Elektriese: Jurnal Sains dan Teknologi Elektro
Volume 13, Number 01, April 2023 e-ISSN: 2830-3512X https://doi.org/10.47709/elektriese.v13i1.2283

## Desain Sistem Pompa Air Tenaga Surya
Author: Liefson Jacobus 1 Emerita Setyowati 2 Elyakim N. S. Patty 3 Febrianto Bokol 4
Afiliation: UKRIM Yogyakarta 1-2,4 Universitas Bumigora 3
Corresponding email liefson@ukrimuniversity. ac.id 1 emerita@ukrimuniversity .ac.id 2 elyakim@universitasbumi gora.ac.id 3 febrianto@ukrimuniversit y.ac.id 4
Histori Naskah:
Submit: 2023-04-29 Accepted: 2023-05-01 Published: 2023-05-02
This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International License

## Abstrak :
Telah dirancang dan bangun alat sistem pompa air tenaga surya skala kecil yang  merupakan  rangkaian  yang  memanfaatkan  energi  surya  sebagai sumber  listrik  untuk  menggerakkan  pompa  air.  Adapun  tujuan  dari perancangan  alat  ini  adalah  untuk  mengatasi  solusi  air  yang  ada  di masyarakat,sehingga tidak perlu berjalan kaki lagi menuju sumber air guna memenuhi  kebutuhan  air  harian  dan  juga  mengatasi  listrik  PLN  yang belum  masuk  di  daerah  mereka.  Penelitian  ini  menggunakan  2  macam metode  penelitian,  yaitu  dengan  menggunakan  catu  daya  yang  sumber listriknya  berasal  dari  PLN  dan  menggunakan  panel  surya  untuk menghasilkan listrik dari cahaya matahari. Pada catu daya, diukur volume air dengan mengatur voltase mulai dari 12 V, 10 V, 8 V, dan 6 V dengan ketinggian 2 m, 1m, 0.5 m, dan 0 m selama 30 menituntuk masing-masing ketinggian.  Untuk  panel  surya  diperlukan  alat  tambahan  yaitu stepdown controller yang mengatur voltase input dari panel surya agar sesuai dengan kapasitas  pompa.  Hasil  penelitian  yang  dihasilkan  adalah  pada  catu  daya volume air yang dihasilkan meningkat dari ketinggian 2 m sampai 0 meter sedangkan  pada  panel  surya  volume  air  yang  dihasilkan  sesuai  dengan keadaan cuaca.
Kata kunci : Catu Daya, Irradiance, Stepdown Controller, Volume Air.

## Pendahuluan
Matahari merupakan sumber energi utama yang terdapat di bumi (Manan, 2009), Patty, 2019). Matahari juga  adalah  sumber  energi  yang  tidak  akan  pernah habis  ketersediaannya  dan juga  dapat  di  manfaatkan sebagai energi alternatif yang akan di ubah menjadi energi listrik (Arota et al., 2013; Prayogi et al., 2020), dengan menggunakan sel surya (Guanabara et al., n.d.; Prasetyowati, 2012). Sel surya atau solar cell sejak tahun 1970- an telah mengubah cara pandang  kita tentang energi dan memberi jalan baru bagi manusia untuk memperoleh energi listrik tanpa perlu membakar bahan bakar fosil sebagaimana pada minyak bumi (Lendeng  et  al.,  2021),  gas  alam  (Wibawa  Risha;  Ramdhani,  Randhi,  2015),  batu  bara  (Wibawa  Risha; Ramdhani, Randhi, 2015), atau reaksi nuklir (Harianto et al., 2017).
