© 2021 Segala bentuk plagiarisme dan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual akibat diterbitkannya paper pengabdian masyarakat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

## Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat

## POMPA AIR TENAGA SURYA UNTUK
IRIGASI PER-

## SAWAHAN BAGI MASYARAKAT DESA KARANG REJO, PESAWARAN, LAMPUNG
Herman  Halomoan  Sinaga,  Diah Permata, Noer Soedjarwanto, Nining Purwasih
Teknik Elektro, Universitas Lampung
Article history Received :  07-10-2020 Revised :  17-01-2021 Accepted  :  17-02-2021

## *Corresponding author
Herman Halomoan Sinaga Email: herman.h.sinaga@eng.unila.ac.id

## Abstrak
Salah  satu  sumber  energi  terbarukan  yang  banyak  tersedia  di  Indonesia adalah energi matahari. Energi matahari dapat dikonversikan menjadi energi listrik  melalui  konversi  langsung  sel-surya.  Metode  konversi  energi  matahari menjadi  energi  listrik  disebut  dengan  sistem  pembangkit  listrik  tenaga  surya (matahari).  Energi  yang  dihasilkan  pembangkit  listrik  tenaga  surya  dapat dipergunakan untuk menggerakkan pompa air. Kegiatan pengabdian pada masyarakat  ini  bertujuan  untuk  memberikan  edukasi  dan  implementasi pemasangan  pompa  air  irigasi  bagi  masyarakat  Desa  Karang  Rejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Pemilihan didasarkan  atas  terjadinya  kekeringan  yang  mengakibatkan  gagal  panen padi masyarakat Desa Karang Rejo pada tahun 2019 yang diakibatkan curah hujan  yang  sangat  rendah.  Sistem  Pompa  air  tenaga  surya  yang dikembangkan  menggunakan  panel  sel  surya  berkapasitas  200  WP.  Baterai dengan  kapasitas  total  90  AH  dipergunakan  untuk  menyimpan  energi  listrik yang dihasilkan dan dipergunakan untuk menyuplai daya ke pompa air DC berdaya 60 Watt. Hasil pengujian memperlihatkan pompa mampu menyuplai air sebesar 29 liter per menit dengan head 4 meter.
Kata Kunci: Irigasi; Kekeringan Lahan Pertanian; Pompa Air; Sel Surya

## Abstract
One  of  the  renewable  energy  sources  which  abundant  in  Indonesia  is  solar energy. Solar energy can be converted to become electrical energy by using a  solar  cell.  This  method  is  known  as  solar  electric  power  generation.  The electric  power  production  by  the  solar  power  generation  can  be  used  to operate  a  water  pump.  This  community  service  activity  aims  to  provide education  and  implementation  of  irrigation  water  pumps  for  Karang  Rejo village society, Negeri Katon residents, Pesawaran District, Lampung Province.
Karang Rejo village's main reason as this works' location is due to dry out the season in 2019. The dry season caused the crop to fail as the water supply is too low. Water pump solar cell-powered implemented in this work uses solar cell panels with a total capacity of 200 WP. A battery with a total capacity of 90 AH is used to store the electric power and connect to supply power to a 60 watts DC power pump. The testing results show the pump can supply water up to 29 liters per minute with a head up to 4 meters.
Keywords : Irrigation; Farm Dry Out; Water Pump; Solar Cell
© 2021 Some rights reserved

