Vol. 12 No. 1, pISSN: 2303-0577 eISSN: 2830-7062

## ANALISIS  ERROR  METER  DAN  CT  PADA  AUTOMATIC METER  READING  (AMR)  DI  PT  PLN  (PERSERO)  UP3 CIKUPA
Widya Dwi Agustin 1 , Mustofa Abi Hamid 1
1 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; Jl. Ciwaru Raya No. 25 Kota Serang, Banten, Indonesia
Riwayat artikel:
Received: 1 Desember 2022 Accepted: 29 Desember  2023
Published: 1 Januari  2024

## Keywords:
Automatic Meter Reading (AMR), Error CT, Error Meter
Corespondent Email: abi.mustofa@untirta.ac.id
Abstrak. Ketidakakuratan  atau  kerusakan  pada  meter  dan  CT  dapat menghasilkan  kesalahan  pengukuran  yang  signifikan,  yang  pada  gilirannya dapat  berdampak  pada  penagihan  yang  tidak  akurat,  perencanaan  jaringan yang  tidak  efisien,  dan  pelaporan  yang  salah.  Penelitian  ini  menggunakan metode  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah observasi  dan  studi  pustaka.  Penelitian  ini  dilakukan  pada  tiga  pelanggan untuk  menjaga  nilai  akurasi  Meter  dan Current  Transformator (CT)  pada pelanggan potensial sesuai dengan batas kelasnya. Kegiatan pengujian meter yang  dilakukan  oleh  PT  PLN  (Persero)  UP3  Cikupa  menggunakan  alat emsyst yaitu rutinitas pengecekan AMR untuk memastikan pembacaan meter oleh AMR masih berfungsi dengan baik atau error yang terdapat pada meter dan  CT  tersebut  masih  dalam  batas  kelas.  Sehingga,  pembacaan  pemakaian listrik  pada  pelanggan  masih  akurat  sesuai  dengan  jumlah  energi  yang dipakai.
Abstract.  Inaccuracies  or  damage  to  meters  and  CTs  can  result  in significant measurement errors, which in turn can impact inaccurate billing, inefficient  network  planning,  and  incorrect  reporting.  This  research  uses qualitative methods. The data collection techniques used are observation and literature study. This research was conducted on three customers to maintain the  accuracy  value  of  the  Meter  and  Current  Transformator  (CT)  on potential customers according to the class limit. Activities carried out by PT PLN (Persero) UP3 Cikupa using the emsyst tool, namely the AMR checking routine to ensure that the meter reading by AMR is still functioning properly or  the  error  contained  in  the  meter  and  CT  is  still  within  the  class  limit. Thus,  the  reading  of  electricity  usage  on  customers  is  still  accurate according to the amount of energy used.

## 1. PENDAHULUAN
PT  PLN  (Persero)  merupakan    salah  satu Badan   Usaha   Milik   Negara   yang berperan sebagai      penyedia      tenaga      listrik  yang sangat    dibutuhkan    oleh    masyarakat  [1]. Wilayah  Cikupa  merupakan  daerah  yang tingkat  konsumsi  energi  listrik  yang  tinggi. Tingginya  konsumsi  energi  listrik  karena ekonomi  yang  semakin  tinggi  dibuktikan
dengan  bertambahnya  jumlah  penduduk  serta kemajuan teknologi[2]. Peningkatan pelanggan listrik tersebut terjadi karena untuk meningkatkan perekonomian di sektor industri [3].
Sistem Automatic  Meter  Reading (AMR) telah  menjadi  komponen  penting  dalam pengelolaan  jaringan  listrik  oleh  perusahaan distribusi  listrik,  seperti  di  PT  PLN  (persero)
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062

## Widya  dkk
UP3  Cikupa.  Sistem  kWh  meter  AMR merupakan salah satu pengembangan teknologi meter  elektronik  yang    dapat    melakukan pengawasan dan pengambilandata pemakaian    energilistrik    pada    pelanggan secara  akurat. Seiring  dengan  perkembangan teknologi  dan  dengan  meningkatnya  jumlah konsumen [4]. Dengan AMR, data penggunaan listrik  dapat  terbaca  secara  otomatis dan  real- time , mengurangi keterlambatan dalam pengumpulan data dan memungkinkan perusahaan  listrik  untuk  mengambil  tindakan yang  lebih  cepat  dalam  menangani  gangguan dan perawatan jaringan listrik.
