Journal homepage: http://iptek.its.ac.id/index.php/jats

## Kajian Drainase Kawasan Polda Jatim
S. Kamilia Aziz 1* , Ismail Sa’ud 1 , M. Hafiizh I 1 ., M. Khoiri 1
Departemen Teknik Infrastruktur Sipil, ITS, Surabaya 1 Koresponden*, Email: kamilia@ce.its.ac.id
Info Artikel Abstract
Diajukan 5 Pebruari 2017
Diperbaiki 13 Pebruari 2018 Disetujui 28 Pebruari 2018
Keywords: drainage, flood, east java
Flooding annualy occurs in East Java Police office area because the elevation of the area is relatively low when it is compared with the elevation of the outlet channel. When the outlet canal is full or flooded, the water in the area cannot be drained in to the channel. In this study, capacity of the existing channel and the method to stop water overflow from outside into the Police office area are evaluated. The results show that some of the existing channel need to be normalized. To overcome the overflow water, semi-polder system need to be applied, water barrier with high of 30 cm need to be constructed at the area perimeter and installed sluice at the every outlet. Moreover, all the surface water from area inside the perimeter is temporary retained in additional pond and will be pumped in to outlet channel via the middle channel when  the channel has low water level. The additional pond is required to be able to retain 7248.42 m 3 of water for Q5 and 7697.48 m 3 of water for Q10. Using 0,5 m 3 /sec pump capacity, total discharge time of the pond is 4 hours for Q5 and 4.27 hours for Q10.
Kata kunci: drainase, banjir, jawa timur

## Abstrak
Persoalan banjir di kawasan Polda Jatim disebabkan karena elevasi kawasan yang relatif sama  dengan  elevasi outlet sehingga ketika saluran outlet penuh atau tergenang, maka kawasan ini tidak dapat mengalirkan air ke outlet. Pada kajian ini dievaluasi kemampuan saluran eksisting mengalirkan debit banjir dan upaya menahan air dari luar kawasan tidak masuk ke dalam. Dari hasil perhitungan didapatkan bahwa beberapa saluran perlu dinormalisasi. Untuk mengatasi luberan air dari luar kawasan, diterapkan sistem semi polder, sekeliling kawasan ditinggikan 30 cm dan dibangun pintu pada tiap-tiap outlet. Air yang tertahan didalam kawasan ditampung di kolam tampungan dan dipompa keluar ke saluran tengah ketika saluran sudah surut. Volume kolam tampungan yang dibutuhkan sebesar 7248.42 m 3 untuk Q5 dan 7697.48 m 3 untuk Q10. Lama pengosongan kolam tampungan menggunakan pompa eksisting dengan debit 0.5 m 3 /dt adalah 4 jam untuk Q5 dan 4.27 jam untuk Q10.
1. Pendahuluan
Pesatnya pembangunan menuntut dibangunnya prasa- rana-prasarana pendukung seperti jalan, saluran drainase, dll. Bangunan baru biasanya dibuat lebih tinggi karena sudah disesuaikan dengan kajian kondisi curah hujan dan debit yang melimpas. Sedangkan bangunan lama, elevasinya tetap sehingga cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan bangunan baru. Perbedaan elevasi ini merupakan sebuah tantangan baru. Bangunan lama, yang elevasinya cenderung lebih rendah dibandingkan bangunan baru, kalah bersaing dalam mengalirkan debit aliran ketika musim hujan.
Tataguna lahan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh pada besarnya debit banjir yang terjadi pada suatu daerah aliran sungai. Nilai tataguna lahan ini digambarkan dalam besaran koefisien pengaliran[1]. Menurut Didik dkk, kerentanan suatu daerah terhadap banjir
tergantung banyak faktor, antara lain bentuk topografi, kapa- sitas infiltrasi lahan, tutupan lahan dan tinggi curah hujan[2].
