PENGARUH ANDONGAN TERHADAP  KAPASITANSI KE TANAH  PADA SALURAN TRANSMISI 150 KV DARI GARDU INDUK KERAMASAN KE GARDU INDUK MARIANA
Abdul Azis 1* ,  Alimin Nurdin 2
1,2 Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas PGRI Palembang
* Corresponding author, e-mail: azis@univpgri-palembang.ac.id
Abstrak —Kawat penghantar saluran transmisi yang dipasang antara dua menara transmisi, tidak akan berbentuk  suatu  garis lurus horizontal,  melainkan akan  membentuk suatu  lengkungan atau andongan. Karena  tegangan  saluran  transmisi  merupakan  tegangan  tinggi,  maka  kawat  penghantar  yang bertegangan  dapat  menimbulkan  kapasitansi.  Kapasitansi  suatu  saluran  transmisi  diakibatkan  oleh adanya beda potensial antara penghantar, dan bumi dapat mempengaruhi kapasitansi saluran transmisi karena  kehadiran  bumi  itu  akan  mengubah  medan  listrik  saluran  tersebut.  Apabila  andongan  kawat penghantar yang terlalu besar akan mempengaruhi nilai kapasitansi ke tanah yang akan semakin besar pula.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tinggi  andongan  saluran  transmisi,  dan  besar kapasitansi  ke  tanah  pada  saluran  transmisi  dengan  andongan,  kemudian  menganalisis  pengaruh andongan terhadap kapasitansi ke tanah pada Saluran Transmisi 150 kV dari Gardu Induk Keramasan Palembang  ke  Gardu  Induk  Mariana.  Dari  hasil  penelitian  diperoleh  hasil  bahwa  gawang  38-39  dan gawang  ( span )  01-02  mempunyai  andongan  paling  kecil  dan  mempunyai  kapasitansi  ke  tanah  yang paling  kecil.  Kemudian  gawang  ( span )  39-40  dan  gawang  ( span )  05-06  mempunyai  andongan  yang paling  besar  dan  mempunyai  kapasitansi  ke  tanah  yang  paling  besar.  Dapat  disimpulkan  bahwa kapasitansi  ke  tanah  pada  saluran  transmisi  dipengaruhi  oleh  andongan,  dimana  apabila  andongan semakin besar maka kapasitansi ke tanah akan semakin besar pula.

## Kata Kunci : Andongan, Kapasitansi, Transmisi
Abstract —Transmission line wire that is installed between two transmission towers, will not be in the form of a horizontal straight line, but will form an arch or an arc. Because the transmission line voltage is a high voltage, the voltage conducting wire can cause capacitance. The capacitance of a transmission line is caused by the presence of a potential difference between the conductors, and the earth can affect the capacitance of the transmission line because the presence of the earth will change the electric field of the channel. If you carry a wire that is too large it will affect the value of capacitance to the ground which  will  be  even  greater.  This  study  aims  to  determine  the  height  of  transmission  lines,  and  the amount of capacitance to the ground in the transmission line with sag, then analyze the effect of sag on capacitance to the ground on the 150 kV Transmission Line from Keramasan Palembang Substation to Mariana Substation. From the results of the study it was found that the 38-39 goal and 01-02 span had the  smallest number and  had  the  smallest capacitance  to the ground. Then the  goal (span) 39-40 and the  span  05-06  have  the  largest  number  and  have  the  greatest  capacitance  to  the  ground.  It  can  be concluded  that  the  capacitance  to  the  ground  in  the  transmission  line  is  influenced  by  the  caravan, where if the vehicle becomes larger, the capacitance to the ground will be even greater.

## Keywords: Sag, Capacitance, Transmission

## PENDAHULUAN
Saluran  transmisi  merupakan  komponen  yang  sangat  penting  dalam  sebuah  sistem  tenaga listrik,  karena  saluran  transmisi  merupakan  penghubung  antara  pusat  pembangkit  dan  beban. Sehingga  saluran  transmisi  harus  dapat  menjamin  ketersediaan  energi  listrik  secara  kontinu  pada setiap beban yang terhubung dalam sebuah sistem. Karena permukaan tanah yang tidak selalu dalam kondisi  datar  dan  terkadang  saluran  transmisi  harus  melewati  bukit-bukit,  maka  saluran  transmisi
udara  lebih  dipilih  dibandingkan  saluran  bawah  tanah  [2].  Saluran  transmisi  udara  menyalurkan energi listrik melalui konduktor telanjang atau kawat dan konduktor berisolasi atau kabel [8].
Saluran  transmisi  berfungsi  untuk  menyalurkan  energi  listrik  dari  pusat  pembangkit  ke pusat-pusat  beban,  dan  untuk  mengurangi  rugi-rugi  daya  di  sepanjang  saluran  transmisi,  maka dalam  penyaluran  energi  listrik  digunakan  tegangan  tinggi  [1].  Apabila  saluran  transmisi  tersebut menyalurkan  energi  listrik,  maka  akan  menimbulkan  mengatakan  kapasitansi  pada  saluran transmisi. Kapasitansi suatu saluran transmisi adalah akibat beda potensial antara penghantar, baik antara  penghantar-penghantar  maupun  antara  penghantar-tanah  [7].  Bumi  mempengaruhi kapasitansi  saluran  transmisi  karena  kehadiran  bumi  itu  akan  mengubah  medan  listrik  saluran tersebut. Kawat penghantar yang dipasang antara dua menara transmisi, tidak akan berbentuk suatu garis  lurus  ( horizontal ),  melainkan  akan  membuat  suatu  lengkungan  atau  andongan  ( sag )  [7].
Andongan  ( sag )  merupakan  jarak  lenturan-jarak  lenturan  dari  suatu  bentangan  kawat  penghantar antara  dua  tiang  penyangga  jaringan  atau  lebih,  yang  diperhitungkan  berdasarkan  garis  lurus ( horizontal ) kedua tiang tersebut [4].
Salah satu saluran transmisi 150 kV di Kota Palembang adalah Saluran Transmisi 150 kV dari Gardu Induk Keramasan Palembang ke Gardu  Induk Mariana dengan panjang saluran 24,074 km,  terdiri  dari  75  menara  transmisi  dengan  jarak  rata-rata  antara  menara  transmisi  325  meter. Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  pengaruh  andongan  terhadap kapasitansi ke tanah pada saluran transmisi.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Saluran Transmisi
Saluran  Transmisi  merupakan  penyaluran  tenaga  listrik  dari  tempat  pembangkit  tenaga hingga saluran distribusi listrik sehingga dapat disalurkan sampai pada konsumen pengguna listrik [6].  Saluran  Transmisi  berupa  kawat-kawat  yang  di  pasang  pada  menara  atau  tiang  dan  bisa  juga melalui kabel yang di pendam di bawah permukaan tanah. Sistem transmisi tegangan tinggi adalah sistem penyaluran yang terdiri dari konduktor yang direntangkan antara tiang-tiang (tower) melalui isolator-isolator,  dengan  sistem  tegangan  tinggi  [8].  Standar  tegangan  tinggi  yang  berlaku  di Indonesia adalah 70 kV dan 150 kV [5].

