## Sistem Monitoring Ruang Server Berbasis Internet of Things Menggunakan Komunikasi Wireless LoRa Ebyte E32
Irwan Setyo Wibowo Muhammad Aditiya Firdaus Teguh Teuja Laksana Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Islam Nusantara Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Islam Nusantara Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Islam Nusantara Bandung, Indonesia Bandung, Indonesia Bandung, Indonesia adhaisw@gmail.com muhammadaditfirdaus@gmail.com laksanateujateguh@gmail.com
Abstract—The  critical  issue  in  server  room  management,  emphasizing  the  potential  damage  caused  by elevated  temperatures  to  hardware  within  the  server  room  environment.  The  proposed  solution  involves leveraging Internet of Things (IoT) technology, specifically utilizing LoRa (Long Range) communication, to monitor key environmental parameters such as temperature, humidity, and fire incidents. The sensors chosen for  this  purpose  are  the  DHT11  for  measuring  temperature  and  humidity,  and  a  Fire  sensor  for  detecting potential  fire  hazards.  The  research  focuses  on  three  main  aspects:  testing  the  transmission  distance, evaluating  data  delivery,  and  integrating  sensor  data  into  the  Blynk  dashboard,  which  serves  as  the  central monitoring  system.  The  testing  process  involves  assessing  the  performance  of  the  system  under  different conditions. Firstly, the transmission distance is tested, presumably to determine the maximum distance over which  the  sensors  can  reliably  communicate  with  the  monitoring  system.  Secondly,  data  delivery  is examined, likely to ensure the timely and accurate transfer of information from the sensors to the monitoring dashboard. Lastly, the research involves the integration of sensor data into the Blynk dashboard, indicating a comprehensive  approach  to  visualizing  and  interpreting  the  collected  data.  The  results  of  the  testing  reveal that the optimal performance is achieved when the transmission distance is below 600 meters. This distance is achieved  using  a  5dBi  antenna,  connected  to  the  Blynk  dashboard,  which  is  identified  as  the  preferred monitoring  system.  The  findings  suggest  that  this  IoT-based  solution  utilizing  LoRa  communication  and specific  sensors  effectively  addresses  the  challenges  associated  with  server  room  management,  providing  a reliable  and  real-time  monitoring  mechanism  to  mitigate  potential  hardware  damage  due  to  environmental factors.
Keywords—Monitoring, Server Room, Internet of things, LoRa, Blynk

## I. P ENDAHULUAN
Dunia bisnis yang semakin tergantung pada teknologi informasi, pemantauan ruang server  menjadi  sangat  penting  untuk  memantau  kinerja  dari  perangkat  yang  ada didalamnya.  Ruang  server  adalah  tempat  di  mana  perangkat  keras  serta  tempat penyimpanan  data  yang  penting  bagi  operasi  bisnis  disimpan  dan  dijalankan  [1]. Temperatur  didalam  ruang  server  sangat  mempengaruhi  kelancaran  serta  kualitas perangkat  keras  yang  ada didalamnya.  Oleh  karena itu  ruang  server  mempunyai  standar yang dikemukakan oleh Telecommunication Industry Association (TIA) pada tahun 2012, standar suhu ruangan yaitu temperature 18 – 27 Celcius dengan standar kelembaban 40% - 60% [2].
Suhu  yang  terlalu  tinggi  di  ruang  server  dapat  mengakibatkan  kerusakan  pada perangkat  keras  yang  ada  didalam  ruang  server.  Kelembaban  yang  terlalu  tinggi  juga mempengaruhi  hubungan  arus  pendek  terhadap  perangkat  keras  [3].  Permasalahan  yang terjadi pada ruang server dapat berakibat kehilangan data, ataupun kerugian bagi financial bisnis.  Dengan  mengetahui  permasalahan  dari  ruang  server,  perlu  adanya  sistem  yang mengawasi  kinerja  dari  ruang  server  agar  bekerja  optimal  untuk  me monitoring ruang server [4][5].
Solusi  untuk  menangani  masalah  dari monitoring ruang  server  yaitu  menggunakan teknologi Internet  of  things (IoT)  [6].  Dengan  menggunakan  IoT,  kita  dapat  memantau serta  dapat  mendapatkan  data  yang  akurat  dari  jarak  jauh.  Salah  satu  perangkat  yang dapat  mengirimkan  data  dari  jarak  jauh  dengan  menggunakan  LoRa  [7].  Sistem
komunikasi  LoRa  digunakan  untuk  mengirim  dan  menerima  data  menggunakan  radio frekuensi.  LoRa  dapat  disetting  sebagai  transmitter  yang  mengirim  data,  dan  di  setting sebagai Receiver sebagai penerima data. LoRa tidak membutuhkan koneksi internet untuk mengirim dan menerima data, jarak tempuh transmitter LoRa sampai dengan 15 KM [8].
Maka  dari  itu  saya  membuat  sebuah  sistem monitoring suhu  kelembaban,  sensor pendeteksi api, serta alarm untuk temperatur dengan menggunakan komunikasi LoRa E32 untuk me monitoring ruang server. Untuk hasil monitoring dapat dilihat dari lcd oled dan menggunakan  blynk mobile  apps ,  dengan  adanya  dua  cara  untuk  me monitoring ruang server dapat lebih mengefektifkan kembali pegawai dalam me monitoring ruang server.