Indonesia  terletak  dikawasan  iklim  khatulistiwa  (Rumah  et  al.,  1992).  Mendapat  sinar  surya  rata-rata harian 4.000 – 5.000 Wj/m2, dimana rata-rata jumlah jam sinaran antara 4 hingga 8 jam (Supranto,2015). Berdasarkan  letak  geografis  yang  strategis,  hampir  seluruh  daerah  di  Indonesia  berpotensi  untuk dikembangkan  PLTS  dengan  daya  rata-rata  mencapai  4  kWh/m2.  Kawasan  barat  Indonesia  memiliki distribusi  penyinaran  sekitar  4,5  kWh/m2/hari  dengan  variasi  bulanan  10%  sementara  kawasan  timur Indonesia  berpotensi  penyinaran  sekitar  5,1  kWh/m2/hari  dengan  variasi  bulanan  sekitar  9% (Anonim,2016).  Hal  ini  perlu  dimanfaatkan  dengan  baik  dengan  percepatan  pembangunan  pembangkit
Elektriese: Jurnal Sains dan Teknologi Elektro
Volume 13, Number 01, April 2023 e-ISSN: 2830-3512X https://doi.org/10.47709/elektriese.v13i1.2283
listrik  tenaga  surya  di  berbagai  daerah  yang  berpotensi  di  seluruh  kawasan  Indonesia.  Dengan  adanya energi matahari yang melimpah, dapat mengurangi penggunaan energi konvensional, dan memanfaatk an sumber energi yang abadi ini sebagai potensi sumber energi untuk berbagai macam jenis kebutuhan, salah satunya adalah pemanfaatan energi surya sebagai sumber listrik untuk menggerakkan pompa air.
Di  Indonesia  bahkan  di  negara-negara  lain,  air  merupakan  kebutuhan  pokok  yang  harus  tersedia  yang nantinya  digunakan  untuk  keperluan  perusahaan,  industri,  rumah  tangga,  dan  juga  irigasi  dibidang pertanian.  Cara  mendapatkan  air  adalah  dengan  menggunakan  pompa  air  listrik  yang  sumber  listriknya berasal  dari  PLN,  ada  yang  mendapatkan  air  secara  manual  seperti  menderek  air  di  sumur,  pompa  air manual yang menggunakan tenaga manusia untuk memompa air dari dalam sumur. Ada juga masyarakat di daerah pedesaan, mereka harus berjalan kaki menuju sumber air guna memenuhi kebutuhan air rumah tangga. Kendala lain yang dialami masyarakat adalah sumber energi listrik dari PLN yang belum ada di daerah  tersebut,  sehingga  solusi  yang  paling  baik  untuk  masyarakat  di  pedesaan  adalah  memanfaatkan energi matahari sebagai sumber listrik untuk menggerakkan pompa guna menyuplai air yang banyak dan solusi untuk daerah perkotaan yang menggunakan pompa air listrik PLN adalah dapat menghemat biaya yang akan dibayar ke PLN.
Pemanfaatan energi surya sebagai sumber listrik untuk menggerakkan pompa air terbilang cukup efektif dan efesien, karena dapat menanggulangi segala macam kendala yang ada. Penggunaan pompa air tenaga surya ini juga dapat meminimalisir pekerjaan (Susanto et al., 2018).

## Studi Literatur
Untuk mendukung peneitian ini, penulis menyajikan studi literature:
Aplikasi Sistem Tenaga Surya Sebagai Sumber Tenaga Listrik Pompa Air. Penelitian ini bertujuan untuk mengaplikasikan  suatu  sistem  tenaga  surya  sebagai  sumber  energi  listrik  untuk  pompa  air.  Rancangan sistem tenaga surya ini menggunakan panel surya ST.50-PG, baterai GS Astra 10Ah dan pompa air DC YRK-BP2512  12Volt.  Perancangan  dimulai  dari  mencari  data  radiasi  matahari  setempat  selama  satu tahun  sehingga  dapat  ditentukan  jumlah  panel  surya  yang  diperlukan  serta  kapasitas  peralatan  lainnya (Iqtimal & Devi, 2018).
Prototype Sistem Pompa Air Tenaga Surya Untuk Meningkatkan Produktivitas Hasil Pertanian.  Tujuan akan  pengabdian  ini  adalah  untuk  memberikan  wawasan  dan  pengetahuan  praktis  akan  pembuatan  dan instalasi  Sistem  Pompa  Air  Tenga  Surya  (SPATS)  serta  memberikan  inovasi  baru  berupa  pemanfaatan energi  terbarukan  dalam  membantu  sistem  irigasi  pertanian  (Choi  Hermanu  Brillianto  Apribowo  et  al., 2017).
