  loss)  untuk  menghitung  efisiensi  boiler.  Data  yang  diambil  untuk menghitung efisiensi boiler adalah pada tanggal 11, 12 dan 13 Juni, hal ini dilakukan untuk melihat efisiensi boiler di beberapa waktu tertentu agar diperoleh data yang akurat. Hasil yang didapat dari perhitungan bahwa nilai efisiensi boiler  pada  tanggal 11, 12 dan  13  Juni  berturut-turut  adalah  62,59  %, 65,73  %,  dan 60,98  %.  Hal  ini  menunjukkan bahwa boiler yang ada pada PT XY bekerja kurang efisien, dikarenakan besarnya energi yang hilang (heat loss) pada saat beroperasi . Kata kunci: Efisiensi Boiler, Circulating Fluided Bed Boiler, Metode Langsung, Kehilangan Panas .

## 1. PENDAHULUAN
Meningkatnya kebutuhan energi menyebabkan  naiknya  kapasitas  tambahan daya di seluruh dunia khususnya PLTU. Salah satu  peralatan  yang  paling  penting  dalam produksi  uap  adalah boiler .  Seiring  dengan semakin  tingginya  kebutuhan steam ,  maka perlu dipikirkan cara untuk menaikan efisiensi pada boiler . Sistem boiler terdiri dari beberapa bagian,  yaitu  sistem  bahan  bakar,  sistem  uap
panas  dan  sistem feed  water .  Sistem  bahan bakar  merupakan  seluruh  sistem  keperluan untuk memanaskan sebuah ketel uap sedangkan  peralatan  bahan  bakar  tergantung jenis  bahan  bakar  tersebut.  Sistem feed  water (air  umpan)  merupakan  sistem boiler yang menyuplai segala keperluan air ke dalam drum boiler . Sistem uap panas atau steam merupakan sistem yang menampung kebutuhan steam dan  mengontrolnya  sesuai
kebutuhan  produksi,  serta  mengatur  tekanan steam sesuai keperluan produksi (Marzuki dan Mursadin, 2019).
Boiler yang  efisien  merupakan  hal yang  paling  mendasar  agar  operasi  PLTU dapat  diandalkan.  Hasil  analisis  energi terhadap  sistem  pembangkit  listrik  dapat dikatakan  bahwa boiler adalah  salah  satu faktor  penyebab  utama  hilangnya  energi  yang sebenarnya.  Hal  ini  disebabkan  karena efisiensi boiler yang  menurun  karena  adanya kehilangan  kalor  yang  berlebihan  pada  saat proses  (Suryo  dan  Siswanto,  2015).  Efisiensi boiler adalah sebuah besaran yang menunjukkan  hubungan  antara  suplai  energi masuk ke dalam boiler dengan energi keluaran yang dihasilkan oleh boiler . Efisiensi pembakaran boiler secara  umum  menjelaskan kemampuan  sebuah burner untuk  membakar keseluruhan bahan bakar yang masuk ke dalam ruang  bakar  ( furnace ) boiler .  Efisiensi boiler dihitung  dari  jumlah  bahan  bakar  yang  tidak terbakar  bersamaan  dengan  jumlah  udara  sisa pembakaran  ( excess  air ).  Pembakaran boiler dapat dikatakan efisien apabila tidak ada bahan bakar  yang  tersisa  di  ujung  keluaran  ruang bakar boiler , begitu pula dengan jumlah udara sisa (Sugihartono, 2020).
Peningkatan  efisiensi boiler adalah upaya  yang  terus  dilakuan  untuk  menghindari pemborosan di dalam penggunaan bahan bakar serta  menekan  biaya  operasional.  Kehilangan energi  merupakan  salah  satu  faktor  penting yang berpengaruh terhadap identifikasi efisiensi  pada boiler dengan  menghitung perbandingan efisiensi mesin boiler menggunakan metode langsung ( direct method )  dan  metode  tidak  langsung  ( indirect method )  serta  penambahan economizer untuk mendapatkan  nilai  efisiensi  yang  baik  guna mengurangi heat  loses pada  kondisi  operasi (Kharisma dan Budiman, 2020).