## II. M ETODE P ENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  metode  experimental  dengan  tujuan merancang  dan  mengembangkan  sistem monitoring dengan  menggunakan  perangkat komunikasi wireless dengan  LoRa  Ebyte  E32.  Diagram  penelitian  dapat  dilihat  dari gambar 1.
Gambar 1. Diagram Alur Penelitian
Pertama  yang  dilakukan  adalah  melakukan  studi  literatur  atau  me review beberapa penelitian  terkait.  Selanjutnya  membuat  desain  alat hardware serta software yang nantinya akan digunakan. Tahap berikutnya pembelian bahan komponen dan dilanjutkan dengan  pembuatan  alat.  Setelah  alat  selesai  dibuat  dilanjutkan  dengan  pengujian  alat, tujuan  pengujuian  alat  adalah  untuk  menguji  alat  apakah  berfungsi  dengan  benar  atau tidak. Apabila alat tidak berfungsi dengan benar, kembali lagi ke perancangan alat hingga alat  berfungsi  sebagaimana  mestinya.  Tahap  terakhir  adalah  pengambilan  data  dari  uji jarak komunikasi lora untuk me monitoring suhu, kelembaban, serta nilai api.

## A. Perancangan Perangkat Keras
Untuk  mengetahui  cara  kerja  alat  yang  digunakan,  perlu  adanya  perancangan perangkat keras (Blok Diagram). Blok diagram akan ditunjukan pada gambar 2.