Perancangan Sistem Kelistrikan Hybrid (Tenaga Matahari Dan Listrik Pln) Untuk Menggerakkan Pompa Air  Submersibel  1  Phase  Perancangan  Sistem  Elektrik  Tenaga  Hybrid  Untuk  Pompa  Air.  Untuk mendapatkan energi listrik yang efisien dan aman (konsisten), dapat digunakan energi matahari yang di backup  dengan  energi  listrik  PLN  (sistem  hybrid)  off  grid.  Sistem  hybrid  yang  direncanakan menggunakan peripheral Solar panel 100 WP (2 buah), Baterai 100 Ah 12 V (2 buah), Sistem kontroler hybrid  dengan  inverter  1400  watt.  Aplikasi  yang  dirancangan  untuk  menggerakkan  pompa  air  sumur dalam (submersibel) 1 phase diameter 3 inci yang membutuhkan daya 370 watt (Prayudo et al., 2015).
Perancangan  Sistem  Pompa  Air  DC  Dengan  Plts  20  Kwp  Tianyar  Tengah  Sebagai  Suplai  Daya  Untuk Memenuhi Kebutuhan Air Masyarakat Banjar Bukit Lambuh.Terbengkalainya PLTS 20 kWp menjadikan rencana  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Energi  Sumber  Daya  Mineral  (ESDM)  Provinsi  Bali  untuk  mengalih fungsikan  PLTS  sebagai  sumber  listrik  bagi  pompa  air  yang  menggangkat  air  dari  sumber  bak penampungan  dengan  kapasitas  air  72.000  liter  ke  tandon  air  berkapasitas  30.000  liter  yang  berada  di dekat PLTS untuk memenuhi kebutuhan air warga di Desa Tianyar Tengah Banjar Bukit Lambuh (Bayu Kusuma et al., 2020).

## Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  2  macam  metode  penelitian,  yaitu  dengan  menggunakan  catu  daya yang  sumber  listriknya  berasal  dari  PLN  dan  menggunakan  panel surya  untuk  menghasilkan  listrik  dari cahaya matahari. Perangkat penelitian dapat dilihat pada Gambar 1 dan Gambar 2 berikut:
Gambar 1: Desain perangkat penelitian dengan menggunakan catu daya
Gambar 2: Desain perangkat penelitian dengan menggunakan panel surya
Prinsip kerja dari pompa air tenaga surya ini berdasarkan intensitas cahaya matahari. Semakin lama atau semakin banyak cahaya matahari yang didapat maka semakin banyak pula air yang dipompa oleh pompa air tenaga surya ini. Karena cahaya matahari dibutuhkan oleh sel surya untuk kemudian dirubah menjadi energi listrik. Energi listrik yang didapat dari cahaya matahari melalui sel surya ( solar cell ) inilah yang kemudian dipakai sebagai sumber listrik untuk menggerakkan motor pada pompa air.
Gambar 3: Flowchart langkah-langkah penelitian dengan menggunakan Catu daya
Elektriese: Jurnal Sains dan Teknologi Elektro
Volume 13, Number 01, April 2023 e-ISSN: 2830-3512X https://doi.org/10.47709/elektriese.v13i1.2283
Gambar 4: Flowchart langkah-langkah penelitian dengan menggunakan panel surya

## Hasil
Alat yang digunakan dalam penelitian ada 2 jenis yaitu catu daya yang memanfaatkan sumber  listrik  dari PLN  dan  panel  surya  yang  memanfaatkan  cahaya  matahari  untuk  dikonversi  menjadi  listrik.  Pompa  air yang digunakan adalah jenis DC ( Direct Current ), sehingga dibutuhkan catu daya untuk mengubah arus listrik  AC  dari  PLN  menjadi  DC  agar  pompa  air  bisa  digunakan.  Untuk  panel  surya  dibutuhkan  alat tambahan  seperti stepdown  controller yang  bisa  mengatur  voltase  input  dari  panel  surya,  agar  sesuai dengan kapasitas pompa air.