Boiler memiliki  berbagai  jenis,  dan jenis  yang  paling  banyak  digunakan  pada PLTU  adalah  jenis Circulating  Fluidized  Bed (CFB). Circulating artinya terjadinya sirkulasi batubara  yang  belum  habis  terbakar  dari furnace ke cyclone kemudian  ke seal  pot dan kembali ke furnace . Fluidized artinya
penghembusan  udara  primer  untuk  menjaga material bed dan  batubara  tetap  melayang  di furnace . Bed yang  artinya  material  berupa partikel-partikel  kecil  (pasir  kuarsa)  yang digunakan  sebagai  media  awal  transfer  panas dari  pembakaran high  speed  diesel (HSD)  ke pembakaran batubara. Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan  panas  yang  dihasilkan  dari pembakaran  batubara  yang  belum  habis terbakar  agar  efisiensi  meningkat  (Basu, 2015).
Boiler adalah  sebuah  ketel  uap  yang tertutup serta panas pembakaran diteruskan ke air, sampai menjadi air yang beruap panas atau steam .  Setelah  itu,  uap  panas  tersebut bertekanan,  yang  dimanfaatkan  untuk  suatu proses industri (Djokosetyardjo, 2003).
Tingkatan kemampuan kerja dari suatu alat dapat  dikatakan sebagai  efisiensi. Prestasi kerja  atau  tingkat  untuk  kerja boiler yang dapat  dikatakan  dari  perbandingan  antara energi  yang  dipindahkan  atau  diserap  oleh fluida  kerja  di  dalam  ketel  dengan  masukan energi  kimia  dari  bahan  bakar  merupakan penjabaran dari efisiensi boiler . Pada prinsipnya efisiensi boiler berkisar antara 70% hingga 90% (Dewata, 2011) .

## 2. TEORI DASAR

## 2.1 Proses Perpindahan Panas
Perpindahan  panas  adalah  ilmu  yang mempelajari  tentang  laju  perpindahan  panas diantara material/benda karena adanya perbedaan suhu (panas dan dingin). Perpindahan  panas  terjadi  karena  adanya perbedaan  suhu.  Panas  akan  mengalir  dari tempat  yang  suhunya  tinggi  ke  tempat  yang suhunya lebih rendah. Ilmu perpindahan panas sangat  berguna  sekali  dalam  merencanakan alat-alat  penukar  panas.  Kegunaan  itu  antara lain adalah :
1. Untuk  merencanakan  alat-alat  penukar panas ( heat exchanger ) .
2. Untuk menghitung kebutuhan media pemanas  /  pendingin  pada  suatu reboiler atau kondensor dalam destilasi.
3. Untuk perhitungan furnace atau dapur yang menggunakan  konsep  perpindahan  panas radiasi.
4. Untuk perancangan ketel uap atau boiler.
5. Untuk perancangan alat-alat penguap ( evaporator ).
6. Untuk perancangan reaktor kimia.
Peristiwa  perpindahan  panas  sangat banyak  dijumpai  dalam  industri,  misalnya pemanfaatan  panas  yang  terbawa  hasil  akhir ataupun  hasil  antara  untuk  memanaskan umpan  yang  akan  masuk  ke  reaktor  dalam sebuah alat penukar panas,  perpindahan panas dari  sebuah  pipa  uap  ke  udara,  pembuangan panas pada sebuah pembangkit tenaga.
Perpindahan panas terjadi menurut tiga mekanisme, yaitu:
2.1.1 Perpindahan Panas Konduksi
Perpindahan  panas  konduksi  adalah proses  perpindahan  panas  jika  panas  mengalir dari tempat suhunya tinggi ke tempat suhunya lebih  rendah,  tetapi  media  untuk  perpindahan panas tetap. Perpindahan panas secara konduksi tidak hanya terjadi pada padatan saja tetapi  bisa  juga  terjadi  pada  cairan  ataupun gas,  hanya  saja  konduktivitas  terbesar  ada pada padatan.