Penyedia tenaga listrik  memiliki  kewajiban dan  haknya  masing-  masing,  pelanggan  listrik tentu  memiliki  kewajiban  harus  membayar sesuai  dengan  jumlah  energi  listrik  terpakai yang  tercatat  kWh  meter  [5].  Untuk  menjaga integritas  dan  akurasi  data  yang  dikumpulkan oleh  sistem  AMR,  perlu  dilakukan  analisis secara  berkala  terhadap  peralatan  yang digunakan  dalam  sistem  ini,  seperti  meter listrik dan Current Transformator (CT). Meter listrik  dan  CT  merupakan  komponen  utama dalam pengukuran dan pengiriman data AMR. ketidakakuratan  atau  kerusakan  pada  meter listrik  dan  CT  dapat  menghasilkan  kesalahan pengukuran  yang  signifikan,  yang  pada gilirannya  dapat  berdampak  pada  penagihan yang  tidak  akurat,  perencanaan  jaringan  yang tidak efisien, dan pelaporan yang salah.
Oleh  karena  itu,  analisis  kesalahan  meter dan CT pada sistem AMR di PT PLN (persero) UP3  Cikupa  sangat  penting.  Melalui  analisis kesalahan tersebut, perusahaan dapat mengidentifikasi masalah potensial, mengambil  langkah-langkah  korektif  yang diperlukan,  dan  memastikan  data  yang dikumpulkan  oleh  sistem  AMR  tetap  akurat dan  dapat  diandalkan.  selain  itu,  analisis kesalahan meter dan CT juga dapat membantu meningkatkan  pemahaman  tentang  kinerja peralatan  ini,  sehingga  perusahaan  dapat merencanakan pemeliharaan yang lebih efektif dan  mengoptimalkan  penggunaan  sumber daya.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA Alat Pengukur dan Pembatas (APP)
Alat  Pengukur  dan  Pembatas(APP),  yaitu KWH meter (Bargainser) sebagai alat pengukur  (pencatat)  jumlah  energi  yang
dikonsumsi dan alat pembatas MCB (magnetic circuit  breaker). Alat  pembatas  berfungsi untuk  membatasi  arus  maksimum  yang  boleh mengalir  ke  seluruh  beban  [6].  Alat  Pengukur dan  Pembatas  (APP)  adalah  alat  milik  PLN untuk  menghitung  energi  yang  terpakai  dan ditempatkan di instalasi konsumen, Konsumen maupun  PLN  memiliki  kepentingan  terhadap APP,  oleh  karena  itu  berikut  ini  kewajiban para  pihak  terhadap  APP  [7].Bagian  bagian dari APP dapat dilihat paga gambar 1:
[8]
Gambar 1. Bagian-bagian Box APP Pada gambar 1 menunjukkan bagian-bagian dari  Box  Alat  Pengukur  dan  Pembatas  terdiri dari  KWH  AMR,  MCCB,  dudukan  MCCB, tudang,  ventilasi  udara  10  buah  di  sisi  kanan dan kiri, lubang segel, lubang gembok dan lain sebagainya.  Pengukuran  adalah  suatu  proses mengukur  yang  pada  dasarnya  adalah  usaha untuk  menyatakan  sifat  suatu  zat  atau  benda dalam  bentuk  angka  atau  harga.  Dasar pemberian  angka  dalam  mengukur  dapat dilakukan  dengan  cara  membandingkan  alat yang  akan  diukur  dengan  alat  tertentu  yang dianggap sebagai standart atau membandingkan  besaran  yang  akan  diukur dengan  suatu  skala  yang  telah  ditera  [9]. Dalam  pengukurannya  Alat  Pengukur  dan Pembatas (APP) memiliki dua jenis pengukuran yaitu: 1. Pengukuran Langsung Pengukuran secara langsung diimplementasikan pada instalasi ketenagalistrikan tegangan rendah berskala kecil, perangkat ukur langsung terhubung dengan beban listrik [10].