Gambar 5: Perangkat penelitian dengan menggunakan catu daya
Gambar 6: Perangkat penelitian dengan menggunakan panel surya
Dengan  menggunakan  alat  sesuai  dengan  gambar  dan  desain  yang  sudah  dijelaskan,  telah  dilakukan penelitian  dan  pengamatan  penggunaan  sumber  listrik  dari  PLN  dan  tenaga  surya  untuk  menggerakkan pompa air dalam skala kecil.

## Data Hasil Penelitian dengan Menggunakan Catu Daya
Hari  pertama  tanggal  28  Maret  2020,  dilakukan  penelitian  menggunakan  catu  daya  dengan  ketinggian tandon air 2 meter dari permukaan air. Hasil pengukuran volume air ditunjukkan pada Tabel.1.
Tabel 1. Hasil penelitian dengan ketinggian tandon air 2 m dari permukaan air
Waktu (menit) V̇ (liter/min) 4.32 Watt 3.4 Watt 2.56 Watt 1.8 Watt 5 5.5 3.6 1.8 0 10 10.1 7 3 0 15 14.5 10 4.1 0 20 18.6 12.9 5 0 25 22.8 15.3 6 0 30 26.8 17.9 7 0
Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa ketika voltase diatur dari 12 V ke 10 V dan seterusnya, jumlah volume air  yang  diperoleh  juga  menurun.  Pada  saatcatu  daya  diatur  menjadi  6  V,  pompa  tidak  bergerak  untuk memompa air.
Pada  hari  yang  sama,  setelah  mengukur  volume  air  dengan  ketinggian  tandon  air  2  meter,  selanjutnya adalah mengukur volume air dengan ketinggian tandon air 1 meter dari permukaan air. Hasil pengukuran volume air ditunjukkan pada Tabel 4.2.
Tabel 2. Hasil penelitian dengan ketinggian tandon air 1 meter dari permukaan air
Waktu (menit) V̇ (liter/min) 3.84 Watt 2.9 Watt 2.08 Watt 1.44 Watt 5 7.2 5 2.6 0.9 10 14.3 9.9 5.8 1.8 15 20.8 14.6 8.1 2.8 20 27.5 18.7 10.8 3.7 25 33.9 22.5 13.4 4.5 30 40 26.1 15.9 5.4
Pada  Tabel  2,  volume  air  yang  dihasilkan  menurun  ketika  voltase  diubah  sama  seperti  pada  Tabel  4.1. Namun, saat voltase diatur menjadi 6 V pompa sudah bisa bergerak memompa air.
Pada  hari  yang  sama,  setelah  mengukur  volume  air  dengan  ketinggian  1  meter  diatas  permukaan  air, selanjutnya dilakukan pengukuran volume air dengan ketinggian tandon air 0.5 meter diatas permukaan air. Hasil penelitian ditunjukkan pada Tabel 3.
Tabel 4.3. Hasil penelitian dengan ketinggian tandon air 0.5 meter dari permukaan air
Waktu (menit) V̇ (liter/min) 3.72 Watt 3.1 Watt 1.92 Watt 1.26 Watt 5 8.5 6.3 4.3 2.1 10 16.5 12 8.1 4 15 23.9 17.8 12 5.9 20 31.3 23.4 15.9 7.5 25 38.8 29.2 19.8 9.4 30 45.3 34.6 23.2 10.9
Pada Tabel 3 volume air yang diperoleh menurun ketika voltase pada catu daya diubah, sama seperti tabel hasil penelitian sebelumnya.
Pada  hari  yang  sama  juga,  setelah  mengukur  volume  air  dengan  ketinggian  tandon  air  0.5  meter  dari permukaan  air,  terakhir  adalah  mengukur  volume  air  dengan  ketinggian  tandon  air  0  meter  dari permukaan air. Hasil penelitian ditunjukkan pada Tabel 4.