## Gambar 2. Blok Diagram Sistem
Prinsip  cara  kerja  alat monitoring ruang  server  adalah  sensor  dht  11  dan  sensor  api mengirimkan  data  ke  mikrokontroller  wemos  d1  r1,  dari  wemos  d1  r1  kemudian mengirimkan data ke lora ebyte e32 untuk di tranmisikan. Selanjutnya lora Receiver akan menerima  data  dari lora  transimission  untuk  dikirimkan  kembali  ke  wemos  d1  r1  untuk diintegrasikan  serta  disimpan  datanya  di  blynk dasboard .  Sehingga  ruang  server  dapat di monitoring tanpa harus melihat dari display alat yang disimpan dari ruang server.
Gambar 3. Rangkaian Transmitter
Gambar 4. Rangkaian Receiver
Rangkaian  Transmitter  dan Receiver dibuat  dengan  menggunakan software  fritzing . Untuk mode Transmitter dan Receiver ini menggunakan mikrokontroller Wemos D1 R1 sebagai kontroller dari semua komponen yang dipakai dalam penelitian kali ini. Berikut penjelasan dari komponen yang digunakan pada penelitian kali ini :
1. Wemos D1 R1
Wemos D1 R1 merupakan board yang memiliki chip ESP8266 modul wifi dan dibuat sama seperti Arduino Uno. Wemos D1 R1 dapat bekerja secara mandiri. Berbeda dengan modul WiFi lain yang masih membutuhkan mikrokontroler sebagai pengontrol atau otak rangkaiannya,  WeMos  D1 R1 juga  dapat  bekerja  secara  mandiri  karena sudah  memiliki CPU yang dapat memprogram melalui port serial. atau melalui OTA (Over The Air) dan menyiarkan program secara nirkabel[9].
Gambar 5. Wemos D1 R1
2. LoRa
Lora  merupakan  gelombang  yang  berubah  menjadi  sinyal  yang  membawa  informasi, gelombang  yang  terus  berubah  secara  teratur  dan  disebut  sebagai  modulasi.  Modulasi yang  dihasilkan  LoRa  yaitu  modulasi  FM,  modulasi  LoRa  yang  membuat  LoRa  dapat bekerja  dengan  daya  yang  rendah  [10].  Untuk  wilayah  asia  digunakan  frekuensi 433MHZ.  Perangkat  ini  digunakan  sebagai  Transmitter  dan Receiver .  Salah  satu  jenis LoRa adalah LoRa Ebyte E32. Yang memiliki jangkauan koneksi maksimal 8 km, apabila didukung  dengan  menggunakan  antena  5dbi  serta  tanpa  halangan  dari  gedung-gedung tinggi.
Gambar 6. LoRa Ebyte E32
3. Sensor DHT11
DHT11  merupakan  modul  sensor  yang  memiliki  fungsi  untuk  mendeteksi  suhu  serta kelembaban yang  memiliki output tegangan analog yang dibaca langsung  menggunakan mikrokontroller  [11].  Sensor  DHT11  mempunyai  3  kaki  pin,  yang  dimana  pin  VCC diberikan tegangan 3-5 Volt, pin Data digunakan untuk keluaran, dan pin GND diberikan tegangan Ground.
Gambar 7. Sensor DHT11
4. Sensor Api
Sensor  Api  merupakan  salah  satu  komponen  berupa  sensor  yang  dapat  mendeteksi nilai api dalam proses pembakaran. Sensor Api ini memiliki sudut pembacaan sebesar 60 derajat, dan beroperasi dengan normal pada suhu 25 – 85 derajat Celcius [12]. Sensor ini dengan baik dalam menangkap nyala api dan mengubahnya menjadi nilai analog.
Gambar 8. Sensor Api
5. Oled 128x64 Pixels I2C
Oled merupakan display yang terdiri dari katoda dan anoda yang dapat menampilkan cahaya  apabila  diberikan  arus  [13].  Oled  memiliki  kelebihan  yaitu  konsumsi  daya  yang rendah.
Gambar 9. OLED 128x64 Pixels I2C

## B. Perancangan Perangkat Lunak
Perancangan  perangkat  lunak  sangat  penting  untuk  dilakukan,  karena  data  harus disimpan  ke  dalam  cloud.  Serta  untuk  dilihat  sebagai  cara  untuk  me monitoring ruang server.  Untuk  flowchart  perancangan  perangkat  lunak  dapat  dilihat  dari  gambar  10. Ketika  alat  dinyalakan,  Wemos  akan  memulai  inisialisasi  sistem.  Kemudian  LoRa Tranceiver menerima data yang dikirimkan oleh LoRa Transmitter. Setelah data diterima oleh LoRa Tranceiver kemudian data akan dibaca oleh Wemos dan ditampilkan nilainya di  display  Oled.  Kemudian  wemos  mengirimkan  data  ke  blynk dasboard untuk menyimpan data di blynk dasboard dan digunakan untuk me monitoring ruang server.
Gambar 10. Flowchart Perangkat Lunak

## III. H ASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  tahap  ini  dilakukan  pengujian  3  pengujian  yaitu  pengujian  jarak,  pengujian pengiriman  data  sensor  dari  LoRa  Transmitter  yang  dikirim  ke  LoRa Receiver ,  yang selanjutnya  pengujian  data  yang  sudah  diterima  akan  diintegrasikan  ke  Blynk dasboard untuk me monitoring Ruang Server.
A. Pengujian Jarak
Pada  pengujian  jarak  pengiriman  data  menggunakan  LoRa  diperoleh  hasil  seperti seperti gambar 11.
Gambar 11. Hasil Pengujian Jarak Pengiriman Data
Tabel 1.
Pengujian Jarak
No. Jarak Keterangan 1 100 m Terdeteksi 2 200 m Terdeteksi 3 300 m Terdeteksi 4 400 m Terdeteksi 5 500 m Terdeteksi 6 600 m Tidak Terdeteksi Keterangan :
 Jarak optimal pengiriman data dari LoRa Transmitter ke LoRa Receiver yaitu 500 m.
 Lokasi  pengukuran  Alfamart  Ruby  Summarecon  Bandung  -  Sop  Konro  Marannu, Gedebage Summarecon Bandung.
 Transmitter  menggunakan  daya  dari  laptop  dan Receiver menggunakan  daya  dari powerbank.
 Jenis Antena yang digunakan 5dBi.