2. Pengukuran Tidak Langsung Salah  satu  jenis    APP    adalah    APP pengukuran    tidak    langsung  [11]. Pengukuran tidak langsung terdapat CT
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
dan atau PT pada rangkaian
pengukuran sehingga timbulnya kemungkinan adanya kesalahanpengawatan  pada  kumparan arus    atau  kumparan  tegangan  fasa, seperti;  polaritas  arus  terbalik  dan  atau tegangan fasa tertukar [12].

## Automatic Meter Reading (AMR)
Sistem Automatic  Meter  Reading (AMR)  di  PT  PLN  (Persero)  adalah  sistem pembacaan meter elektronik yang dilakukan  secara  otomatis  dan  terpusat yang  mengintegrasikan  seluruh  pembacaan meter  elektronik  yang  terpasang  dititik transaksi  (gardu  distribusi,  penyulang  dan pelanggan)  melalui  media  komunikasi untuk keperluan pengumpulan dan perekam data billing,  load  profile,  alarm dan  data security secara  otomatis  serta  dilengkapi dengan kemampuan (fitur) dan pengelolaan database  untuk  keperluan  analisa  dan evaluasi  (grafik,  tabel,  alarm,  dll)  [13]. Akan  tetapi,  hal  tersebut  masih  harus dilakukan  pengecekan error meter  dan  CT untuk  menjaga  nilai  akurasi  yang  dibaca oleh AMR.

## Current Transformator (CT)
Transformator  arus  berfungsi  untuk memperkecil  besaran  arus  besar  menjadi besaran arus kecil untuk pengukuran dalam hal  ini  untuk  pengukuran  yang  masuk  ke alat  pengukur  kWh  meter,  kVARh  meter, cos φ meter, dan ampere meter [14].

## Error Meter dan CT
Error atau ketidaksesuaian pembacaan pada  AMR  dan  CT  merupakan  masalah yang  terjadi  dalam  pengukuran.  Masalah tersebut  diantisipasi  oleh  PT  PLN  UP3 Cikupa  dengan  melaksanakan  pengecekan kepada  pelanggan  potensial  setiap  satu tahun  sekali  untuk  menghindari  terjadinya ketidaksesuaian  nilai error agar  tidak melebihi batas class nya.
Pengujian error meter  dan  CT  dapat menggunakan  alat  yang  bernama Emsyst Three  Phase  PEWM  3C  3  PH seperti  pada gambar 2.
Gambar 2. Alat Ukur Emsyst PEWM 3C 3 PH Gambar  2  menunjukkan  alat  yang  dipakai untuk  pengujian  meter  dan  CT.  Alat  tersebut adalah Emsyst  PEWM  3C  3  PH .  Alat  tersebut dapat menampilkan semua hasil pengujian alat. Untuk  pengukurannya  terdapat  beberapa  alat seperti  current  clamp  120  A, current  clamp 1000  A,  Kabel ekstension , Snanning  head , Thermal Printer .

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.  Objek  penelitian    ini    adalah    Box APP  menguji  pengukuran  pada error meter dan error CT.
Gambar 3. Teknik Pengumpulan Data Gambar  3  merupakan  teknik  pengumpulan data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini. Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan yaitu dengan menggunakan observasi dan studi pustaka. Observasi digunakan untuk mengamati    kegiatan  pengujian error meter dan CT,  sedangkan studi  pustaka  digunakan untuk  mengumpulkan  data  dengan  cara memahami  dan  mempelajari  teori-teori  dari berbagai  literatur  yang  berhubungan  dengan penelitian tersebut.