## Andongan
Andongan  ( sag )  adalah  jarak  proyeksi  yang  diukur  dari  tinggi  menara  saluran  transmisi terhadap  jarak  lingkungan  penghantar  yang  terendah.  Hal  ini  terjadi  karena  beratnya  penghantar yang direntangkan antara dua tiang transmisi. Karena kondisi permukaan tanah yang tidak rata akan menyebabkan tiang menara mempunyai perbedaan tinggi antara satu dengan yang lainnya. Faktor- faktor  yang  mempengaruhi  andongan  pada  suatu  rentang  kawat  penghantar  antar  menara  dalam
saluran udara adalah sebagai berikut: Berat kawat per satuan panjang, Modulus elastisitas, Koefisien perubahan  panjang, Ultimate  strength ,  Diameter  kawat,  Jarak  antara  dua  menara  ( span ),  Kondisi lingkungan sekitar yang mungkin berpengaruh, misalnya angin, es, debu dan suhu [1].

## Kapasitansi
Kapasitansi  suatu  saluran  transmisi  adalah  akibat  beda  potensial  antara  penghantar (konduktor).  Kapasitansi  menyebabkan  penghantar  tersebut  bermuatan  seperti  yang  terjadi  pada pelat kapasitor bila terjadi beda potensial diantaranya. Kapasitansi antara penghantar adalah muatan per  unit  beda  potensial.  Kapasitansi  antara  penghantar sejajar  adalah  suatu  konstanta  yang tergantung pada ukuran dan jarak pemisah antara penghantar [7]. Suatu tegangan bolak balik yang terpasang  pada  saluran  transmisi  akan  menyebabkan  muatan  pada  penghantar-penghantarnya disetiap titik bertambah atau berkurang sesuai dengan kenaikan dan penurunan nilai sesaat tegangan antara  penghantar-penghantar  pada  titik  tersebut.  Hal  ini  mempengaruhi jatuh  tegangan  sepanjang saluran,  efesiensi,  faktor  daya  saluran  dan  kestabilan  sistem  dimana  saluran  tersebut  merupakan salah satu bagiannya. Hal ini dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut [7]:
(1)
Dimana:
=   Kapasitansi rangkaian (F)
=   Muatan pada saluran (C)
=   Beda potensial antara penghantar (V)

## Pengaruh Bumi Terhadap Kapasitansi Saluran Transmisi Tiga Fasa
Bumi  mempengaruhi  kapasitansi  saluran  transmisi  karena  kehadiran  bumi  itu  akan mengubah  medan  listrik  saluran  tersebut.  Jika  diandaikan  bumi  merupakan  suatu  penghantar sempurna  dalam  bentuk  bidang  mendatar  dengan  luas  tak  terhingga,  disadari  bahwa  medan  listrik pada penghantar-penghantar di atas bumi tidak akan sama jika permukaan sepotensial bumi tersebut tidak  ada.  Medan  listrik  penghantar  bermuatan  itu  dipaksa  untuk  menyesuaikan  diri  dengan hadirnya  permukaan  bumi  tersebut  [7].  Apabila  ditinjau  suatu  rangkaian  yang  terdiri  dari  sebuah penghantar  atas-tiang  tunggal  dengan  jalur  kembali  melalui  bumi.  Dalam  pengisian  muatan  pada penghantar, muatan datang dari bumi dan menetap pada penghantar, sehingga beda potensial terjadi antara penghantar dan tanah. Bumi mempunyai muatan yang sama besarnya dengan yang terdapat pada penghantar tetapi berlawanan tandanya. Fluks listrik dari muatan pada penghantar ke muatan- muatan  pada  bumi  adalah  tegak-lurus  pada  permukaan  sepotensial  bumi,  karena  permukaan  itu dianggap sebagai suatu penghantar sempurna. Sekarang bayangkan suatu penghantar khayal dengan ukuran  dan  bentuk  yang  sama  dengan  penghantar  atas  tiang  tersebut  dan  terletak  tepat  dibawah
penghantar yang asli pada jarak dua kali jarak penghantar di atas permukaan tanah. Jadi penghantar khayal itu berada dibawah permukaan tanah dengan jarak yang sama dengan jarak penghantar atas tiang  diatas  tanah.  Jika  sekarang  bumi  dihilangkan  dan  suatu  muatan  yang  sama  besar  dan berlawanan tanda dengan yang ada pada penghantar atas tiang dimisalkan terletak pada penghantar khayal,  bidang  tengah  antara  penghantar  asli  dan  penghantar  khayal  adalah  suatu  permukaan sepotensial  dan  menempati  posisi  yang  sama  seperti  permukaan  sepotensial  bumi.  Fluks  listrik antara penghantar atas tiang dan permukaan sepotensial ini sama seperti yang ada antara penghantar itu dengan bumi. Jadi untuk keperluan perhitungan kapasitansi, bumi dapat digantikan dengan suatu penghantar  khayal  yang  bermuatan  dibawah  permukaan  bumi  pada  jarak  yang  sama  dengan penghantar  asli  diatas  bumi.  Penghantar  semacam  itu  mempunyai  muatan  yang  sama  tetapi berlawanan tanda dengan penghantar aslinya dan disebut penghantar bayangan [7].