## PENDAHULUAN
Kebutuhan  air  irigasi  bagi  petani  merupakan hal yang sangat krusial. Volume air tertentu dibutuh- kan  petani  untuk  memenuhi  kebutuhan  evaporasi pertanian.  Kebutuhan  evaporasi  ini  untuk  meng- gantikan kehilangan air akibat adanya proses peng- uapan  pada  permukaan  tanah  pertanian  maupun akibat  air  permukaan  yang  dipergunakan  oleh tanaman  pertanian  ( Sosrodarsono  &  Takeda,  1978 ) sehingga kebutuhan air merupakan komponen yang sangat vital bagi pertanian.
Petani  di  Desa  Karang  Rejo  sangat  meng- andalkan  pengairan  tadah  hujan  ( Badan  Pusat
Statistik  Pesawaran,  2017 )  karena  kontur  geografis desa yang sangat variatif. Berdasarkan data sawah di  Desa  Karang  Rejo  terdapat  29,50  Ha  sawah dengan  irigasi  teknis  dan  15,00  Ha  sawah  tadah hujan ( Badan Pusat Statistik Pesawaran, 2017 ). Sistem persawahan  tadah  hujan  mengandalkan  air  yang tersedia  secara  alami.  Pada  saat  musim  kemarau, persawahan  tadah  dapat  mengalami  kekurangan air.  Pada  tahun  2019,  akibat  curah  hujan  yang sangat  rendah  ratusan  sawah  di  desa  Karang  Rejo mengalami  gagal  panen.  Irigasi  persawahan  me- ngalami  kekeringan  dan  petani  harus  meng- andalkan  pompa  mengairi  persawahannya.  Biaya
pengoperasian pompa  sangat  tinggi mencapai Rp 50.000 per jam. Hal ini dirasakan sangat memberat- kan  petani  sehingga  banyak  petani  membiarkan padinya gagal panen ( Kupastuntas, 2019 ).
Salah  satu  upaya  yang  telah  dilakukan pemerintah Kabupaten pesawaran untuk mengatasi kekurangan  air  persawahan  disaat  musim  kemarau adalah dengan menyediakan pompa ( Kupastuntas, 2019 ) yang berfungsi memompa air dari sungai atau air  tanah  ke  persawahan.  Pompa  air  berbahan bakar  diesel  merupakan  sistem  pengairan  dikala musim kemarau yang paling banyak dipergunakan ( Pusat Data dan Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral  KESDM,  2010 ),  yakni  mencapai  44% pompa air. Penggunaan pompa diesel ini tentu berdampak sangat luas seperti polusi udara yang dihasilkan gas buang  pompa  diesel  yang  dipergunakan.  Hal  lain yang  juga  menjadi  pertimbangan  utama  adalah biaya yang tidak sedikit yang harus dikeluarkan oleh petani  untuk  menyediakan  mesin  diesel  dan  biaya bahan bakarnya karena luas dan tersebarnya area persawahan yang ada.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk membantu  petani  dalam  pengairan  pertaniannya adalah  pemanfaatan  teknologi  ramah  lingkungan dan  terbarukan  yang  berbiaya  murah.  Pengairan bertenaga  surya  merupakan  salah  satu  alternatif pompa  air  pertanian  yang  dapat  dikembangkan ( Sanjaya et al., 2019 ). Irigasi pertanian yang meman- faatkan tenaga surya memiliki beberapa keunggul- an  dibanding  dengan  irigasi  pengairan  konven- sional,  seperti  efisiensi  penggunaan  air  yang  tinggi, mencegah  erosi  dan  perkembangan  gulma  yang sedikit  ( Cuadros  et  al.,  2004 ),  menurunkan  tekanan kelembaban  tanah  ( Pande  et  al.,  2003 ),  biaya operasi lebih rendah bahkan dapat diabaikan, dan penyediaan energi  melibatkan  masyarakat  lokal ( Ghoneim, 2006 ; Vinayak & Wandre, 2015 ). Pompa air tenaga surya dapat dipergunakan untuk  mengairi  sistem  pertanian  ( Apribowo  et  al., 2019 ; Sanjaya  et  al.,  2019 ; Zainuddin  &  Darmawan, 2017 ),  dengan  kapasitas  debit  air  yang  bervariasi, tergantung  pada  kebutuhan. Sanjaya  et  al.  (2019) mendesain  sistem  pompa  air  tenaga  surya  yang mampu  mengairi  areal  persawahan  dengan  luas sampai  55  hektar.  Sistem  pompa  air  yang  didesain menggunakan  solar  panel seluas 300m 2 yang  akan menghasilkan  energi  listrik  mencapai  lebih  dari  52 kW.  Untuk  sistem  pengairan  yang  lebih  kecil, Apribowo et al. (2019) , mengembangkan pompa air berskala  kecil  dengan  daya  120  watt  yang dipergunakan  untuk  memompa  air  dengan  debit mencapai 15 meter kubik per hari. Sistem pompa air dengan  daya  kecil  ini  memiliki  keunggulan  yakni bersifat mobil. Untuk daya yang lebih rendah, Setiadi et  al.  (2017) ,  mengembangkan  pompa  air  dengan
daya yang hampir sama yakni sekitar 150 watt, dan debit air yang dihasilkan mencapai 42 liter per detik atau sekitar 2.5 meter kubik per jam.
Kegiatan  pengabdian  ini  menawarkan  solusi untuk mengatasi kekurangan air pada persawahan tadah  hujan  di  desa  Karang  Rejo,  Kabupaten Pesawaran  dengan  mendesain  dan  membuat pompa  air  tenaga  surya  yang  dapat  dipindahkan. Sistem  tersebut  mudah  dipindahkan  dan  mudah dioperasikan.  Sistem  dibuat  dengan  dimensi  yang kecil  dan  kompak.  Sistem  yang  kompak  didapat dengan  menempatkan  seluruh  sistem  dalam  satu kesatuan sehingga memudahkan untuk memindah- kan  pompa  air  tersebut.  Sistem  dibuat  untuk  me- mudahkan  pengoperasian  dengan  menggunakan komponen-komponen  yang  dapat  dirakit  oleh masyarakat pengguna. Pompa yang dipergunakan menggunakan  tegangan  12  Volt  DC  untuk  meng- hindari bahaya sengatan listrik.