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
Widya  dkk
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  dilakukan  agar  menjaga  nilai akurasi  Meter  dan Current  Transformator
(CT).  Pemilihan  sampel  pelanggan  yaitu  pada pelanggan  langsung  dan  pelanggan  tidak langsung,  sebagai  pembeda  antara  yang terdapat  CT  dan  yang  tidak.  Sampel  AMR yang  diambil  juga  memiliki  tingkat  ketelitian pembacaan  atau  batas  kelas  sebesar  0,5.
Sehingga ketika hasil yang diperoleh lebih dari kelasnya  maka  akan  dikatakan error atau  alat tersebut  sudah  tidak  menghitung  pemakaian yang sebenarnya. Berikut hasil yang diperoleh:

## 1. Pelanggan TR Langsung
Pengujian  dilakukan  pada  tanggal  04 Agustus  2023  yang  berlokasi  di  JL.
Padat  Karya  N0.  53  RT  02  RW  02 Kelurahan Sukamulya Kecamatan Cikupa,  Tangerang.  Pengujian error meter pada pelanggan potensial Tegangan  Rendah  dengan  daya  16,5 KVA  atas  nama  Bubun  Bunyamin menggunakan  pengukuran  langsung, seperti pada gambar 4:
Gambar 4. Pengukuran Langsung Pada  gambar  4  terlihat  bahwa  kabel yang  masuk  ke  AMR  merupakan langsung  dari  tiang  atau  tidak  melalui CT.    Maka  dari  itu,  pengujiannya disebut  pengukuran  langsung.  Dari pengujian tersebut dapat diperoleh:
Tabel 1. Data Pengukuran langung Pelanggan Bubun Bunyamin TEGANGAN
ARUS SEKUNDER ERROR METER
RN SN TN RS RT ST R S T 209 V 215 V 208 V 369 V 366 V 357 V 15, 83 A 16,3 3A 9,5 4A -0,51%
Dari  tabel  1  ,  maka  pengujian error meter pada pelanggan potensial
Tegangan  Rendah  dengan  daya  16,5 KVA menggunakan pengukuran langsung,  yaitu  pengukukran  dilakukan langsung  ke  AMR.  Data  yang  diperoleh adalah error meter menggunakan Emsyst sebesar -0,51%. Sehingga pengukuran  pada  AMR  masih  dalam batas kelasnya yaitu 0,5 atau pengukuran  pada  sistem  AMR  masih dapat  mengukur  dengan  akurat  sesuai dengan  energi  yang  terpakai  pelanggan tersebut.
2. Pelanggan TR Tidak Langsung
Pengukuran  tidak  langsung  merupakan pengukuran yang menggunakan Current  Transformator (CT).  Sehingga pengukurannya meliputi besar
tegangan, kuat arus primer dan sekunder, error meter dan error CT.
a) Harwin Setiawan/BPJS
Pelanggan  dengan  daya  sebesar  53 KVA  dan  rasio  CT  100/5  artinya pengujian  pada  pelanggan  tersebut yaitu  menggunakan  pengukuran tidak langsung. Data yang diperoleh setelah melakukan pengujian  dengan  alat  emsyst sebagai berikut:
Tabel 2. Data Pengukuran Tegangan Pelanggan Harwin Setiawan TEGANGAN RN SN TN RS RT ST 222V 221V 223V 382V 385V 385V Tabel 3. Data Pengukuran Arus Primer dan Sekunder Pelanggan Harwin Setiawan ARUS SEKUNDER ARUS PRIMER R S T R S T
2,158
A 1,231 A 0,985
A 43,13
A 24,64 A 19,7
A
Tabel 4. Data Pengukuran Error Meter Pelanggan Harwin Setiawan
Error Meter Error CT R S T
+0,375% +0,10% -0,05% +0,00%
Pelanggan dengan daya
sebesar  53  KVA  dan  rasio  CT 100/5.  Data  yang  diperoleh  setelah
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
Widya  dkk
melakukan  pengujian  dengan  alat emsyst yaitu error meter  sebesar
+0,375%  sedangkan error CT  fasa R=+0,10%, S=-0,05% dan T=+0,00%.  Sehingga error meter dan  CT  masih  dalam  batas  kelas karena  nilai  yang  diperoleh  tidak mencapai  batas  kelas  KWh  meter atau  pengukuran  sistem  AMR masih akurat.