Persamaan dasar dari konsep perpindahan  panas  konduksi  adaalah  hukum Fourier. Hukum Fourier dinyatakan dengan:
= =  k ( )
Dimana: T =  suhu (ºC), (ºF) x =  jarak/tebal dinding (m), (ft)
A =  luas  dinding  (luas  perpindahan panas) (m 2 ), (ft 2 ) k =  konduktivitas termal (W/m.ºC), (Btu/h.ft.ºF)
=  laju  perpindahan  panas  konduksi (Watt), (Btu/h)
=  laju  perpindahan  panas  per  satuan
luas ( heat flux ) (W/m 2 ), (Btu/h) 2.1.2 Perpindahan Panas Konveksi Perpindahan  panas  konveksi  adalah proses  perpindahan  panas  dimana  cairan  atau gas  yang  suhunya  tinggi  mengalir  ke  tempat yang suhunya lebih rendah, memberikan panas pada permukaan yang suhunya lebih rendah.
Persamaan dasar dari konsep perpindahan  panas  konveksi  adalah  hukum Newton. Hukum Newton dinyatakan dengan:
= A ( ) = ( )
Dimana: T =  suhu (ºC), (ºF) T w =  suhu air umpan (ºC), (ºF) T s =  suhu produksi uap (ºC), (ºF) A =  luas permukaan (m 2 ), (ft 2 ) =  koefisien perpindahan panas
konveksi  ( convection  heat  transfer) (W/m 2 .ºC), (Btu/h.ft 2 .ºF)
=  laju  perpindahan  panas  konveksi (Watt), (Btu/h)
=  laju  perpindahan  panas  per  satuan luas ( heat flux ) (W/m 2 ), (Btu/h. ft 2 ) 2.1.3 Perpindahan Panas Radiasi
Perpindahan  panas  radiasi  adalah perpindahan  panas  yang  terjadi  karena pancaran  atau  sinaran  atau  radiasi  gelombang elektromagnetik.  Perpindahan  panas  radiasi berlangsung  elektromagnetik  dengan  panjang gelombang  pada  interval  tertentu.  Jadi, perpindahan  panas  radiasi  tidak  memerlukan media,  sehingga  perpindahan  panas  dapat berlangsung dalam ruangan hampa udara.
Persamaan dasar dari konsep perpindahan  panas  konveksi  adalah  hukum Stefan  -  Boltzman.  Hukum  Stefan  -  Boltzman dinyatakan dengan:
= εσAT 4
Dimana: ε =  emisivitas T =  suhu absolut benda (K), (ºR)
A =  luas permukaan (m 2 ), (ft 2 )
=  laju  perpindahan  panas  radiasi (Watt), (Btu/h) σ = konstanta Stefan-Boltzman σ = 5,669 x 10 -8 W/m 2 .K 4 σ = 0,1713 x 10 -8 Btu/h.ft 2 .ºR 4

## 2.2 Jenis Panas
Panas  adalah  salah  satu  perubahan energy.  Jika  suatu  zat  menerima  atau melepaskan  panas,  maka  akan  ada  dua kemungkinan  yang  terjadi  yang  pertama
adalah  terjadinya  perubahan  temperatur  dari zat  tersebut,  dan  yang  kedua  adalah  terjadi perubahan  fase  atau  wujud  dari  zat  tersebut. Panas  dapat dibedakan menjadi dua macam: 2.2.1 Panas Sensibel ( Sensible Heat ) Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya,  apabila  suatu  zat  atau  benda menerima  panas  atau  melepas  panas  yang menyebabkan terjadinya perubahan temperatur pada  benda  tersebut  tetapi  tidak  merubah wujudnya,  maka  disebut  sebagai  panas sensibel  ( sensible  heat ).  Persamaan  panas sensibel sebagai berikut:
Q = m.C p. ΔT
Dimana:
Q =  energi  kalor  yang  dilepas  atau diterima suatu zat (Joule) m =   massa zat yang mengalami
perubahan temperature (kg) C p =   kalor jenis zat (J/kg/K)
ΔT =   perubahan  temperature  yang  terjadi
(K)
2.2.2 Panas Laten ( Laten Heat )
Jika  suatu  zat  atau  benda  menerima atau  melepaskan  panas  yang  menyebabkan terjadinya  perubahan  wujud  pada  benda  atau zat tersebut tetapi tidak menyebabkan perubahan  pada  temperaturnya,  maka  panas yang  demikian  disebut  sebagai  panas  laten. Pada suatu zat terdapat dua macam kalor laten, yaitu  panas  laten  peleburan  atau  pembekuan dan  panas  penguapan  atau  pengembunan. Panas laten suatu zat biasanya lebih besar dari kalor  sensibelnya,  hal  ini  karena  diperlukan ernergi  yang  besar  untuk  merubah  fasa  suatu zat.