## METODE PENELITIAN

## Andongan Penghantar
Andongan adalah jarak proyeksi yang diukur dari tinggi menara saluran transmisi terhadap jarak  lingkungan  penghantar  yang  terendah  [1].  Andongan  penghantar  saluran  transmisi  ditinjau dari  dua  keadaan  yaitu  penghantar  ditunjang  oleh  menara  atau  tiang  yang  sama  tingginya,  dan penghantar ditunjang oleh menara atau tiang yang tidak sama tingginya [2].
1. Andongan penghantar ditunjang oleh menara yang sama tinggi
Gambar 1. Andongan dengan tiang penunjang sama tinggi
Gambar  1  memperlihatkan  andongan  yang  ditunjang menara  sama  tinggi.  Bila  penghantar ditunjang oleh tiang-tiang sama tingginya. Pada umumnya bentuk lengkungan penghantar dianggap parabolis, sehingga apabila gawang adalah (m), maka andongan (sag) dan panjang penghantar sebenarnya [2  maka persamaannya adalah
(1)
(2)
Dimana:
=   tegangan mendatar dari penghantar (kg)
=   berat penghantar per satuan panjang (kg/m)
=   panjang  penghantar  sebenarnya  dari  titik  terendah  sampai  dengan  titik  koordinat
(m)
=   andongan (sag) pada titik (m)

## 2. Andongan penghantar ditunjang oleh menara yang tidak sama tinggi
Gambar 2. Andongan dengan tiang penunjang tidak sama tinggi
Gambar  2  memperlihatkan  andongan  yang  ditunjang  menara  sama  tinggi.  Menurut Arismunandar dan Kuwahara (2004) apabila tiang-tiang penunjang tidak sama tingginya maka yang dihitung adalah andongan yang miring ( obligue ), yang dinyatakan oleh rumus [2]:
(3)
yakni  jarak  D  antara  garis  AB  (gambar  2)  dan  garis  singgung  pada  lengkungan  kawat  yang sejajar dengan garis AB tersebut. Hubungan antara andongan miring dan andongan pada titik- titik penunjang dinyatakan oleh [2]:
( ) atau ( ) (4)
Dimana :
=   andongan (sag) dengan tiang penunjang sama tinggi (m)
=   andongan (sag) dengan tiang penunjang tidak sama tinggi (m)
=   perbedaan tinggi menara (m)

## GMR dan GMD Konduktor Berkas
Untuk  menganalisis  penyaluran  daya  listrik  saluran  transmisi  150  kV  tiga  fase  dengan konstruksi  sirkit  ganda  dengan  dua  konduktor  berkas,  maka  harus  ditentukan  terlebih  dahulu  nilai
( Geometric Mean Radius ) dan ( Geometric Mean Distance ) dari konduktor berkas [4].
1 2 1 2 R T’ 1 2 1 2 S S’ 1 2 1 2 T R’ x 1 y y x 2 x 3 d 12
Gambar 3. Representasi saluran transmisi sirkit ganda dengan dua konduktor berkas
1.
Konduktor Berkas
merupakan jari-jari rata-rata geometris konduktor berkas. Dalam menentukan dari suatu saluran transmisi yang ditinjau adalah satu fase, karena dalam sistem tiga fase tiap fase  dianggap  sama  jika  fase  ditransposisi  agar  reaktansi  induktif  tiap  fase  seimbang.  Untuk mendapatkan  nilai konduktor  berkas  per  fase,  maka  terlebih  dahulu  harus  ditentukan dalam  tiga  kedudukan,  yaitu – , – , – .  Berdasarkan  gambar  3,  maka  nilai dapat ditentukan, yaitu [7]:
⁄ (5) = dari konduktor berkas (m) dan = jarak antar sub konduktor berkas (m) √ √ √ (6) Selanjutnya dapat ditentukan dari konduktor berkas per fase adalah: √ (7) Dimana: = dari sub-konduktor berkas (m)
=   Jari-jari dari sub-konduktor berkas (m)
2. Konduktor Berkas
merupakan  jarak  rata-rata  geometris  dari  ketiga  jarak  konduktor.  Untuk  mendapatkan nilai , maka terlebih dahulu harus ditentukan antara tiap kelompok fase, yaitu – ,
– , – . Berdasarkan gambar 3, maka nilai
dapat ditentukan, yaitu [7]: Maka dari konduktor berkas per fase adalah: √ (8)