b) Faisal Bachtiar
Pelanggan dengan daya sebesar 131 KVA  dan  rasio  CT  200/5. Data yang  diperoleh  setelah  melakukan pengujian  dengan  alat emsyst yaitu dapat dilihat pada tabel 5, 6 dan 7: Tabel 5. Data Pengukuran Tegangan
Pelanggan Faisal Bachtiar TEGANGAN RN SN TN RS RT ST 218V 216V 216V 375V 371V 374V
Tabel 6. Data Pengukuran Arus Primer Dan Sekunder Pelanggan Faisal Bachtiar ARUS SEKUNDER ARUS PRIMER R
S T R S
T
3,979A 3,985A 3,722A 160,1A 160,1A 148,5A
Tabel 7. Data Pengukuran Error Meter dan CT pelanggan Faisal Bachtiar
Error Meter Error CT R S T -0,16%
-0,16% -0,63% +0,22%
Pelanggan dengan daya sebesar  131  KVA  dan  rasio  CT 200/5.  Data  yang  diperoleh setelah  melakukan  pengujian dengan  alat emsyst yaitu error meter sebesar -0,16% sedangkan error CT  fasa  R=-0,16%,  S=- 0,87%  dan  T=+0,22%.  Sehingga error meter dan CT  masih  dalam batas  kelas  karena  nilai  yang diperoleh  tidak  mencapai  batas kelas KWh meter
atau
pengukuran  sistem  AMR  masih akurat.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan, maka kesimpulan  yang  dapat  disampaikan  pada kegiatan  pengujian  meter  yang  dilakukan  oleh PT  PLN  (Persero)  UP3  Cikupa  menggunakan alat Emsyst  Three  Phase  PEWM3C yaitu rutinitas  pengecekan  AMR  untuk  memastikan pembacaan  meter  oleh  AMR  pada  pelanggan TR  langsung  yaitu  Bubun  Bunyamin  dengan daya  16,5  KVA  dan  pelanggan  TR  tidak langsung  yaitu  Harwin  Setiawan/BPJS  daya sebesar  53  KVA  dan  rasio  CT  100/5,  Faisal Bachtiar  dengan  daya  sebesar  131  KVA  dan rasio  CT  200/5  Masih  berfungsi  dengan  baik atau pengujian error yang terdapat pada meter dan CT tersebut masih dalam batas kelas KWH Meter yaitu 0,5. Sehingga, pembacaan pemakaian listrik pada pelanggan masih akurat sesuai dengan jumlah energi yang dipakai.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terimakasih  penulis  sampaikan kepada  semua  pihak  khususnya  jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro dan PT PLN(Persero) UP3 Cikupa yang telah memberi dukungan  kepada  saya  sehingga  saya  dapat menyelesaikan  manuskrip  ini  dengan  sebaik- baiknya.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  A. K. Poluakan, R. F. Runtuwene, and S. A.  P.  Sambul,  “Pengaruh  Kompensasi
Terhadap  Kinerja  Pegawai  PT.  PLN (Persero) UP3 Manado,” Jurnal Administrasi  Bisnis ,  vol.  9,  no.  2,  p.  70, 2019, doi:
10.35797/jab.9.2.2019.25114.70-77.
[2]  D.  Aribowo et  al. ,  “Analisis  Hasil  Uji PMT  150kV  Pada  Gardu  Induk  Cilegon Baru  BAY  KS  1,” JTEV  (Jurnal  Teknik Elektro  dan  Vokasional) ,  vol.  5,  no.  1.1, pp. 59–65, 2019.