## METODE PELAKSANAAN
Kegiatan  PKM  ini  terbagi  atas  dua  bagian pelaksanaan, yakni desain dan pembuatan pompa air  tenaga  surya  dan  sosialisasi  dan  penggunaan pompa air tenaga surya di lapangan (Desa Karang Rejo, Lampung).

## Desain Pompa Air Tenaga Surya
Sumber  energi  penggerak  pompa  air  yang didesain  menggunakan  tenaga  sel  surya.  Skema desain  utama  sistem  pompa  air  tenaga  surya didesain  sesederhana  mungkin  dan  aman  bagi masyarakat  pengguna  ( Gambar  1 ).  Untuk  men- dapatkan  desain  yang  sederhana,  komponen sumber  energinya  hanya  menggunakan  3  kompo- nen  utama,  yakni:  panel  sel  surya,  baterai  dan kontroller. Salah satu faktor lain dalam desain, yakni keamanan, dilakukan dengan menggunakan sistem tegangan  12  volt.  Tegangan  12  volt  relatif  aman karena  tidak  menimbulkan  bahaya  tersengat  listrik. Sistem  pompa  dengan  tegangan  DC  juga  meng- hasilkan efisiensi yang sangat tinggi ( Dursun & Saygin, 2005 ; Lawrance et al., 1995 ). Pompa  yang  dipergunakan  dalam  kegiatan pengabdian ini memiliki kapasitas daya 60 x 2 = 120 watt,  dengan  kapasitas  penyaluran  air  teoritis sebesar 63 liter per menit.  Panel sel surya dipilih tipe monocrystalline , karena memiliki efisiensi yang lebih baik  dibandingkan  dengan  tipe polycrystalline ( Nogueira  et  al.,  2015 )  dengan  tingkat  efisiensi mencapai  14,5  %  ( Patel,  1999 ).  Untuk  menyalurkan energi  listrik  yang  ditangkap  oleh  sel  surya dipergunakan  sebuah  kontroller  30  Ampere. Kontroller  juga  berfungsi  untuk  mengisi  baterai sebagai sumber daya listrik jika sinar matahari tidak tersedia.
DOI: https://doi.org/10.30656/jpmwp.v5i1.2633
Gambar 1. Diagram desain sistem pompa air tenaga surya
Semua  komponen  sumber  energi  (pem- bangkit  listrik  tenaga  surya)  ditempatkan  pada meja/dudukan yang bersifat mobil ( Gambar 2 ). Dua buah  panel  sel  surya  ditempatkan  di  atas  meja. Penempatan  panel  sel  surya  di  atas  meja  selain untuk  menangkap  energi  surya,  juga  berfungsi sebagai pelindung komponen kontroller dan baterai yang ditempatkan tepat di bawah panel. Kontroller dan baterai ditempatkan dalam kotak besi di bawah panel sel surya.
Gambar 2. Meja dudukan sistem pompa air tenaga surya, sel surya terpasang.
Pompa  air  dihubungkan  ke  kontroller  melalui kabel sepanjang 25 meter. Sehingga pompa dapat leluasa  di  pindah-pindah  tanpa  menggeser  meja panel sel surya. Sebuah selang berdiameter 1,5 inci dihubungkan ke pompa untuk menyalurkan air yang telah  dipompa.  Panjang  selang  sebesar  25  meter, sehingga  mudah  untuk  menjangkau  pertapakan sawah yang akan diairi.
Sosialisasi dan Penggunaan Pompa Air Tenaga Surya Sosialisasi  dilakukan  dengan  mempresentasi- kan  pompa  air  tenaga  surya  kepada  masyarakat desa  Negeri  Katon,  Lampung.  Presentasi  dilakukan untuk menjelaskan tema dan maksud kegiatan yang dilakukan.  Penjelasan  mengenai  prinsip  dasar pompa  air  tenaga  surya  diberikan  dengan
menampilkan slide penjelasan prinsip dan perakitan sistem pompa. Secara garis besar kegiatan sosialisasi dibagi 3 yakni:
a. Pengelolaan  pengairan  menggunakan  pompa air tenaga surya di persawahan b. Metode  penggunaan  sistem  pompa  air  tenaga surya  sebagai  sistem  pengairan  di  kala  terjadi kekurangan air c. Penanganan teknis, maintenance dan perbaikan ringan pada sistem pompa air tenaga surya.
Sosialisasi  yang  dilakukan  di  rumah  salah seorang  penduduk  ( Gambar  3 ).  Setelah  sosialisasi selesai  dilakukan,  kegiatan  dilanjutkan  dengan demo  perakitan  dan  uji  coba  pompa  air  tenaga surya. Diskusi dilakukan dengan menunjukkan secara langsung cara kerja sistem pompa air tenaga surya. Kegiatan  ini  juga  membahas maintenance yang diperlukan  sistem  supaya  dapat  bekerja  optimal ( Gambar 4 ).
Gambar 3. Sosialisasi kegitan di rumah salah seorang penduduk
Gambar 4. Kegiatan perakitan pompa air tenaga surya dan diskusi prinsip kerja dan maintenance sistem pompa air tenaga surya.