Tabel 4. Hasil penelitian dengan ketinggian tandon air 0 meter dari permukaan air
Waktu (menit) V̇  (liter/min) 3.48 Watt 2.6 Watt 1.68 Watt 1.14 Watt 5 9.1 7.5 4.7 2.9 10 16.9 14 8 4.7 15 24.7 20 11.7 6.5 20 32.1 25.5 15.1 8.2 25 39.7 30.5 18.9 10 30 47 35.5 22 11.5
Pada Tabel 4 volume air yang dihasilkan lebih banyak dibandingan  pada  tabel  sebelumnya,  walaupun voltase diubah dari 12 V, 10 V, 8 V, dan 6 V.

## Data Hasil Penelitian Menggunakan Panel Surya
Untuk  penelitian  menggunakan  panel  surya,  tinggi  tandon  2  (dua)  meter  diatas  permukaan  air  dan dilakukan selama 3 hari dengan ketinggian yang sama. Hari pertama untuk penelitian menggunakan panel surya dimulai pada tanggal 20 April 2020, data hasil penelitian ditunjukkan pada pada Tabel 5
Tabel 5. Hasil penelitian dengan menggunakan panel surya pada ketinggian tendon 2 meter diatas
permukaan air Tanggal Waktu E (W/m 2 ) Output (l/min) Ket. Cuaca 20 April 2020 09.00 - 10.00 665 29,6 Berawan 10.00 - 11.00 930 46 Berawan 11.00 - 12.00 455 67 Berawan 12.00 - 13.00 1058 46 Berawan 13.00 - 14.00 594 55,8 Berawan 14.00 - 15.00 412 51,3 Berawan
Hari kedua tanggal 21 April 2020, hasil penelitian ditunjukkan pada Tabel .6
Tabel 6. Hasil penelitian dengan menggunakan panel surya pada ketinggian 2 meter diatas permukaan air
Hari ketiga tanggal 22 April 2020, hasil penelitian ditunjukkan pada Tabel 7
Tabel 4.7. Hasil penelitian dengan menggunakan panel surya pada ketinggian 2 meter diatas permukaan
air Tanggal Waktu E (W/m 2 ) Output (l/min) Ket. Cuaca 22 April 2020 09.00 - 10.00 336 31,8 Mendung 10.00 - 11.00 543 73,1 Berawan 11.00 - 12.00 668 75 Berawan 12.00 - 13.00 1040 78 Berawan 13.00 - 14.00 446 63,2 Berawan 14.00 - 15.00 673 66,8 Berawan
Pada tanggal 6 Maret 2020 dilakukan penelitian dengan mengukur radiasi matahari tiap 10 menit karena pada pengukuran sebelumnya hanya  mengukur radiasi diawal saja dan hasil pada  grafik tidak seimbang (seharusnya ketika radiasi naik volume air yang dihasilkan juga naik) .