[3]  D. Desmira, N. A. Bakar, R. Wiryadinata, M.  A.  Hamid,  N.  Kholifah,  and  M. Nurtanto,  “Comparison  of  principal component  analysis  and  ANFIS  to improve  EEVE  Laboratory  energy  use prediction  performance,” Indonesian Journal  of  Electrical  Engineering  and
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
Widya  dkk
Computer  Science ,  vol.  27,  no.  2,  pp.
970–979, 2022.
[4]  E.  N.  Guna,  “Analisis  Pemakaian  Listrik Pelanggan Menggunakan Sistem Automatic Meter Reading ( Amr ) Di Pt .
Pln  (  Persero  )  Ulp  Klaten  Kota,”  pp. 143–151, 2021.
[5]  S.  Samsurizal,  F.  A.  G.  Siagian,  and  A. Makkulau, “Kajian
Dampak
Ketidaknormalan  Meter  Elektronik  Pada Sistem  Automatic  Meter  Reading  Pada Pelanggan  Tegangan  Rendah,” Jurnal Fokus Elektroda : Energi Listrik,
Telekomunikasi,  Komputer,  Elektronika dan Kendali) , vol. 6, no. 2, p. 105, 2021, doi: 10.33772/jfe.v6i2.17925.
[6]  A.  W.  Hasanah et  al. ,  “Sosialisasi Keamanan  Listrik  Rumah  Tangga  di  RW 08  Ciomas  Permai,  Bogor,” Terang ,  vol. 2,  no.  1,  pp.  25–33,  2019,  doi:
10.33322/terang.v2i1.530.
[7]  R.  Sopiyani,  “Implikasi  Yuridis  Dalam Pembayaran  Tagihan  Tenaga  Listrik
Yang  Tidak  Sesuai  Pemakaian  Akibat Kerusakan Alat Pengukur Dan Pembatas,” Jurnal  Program  Magister
Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia ,  vol.  1,  no.  2,  pp.  1007–1018, 2021.
[8]  PT.PLN (Persero),  “SPLN  D3.015-
2:2012  Alat  Pengukur,  Pembatas,  dan Perlengkapannya,” Spln  D3.015-2:2012 ,
no. 483, p. 42, 2012.
[9]  S.  Darma,  “Studi  sistem  peneraan  kwh meter,” vol. 4, no. 3, pp. 158–165, 2019.
[10]  M.  Khosyi’in,  A.  A.  Nugroho,  and  A. Yulistiyanto,  “Three-Phase  Power  Data Logger  Using  IEM  3255  Schneider Module Based On Internet Of
Things(IOT),” Conference SENATIK STT Adisutjipto Yogyakarta , vol. 5, no. March, 2019, doi: 10.28989/senatik.v5i0.359.
[11]  F.  Kurniadi,  “Redesain  penampang  kabel wiring APP pelanggan TM untuk perbaikan  akurasi  pengukuran  kWh,”
Energi  &  Kelistrikan ,  vol.  12,  no.  2,  pp.
165–169, 2020,
doi: 10.33322/energi.v12i2.1173.
[12]  D.  Asmono,  S.  Pengajar,  J.  Teknik,  E. Politeknik,  and  N.  Bandung,  “Dampak Kesalahan  Pengawatan  Pada  Pengukuran Energi  Listrik  Tidak  Langsung,” Jurnal
TEDC , vol. 8, no. 1, pp. 7–13, 2019.
[13]  Y.  Pratama  and  H.  Habibullah,  “Analisis Kerugian Energi pada Pelanggan Prioritas dengan Daya 16.500 VA,” JTEIN: Jurnal
Teknik  Elektro  Indonesia ,  vol.  3,  no.  1, pp. 37–40, 2022, doi: 10.24036/jtein.v3i1.190. [14]  C.  Irawan,  Y.  P.  Hikmat,  and  H. Purnama,  “Rancang  Bangun  Modul
Pengukuran Energi Listrik Tidak
Langsung Menggunakan Kwh Dan Kvarh Meter,” …  Research  Workshop  and  … , pp. 116–122, 2023.