## EVALUASI PERENCANAAN SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN PADA TAHAP DESAIN GEDUNG ADMIN DI PT. J
Wanadri Agung Sasana 1 , Fatma Lestari 2
Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia
Email: wanadri.agung@ui.ac.id, fatma@ui.ac.id ABSTRAK Kata kunci: Sistem proteksi kebakaran,
sistem proteksi  kebakaran  pasif, sistem proteksi kebakaran aktif, gedung Bangunan gedung wajib memenuhi persyaratan teknis sesuasi fungsi bangunan gedung  yang  meliputi  persyaratan  tata  bangunan  dan  persyaratan  keandalan gedung. Presiden Republik Indonesia mengeluarkan regulasi melalui Undang – undang  No.  28  Tahun  2002  tentang  bangunan  gedung,  pada  pasal  17 menjelaskan  persyaratan  keselamatan  bangunan  gedung  dalam  mencegah  dan menanggulangi  kebakaran  yang  merupakan  kemampuan  bangunan  gedung untuk  melakukan  pengamanan  terhadap  bahaya  kebakaran  melalui  sistem proteksi  aktif  dan  proteksi  pasif.  Penelitian  ditujukan  untuk  mengevaluasi perencanaan sistem proteksi kebakaran pada tahap desain gedung admin di PT. J. Metode Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik dengan desain studi kualitatif.  Focus Group Discussion (FGD) menggunakan Checklist yang dibuat dengan  mengacu  pada  Persyaratan  Teknis  Sistem  Proteksi  Kebakaran  Pada Bangunan  Gedung  dan  Lingkungan  sesuai  Permen  PU  No.26/PRT/M/2008. Data  Primer  yang  dikumpulkan  melalui  observasi  Survey  lapangan,  Data Sekunder dikumpulkan melalui telaah dokumen dengan melakukan penelusuran regulasi  pemerintah,  literatur  serta  dokumen  spesifikasi  teknis  dan  gambar teknis yang berkaitan dengan sistem proteksi kebakaran di Gedung Admin PT. J.  Hasil  dari  penelitian  ini  diperoleh  bahwa  Persyaratan  teknis  sistem  proteksi kebakaran  pada  bangunan  Gedung  Admin  PT.  J  terpenuhi  77,8%  terdiri  dari Ketentuan Umum, Akses dan Pasokan Air Untuk Pemadam Kebakaran, Sarana Penyelamatan,  Sistem  Proteksi  Kebakaran  Pasif,  perysaratan  yang  tidak terpenuhi  sebanyak  22,2  %  meliputi  Pencegahan  Kebakaran  Pada  Bangunan Gedung, Pengelolaan Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung..

## ABSTRACT
Keywords:
fire  protection  system, passive  fire  protection, active  fire  protection, building Buildings  must  meet  technical  requirements  in  accordance  with  building functions  which  include  building  layout  requirements  and  building  reliability requirements.  The  President  of  the  Republic  of  Indonesia  issues  regulations through Law No. 28 of 2002 concerning buildings, in article 17 describes the requirements for building safety in preventing and overcoming fires which is the ability of buildings to protect against fire hazards through active protection and passive  protection  systems.  The  research  is  aimed  at  evaluating  the  fire protection system planning at the design stage of the admin building at PT. J. The research method is an analytic descriptive research with a qualitative study design.  The  Focus  Group  Discussion  (FGD)  uses  a  checklist  made  with reference  to  the  Technical  Requirements  for  Fire  Protection  Systems  in Buildings  and  the  Environment  according  to  Minister  of  Public  Works Regulation  No.26/PRT/M/2008.  Primary  data  collected  through  field  survey observations, Secondary data collected through document review by searching
government  regulations,  literature  and  technical  specification  documents  and technical drawings related to fire protection systems in the Admin Building of PT. J. The results of this study show that the technical requirements for the fire protection  system  in  the  Admin  Building  of  PT.  If  fulfilled  77.8%  consists  of General  Provisions,  Access  and  Water  Supply  for  Fire  Extinguishers,  Rescue Facilities,  Passive  Fire  Protection  Systems,  requirements  that  are  not  met  as much  as  22.2%  include  Fire  Prevention  in  Buildings,  Management  of  Fire Protection Systems in Buildings..