Tabel 8. Pengukuran radiasi matahari tiap 10 menit pada jam 09.00 – 15.00
Waktu E (W/m 2 ) Ket. Cuaca 09.00 – 09.50 09.00 757 Cerah 09.10 722 Cerah 09.20 716 Cerah 09.30 742 Cerah 09.40 712 Cerah 09.50 733 Cerah 10.00 720 Cerah 10.10 734 Cerah 10.20 747 Cerah Tanggal Waktu E (W/m 2 ) Output (l/min) Ket. Cuaca 21 April 2020 09.00 - 10.00 331 25,3 Berawan 10.00 - 11.00 286 57,2 Mendung 11.00 - 12.00 673 73 Berawan 12.00 - 13.00 721 73,2 Berawan 13.00 - 14.00 344 62,2 Mendung 14.00 - 15.00 537 66,3 Berawan
10.00 – 10.50 10.30 726 Cerah 10.40 757 Cerah 10.50 764 Cerah 11.00 773 Cerah 11.10 771 Cerah 11.20 783 Cerah 11.30 809 Cerah 11.40 799 Cerah 11.50 790 Cerah 12.00 – 12.50 12.00 823 Cerah 12.10 753 Cerah 12.20 745 Cerah 12.30 766 Cerah 12.40 761 Cerah 12.50 757 Cerah 13.00 – 13.50 13.00 672 Cerah 13.10 698 Cerah 13.20 676 Cerah 13.30 378 Cerah 13.40 313 Cerah 13.50 311 Cerah 14.00 – 15.00 14.00 174.8 Mendung 14.10 167.4 Mendung 14.20 223 Mendung 14.30 222 Mendung 14.40 180 Mendung 14.50 132.7 Mendung
Tabel 9. Tabel pengukuran nilai rata-rata radiasi matahari tiap 10 menit
Tanggal Waktu Ē (W/m2) Output (l/min) Ket. Cuaca 6 Maret 2020 09.00 – 10.00 730,3 50 Cerah 10.00 – 11.00 741,3 71 Cerah 11.00 – 12.00 730,3 77 Cerah 12.00 – 13.00 767,5 83 Cerah 13.00 – 14.00 508 76,3 Berawan 14.00 – 15.00 189,6 41,8 Mendung
Grafik
Grafik  hubungan  antara  Daya  (W)  dengan  V̇  (l/min),  dari  data  untuk  masing-masing  ketinggian ditunjukkan pada Gambar 7.
Gambar 7. Grafik hubungan antara Output dengan daya pada ketinggian tandon 2 meter, 1 meter, 0,5 meter, dan 0 meter diatas permukaan air
Grafik hubungan antara V̇ (l/h) dengan radiasi matahari, radiasi matahari dengan V̇ (l/h) dengan waktu, untuk hari pertama pengukuran, ditunjukkan dalam Gambar 8 dan Gambar 9
Gambar 8. Grafik hubungan antara V̇ dengan radiasi matahari
Gambar 9. Grafik hubungan antara radiasi matahari, V̇ dengan waktu
Grafik hubungan antara V̇ (l/h) dengan radiasi matahari, radiasi matahari dengan V̇ (l/h) dengan waktu, untuk hari kedua pengukuran ditunjukkan dalam Gambar 10 dan Gambar 11
Gambar 10. Grafik hubungan antara V̇ dengan radiasi matahari
Gambar 11. Grafik hubungan antara radiasi matahari, V̇ dengan waktu
Grafik hubungan antara V̇ (l/h) dengan radiasi matahari, radiasi matahari dengan V̇ (l/h) dengan waktu, untuk hari ketiga pengukuran ditunjukkan dalam Gambar 12 dan Gambar 13
Gambar 12. Grafik hubungan antara V̇ dengan radiasi matahari
Gambar 13. Grafik hubungan antara radiasi matahari, V̇ dengan waktu
Grafik selanjutnya untuk data dengan radiasi diukur tiap 10 menit dengan mengukur rata-rata radiasi tiap 10 menit dalam 1 jam ditunjukkan dalam Gambar 14 dan Gambar 15.
Gambar 14. Grafik hubungan antara V̇ dengan radiasi rata-rata matahari
Gambar 15. Grafik hubungan antara radiasi matahari rata-rata, V̇ dengan waktu

## Pembahasan
Penelitian  dengan  menggunakan  catu  daya  dilakukan  dengan  4  ketinggian  tandon  air  yang  berbeda dari permukaan  air,  yaitu  2  meter,  1  meter,  0,5  meter,  dan  0 meter.  Untuk  masing-masing  ketinggian  diatur voltase yang sama yaitu 12 V, 10 V, 8 V, dan 6 V. Pada ketinggian 2 meter untuk voltase 12 V, 10 V, dan 8  V  pompa  masih  bergerak  memompa  air  sedangkan  pada  volatse  6  V  pompa  tidak  bergerak memompa  air.  Secara  keseluruhan  pompa  air  bekerja  dengan  baik,  namun  volume  air yang  dihasilkan menurun ketika voltase diubah dari 12 V ke 10 V dan seterusnya.