Secara  umum  panas  laten  yang digunakan  untuk  merubah  fase  suatu  zat  di rumuskan dengan:
L = ɤ.L B .
Dimana:
L = heat vaporzation at absolute temperature L B = heat  of  vaporzation  at  absolute normal boiling point
ɤ = factor abtainet T = temperature ( o F) T B = temperature boiling point ( o F)

## 2.3 Steam
Steam adalah  bahasa  teknis  dari  uap air,  yaitu  fase  gas  dari  air  yang  terbentuk ketika  air  mendidih.  Untuk  mengubah  air  dari fase liquid (cair)  menjadi  fase steam (gas) diperlukan  energi  panas  untuk  menaikkan temperatur  air  yang  biasa  disebut  sebagai sensible  heat .  Energi  panas  yang  diperoleh dari  sumber  panas  dapat  berupa  pembakaran bahan  bakar  (padat,  cair,  gas),  tenaga  listrik energi panas bumi, dan gas panas sebagai sisa proses kimia serta tenaga nuklir. Pada tekanan atmosfir  titik  didih  air  adalah  100ºC  (212ºF) melainkan temperatur uapnya yang mengalami peningkatan akibat penambahan panas digunakan untuk merubah fase air dari cair ke gas.
Steam atau  uap  air  dihasilkan  oleh pemanasan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu saturated  steam dan superheated  steam . Dimana boiler yang  dirancang  ini  merupakan boiler yang menghasilkan saturated steam dan superheated  steam ini  akan  dibahas  di  bawah ini:
2.3.1 Saturated Steam Saturated  steam atau steam basah adalah steam yang  dihasilkan  dari  proses pembuatan steam tingkat  pertama  di boiler dimana  biasanya  suhunya  berkisar  antara  150 sampai 300ºC. Saturated steam ini juga masih banyak  mengandung  air  sehingga  mudah membentuk air kembali.
2.3.2 Superheated Steam
Superheated  steam adalah steam yang dibuat  dari saturated  steam yang  dipanaskan kembali  dalam boiler sampai  suhu  ±  700ºC. Superheated steam sangat kering, dapat dilihat apabila steam ini dialirkan pada sebuah benda maka  benda  tersebut  tidak  akan  terdapat kandungan  air  lagi,  berbeda  dengan saturated steam yang  apabila  dialirkan  pada  sebuah benda, maka benda tersebut akan basah karena saturated steam ini masih mengandung banyak air.
2.4 Komponen Utama Boiler Komponen  utama boiler dapat  dilahat pada gambar 2.1:
a. Ruang Pembakaran ( Furnace )
Volume 14 No. 02 Desember 2023
Furnace merupakan ruang dapur tempat  terjadinya  proses  pembakaran  bahan bakar.  Pada furnace biasanya  terdapat  pipa- pipa  berisi  air  ketel  yang  menempel  pada dinding  dapur  dan  akan  menerima  panas  dari hasil  bahan  bakar.  Panas  yang  diterima  oleh pipa  air  tersebut  akan  mengubah  fasa  air didalam  pipa  menjadi  uap  panas  bertekanan yang nantinya akan digunakan untuk kebutuhan produksi maupun pembangkit. b. Cyclone Cyclone berfungsi  untuk  memisahkan antara ash dan  batubara  yang  belum  terbakar sempurna. Ash akan  disirkulasikan  menuju electrostatic  precipitators sedangkan  batubara disirkulasi  kembali  ke  dalam  ruang  bakar sehingga dapat meningkatkan efisiensi pembakaran.
c. Backpass
Backpass berfungsi  sebagai  ruang pemanfaatan kalor atau panas yang terdapat di dalam flue gas dan terbuang melewati stack . d. Economizer
Economizer berfungsi  sebagai  tempat pemanasan  awal  air  pengisi  ( feed  water ) sebelum  masuk  ke  dalam boiler .  Umumnya economizer berada  pada  bagian  setelah evaporator sehingga  memiliki  temperatur lebih  kecil  jika  dibandingkan  dengan  bagian pemanas lainnya.