## Kapasitansi Ke Tanah
Gambar  4  menunjukkan  saluran  transmisi  tiga  fase  dengan  bayangannya,  dimana  besar kapasitansi  dipengaruhi  oleh  Radius  Rata-rata  Geometri  atau
dan Jarak  Rata-rata  Geometris atau .  Dengan  demikian  nilai  kapasitansi  ( )  per  fase  untuk  saluran  transmisi  sirkit  ganda dengan dua konduktor berkas dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut [7]:
( ) ⁄ (8)
Untuk  menghitung  kapasitansi  saluran  kabel  ke  tanah menggunakan  metode  muatan  bayangan  (gambar  4).  Pada metode  ini  bumi  dapat  diumpamakan  dengan  suatu  penghantar khayal  yang  bermuatan  di  bawah  permukaan  bumi  pada  jarak yang  sama  dengan  penghantar  asli  di  atas  bumi.  Penghantar semacam  itu  mempunyai  muatan  yang  sama  tetapi  berlawanan tanda  dengan  penghantar  aslinya  dan  disebut  penghantar bayangan.  Jika  ditempatkan  satu  penghantar  bayangan  untuk setiap penghantar atas-tiang, fluks antara penghantar asli dengan bayangannya adalah tegak lurus pada bidang yang menggantikan bumi, dan bidang itu adalah suatu permukaan ekipotensial. Fluks di atas bidang itu adalah sama seperti bila bumi ada tanpa adanya penghantar  bayangan  [7].  Untuk  menentukan  pengaruh  bumi terhadap  kapasitansi  saluran  transmisi  sirkit  ganda  dengan  dua konduktor berkas adalah
( )   ( √ √ ) ⁄ (9)
Dimana:
=   kapasitansi ke tanah (F/m)
=   permitivitas ruang hampa = =   jarak konduktor berkas 1 ke konduktor berkas bayangan 1 (m)
=   jarak konduktor berkas 2 ke konduktor berkas bayangan 2 (m)
=   jarak konduktor berkas 3 ke konduktor berkas bayangan 3 (m)
=   jarak konduktor berkas 1 ke konduktor berkas bayangan 2 (m)
=   jarak konduktor berkas 2 ke konduktor berkas bayangan 3 (m)
=   jarak konduktor berkas 3 ke konduktor berkas bayangan 1 (m)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Saluran Transmisi atau Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV dari Gardu Induk Keramasan  ke  Gardu  Induk  Mariana  memiliki  tegangan  operasi  150  kV.  SUTT  150  kV  ini menggunakan  jenis/type  kawat  ACSR/Hawk  dan  ditopang  oleh  menara  sirkit  ganda  yang
D 12 q b D 31 H 1 H 2 H 3 H 12
H 31 H 12 H 23 H 23 H 31 q a 1 3 q c 2 q c -q a 1 -q b 2 -q c 2
Gambar 4. Saluran tiga phasa dengan bayangannya
menggunakan dua konduktor berkas per fase ( Twin Conductor ). Panjang SUTT adalah  24,074 km dengan  75  menara  transmisi,  dan  mempunyai  jarak  rata-rata  antara  menara  transmisi  adalah  325 meter.  Tipe  menara  yang  digunakan  pada  SUTT  150  kV  dari  Gardu  Induk  Keramasan  ke  Gardu Induk Mariana adalah tipe AA+6 dengan tinggi 41 meter, tipe AA+9 dengan tinggi 44 meter, tipe BB+6  dengan  tinggi  41  meter,  tipe  BB+9  dengan  tinggi  44  meter,  tipe  DD+5  dengan  tinggi  40 meter, tipe DD+9 dengan tinggi 44 meter.