## PEMBAHASAN Pembuatan Mobil Pompa Tenaga Surya
Pompa  tenaga  surya  yang  direncanakan menggunakan  tegangan  12  V  DC.  Beban  pompa submersible memiliki kapasitas daya sebesar 60 watt x 2 = 120 Watt. Besar energi yang dibutuhkan dapat dihitung  dengan  menggunakan  persamaan  1 dengan  W  =  Energi  (Watt  jam),  P  =  daya  pompa (Watt), dan t = waktu (jam)
W P t   (1)
DOI: https://doi.org/10.30656/jpmwp.v5i1.2633
Jika  diasumsikan  pompa  akan  menyala selama  6  jam  per  hari,  maka  besar  energi  yang dibutuhkan per harinya adalah W = 120 Watt x 6 jam = 720 Watt jam (Wh) Jika diasumsikan sinar matahari di  pesawaran  akan  tersedia  selama  6  jam  perhari ( Badan Pusat Statistik Pesawaran, 2017 ), maka daya Watt puncak perhari dengan persamaan 2 dengan W = daya yang dibutuhkan dan Δ t = rerata matahari bersinar per hari . 𝑊 𝑝 = 𝑊 𝑥 ∆𝑡 (2) Jadi besar daya Watt puncak adalah W p =720 Watt jam / 6 jam = 120 Watt puncak. Jika diperguna- kan solar panel berdaya 100 WP, maka jumlah solar panel yang dibutuhkan adalah 120/100 = 1,2 panel. Dengan  pendekatan  maka  dipergunakan  solar panel sebanyak 2 buah.
Jika  dimisalkan  sinar  matahari  tidak  tersedia, maka  sumber  energi  direncanakan  menggunakan baterai dan pompa beroperasi selama 6 jam, maka besar daya yang dibutuhkan pompa untuk bekerja selama  6  jam  adalah  720  Watt  Jam.  Baterai  yang dipergunakan  memiliki  voltase  12  Volt,  maka  besar arus  yang  dibutuhkan  selama  satu  jamnya  adalah: 720/12 = 60 Ampere Jam.
Dengan  memperhitungkan  kemungkinan drop  tegangan  saat  baterai  sudah  lemah,  maka besar  kapasitas  baterai  diperbesar  menjadi  90 Ampere  Jam.  Baterai  berkapasitas 90  Ampere  Jam dapat  menggunakan  baterai  tunggal  atau  2  buah baterai berkapasitas 45 Ampere Jam yang dipasang paralel.  Dalam  kegiatan  pengabdian  ini  dipilih  2 buah baterai berkapasitas 45 Ampere Jam dengan alasan  dimensi  yang  lebih  kecil  dibandingkan dengan sebuah baterai 90  Ampere Jam.  Pemilihan ini  dapat  mempermudah  instalasi  peralatannya  di lapangan. Penggunaan dua buah baterai juga akan memberi  tingkat  keandalan  yang  lebih  baik.  Data teknis rancangan pompa tenaga surya yang dibuat ditunjukkan pada Tabel 1 .
Tabel 1. Spesifikasi teknis pompa tenaga surya yang dibuat No Spesifikasi Jumlah 1 Daya total panel sel Surya (Watt) 200 2 Daya pompa air (Watt) 60 3 Lama penggunaan per hari (jam) 6 4 Kapasitas Baterai (Ampere Jam) 90 5 Debit Air per menit (liter/menit) 29 6 Debit Air per hari (m 3 /hari) 10,4