Gambar 2.1 Komponen Utama Boiler
Penggunaan economizer sebagai pemanfaatan panas gas buang akan meningkatkan  nilai  efisiensi boiler dengan pengurangan  pada  pemakaian  bahan  bakar. Dengan  pengurangan  pada  konsumsi  bahan bakar juga akan berdampak pada pengurangan
biaya  penggunaan  bahan  bakar.  Di  samping dapat  mengurangi  biaya  bahan  bakar  juga dapat  menghemat  biaya  operasional  yang lainya,  seperti  pemakaian chemical untuk mengurangi  O 2 dan  N 2 dalam  air  umpan boiler . Karena dengan bertambahnya temperatur  air  akan  mengurangi  kadar  O 2 dan N 2 yang  terkandung  dalam  air  umpan boiler . Suhu  air  umpan  setelah  melalui  economizer adalah ± 465 ºC.
e. Steam Drum Steam drum adalah alat yang berfungsi sebagai  pemisah  antara  air  dan saturated steam . Di dalam steam drum terjadi pemisahan antara saturated  steam dan  air  umpan  karena perbedaan  fase.  Air  umpan  yang  berfase  cair dialirkan  ke down  comer menuju  pipa water wall yang terdapat pada dinding furnace untuk dipanaskan  kembali  hingga  menjadi saturated steam yang  telah  terbentuk  dialirkan  menuju steam  drum dan  langsung  dialirkan  menuju superheater untuk pemanasan lebih lanjut.
f. Superheater
Superheater merupakan kumpulan pipa boiler yang  terletak  di  jalan  aliran  gas  panas hasil  pembakaran  dan  berfungsi untuk mengubah saturated steam menjadi superheated  steam . Superheater berada  diatas furnace sehingga flue  gas hasil  pembakaran menyuplai panas lebih banyak ke superheater , superheated steam setelah melalui superheater adalah ± 465 ºC dengan 5,4 MPa.
2.5 Efisiensi Boiler Efisiensi boiler didefinisikan  sebagai persentase  energi  panas  bahan  bakar  ( heat input )  yang  digunakan  secara  efektif  pada steam yang dihasilkan  atau dengan pengertian efisiensi  lain,  efisiensi  pada boiler adalah persentasi kerja atau tingkat untuk kerja boiler yang  didapatkan  dari  perbandingan  antara energi  yang  dipindahkan  ke  fluida  kerja  atau diserap  oleh  fluida  kerja  di  dalam boiler dengan masukan energi panas bahan bakar.
Energi  yang  didapat  dari  fluida  kerja (air  atau steam )  dibandingkan  dengan  energi yang terkandung dalam bahan bakar ketel uap. Metodologi  ini  dikenal  juga  sebagai  metode input-output karena  kenyataan  bahwa  metode ini hanya memerlukan keluaran ( output ), yaitu
Volume 14 No. 02 Desember 2023
steam dan masukan ( input ), yaitu bahan bakar untuk evaluasi efisiensi (Muin, 1998).
Berikut  langkah–langkah  perhitungan efisiensi boiler menggunakan metode langsung ( direct method ):
a. Menghitung  entalpi  air  umpan  (h w )  yang didapat dari data temperatur air umpan (t w ). b. Menghitung entalpi steam (h s ) yang didapat dari  data  temperatur steam (t s ).  Rumus interpolasi sebagai berikut:
( )( )

## Dimana:
=  tekanan  /  temperatur  yang  akan dicari entalpinya
=  tekanan  /  temperatur  awal  yang tersedia di tabel
=  tekanan  /  temperatur  akhir  yang tersedia di tabel
=  hasil / nilai yang dicari
=  entalpi  awal  dari  range  nilai  yang tersedia di table
=  entalpi  akhir  dari  range  nilai  yang tersedia di tabel
c. Menghitung efisiensi boiler dengan metode langsung.