## Data Menara Transmisi
SUTT 150 kV dari Gardu Induk Keramasan ke Gardu Induk Mariana mempunyai panjang saluran transmisi 24,074 km dengan 75 menara transmisi. Tipe menara yang digunakan adalah tipe AA+6, tipe AA+9, tipe BB+6, tipe BB+9, tipe DD+5, dan tipe DD+9.
1. Tipe AA+6 dan Tipe AA+9 - Tinggi menara Tipe AA+6 ( ) : 41 m - Tinggi menara Tipe AA+9 ( ) : 44 m - Panjang upper cross arm ( ) : 7,8  m - Panjang middle cross arm ( ) : 8,2  m - Panjang bottom cross arm ( ) : 8,6 m - Earthing cross arm : 2,9  m - Jarak antara cross arm ( ) : 4,7 m - Tinggi upper cross arm dari tanah Tipe AA+6  ( ) : 38,1 m - Tinggi middle cross arm dari tanah Tipe AA+6  ( ) : 33,4 m - Tinggi bottom cross arm dari tanah Tipe AA+6  ( ) : 28,7 m - Tinggi upper cross arm dari tanah Tipe AA+9  ( ) : 41,1 m - Tinggi middle cross arm dari tanah Tipe AA+9  ( ) : 36,4 m - Tinggi bottom cross arm dari tanah Tipe AA+9  ( ) : 31,7 m
2. Tipe BB+6 dan Tipe BB+9 - Tinggi menara Tipe BB+6 ( ) : 41 m - Tinggi menara Tipe BB+9 ( ) : 44 m - Panjang upper cross arm ( ) : 7,6  m - Panjang middle cross arm ( ) : 8,0  m - Panjang bottom cross arm ( ) : 8,4 m - Earthing cross arm : 4,1  m - Jarak antara cross arm ( ) : 4,3 m - Tinggi upper cross arm dari tanah Tipe BB+6  ( ) : 36,9 m - Tinggi middle cross arm dari tanah Tipe BB+6  ( )
: 32,6 m
- Tinggi bottom cross arm dari tanah Tipe BB+6  ( ) : 28,3 m - Tinggi upper cross arm dari tanah Tipe BB+9  ( ) : 39,9 m - Tinggi middle cross arm dari tanah Tipe BB+9  ( ) : 35,6 m - Tinggi bottom cross arm dari tanah Tipe BB+9  ( ) : 31,3 m 3. Tipe DD+5 dan Tipe DD+9 - Tinggi menara Tipe DD+6 ( ) : 40 m - Tinggi menara Tipe DD+9 ( ) : 44 m - Panjang upper cross arm ( ) : 7,6  m - Panjang middle cross arm ( ) : 8,0  m - Panjang bottom cross arm ( ) : 8,4 m - Earthing cross arm : 4,1  m - Jarak antara cross arm ( ) : 4,3 m - Tinggi upper cross arm dari tanah Tipe DD+5  ( ) : 35,9 m - Tinggi middle cross arm dari tanah Tipe DD+5  ( ) : 31,6 m - Tinggi bottom cross arm dari tanah Tipe DD+5  ( ) : 27,3 m - Tinggi upper cross arm dari tanah Tipe DD+9  ( ) : 39,9 m - Tinggi middle cross arm dari tanah Tipe DD+9  ( ) : 35,6 m - Tinggi bottom cross arm dari tanah Tipe DD+9  ( )
: 31,3 m
SUTT  150  kV  dari  Gardu  Induk  Keramasan  ke  Gardu  Induk  Mariana  mempunyai  75 menara  transmisi  dan  74  gawang  ( span ).  Data  tipe  menara,  tinggi  menara  dan  gawang  ( span ) saluran transmisi dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.
Tabel 1. Data Tipe dan Tinggi Menara serta Gawang ( Span ) Saluran Transmisi
No Tipe Tinggi (m) No Tipe Tinggi (m) Gawang (m) Tinggi 01 DD+9 44 02 AA+9 44 79 Tidak Sama 02 AA+9 44 03 AA+9 44 228 Sama 03 AA+9 44 04 DD+9 44 270 Tidak Sama 04 DD+9 44 05 AA+9 44 301 Tidak Sama 05 AA+9 44 06 DD+9 44 480 Tidak Sama 06 DD+9 44 07 AA+9 44 402 Tidak Sama 07 AA+9 44 08 AA+9 44 288 Sama 08 AA+9 44 09 AA+9 44 375 Sama 09 AA+9 44 10 AA+9 44 332 Sama 10 AA+9 44 11 AA+9 44 330 Sama 11 AA+9 44 12 AA+9 44 332 Sama 12 AA+9 44 13 AA+9 44 330 Sama 13 AA+9 44 14 DD+9 44 333 Tidak Sama 14 DD+9 44 15 AA+9 44 334 Tidak Sama 15 AA+9 44 16 BB+9 44 268 Tidak Sama 16 BB+9 44 17 AA+9 44 281 Tidak Sama 17 AA+9 44 18 BB+9 44 313 Tidak Sama 18 BB+9 44 19 AA+9 44 274 Tidak Sama 19 AA+9 44 20 AA+9 44 401 Sama 20 AA+9 44 21 AA+9 44 370 Sama
21 AA+9 44 22 AA+9 44 357 Sama 22 AA+9 44 23 AA+9 44 374 Sama 23 AA+9 44 24 AA+9 44 382 Sama 24 AA+9 44 25 AA+9 44 352 Sama 25 AA+9 44 26 AA+9 44 352 Sama 26 AA+9 44 27 BB+9 44 344 Tidak Sama 27 BB+9 44 28 DD+9 44 382 Sama 28 DD+9 44 29 AA+9 44 413 Tidak Sama 29 AA+9 44 30 AA+9 44 348 Sama 30 AA+9 44 31 AA+9 44 346 Sama 31 AA+9 44 32 AA+9 44 348 Sama 32 AA+9 44 33 AA+9 44 352 Sama 33 AA+9 44 34 AA+9 44 348 Sama 34 AA+9 44 35 AA+9 44 346 Sama 35 AA+9 44 36 DD+5 40 352 Tidak Sama 36 DD+5 40 37 DD+5 40 273 Sama 37 DD+5 40 38 DD+5 40 418 Sama 38 DD+5 40 39 DD+5 40 67 Sama 39 DD+5 40 40 DD+5 40 424 Sama 40 DD+5 40 41 AA+6 41 233 Tidak Sama 41 AA+6 41 42 AA+6 41 341 Sama 42 AA+6 41 43 AA+6 41 337 Sama 43 AA+6 41 44 AA+6 41 339 Sama 44 AA+6 41 45 AA+9 44 336 Tidak Sama 45 AA+9 44 46 AA+9 44 308 Sama 46 AA+9 44 47 AA+6 41 318 Tidak Sama 47 AA+6 41 48 AA+6 41 320 Sama 48 AA+6 41 49 AA+6 41 316 Sama 49 AA+6 41 50 AA+6 41 319 Sama 50 AA+6 41 51 AA+6 41 320 Sama 51 AA+6 41 52 AA+6 41 319 Sama 52 AA+6 41 53 DD+5 40 319 Tidak Sama 53 DD+5 40 54 AA+6 41 318 Tidak Sama 54 AA+6 41 55 AA+6 41 335 Sama 55 AA+6 41 56 AA+6 41 335 Sama 56 AA+6 41 57 AA+6 41 336 Sama 57 AA+6 41 58 AA+6 41 336 Sama 58 AA+6 41 59 AA+6 41 334 Sama 59 AA+6 41 60 AA+6 41 334 Sama 60 AA+6 41 61 AA+6 41 334 Sama 61 AA+6 41 62 AA+6 41 335 Sama 62 AA+6 41 63 AA+6 41 333 Sama 63 AA+6 41 64 AA+6 41 333 Sama 64 AA+6 41 65 BB+6 41 333 Tidak Sama 65 BB+6 41 66 AA+6 41 333 Tidak Sama 66 AA+6 41 67 AA+6 41 335 Sama 67 AA+6 41 68 AA+6 41 334 Sama 68 AA+6 41 69 AA+6 41 335 Sama 69 AA+6 41 70 AA+6 41 337 Sama 70 AA+6 41 71 DD+5 40 340 Tidak Sama 71 DD+5 40 72 AA+6 41 328 Tidak Sama 72 AA+6 41 73 AA+6 41 255 Sama 73 AA+6 41 74 DD+5 40 246 Tidak Sama 74 DD+5 40 75 DD+5 40 211 Sama Sumber: PT PLN GI Keramasan