## B. Pengujian Pengiriman Data Sensor
Pada tahap Pengujian pengiriman data sensor ditampilkan menggunakan Oled 128x64 Pixels I2C. Dalam display oled terdapat 3 tesk yaitu Suhu, Kelembaban dan Nilai Api.
Gambar 12. Hasil Pegujian Pengiriman Data Ke Display OLED
Tabel 2. Tabel Pengujian Pengiriman Data Sensor No. Jarak Keterangan 1 100 m Data Terkirim 2 200 m Data Terkirim 3 300 m Data Terkirim 4 400 m Data Terikim 5 500 m Data Terkirim 6 600 m Data Tidak Terkirim C. Pengujian Integrasi Data Sensor ke Blynk Mobile
Untuk integrasi data dari hardware ke Cloud Blink berhasil dilakukan. Di dashboard blink  terdapat  statistik  data  temperatur,  statistik  data  kelembaban,  data  buzzer,  data  led dan data nilai api. Dibawah ini saya memberikan screenshoot dari tampilan web dasboard blink ketika temperatur normal dan temperatur melebihi batas pengaturan suhu.
Gambar 13. Hasil Integrasi Data Ketika Temperatur Normal
Gambar 14. Hasil Integrasi Data Ketika Temperatur Melebihi Batas Pengaturan Suhu

## D. Pembahasan
Pengujian  dilakukan  dalam  3  cara  pengujian  yaitu  pengujian  jarak  pengiriman  lora, pengujian  pengiriman  data,  dan  integrasi  data hardware ke  blynk dasboard .  Pengujian dilakukan untuk mengetahui seberapa akurat pemantauan suhu dari ruang server. Adapun hasil  dari  pengujian  jarak  yaitu  LoRa  E32  dengan  ketinggian  1  m  menggunakan  antena 5dBi  berhasil  terkoneksi  dengan  optimal  pada jarak  500  m.  Hasil  pengujian pengiriman data sama dengan hasil koneksi LoRa Transmitter dan Receiver pada Jarak 0 m – 500 m. Dan  untuk  pengujian  integrasi  data hardware ke  blynk dasboard bekerja  dengan  sangat optimal  sebagaimana  mestinya.  Dari  hasil  pengujian  yang  diperoleh  dapat  diketahui komunikasi LoRa sangat mempermudah proses monitoring ruang server, sebagai backup internet dengan jarak yang cukup jauh.

## IV. K ESIMPULAN D AN SARAN
Dengan  adanya  komunikasi  LoRa  dapat  mempermudah  me monitoring ruang  server, dengan memanfaatkan kelebihan komunikasi LoRa yaitu dapat digunakan walaupun tidak ada  koneksi  internet.  Dengan  adanya  fitur  web dasboard sebagai  proses  me monitoring dengan  efektif  tanpa  harus  melihat  ke display OLED.  Proses  transmitter  untuk  LoRa optimal pada jarak 500 m dan dapat ditingkatkan kembali dengan beberapa penambahan dan pengembangan.
Adapun  saran  untuk  pengembangan  selanjutnya  dengan  menambahkan  parameter pengoprasian  LoRa  Ebyte,  air  baudrate,  Mode  Transmission,  serta  transmission  power yang  digunakan  pada  modul  LoRa  Ebyte  E32.  Penempatan  Transmitter  LoRa  disimpan pada  ketinggian  5  m  supaya  tidak  ada  benda  elektronik  ataupun  gedung  tinggi  yang menghalangi pengirim dan penerima.