Hal inilah yang melatarbelakangi diadakannya kajian drainase kawasan Polda Jatim. Diduga penyebab banjir yang terjadi di kawasan ini adalah elevasi kawasan yang lebih rendah dibandingkan dengan elevasi outlet saluran, sehingga terjadi backwater dan airnya menggenangi kawasan tersebut. Sebelum dibangun frontage A. Yani,  kawasan Polda Jatim memiliki kolam tampungan yang cukup luas, namun sekarang kolam tampungan tersebut mengecil, dan berubah fungsi menjadi frontage dan bangunan masjid Polda Jatim. Sejak pembangunan kedua fasilitas tersebut, kawasan Polda Jatim selalu tergenang setiap terjadi hujan cukup lebat. Pada kejadian hujan pada tanggal 24 november 2017, frontage Barat depan rumah sakit bhayangkara sampai gedung graha pena tergenang sampai 30 cm, sehingga secara otomatis kawasan Polda Jatim juga tergenang.
S. Kamilia Aziz dkk , Jurnal Aplikasi Teknik Sipil, Volume 16, Nomor 1, Pebruari 2018 (1-8) 2

## 2. Metode
Langkah pertama dalam penelitian adalah pengukuran topografi pada kawasan Polda Jatim. Pengukuran topografi mengetahui  arah aliran air. Pengukuran tofografi dimulai dengan pengukuran patok-patok BM dengan GPS Geodetik. Hasil pengukuran patok BM seperti pada gambar 1. BM ini selanjutnya akan dipakai sebagai acuan untuk pengukuran situasi dan long-cross saluran dan kolam tampungan.
Langkah berikutnya adalah perhitungan curah hujan rencana.  Pos Penakar hujan  yang berpengaruh di kawasan Polda Jatim adalah Pos Penakar Hujan Kebonagung.   Menu- rut Aziz dan Sa’ud, Curah hujan rencana kawasan  Kebon- agung untuk periode ulang 2 tahun = 74mm, periode ulang 5 tahun = 102mm, dan periode ulang 10 tahun = 120mm[3]. Namun, karena kawasan Polda Jatim tidak terlalu luas (18 ha), maka dipertimbangkan untuk menghitung ulang curah hujan rencana.  Untuk analisa debit persaluran, memakai rumus Rational, sedangkan perhitungan debit rencana untuk perhitungan kebutuhan pompa memakai rumus Nakayasu[4].
Dari hasil perhitungan fullbank saluran eksisting, dan debit rencana akan dievaluasi kemampuan saluran eksisting mengalirkan debit rencana. Saluran  yang tidak mampu me- ngalirkan debit rencana akan di normalisasi supaya dapat mengalirkan debit rencana. Saluran-saluran yang dinormali- sasi direncanakan menggunakan U-Ditch, sehingga dimensi rencana disesuaikan dengan ukuran yang tersedia di pabrikan.
Untuk mengatasi adanya aliran back water, maka dicoba dengan sistem semi polder. Pada sistem polder, air dari luar kawasan yang dilindungi polder tidak boleh masuk ke dalam. Namun, tanggul yang terlalu tinggi juga terlalu riskan karena kawasan ini cukup padat lalu lintasnya sehingga pintu-pintu masuk kawasan sebaiknya jangan ditanggul terlalu tinggi sehingga menyulitkan pengendara yang keluar masuk kawa- san, sebaiknya cukup  selevel dengan tinggi genangan yang biasanya terjadi diluar kawasan (frontage barat A. Yani) se- hingga air dari luar tidak bisa masuk kedalam, demikian juga outlet-outlet saluran dipasang pintu sehingga ketika muka air outlet lebih tinggi pintu ditutup, dan air dari luar tidak bisa masuk kedalam kawasan. Sementara  air  hujan yang jatuh didalam kawasan akan ditampung dalam kolam tampungan (polder) sampai air di outlet turun elevasinya, baru kemudian air dalam polder dikosongkan. Namun, jika genangan lebih tinggi dari tanggul yang sudah direncanakan, maka air tetap akan dapat masuk ke dalam kawasan, sehingga dalam kajian ini tidak menerapkan sistem polder penuh, melainkan sistem semi polder.