Untuk  penelitian  dengan  panel  surya,  ketinggian  tandon  dari  permukaan  air  2 meter.  Volume  air  yang dihasilkan dari panel surya untuk hari pertama terbilang cukup banyak dalam kondisi cuaca yang berawan yaitu  dengan  127,3  liter  dalam  6  jam.  Hari  kedua  volume  air  yang  dihasilkan  adalah  165,1  liter/6  jam lebih banyak dibandingkan pada hari pertama dengan keadaan cuaca berawan dan mendung. Untuk hari ketiga volume air yang dihasilkan 175,8 liter/6 jam dan lebih banyak dibandingkan dengan hari pertama dan kedua, dalam keadaan cuaca berawan.
Dikarenakan pengambilan data selama 3 hari hanya mencatat radiasi matahari di awal jam pengambilan data tidak sesuai dengan volume air yang dihasilkan, karena dalam kurun waktu 1 jam kondisi cuaca tidak stabil. Oleh  karena  itu,  dilakukan  pengambilan  data  dengan  mengukur  radiasi  matahari  setiap  10  menit  dan dibuatkan nilai rata-rata radiasi matahari tiap 1 jam. Kondisi cuaca pada saat pengambilan data cerah dan volume  air  yang  dihasilkan  180,6  liter/6  jam  sehingga  pada  grafik  ketika  radiasi  naik  maka  volume  air yang dihasilkan juga meningkat.
Secara umum dalam 3 kali pengambilan data, ada keadaan dimana pompa air hanya bergerak pelan untuk memompa  air  karena  cuaca  dan  awan  menutupi  matahari dan  bahkan  pompa  air  tidak  bergerak.  Untuk waktu  keadaan  pompa  air  mati  tidak  lebih  dari  10  menit.  Untuk  pengambilan  data  dengan  mengukur
radiasi  tiap  10  menit  pada  jam  14.00  –  15.00  secara  umum  kondisi  cuaca  mendung  dan  hanya menghasilkan volume air 41,8 liter/jam.
Penggunaan catu daya karena jenis pompa air yang digunakan adalah pompa air DC ( direct current - listrik searah) supaya listrik  yang  masuk  sesuai  dengan jenis  pompa.  Sedangkan  untuk  panel  surya  diperlukan alat tambahan seperti stepdown  controller yang berfungsi untuk mengatur voltase input dari panel surya agar voltase yang masuk ke pompa sesuai dengan kapasitas pompa.

## Kesimpulan
Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya :
1. Telah terealisasi rancang bangun alat sistem pompa air tenaga surya dalam skala kecil.
2. Sistem  pompa  air  tenaga  surya  sangat  optimal  untuk  memompa  air  karena  sumber  energinya berupa energi terbarukan.
3. Dari hasil data dan grafik menunjukkan bahwa faktor cuaca sangat berpengaruh pada volume air yang dihasilkan, ketika cuaca cerah (radiasi matahari tinggi) output dari pompa akan meningkat juga  begitupun  sebaliknya  ketika  cuaca  berawan  atau  mendung  maka  output  dari  pompa  akan menurun.

## Referensi
Arota,  A.  S.,  Kolibu,  H.  S.,  &  Lumi,  B.  M.  (2013).  Perancangan  Sistem  Pembangkit  Listrik  Hibrida (Energi  Angin  Dan Matahari)  Menggunakan  Hybrid Optimization Model  For  Electric  Renewables (HOMER). Jurnal MIPA , 2 (2), 145. https://doi.org/10.35799/jm.2.2.2013.3193
Bayu Kusuma, K., Indra Partha, C. G., & Sukerayasa, I. W. (2020). PERANCANGAN SISTEM POMPA AIR  DC  DENGAN  PLTS  20  kWp  TIANYAR  TENGAH  SEBAGAI  SUPLAI  DAYA  UNTUK MEMENUHI  KEBUTUHAN  AIR  MASYARAKAT  BANJAR  BUKIT  LAMBUH. Jurnal SPEKTRUM , 7 (2), 46. https://doi.org/10.24843/spektrum.2020.v07.i02.p7
Choi Hermanu Brillianto Apribowo, S, T. E., & Anwar, M. (2017). Prototype Sistem Pompa Air Tenaga Surya Untuk Meningkatkan Produktivitas Hasil Pertanian. Jurnal Abdimas , 21 (2), 97–102.