## Kemampuan Memompa Air
Diagram konstruksi peralatan pompa air yang dibuat  ditunjukkan  pada Gambar  1 .  Pompa  yang
dipergunakan  merupakan  tipe submersible dan  di- hubungkan  ke output  controller melalui  kabel  listrik sepanjang  25  meter.  Sebuah  selang  sepanjang  25 meter dihubungkan ke pompa untuk mengalirkan air ke  area  persawahan  atau  lokasi  pertanian  yang membutuhkan.
Pengujian  kemampuan  sistem  dilakukan dengan  mengisi  baterai  menjadi  penuh  dengan menempatkan  solar  panel  di  bawah  matahari. Pengisian  baterai  dikendalikan  oleh  kontroller  dan pengisian baterai dapat langsung dilihat pada panel controller .  Pengujian  kapasitas  pompa  dilakukan dengan  menempatkan  pompa  pada  sumber  air dan air output pompa ditampung pada wadah 100 liter.  Hasil  pengujian  ( Tabel  1 )  menunjukkan  bahwa sistem  dapat  memompa  air  dengan  kecepatan rerata  29  liter  per  menit. Setiadi  et  al.  (2017) , menghasilkan  pompa  air  tenaga  surya  yang mencapai 44 liter per menit, namun menggunakan panel  sel  surya  mencapai  6  buah,  dibandingkan jumlah sel surya yang dipergunakan dalam kegiatan ini  hanya  2  buah.  Hasil  ini  memperlihatkan  bahwa sistem  pompa  air  tenaga  surya  yang  dibuat  sudah memiliki  kemampuan  yang  baik.    Dengan  debit sebesar  ini,  maka  jika  diasumsikan  pompa dinyalakan  6  jam  per  hari,  debit  air  yang  dapat dipompa mencapai 10,4 meter kubik per hari.

## KESIMPULAN
Kegiatan pengabdian pada masyarakat desa Karang  Rejo,  Pesawaran,  Lampung  dilaksanakan oleh  tenaga  dosen  dan  mahasiswa  Jurusan  Teknik Elektro  Universitas  Lampung.  Pada  kegiatan pengabdian  yang  dilaksanakan  di  perkenalkan sistem  pompa  air  tenaga  surya  yang  mampu memompa air dengan debit 29 liter per menit. Jika pompa  dinyalakan  selama  6  jam,  maka  pompa akan  mampu  memompa  air  sebanyak  10,4  meter kubik.  Keberlanjutan  program  PKM  ini  kedepannya adalah mengembangkan sistem pengairan dengan debit  dan  durasi  pengairan  yang  dikendalikan secara otomatis.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terimakasih  kepada LPPM  UNILA  yang  telah  mendanai  kegiatan Pengabdian  pada  Masyarakat  ini  dengan  kontrak no. 1606/UN26.21/PM/2020.