3. Hasil dan Pembahasan
Kawasan Polda Jatim berdasarkan hasil pengukuran dengan GPS Geodetik berada pada posisi X= 91900015, Y=6911146, lebih lengkapnya seperti gambar 1.  Dari hasil pengukuran tofografi didapatkan bahwa elevasi kawasan relatif  datar  dengan kemiringan rata-rata 1/10000. Sebagai contoh saluran S1, elevasi tanggul saluran +33.660, sedang- kan elevasi frontage + 33.783 jika tebal paving 6 cm dan tebal beton wiremesh juga 6 cm maka elevasi tanggul saluran fron- tage adalah + 33.663 artinya level atas saluran S1 sama de- ngan  level atas saluran frontage A. Yani,  sehingga ketika frontage tergenang, maka saluran dalam kawasan Polda Jatim tidak dapat mengalirkan air ke saluran frontage, sehingga mengakibatkan terjadinya genangan. Hal yang sama terjadi pada saluran di outlet 3-6.  Skema sistem drainase kawasan Polda Jatim dapat dilihat pada gambar 2.  Sedangkan pada saluran S13 pada posisi outlet 8, elevasi tanggul saluran S13 +33.841, sedangkan elevasi tanggul saluran tengah pada sisi outlet 8 adalah +33.312, artinya elevasi tanggul saluran tengah pada posisi outlet 8 lebih rendah dibandingan elevasi tanggul saluran S13, sehingga jika level air maksimal adalah +33.312, menyesuaikan posisi tanggul elevasi tengah.
Pada kawasan Polda Jatim sudah dilengkapi dengan kolam tampungan dengan volume 1483,5 m 3 , seperti terlihat pada gambar 1. Dari hasil perhitungan didapatkan bahwa curah hujan rencana untuk periode ulang 2 tahun = 93,78 mm, periode ulang 5 tahun = 106.54 mm, dan periode ulang 10 tahun = 113,14 mm. berdasarkan data dari BMKG bahwa hujan lebat pada tanggal 30 Mei 2016 pada kisaran 110 mm, dan pada tanggal 24 Nopember 2017, curah hujan pada pos penakar Keboagung setinggi 112 mm. dua kejadian hujan ini menyebabkan banjir yang cukup parah, frontage A. Yani tergenang sampai 30 cm, sehingga kawasan Polda Jatim secara otomatis juga ikut tergenang, dan kedua curah hujan tersebut mendekati curah hujan periode ulang 10 tahun, curah hujan yang cukup tinggi dan keluar dari fenomena bahwa periode ulang sepuluh tahun terjadi hampir 2 kali dalam dua tahun berturut-turut diduga akibat adanya badai yang terjadi di dekat Indonesia, sehingga menyebabkan cuaca ekstrem. Sehingga, untuk keamanan  saluran drainase pada kawasan Polda Jatim dihitung dengan periode ulang 5 tahun dan 10 tahun.
Hasil analisis debit rencana dengan metode Rational dan kapasitas saluran eksisting didapatkan bahwa saluran S1, S3B, S3C, S6, S11, S12, dan S23 masih belum mampu mengalirkan debit rencana baik itu Q5 maupun Q10, sehingga perlu dinormalisasi. Rencana normalisasi saluran seperti terlihat pada tabel 1.
Persoalan kedua yang dihadapi adalah ketika muka air outlet sudah penuh atau sudah tergenang, maka untuk menga- tasi persoalan ini disiasati dengan menjadikan kawasan ini
S. Kamilia Aziz dkk , Jurnal Aplikasi Teknik Sipil, Volume 16, Nomor 1, Pebruari 2018 (1-8)
kawasan semi polder, artinya menahan air untuk sementara didalam kawasan, kemudian memompa keluar ketika air di outlet elevasinya sudah meungkinkan untuk menerima air dengan batasan tinggi tanggul adalah 30 cm saja, jika genangan lebih dari 30 cm, maka tetap aka nada air yang masuk ke dalam kawasan Polda Jatim. Hal ini dipilih supaya tanggul tidak terlalu tinggi dan menyulitkan pengendara yang keluar masuk kawasan Polda Jatim. Selain itu dari kejadian hujan, tinggi genangan di saluran frontage rata-rata sekitar 30 cm. untuk pembuatan sistem semi polder ini, maka sekeliling kawasan ditinggikan setinggi 30 cm, sedangkan pada ma- sing-masing outlet di bangun pintu air untuk mengatur keluar masuknya air. Sistem operasional pintu dibuat ketika muka air saluran sudah sama dengan muka air outlet, maka pintu air ditutup sehingga air akan mengalir ke kolam tampungan di bagian belakang kawasan.  Menurut Aziz dkk, kolam tam- pungan merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan jika kodisi lapangan tidak memungkinkan dengan solusi normalisasi[5][6]. Menurut Sa’ud dan Wiguna, dari pene- litian didapatkan kesesuaian Alternatif terbaik untuk pe- ngendalian Volume Limpasan di tiap-tiap wilayah di Sura- baya untuk luas lahan < 600 m² menggunakan sumur resapan, luas lahan 601 sampai dengan 1000 m² menggunakan Long Storage dan luas lahan > 1000 m² menggunakan kolam tampungan[1].