Guanabara, E., Ltda, K., Guanabara, E., & Ltda, K. (n.d.). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者 における 健康関連指標に関する共分散構造分析 Title . 37–46.
Harianto,  A.,  Suryati,  S.,  &  Khery,  Y.  (2017).  Pengembangan  media  pembelajaran  kimia  berbasis Android  untuk  penumbuhan  literasi  sains  siswa  pada  materi  reaksi  redoks  dan  elektrokimia. … Jurnal Kependidikan Kimia . http://e-journal.undikma.ac.id/index.php/hydrogen/article/view/1588
Iqtimal, Z., & Devi, I. (2018). Aplikasi Sistem Tenaga Surya Sebagai Sumber Tenaga Listrik Pompa Air. Kitektro , 3 (1), 1–8.
Lendeng,  L.  C.,  Sugiarsi,  B.  A.,  &  Rumagit,  A.  M.  (2021).  Interactive  Learning  based  on  Animation inPetroleum Subject for Grade XI Senior HighSchool. Jurnal Teknik Elektro Dan Komputer , 16 (2), 183–192.
Manan,  S.  (2009).  Energi  Matahari,  Sumber  Energi  Alternatif  yang  Effisien,  Handal  dan  Ramah
Lingkungan  di  Indonesia. Energi  Matahari  Sumber  Energi  Alternatif  Yang  Effisien,  Handal  Dan Ramah Lingkungan Di Indonesia , 31–35. http://eprints.undip.ac.id/1722
Patty,  E.  N.  S.  (2019).  Pengembangan  Charger  Handphone  Menggunakan  Panel  Surya  Sebagai  Sumber Tenaga  di  Rumah  Diskusi  STKIP  Weetebula. Jurnal  Edukasi  Sumba  (JES) , 3 (1),  11–15. https://doi.org/10.53395/jes.v3i1.3
Prasetyowati, R. (2012). Sel Surya Berbasis Titania Sebagai Sumber Energi Listrik Alternatif. Prosiding Seminar  Nasional  Penelitian,  Pendidikan  Dan  Penerapan  MIPA,  Fakultas  MIPA,  Universitas Negeri Yogyakarta, 2 Juni 2012 , 1 , 453–462.
Prayogi, E., Prasetyo, E., & Riski, A. (2020). Pemanfaatan Energi Surya Sebagai Sumber Energi Sepeda Listrik. Prosiding Seminar Rekayasa Teknologi , 29 , 73–78.
Prayudo, A., Novian, O., Setyadi, & Antaresti. (2015). Jurnal Ilmiah Widya Teknik. Jurnal Ilmiah Widya Teknik , 14 (1), 26–31.
Rumah,  S.,  Universitas,  S.,  Rosa,  E.,  Andini,  R.  P.,  Manurung,  M.  M.,  &  Herlini,  M.  (1992). Keanekaragaman Jenis Paku-Pakuan ( Pteridophyta ) di . 1–6.
Susanto, D. A., Ayuningtyas, U., Febriansyah, H., & Ayundyahrini, M. (2018). Evaluasi Instalasi Pompa Air  Tenaga  Surya  Di  Indonesia  Dengan  Menggunakan  Standar  Iec  62253-2011. Jurnal Standardisasi , 20 (2), 85. https://doi.org/10.31153/js.v20i2.687
Wibawa  Risha;  Ramdhani,  Randhi,  G.  R.  (2015).  Desain  Pabrik  Ethylene  Dari  Gas  Alam  Di  Teluk Bintuni Papua Barat. Jurnal Teknik ITS , 4 (Vol 4, No 1 (2015)), B1–B3. http://ejurnal.its.ac.id/index.php/teknik/article/view/8375