## DAFTAR PUSTAKA
Apribowo, C. H. B., Arifin, Z., & Adriyanto, F. (2019). Mobile Pompa  Air  Tenaga  Surya  Untuk  Irigasi  Pertanian.
Jurnal Puruhita , 1 (1), 6–11. https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/puruhita/ar ticle/view/28319 Badan  Pusat  Statistik  Pesawaran.  (2017). Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pesawaran Tahun 2017 .
https://pesawarankab.bps.go.id/publication/2017/1 2/29/0128f45e7985507ddc19c1ef/statistik- kesejahteraan-rakyat-kabupaten-pesawaran-tahun- 2017.html
Cuadros, F., López-Rodrı́guez, F., Marcos,  A., & Coello, J.
(2004).  A  procedure  to  size  solar-powered  irrigation (photoirrigation)  schemes. Solar  Energy , 76 (4),  465– 473.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.solener.2003.
08.040
Dursun, M., & Saygin, Ali. (2005). System Analysis of switched reluctance  motor  driver  with  boost  converter  for  a photovoltaic  array  irrigation  system. 3rd  Renewable Energy Sources Symposium , 57–62. https://avesis.gazi.edu.tr/publication/details/c9d8fd 4a-50ac-40ac-a6fc-88c1ec30ca8c/emsystem-em- emanalysis-em-emof-em-emswitched-em- emreluctance-em-emmotor-em-emdriver-em- emwith-em-emboost-em-emconverter-em-emfor- em-ema-em-emphotovoltaic-em-emarray-em- emirrigation-em-emsystem
Ghoneim, A. A. (2006). Design optimization of photovoltaic powered water pumping systems. Energy Conversion and Management , 47 (11), 1449–1463.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.enconman.2 005.08.015 Kupastuntas (2019). Ratusan Hektare Sawah di Pesawaran Terancam Kekeringan, Dinas Pertanian Janji Carikan Solusi . https://www.kupastuntas.co/2019/07/31/ratusan- hektare-sawah-di-pesawaran-terancam-kekeringan- dinas-pertanian-janji-carikan-solusi/
Lawrance, W., Wichert, B., & Langridge, D. (1995). Simulation and performance of a photovoltaic pumping system. Proceedings  of  1995  International  Conference  on Power  Electronics  and  Drive  Systems.  PEDS  95 ,  513– 518. https://doi.org/10.1109/PEDS.1995.404869
Nogueira, C. E. C., Bedin, J., Niedzialkoski, R. K., De Souza, S. N. M., & Das Neves, J. C. M. (2015). Performance of monocrystalline and  polycrystalline  solar panels in a water  pumping  system  in  Brazil. Renewable  and Sustainable Energy
Reviews , 51 , 1610–1616.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.07.0
82
Pande, P. C., Singh, A. K., Ansari, S., Vyas, S. K., & Dave, B. K. (2003). Design development and testing of a solar PV pump  based  drip  system  for  orchards. Renewable Energy , 28 (3), 385–396. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0960- 1481(02)00037-X Patel, M. R. (1999). Wind and Solar Power Systems . Taylor & Francis. https://books.google.co.id/books?id=tNPElves7SUC Pusat Data dan Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral KESDM.  (2010). Indonesia  Energi  Outlook  (IEO) . https://www.esdm.go.id/assets/media/content/cont ent-indonesia-energy-outlook-2010-484r1pu.pdf
Sanjaya,  O. I.,  Giriantari, I.  A.  D.,  & Kumara, I. N.  S.  (2019). Perancangan Sistem Pompa Irigasi Pembangkit Listrik Tenaga  Surya  (PLTS)  Untuk  Pertanian  Subak Semaagung. Jurnal  Spektrum , 6 (3),  114–121. https://ojs.unud.ac.id/index.php/spektrum/article/vi ew/52824
Setiadi,  R.  L.,  Suryadi,  E.,  &  Dwiratna,  S.  (2017).  Kajian Pemanfaatan  Pompa  Air  Tenaga  Surya  untuk Kebutuhan  Irigasi  di  Lahan  Pertanian. Prosiding Seminar  Nasional  Lahan  Suboptimal  2017 ,  649–659. https://docplayer.info/92973894-Kajian- pemanfaatan-pompa-air-tenaga-surya-untuk- kebutuhan-irigasi-di-lahan-pertanian.html
Sosrodarsono,  S.,  &  Takeda,  K.  (1978). Hidrologi  untuk pengairan . Jakarta: PT. Pradnya Paramita. https://books.google.co.id/books?id=89GBAQAACA AJ
Vinayak,  S.,  &  Wandre,  S.  (2015).  Solar  photovoltaic water pumping  system  for  irrigation:  A  review. African Journal  of  Agricultural  Research , 10 (22),  2267–2273. https://doi.org/10.5897/AJAR2015.9879 Zainuddin,  M.,  &  Darmawan,  M.  (2017).  Pemanfaatan Pompa  Air  Tenaga  Surya  (PATS)  Untuk  Irigasi  Lahan Sawah  Di  Kelurahan  Tanggikiki  Kota  Gorontalo. Ngayah:  Majalah  Aplikasi  IPTEKS , 8 (2),  151–158. https://jurnal.unmas.ac.id/index.php/ngayah/article /view/879