( )
Dimana: =   jumlah produksi steam (kg/jam)
=  entalpi superheated steam (kcal/kg)
=   entalpi  air  umpan  pengisi  ketel (kcal/kg)
=  jumlah  pemakaian  bahan  bakar (kg/jam)
=  nilai kalor pembakaran tinggi (kcal/kg)

## 3. METODOLOGI PENELITIAN

## 3.1 Jenis Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian penelitian  kuantitatif.  Penelitian  kuantitatif merupakan  penelitian  yang  bertujuan  untuk menemukan pengetahuan dengan menggunakan data berupa angka, perhitungan,
tabulasi  sebagai  alat  menganalisis  keterangan mengenai apa yang ingin diketahui.
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  PT  XY pada bulan Juni.

## 3.3 Metode Analisis
Metode    yang    digunakan  dalam analisis  ini  adalah  dengan  metode  langsung ( direct method ),  yaitu dengan menitikberatkan pada  kehilangan  energi  ( heat  loss )  untuk menghitung  efisiensi boiler .  Data  yang diambil  untuk  menghitung  efisiensi boiler adalah  pada  tanggal  11,  12  dan  13  Juni,  agar diperoleh data yang akurat dan presisi.
Bagan  alir  metode  analisis  yang dilakukan dapat diihat pada gambar 3.1.
Gambar 3.1 Metode Analisis

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Data yang digunakan untuk
menghitung  efisiensi boiler di  PT  XY  adalah daily report boiler pada tanggal 11, 12 dan 13 Juni.  Tabel  4.1  berikut  merupakan  data operasional boiler yang berasal dari PT XY.
Tabel 4.1 Data Operasional Boiler
Waktu T ( o C) W (kg/jam) Ps HHV Tanggal tw ts Ws Wf bar kcal/kg 11 Juni 98,2 476,7 47.200 16.700 47,66 3.206 12 Juni 98,1 478,1 49.800 16.800 47,45 3.206 13 Juni 97,2 481,5 49.200 18.000 45,77 3.206
Dari  data  operasional boiler tersebut, dapat  digunakan  untuk  mencari  entalpi  air umpan (h w ) dan entalpi steam yang dihasilkan (h s ).
Tabel 4.2 Entalpi Air Umpan (h w ) dan Entalpi Steam yang dihasilkan (h s ) Waktu h (kcal/kg) Tanggal hw hs 11 Juni 98,34 808,26 12 Juni 98,24 809,11 13 Juni 97,33 811,52
Dari  tabel  4.1  dan  tabel  4.2  dihasilkan efisiensi boiler seperti pada tabel 4.3.
Tabel 4.3 Efisiensi Boiler Tanggal Efisiensi ( ) (%) 11 Juni 62,59 12 Juni 65,73 13 Juni 60,98
Nilai  efisiensi boiler pada  tanggal  11, 12  dan  13  Juni  didapatkan  berturut-turut adalah  62,59%;  65,73%;  dan  60,98  %.  Nilai ini  cukup  jauh  berada  di  bawah  nilai  efisiensi spesifikasi boiler ,  yaitu  86,5%.  Hal  ini dikarenakan banyaknya kalor yang lepas ( heat loss )  dikarenakan  usia  peralatan  yang  sudah tua.

## 5. KESIMPULAN
Dari pembahasan tersebut, maka  dapat disimpulkan:
1. Nilai  efisiensi  tertinggi boiler tipe  CFB  di PT  XY  didapatkan  sebesar  65,73%.  Nilai ini  cukup  jauh  di  bawah  nilai  efisiensi spesifikasi boiler yang  ditetapkan  oleh perusahaan  pembuat.  Hal  ini  dapat  terjadi dikarenakan  usia  peralatan  yang  sudah cukup tua, sehingga menurunkan efisiensi.
2. Boiler  jenis Circulating  Fluidized  Bed (CFB) merupakan jenis  boiler yang banyak digunakan dalam peralatan sistem pembangkit listrik, boiler jenis ini memiliki efisiensi  spesifikasi  yang  cukup  tinggi
karena panas hasil pembakaran bahan bakar dapat dimanfaatkan (disirkulasi) ke bagian- bagian tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA
Asmudi.  2010. Analisa  Untuk  Kerja  Boiler Terhadap  Penurunan  Daya  Pada  PLTU  PT Indonesia  Power  UP  Perak. Jurusan  Teknik Perkapalan.  Falkutas Teknologi  Kelautan.  ITS Surabaya.