## R EFERENCES
[1] E. B. Raharjo, S. Marwanto, and A. Romadhona, ―Rancangan Sistem Monitoring Suhu Dan Kelembapan Ruang Server Berbasis Internet of Things,‖ Teknika , vol. 6, no. 2, pp. 61–68, 2019.
[2] M.  Assegaf,  A.  Soetedjo,  and  S.  Sotyohadi,  ―Sistem  Monitoring  Ruang  Server Berbasis  Iot  (Internet  of  Thing)  Di  Pt.  Radnet  Digital  Indonesia,‖ Inst.  Teknol. Nas. Malang , 2021.
[3] B.  I.  Gunawan  and  U.  Y.  Oktiawati,  ―Sistem  Pemantau  dan  Pengendali  Suhu
Ruang  Server  Menggunakan  Fuzzy  Berbasis  Mikrokontroler  RobotDyn,‖ J. Rekayasa Sist. dan Teknol. Inf. , vol. 1, no. 3, pp. 1–9, 2020.
[4] F.  Vinola  and  A.  Rakhman,  ―Sistem  Monitoring  dan  Controlling  Suhu  Ruangan Berbasis Internet of Things,‖ J. Tek. Elektro dan Komput. , vol. 9, no. Vol. 9 No. 2 (2020):  Jurnal  Teknik  Elektro  dan  Komputer,  pp.  117–126,  2020,  [Online]. Available:
https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/elekdankom/article/view/29698/29220
[5] S. Z. Effendi and U. Y. Oktiawati, ―Implementation and Performance Analysis of Temperature  and  Humidity  Monitoring  System  for  Server  Room  Conditions  on Lora-Based Networks,‖ J. Internet Softw. Eng. , vol. 3, no. 1, pp. 20–25, 2022, doi: 10.22146/jise.v3i1.4834.
[6] F.  Susanto,  N. K.  Prasiani,  and  P.  Darmawan,  ―Implementasi  Internet  of Things Dalam  Kehidupan  Sehari-Hari,‖ J.  Imagine ,  vol.  2,  no.  1,  pp.  35–40,  2022,  doi: 10.35886/imagine.v2i1.329.
[7] P. Teknik  Listrik,  P.  Bosowa,  M.  Ivan  Fadilah,  M.  Hamaluddin,  U.  Muhammad, and  J.  Raya,  ―Rancang  Bangun  Perangkat  Komunikasi  Wireless  Menggunakan LoRa  pada  Sistem  Monitoring  Suhu,  Kelembaban  dan  Kecepatan  Angin,‖ J. Electr. Eng. , vol. 3, no. 2, pp. 180–185, 2022.
[8] M.  Jahja,  R.  Yunginger,  M.  Yunus,  S.  Tansa,  and  Z.  Nasibu,  ―Prototipe  Sistem Keamanan  Kas  Baterai  dan  Kendali  Lampu  pada  Rumpon  dengan  Kendali Telegram  Prototype  of  Battery  Box  Security  System  and  Lamp  Control  on  Fish Aggregating Devices using Telegram Control,‖ vol. 15, no. 1, pp. 1–9, 2023.
[9] R.  Hasrul,  H.  A.  Adnan,  A.  D.  Bhaswara,  and  M.  A.  Atsir,  ―Rancang  Bangun Prototipe WC Pintar Berbasis Wemos D1R1 Yang Terhubung Pada Android,‖ J.
SainETIn , vol. 5, no. 2, pp. 51–59, 2021, [Online]. Available:
https://journal.unilak.ac.id/index.php/SainETIn/index 51
[10] Adli Cenca Perdana, Bambang Setia Nugroho, and Edwar, ―Perancangan Antena Mikrostrip Untuk Lora  Pada Frekuensi 922 Mhz,‖ e-Proceeding Eng. , vol. Vol.8, no. 6, pp. 3416–3423, 2022.
[11] F.  A.  Deswar  and  R.  Pradana,  ―Monitoring  Suhu  Pada  Ruang  Server Menggunakan Wemos D1 R1 Berbasis Internet of Things (Iot),‖ Technol. J. Ilm. , vol. 12, no. 1, p. 25, 2021, doi: 10.31602/tji.v12i1.4178.
[12] T.  Suryana,  ―Detection  Fire  Using  the  Flame  Sensor  Mendeteksi  Panas  Api dengan  Menggunakan  Sensor  Flame,‖  pp.  2–2,  2021,  [Online].  Available: https://repository.unikom.ac.id/68738/1/Mendeteksi Panas Api dengan
Menggunakan Sensor Flame.pdf
[13] Arafat et al., ―ALAT PENGUKUR KADAR AIR PADA MEDIA CAMPURAN PEMBUATAN  BAGLOG  JAMUR  TIRAM  BERBASIS  INTERNET  OF THINGS  (  IOT  ). Jurnal  Ilmiah  ‗  Technologia ‘ Technologia  ‖  Vol  9  ,  No  .  2  , April  –  Juni  2018  Jurnal  Ilmiah  ‗  Technologia  ,‘‖ Technol.  Vol  9,  No.2,  April  – Juni 2018 , vol. 9, no. 2, pp. 115–120, 2018.