## Data Kawat Penghantar
Data spesifikasi kawat penghantar tersebut adalah sebagai berikut [3]:
- Jenis/tipe kawat penghantar
:  ACSR (Hawk)
- Jumlah kawat per fase :  2 ( Twin Conductor ) - Luas penampang nominal :  340/30 mm 2 - Pemilinan dan diameter kawat
:  Aluminium 48/3 mm, Baja 7/2,33 mm
- Luas penampang terhitung :  Aluminium  339,29  mm 2 ,  Baja  29,8  mm 2 ,  Total  369,1
mm 2 - Diameter kawat penghantar :  25 mm = 0,025 m - Jari-jari kawat penghantar ( ) :  12,5 mm = 0,0125 m - Berat kawat penghantar ( ) :  1.180 kg/km = 1,18 kg/m - Tegangan tarik kerja maksimum ( ) :  9.474 kg
- Temperatur :  Maksimum = 95 o C, Sehari-hari = 30 o C - Kecepatan angin :  0,5 m/s - Jarak antar kawat penghantar ( ) :  40 cm = 0,4 m
- Resistansi kawat penghantar 20°C  :  0,09513 Ω/km

## Data Isolator
Isolator yang digunakan pada SUTT 150 kV dari Gardu Induk Keramasan ke Gardu Induk Mariana adalah isolator gelas. Adapun data spesifikasi isolator tersebut adalah sebagai berikut:
- Jenis isolator : Gelas - Jenis piringan : Standar (146 x 254 mm) - Jumlah piringan isolator : 12 buah - Panjang isolator 12 buah ( ) : 1,6 m