Tabel 1 . Rencana Normalisasi Saluran yang Meluber
nama saluran Qfull bank Desain Rencana Qdesain Q 5 Q 10 m3/dt B (m) H (m) m3/dt m3/dt m3/dt S1 1.118 2.8 1.5 2.661 2.428 2.578 S3B 0.052 0.4 0.6 0.072 0.056 0.060 S3C 0.034 0.4 0.6 0.072 0.044 0.047 S6 0.2452 1.0 1.0 0.690 0.642 0.682 S11 0.025 0.5 0.6 0.084 0.072 0.076 S12 0.032 0.3 0.4 0.066 0.053 0.056 S15 0.193 0.8 1.0 0.278 0.209 0.222 S23 0.098 0.7 0.8 0.138 0.104 0.110

## Sumber: hasil perhitungan
Untuk menampung air ketika tidak bisa dialirkan keluar kawasan, maka  perlu dievaluasi apakah kolam tampungan eksisting sudah mencukupi. Kolam eksiting yang ada di kawasan Polda Jatim sebesar 1483.5 m 3 . Dengan rumus Na- kayasu dihitung kebutuhan kolam tampungan dengan periode ulang 5 tahun seperti terlihat pada tabel 2 sebesar 7248.42 m 3 . Sedangkan kebutuhan kolam tampungan untuk periode ulang 10 tahun seperti terlihat pada tabel 3 sebesar  7697.48 m 3 . Kolam tampungan ini direncanakan untuk dapat menampung
seluruh volume hujan yang turun dari awal hujan sampai selesai hujan, supaya kawasan  ini benar-benar aman. Sehingga diasumsikan bahwa selama hujan, seluruh air dapat tertampung di dalam kolam.
Tabel 2 . Kebutuhan Kolam Tampung dengan Q5 tahun
t Q Inflow Vol Inflow Vol Inflow komulatif (jam) (m3/detik) (m3) (m3) 0 0.00000 0.00000 0.00 0.1 1.57865 284.15626 284.16 0.16 6.14492 834.14478 1118.30 0.2 5.57929 844.14324 1962.44 0.3 3.61469 1654.91658 3617.36 0.39 2.24353 949.03043 4566.39 0.4 2.18017 79.62659 4646.02 0.5 1.53128 668.06138 5314.08 0.6 1.07552 469.22348 5783.30 0.7 0.75541 329.56654 6112.87 0.73 0.67944 77.48166 6190.35 0.8 0.50945 149.80018 6340.15 0.9 0.39086 162.05688 6502.21 1 0.29988 124.33403 6626.54 2 0.02119 577.93070 7204.47 3 0.00150 40.84144 7245.31 4 0.00011 2.88620 7248.20 5 0.00001 0.20396 7248.40 6 0.00000 0.01441 7248.42 Sumber: hasil perhitungan
U ntuk pengosongan kolam tampung, air dipompa keluar menuju saluran tengah (S24) Menggunakan pompa eksisting dengan debit sebesar 0.5 m 3 /dt.  Pengosongan kolam dila- kukan ketika saluran di outlet sudah mulai kosong, supaya debit yang keluar tidak menyebabkan banjir di sekitar saluran outlet. Lama pengosongan kolam jika memanfaatkan pompa yang ada yaitu 2 pompa dengan debit total 0.5 m 3 /dt, maka waktu pengosongan yang dibutuhkan selama 4 jam untuk Q5 (tabel 4, gambar 4) dan 4.27 jam untuk Q10 (tabel 5, gambar 5).  Namun jika dikehendaki waktu pengosongan lebih cepat, maka debit pompa dapat ditambah.