Dewata,  Is  Putra.  2011. Analisa  Teknik Evaluasi  Kinerja  Boiler  Type  IHI  FW  SR Single  Drum  Akibat  Kehilangan  Panas  Di PLTU  PT  PJB  Unit  Pembangkit  Gersik.
Surabaya: Institut
Teknologi Sepuluh
Nopember.
Djokosetyardjo,  I.  R.  M.  J.  2003. Ketel  Uap . Cetakan Kelima. Jakarta: Pradnya Paramita.
Hernawan,  K..  2020. Peluang  Penghematan Energi pada Boiler di PT Indo Bharat Rayon . Jurnal Energi Vol. 10 No. 1, Politeknik Negeri Bandung.
Idris,  M,  dkk..  2022. Analisis  Pengaruh Ukuran  Batubara  Terhadap  Performa  PLTU dengan  Jenis  Boiler  Tipe  Chain  Grate . JMEMME  Vol.  6  No.  1,  Universitas  Medan Area.
Irawan, Doddy, dkk.. 2018. Analisa
Perbandingan Bahan Bakar Batubara Dengan Cangkang  Sawit  Terhadap  Boiler  CFB  Di  PT Indonesia  Chemical  Alumina .  Pontianak: Universitas Muhammadiyah Pontianak.
Kathikeyen,  A.K.  2014. Energy  Performance Assement of Boiler. Brea of Energy Efficiency.
Kharisma,  Aji  Abdillah,  dan  Arif  Budiman. 2020. Perhitungan Efisiensi (Efficiency) Mesin Boiler  Jenis  Fire-Tube  Menggunakan  Metode Direct  dan  Indirect  untuk  Produk  Butiran- Butiran  Pelet .  Jakarta  Barat  :  Universitas Gunadarma.
Marzuki,  Imam,  dan  Aqli  Mursadin.  2019. Analisis Efisiensi Boiler dengan Metode Input- Output di PT JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk. Unit Banjarmasin. Banjarbaru:
Universitas Lampung Mangkurat.
Ningsih, Aisyah, dkk.. 2021. Efisiensi
Produksi  Steam  Ditinjau  dari  Rasio  Udara Bahan Bakar Solar pada Cross Section Water Tube  Boiler. Jurnal  Kinetika  Vol.  12  No.  01. Politeknik Negeri Sriwijaya.
Nurhasanah,  Roswati.  2015. Perbandingan Efisiensi  Boiler  Awal  Operasi  dan  Setelah Overhaul  Terakhir  di  Unit  5  PLTU  Suralaya . Jurnal  Power  Plan.  Sekolah  Tinggi  Teknik  – PLN.
Prameswari,  Windha  Ayu.  2017. Analisa Pembentukan Slagging dan Fouling Pembakaran  Batubara  pada  Boiler  B  0201B Pabrik  3  Unit  UBB  di  PT  Petrokimia  Gresik . Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Pravitasari,  Yolanda,  dkk..  2014. Analisis Efisiensi Boiler Menggunakan Metode Langsung . Pontianak: Universitas
Tanjungpura.
Purba, Jhonas. 2015. Perancangan Boiler Pipa Api  untuk  Perebusan  Bubur  Kedelai  pada Industri  Tahu    Kapasitas  Uap  Jenuh  160 kg/jam . Riau: Universitas Pasir Pengaraian.
Raharjo,  W.  D.,  dan  Karnowo.  2008. Mesin
Konversi Energi. Raharjo . Semarang:
Universitas Negeri Semarang Press.
Sugiharto,  Agus.  2020. Perhitungan  Efisiensi Boiler Dengan Metode Secara Langsung Pada Boiler Pipa Api. Cepu: PPSDM Migas.
Suryo  U,  Tony,  dan  Eko  Siswanto.  2015. Analisa  Efisiensi  Exergi  Boiler  Wanson  III Pada  Unit  Kilang  Di  Pusat  Pendidikan  dan Pelatihan
Minyak dan Gas Bumi
(PUSDIKLAT  MIGAS)  Cepu .  Semarang: Universitas Diponegoro.