## PEMBAHASAN

## Tabel 2. Hasil Perhitungan Andongan, Jarak Penghantar Ke Tanah dan Kapasitansi Ke Tanah Saluran Transmisi
Menara Gawang (m) Andongan Jarak Penghantar Ke Tanah (m) Kapasitansi Ke Tanah (m) (m) Nomor  Tinggi (m) S (pF/m) 01-02 44-44 79 0,0972 0,4234 0,1088 0,0001 37,8766  33,8912  29,6999 25,674736 02-03 44-44 228 0,8093 - - - 38,6907  33,9907  29,2907 25,458511 03-04 44-44 270 1,1350 0,6143 0,7702 0,9438 37,6857  33,2298  28,7562 25,674764 04-05 44-44 301 1,4106 0,8744 1,0389 1,2176 37,4256  32,9611  28,4824 25,674773 05-06 44-44 480 3,5871 3,0122 3,1982 3,3899 35,2878  30,8018  26,3101 25,674858 06-07 44-44 402 2,5160 - - - 36,3482  31,8681  27,3800 25,674813 07-08 44-44 288 1,2913 - - - 38,2087  33,5087  28,8087 25,458527 08-09 44-44 375 2,1894 - - - 37,3106  32,6106  27,9106 25,458558 09-10 44-44 332 1,7161 - - - 37,7839  33,0839  28,3839 25,458541 10-11 44-44 330 1,6955 - - - 37,8045  33,1045  28,4045 25,458541 11-12 44-44 332 1,7161 - - - 37,7839  33,0839  28,3839 25,458541 12-13 44-44 330 1,6955 - - - 37,8045  33,1045  28,4045 25,458541
13-14 44-44 333 1,7264 1,1786 1,3496 1,5322 37,1214  32,6504  28,1678 25,674784 14-15 44-44 334 1,7368 1,1886 1,3598 1,5426 37,1114  32,6402  28,1574 25,674784 15-16 44-44 268 1,1182 0,5987 0,7540 0,9272 37,7013  33,2460  28,7728 25,674763 16-17 44-44 281 1,2293 0,7025 0,8619 1,0375 37,5975  33,1381  28,6625 25,674767 17-18 44-44 313 1,5253 0,9843 1,1515 1,3318 37,3157  32,8485  28,3682 25,674777 18-19 44-44 274 1,1689 0,6459 0,8031 0,9774 37,6541  33,1969  28,7226 25,674765 19-20 44-44 401 2,5035 - - - 36,9965  32,2965  27,5965 25,458569 20-21 44-44 370 2,1314 - - - 37,3686  32,6686  27,9686 25,458556 21-22 44-44 357 1,9842 - - - 37,5158  32,8158  28,1158 25,458551 22-23 44-44 374 2,1777 - - - 37,3223  32,6223  27,9223 25,458557 23-24 44-44 382 2,2719 - - - 37,2281  32,5281  27,8281 25,458561 24-25 44-44 352 1,9291 - - - 37,5709  32,8709  28,1709 25,458549 25-26 44-44 352 1,9291 - - - 37,5709  32,8709  28,1709 25,458549 26-27 44-44 344 1,8424 1,2912 1,4641 1,6478 37,0088  32,5359  28,0522 25,674788 27-28 44-44 382 2,2719 36,0281  31,7281  27,4281 25,904848 28-29 44-44 413 2,6556 2,0895 2,2706 2,4593 36,2105  31,7294  27,2407 25,674819 29-30 44-44 348 1,8855 - - - 37,6145  32,9145  28,2145 25,458547 30-31 44-44 346 1,8638 - - - 37,6362  32,9362  28,2362 25,458546 31-32 44-44 348 1,8855 - - - 37,6145  32,9145  28,2145 25,458547 32-33 44-44 352 1,9291 - - - 37,5709  32,8709  28,1709 25,458549 33-34 44-44 348 1,8855 - - - 37,6145  32,9145  28,2145 25,458547 34-35 44-44 346 1,8638 - - - 37,6362  32,9362  28,2362 25,458546 35-36 44-40 352 1,9291 0,2051 0,2755 0,3563 38,0949  33,7245  29,3437 25,674745 36-37 40-40 273 1,1603 - - - 33,1397  28,8397  24,5397 25,904983 37-38 40-40 418 2,7203 - - - 31,5797  27,2797  22,9797 25,905077 38-39 40-40 67 0,0699 - - - 34,2301  29,9301  25,6301 25,904927 39-40 40-40 424 2,7989 - - - 31,5011  27,2011  22,9011 25,905082 40-41 40-41 233 0,8452 0,1031 0,1848 0,2902 35,1969  30,8152  26,4098 25,674854 41-42 41-41 341 1,8104 - - - 34,6896  29,9896  25,2896 25,458667 42-43 41-41 337 1,7681 - - - 34,7319  30,0319  25,3319 25,458665 43-44 41-41 339 1,7892 - - - 34,7108  30,0108  25,3108 25,458666 44-45 41-44 336 1,7577 0,5777 0,5777 0,5777 38,9223  34,2223  29,5223 25,458504 45-46 44-44 308 1,4769 - - - 38,0231  33,3231  28,6231 25,458533 46-47 44-41 318 1,5744 0,4317 0,4317 0,4317 39,0683  34,3683  29,6683 25,458500 47-48 41-41 320 1,5943 - - - 34,9057  30,2057  25,5057 25,458657 48-49 41-41 316 1,5547 - - - 34,9453  30,2453  25,5453 25,458655 49-50 41-41 319 1,5843 - - - 34,9157  30,2157  25,5157 25,458656 50-51 41-41 320 1,5943 - - - 34,9057  30,2057  25,5057 25,458657 51-52 41-41 319 1,5843 - - - 34,9157  30,2157  25,5157 25,458656 52-53 41-40 319 1,5843 0,6752 0,8121 0,9616 34,6248  30,1879  25,7384 25,674884 53-54 40-41 318 1,5744 0,6665 0,8030 0,9522 34,6335  30,1970  25,7478 25,674884 54-55 41-41 335 1,7472 - - - 34,7528  30,0528  25,3528 25,458664 55-56 41-41 335 1,7472 - - - 34,7528  30,0528  25,3528 25,458664 56-57 41-41 336 1,7577 - - - 34,7423  30,0423  25,3423 25,458664 57-58 41-41 336 1,7577 - - - 34,7423  30,0423  25,3423 25,458664 58-59 41-41 334 1,7368 - - - 34,7632  30,0632  25,3632 25,458663 59-60 41-41 334 1,7368 - - - 34,7632  30,0632  25,3632 25,458663 60-61 41-41 334 1,7368 - - - 34,7632  30,0632  25,3632 25,458663 61-62 41-41 335 1,7472 - - - 34,7528  30,0528  25,3528 25,458664 62-63 41-41 333 1,7264 - - - 34,7736  30,0736  25,3736 25,458663 63-64 41-41 333 1,7264 - - - 34,7736  30,0736  25,3736 25,458663 64-65 41-41 333 1,7264 1,1786 1,3496 1,5322 34,1214  29,6504  25,1678 25,674911 65-66 41-41 333 1,7264 1,1786 1,3496 1,5322 34,1214  29,6504  25,1678 25,674911
66-67 41-41 335 1,7472 - - - 34,7528  30,0528  25,3528 25,458664 67-68 41-41 334 1,7368 - - - 34,7632  30,0632  25,3632 25,458663 68-69 41-41 335 1,7472 - - - 34,7528  30,0528  25,3528 25,458664 69-70 41-41 337 1,7681 - - - 34,7319  30,0319  25,3319 25,458665 70-71 41-40 340 1,7998 0,8678 1,0123 1,1678 34,4322  29,9877  25,5322 25,674894 71-72 40-41 328 1,6750 0,7556 0,8959 1,0481 34,5444  30,1041  25,6519 25,674888 72-73 41-41 255 1,0124 - - - 35,4876  30,7876  26,0876 25,458630 73-74 41-40 246 0,9422 0,1632 0,2571 0,3722 35,1368  30,7429  26,3278 25,674858 74-75 40-40 211 0,6931 - - - 33,6069  29,3069  25,0069 25,904958
Sumber: Hasil Perhitungan
Tabel  2  menunjukkan  hasil  perhitungan  andongan  dan  kapasitansi  ke  tanah  saluran transmisi  per  fase  untuk  gawang  ( span )  01-02  sampai  dengan  gawang  ( span )  74-75.  Dari  hasil perhitungan tersebut dapat dianalisa bahwa:
1. Pengaruh  andongan  terhadap  kapasitansi  ke  tanah  pada  saluran  transmisi  ditunjang  oleh menara yang sama tinggi
a. Gawang  ( span )  38-39  mempunyai  jarak  yang  paling  pendek  yaitu  67  m,  yang  ditunjang menara tipe DD+5 dan tipe DD+5 dengan tinggi 40 m, sehingga andongan pada gawang ini adalah 0,0699 m. Andongan pada gawang ( span ) 38-39 menyebabkan jarak konduktor berkas per fase semakin mendekati tanah. Dimana jarak konduktor berkas fase R ke tanah dari 35,9 m menjadi 34,2301 m, fase S ke tanah dari 31,6 m menjadi 29,9301 m, dan fase T ke tanah dari 27,3 m menjadi 25,6301 m, sehingga menyebabkan dengan kapasitansi ke
tanah menjadi
.
b. Gawang ( span ) 39-40 mempunyai jarak yang paling panjang yaitu 424 m, yang ditunjang menara tipe DD+5 dan tipe DD+5 dengan tinggi 40 m, sehingga andongan pada gawang ini adalah 2,7989 m. Andongan pada gawang ( span ) 39-40 menyebabkan jarak konduktor berkas per fase semakin mendekati tanah. Dimana jarak konduktor berkas fase R ke tanah dari 35,9 m menjadi 31,5011 m, fase S ke tanah dari 31,6 m menjadi 27,2011 m, dan fase T ke tanah dari 27,3 m menjadi 22,9011 m, sehingga menyebabkan dengan kapasitansi ke tanah menjadi .
2. Pengaruh  andongan  terhadap  kapasitansi  ke  tanah  pada  saluran  transmisi  ditunjang  oleh menara yang tidak sama tinggi
a. Gawang  ( span )  01-02  mempunyai  jarak  yang  paling  pendek  yaitu  79  m,  yang  ditunjang menara tipe DD+9 dan tipe AA+9 dengan tinggi 44 m, sehingga andongan fase R adalah 1,6234 m, fase S adalah 0,9088 m, dan fase T adalah 0,4001 m. Andongan pada gawang ( span )  01-02  menyebabkan  jarak  konduktor  berkas  per  fase  semakin  mendekati  tanah.
Dimana jarak konduktor berkas fase R ke tanah  dari 39,9 m-41,1 m menjadi 37,8766 m, fase S ke tanah dari 35,6 m-36,4 m menjadi 33,8912 m, dan fase T ke tanah dari 31,3 m-
31,7 m menjadi 29,6999 m, sehingga menyebabkan  dengan kapasitansi ke tanah menjadi
.
b. Gawang ( span ) 05-06 mempunyai jarak yang paling panjang yaitu 480 m, yang ditunjang menara tipe tipe AA+9 dan DD+9 dengan tinggi 44 m, sehingga andongan fase R adalah 4,2122 m, fase S adalah 3,9982 m, dan fase T adalah 3,7899 m. Andongan pada gawang ( span )  05-06  menyebabkan  jarak  konduktor  berkas  per  fase  semakin  mendekati  tanah.
Dimana jarak konduktor berkas fase R ke tanah dari  39,9 m-41,1 m menjadi 35,2878 m, fase S ke tanah dari 35,6 m-36,4 m menjadi 30,8018 m, dan fase T ke tanah dari 31,3 m- 31,7 m menjadi 26,3101 m, sehingga menyebabkan  dengan kapasitansi ke tanah menjadi
.