## 4. Simpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadi banjir pada kawasan drainase Polda Jatim adalah beberapa saluran tidak mampu mengalirkan debit banjir sehingga beberapa saluran dinormalisasi supaya mampu mengalirkan debit banjir.
S. Kamilia Aziz dkk , Jurnal Aplikasi Teknik Sipil, Volume 16, Nomor 1, Pebruari 2018 (1-8) 4
Untuk mengatasi genangan dikawasan Polda Jatim direncanakan dengan sistem semi polder, sekeliling kawasan ini dilindungi dengan tanggul setinggi 30 cm dan pembuatan pintu-pintu air pada tiap-tiap outlet, sehingga kawasan ini terlindung dari air dari luar kawasan, kecuali jika tinggi genangan di luar kawasan lebih tinggi dari 30 cm, maka air masih dapat masuk ke dalam kawasan.
Tabel 3 . Kebutuhan Kolam Tampung dengan Q10 tahun
t Q Inflow Vol Inflow Vol Inflow komulatif (jam) (m3/detik) (m3) (m3) 0 0.000 0.000 0.00 0.1 1.676 301.761 301.76 0.16 6.526 885.822 1187.58 0.2 5.925 896.440 2084.02 0.3 3.839 1757.443 3841.47 0.39 2.383 1007.826 4849.29 0.4 2.315 84.560 4933.85 0.5 1.626 709.450 5643.30 0.6 1.142 498.293 6141.59 0.7 0.802 349.984 6491.58 0.73 0.722 82.282 6573.86 0.8 0.541 159.081 6732.94 0.9 0.415 172.097 6905.04 1 0.318 132.037 7037.08 2 0.023 613.735 7650.81 3 0.002 43.372 7694.18 4 0.000 3.065 7697.25 5 0.000 0.217 7697.46 6 0.000 0.015 7697.48
Sumber: hasil perhitungan
Untuk menampung air selama tidak dapat mengalirkan air keluar kawasan, maka kebutuhan volume kolam tampungan sebesar 7248.42 m 3 untuk perencanaan periode ulang 5 tahun dan kebutuhan volume kolam tampungan sebesar 7697.48 m 3 untuk perencanaan periode ulang 10 tahun
Lama pengosongan kolam jika menggunakan pompa eksisting dengan debit 0.5 m3/dt sekitar 4 jam untuk periode ulang 5 tahun dan dan 4.27 jam untuk periode ulang 10 tahun.

## Daftar Pustaka
[1] I. Sa’ud and I. P. A. Wiguna, “Penentuan Alternatif Penanggulangan Genangan Akibat Peubahan Tataguna Lahan di Wilayah Surabaya,” in Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi XVII , 2013, p. B-6-1-B-6-8.
[2] D. Harijanto, Kuntjoro, Saptarita, Pudiastuti, and E. Maulani, “Penentuan Indeks Kerentanan Banjir Berindikator Pola Hujan dan Pola Musim,” in Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Prasarana Wilayah (ATPW) , 2014, pp. A1–A8.
[3] S. K. Aziz and I. Sa’ud, “Pola Distribusi Hujan Kota Surabaya,” J. Apl. Tek. Sipil , vol. 14, no. 1, pp. 9–16, Feb. 2016.
[4] B. Triatmodjo, Hidrologi Terapan , Cetakan Ketiga. Yogyakarta: Beta Offset, 2013.
[5] S. K. Aziz, I. Sa’ud, A. Kurniawan, and W. Ramadhan, “Detention Basin sebagai Alternatif Penanggulangan Banjir di daerah Ketintang Surabaya,” in Seminar Nasional Apilkasi Prasarana Wilayah , 2014, p. A..125-A.130.
[6] S. K. Aziz, “Pola Pengendalian Banjir pada Bagian Hilir Saluran Primer Wonorejo Surabaya,” J. Apl. Tek. Sipil , vol. 9, no. 2, p. 33, Aug. 2011.