## KESIMPULAN
1. Gawang ( span ) yang mempunyai jarak yang paling panjang akan mempunyai andongan yang paling besar. Jadi besar andongan pada saluran transmisi dipengaruhi oleh jarak atau panjang gawang  ( span ),  karena  berat  penghantar  yang  direntangkan  antara  dua  tiang  transmisi mempunyai  bentuk  lengkung  tertentu  ( catenary  curve )  yaitu  jarak  antara  titik  terendah  dan tertinggi dari penghantar.
2. Besar kapasitansi ke tanah pada saluran transmisi dipengaruhi oleh jarak atau panjang gawang ( span ). Bumi mempengaruhi kapasitansi saluran transmisi karena bumi akan mengubah medan listrik saluran tersebut, sehingga apabila gawang ( span ) semakin panjang maka kapasitansi ke tanah akan semakin besar.
3. Gawang  ( span )  38-39  dan  gawang  ( span )  01-02  mempunyai  andongan  paling  kecil  dan mempunyai  kapasitansi  ke  tanah  yang  paling  kecil.  Kemudian  gawang  ( span )  39-40  dan gawang ( span ) 05-06 mempunyai andongan yang paling besar dan mempunyai  kapasitansi ke tanah yang paling besar. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa  kapasitansi ke tanah pada  saluran  transmisi  dipengaruhi  oleh  andongan,  dimana  apabila  andongan  semakin  besar maka kapasitansi ke tanah akan semakin besar pula.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Arismunandar, Artono 2001 . Teknik Tegangan Tinggi . Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita.
[2] Arismunandar, Artono dan Kuwahara, Susumu. 2004. Buku Pegangan Teknik Tenaga Listrik: Saluran Transmisi , Jilid II, Cetakan Ke 7. Jakarta:  Pradnya Paramita.
[3] Badan  Standarisasi  Nasional.  2002.  SNI  04-0205-1987. Konduktor  Aluminium  Berpenguatan Baja (ACSR). Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
[4] Hutauruk, T.S. 1985. Transmisi Daya Listrik. Jakarta: Erlangga.
[5] Kadir, Abdul. 1998. Transmisi Tenaga Listrik . Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).
[6] PT  PLN.  2014. Saluran  Udara  Tegangan  Tinggi  Dan  Ekstra  Tinggi  (SUTT/SUTET). Jakarta: PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
[7] Stevenson, William D. 2000. Analisa Sistem Tenaga Listrik . Diterjemahkan Oleh: Kamal Idris. Jakarta: Erlangga.
[8] Tobing,  Bonggas  L.  2003. Peralatan  Tegangan  Tinggi .  Indonesia,  Jakarta:  PT.  Gramedia Pustaka Utama.