S. Kamilia Aziz dkk , Jurnal Aplikasi Teknik Sipil, Volume 16, Nomor 1, Pebruari 2018 (1-8)
Tabel 4 . Waktu Pengosongan Kolam dengan debit pompa 0.5 m 3 /dt
t Q Inflow Vol Inflow Vol Inflow komulatif Q Outflow Vol Outflow Vol Outflow komulatif Selisih inflow- outflow (jam) (m3/detik) (m3) (m3) (m3/detik) (m3) (m3) (m3) 0 0.00000 0.00 0.00 0 0.1 1.57865 284.16 284.16 0.5 180 180 104.16 0.16 6.14492 834.14 1118.30 0.5 108 288 830.30 0.2 5.57929 844.14 1962.44 0.5 72 360 1602.44 0.3 3.61469 1654.92 3617.36 0.5 180 540 3077.36 0.39 2.24353 949.03 4566.39 0.5 162 702 3864.39 0.4 2.18017 79.63 4646.02 0.5 18 720 3926.02 0.5 1.53128 668.06 5314.08 0.5 180 900 4414.08 0.6 1.07552 469.22 5783.30 0.5 180 1080 4703.30 0.7 0.75541 329.57 6112.87 0.5 180 1260 4852.87 0.73 0.67944 77.48 6190.35 0.5 54 1314 4876.35 0.8 0.50945 149.80 6340.15 0.5 126 1440 4900.15 0.9 0.39086 162.06 6502.21 0.5 180 1620 4882.21 1 0.29988 124.33 6626.54 0.5 180 1800 4826.54 2 0.02119 577.93 7204.47 0.5 1800 3600 3604.47 3 0.00150 40.84 7245.31 0.5 1800 5400 1845.31 4.02678 0.00001 0.01 7248.21 0.5 48 7248 0.00 Sumber: hasil perhitungan
Tabel 5 . Waktu Pengosongan Kolam dengan debit pompa 0.5 m 3 /dt
t Q Inflow Vol Inflow Vol Inflow komulatif Q Outflow Vol Outflow Vol Outflow komulatif Selisih inflow- outflow (jam) (m3/detik) (m3) (m3) (m3/detik) (m3) (m3) (m3) 0 0.00000 0.00000 0.00 0 0.1 1.67645 301.76055 301.76 0.5 180 180 121.76 0.16 6.52561 885.82244 1187.58 0.5 108 288 899.58 0.2 5.92495 896.44033 2084.02 0.5 72 360 1724.02 0.3 3.83863 1757.44341 3841.47 0.5 180 540 3301.47 0.39 2.38252 1007.82558 4849.29 0.5 162 702 4147.29 0.4 2.31524 84.55968 4933.85 0.5 18 720 4213.85 0.5 1.62615 709.44969 5643.30 0.5 180 900 4743.30 0.6 1.14215 498.29322 6141.59 0.5 180 1080 5061.59 0.7 0.80221 349.98413 6491.58 0.5 180 1260 5231.58 0.73 0.72153 82.28187 6573.86 0.5 54 1314 5259.86 0.8 0.54101 159.08073 6732.94 0.5 126 1440 5292.94 0.9 0.41508 172.09677 6905.04 0.5 180 1620 5285.04 1 0.31846 132.03688 7037.08 0.5 180 1800 5237.08 2 0.02250 613.73516 7650.81 0.5 1800 3600 4050.81 3 0.00159 43.37168 7694.18 0.5 1800 5400 2294.18 4 0.00011 3.06501 7697.25 0.5 1800 7200 497.25 4.27628 0.00001 0.05984 7697.31 0.5 497 7697 0.00 Sumber: hasil perhitungan
Gambar 1 . Hasil Pengukuran BM kawasan Polda Jatim
S. Kamilia Aziz dkk , Jurnal Aplikasi Teknik Sipil, Volume 16, Nomor 1, Pebruari 2018 (1-8)
Gambar 3. Posisi Outlet Sistem Drainase Polda Jatim
Gambar 4. Waktu Pengosongan Kolam Tampungan untuk Q 5 dengan debit pompa 0.5 m 3 /dt 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 0 0.5 1 1.5
2 2.5 3 3.5 4 4.5 Vo lu me ( m3 ) Waktu (jam) Waktu Pengosongan Kolam Tampung untuk Q5 vol. inflow kom. vol. outflow kom.
Gambar 5. Waktu Pengosongan Kolam Tampungan untuk Q 10 dengan debit pompa 0.5 m 3 /dt 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 Vo lu me ( m3 ) Waktu (jam)

## Waktu Pengosongan Kolam Tampung untuk Q10
vol. inflow kom. vol. outflow kom.