## PENDAHULUAN
Setiap  bangunan  gedung  wajib  memenuhi  persyaratan  teknis  sesuasi  fungsi  bangunan gedung  yang  meliputi  persyaratan  tata  bangunan  dan  persyaratan  keandalan  gedung.  Presiden Republik Indonesia mengeluarkan regulasi melalui Undang – undang No. 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung, pada pasal 17 menjelaskan persyaratan keselamatan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran yang merupakan kemampuan bangunan gedung untuk melakukan  pengamanan  terhadap  bahaya  kebakaran  melalui  sistem  proteksi  aktif  dan  proteksi pasif.
Saat  ini  PT.  J  berada  dalam  tahap  rekayasa  desain  yang  terbagi  menjadi  dua  kelompok Package yaitu Package Process dan Package Infrastructure. Gedung Admin merupakan bagian dari Package  Infrastructure yang digunakan  sebagai  sarana  perkantoran  untuk  mendukung kegiatan proses produksi.
Sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan adalah sistem yang terdiri atas  peralatan,  kelengkapan  dan  sarana,  baik  yang  terpasang  maupun  yang  terpasang  pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif maupun cara  pengelolaan  dalam  rangka  melindungi  bangunan  dan  lingkungannya  terhadap  bahaya kebakaran. (Permen PU No.26/PRT/M/2008)
Sebagai  infrastruktur  pendukung  proses  produksi  yang  dihuni  oleh  karyawan,  gedung Admin  sudah  memiliki  perencanaan  proteksi  kebakaran  yang  digunakan  sebagai  sarana penyelamatan yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh penghuni maupun petugas pemadam kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi kebakaran. Belum  pernah  dilakukan  evaluasi  perencanaan  proteksi  kebakaran  di  Gedung  Admin  PT.  J. Penelitian  ini  dilakukan  untuk  menganalisis  perencanaan  proteksi  kebakaran  untuk  memenuhi
Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  No.26/PRT/M/2008  Tentang  Persyaratan  Teknis  Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan yang meliputi:
a. Ketentuan Umum
b. Akses dan Pasokan Air Untuk Pemadam Kebakaran
c. Sarana Penyelamatan
d. Sistem Proteksi Kebakaran Pasif
e. Sistem Proteksi Kebakaran Aktif
f. Utilitas Bangunan Gedung
g. Pencegahan Kebakaran Pada Bangunan Gedung
h. Pengelolaan Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung
i. Pengawasan dan Pengendalian
Persyaratan  teknis  tersebut  harus  dipenuhi  dalam  rangka  mewujudkan  kondisi  aman kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungannya, pada tahap perencanaan dan perancangan, pelaksanaan konstruksi dan penggunaan bangunan.
Keselamatan  kebakaran  dapat  didefinisikan  sebagai  serangkaian  praktik  untuk  mencegah atau  mencegah  terjadinya  kebakaran  dan  mengelola  pertumbuhan  dan  efek  kebakaran  yang disengaja  atau  tidak  disengaja  sambil  menjaga  kerugian  yang  dihasilkan  ke  tingkat  yang  dapat diterima. Saat ini, keselamatan kebakaran di gedung disediakan melalui ketentuan berikut yang direkomendasikan  oleh  kode  praktik  bangunan.  Sementara  spesifikasi  dan  strategi  untuk memastikan keselamatan kebakaran di gedung bervariasi dari satu kode praktik ke kode lainnya, sebagian  besar  didasarkan  pada  pendekatan  berbasis  preskriptif  dan  berasal  dari  prinsip keselamatan kebakaran yang serupa (Kodur, Kumar dan Rafi, 2020).
Dalam pendekatan berbasis preskriptif, keselamatan kebakaran di gedung disediakan dengan menggunakan  kombinasi  sistem  proteksi  kebakaran  aktif  dan  pasif.  Sistem  proteksi  kebakaran aktif  (sprinkler,  detektor  panas  dan  asap,  dll.)  dirancang  untuk  mendeteksi  dan  mengendalikan atau  memadamkan  api  pada  tahap  awal  dan  lebih  penting  dari  perspektif  keselamatan  jiwa. Sedangkan sistem proteksi kebakaran pasif (komponen bangunan struktural dan non-struktural) dirancang  untuk  memastikan  stabilitas  struktural  selama  paparan  api  dan  menahan  penyebaran
api. Tujuan utama adalah memberikan waktu yang cukup untuk operasi pemadam kebakaran dan penyelamatan, dan untuk meminimalkan kerugian moneter (Kodur, Kumar dan Rafi, 2020).

## METODE
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik dengan desain studi kualitatif. Focus Group  Discussion (FGD)  dilakukan  dengan  perwakilan  stakeholder  induk  perusahaan  PT.  J sebagai narasumber dalam penelitian, hal ini dilakukan karena peneliti ingin menyamakan setiap persepsi atau suatu isu maupun topik atau minat tertentu dalam penanganan kedaruratan terhadap bahaya  utama  industri  petrokimia  di  PT.  J.  Pada  akhirnya  akan  melahirkan  kesepakatan  dan pengertian baru terkait isu yang sedang dibahas.
Data  Primer  yang  dikumpulkan  melalui  observasi  Survey  lapangan  untuk  menentukan posisi  Instalasi  Fasilitas  Pemadam  Kebakaran,  Rute  Evakuasi.  Selain  itu  dilakukan  observasi partisipasi  pasif  dengan  melakukan  kunjungan  di  tempat  narasumber  bekerja  tetapi  tidak  ikut terlibat  dalam  kegiatan  tersebut.  Dalam  melakukan  observasi  peneliti  menggunakan  kamera digital dan mengumpulkan dokumen-dokumen manajemen kedaruratan industri petrokimia yang akan di terapakan pada PT. J.
Data  Sekunder  dikumpulkan  melalui  telaah  dokumen  dengan  melakukan  penelusuran regulasi pemerintah, literatur serta dokumen spesifikasi teknis dan gambar teknis yang berkaitan dengan sistem proteksi kebakaran di Gedung Admin PT. J.
Dalam  penelitian  dapat  dikatakan  bahwa  instrumen  utamanya  adalah  peneliti  sendiri. Analisis  data  yang  digunakan  pada  penilitian  ini  menggunakan  metode Content  Analysis .  Uji Validitas  dan  Reabilitas  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  triangulasi  melalui Triangulasi sumber untuk menggali keabsahan data melalui cross-check pada data yang didapat dari berbagai sumber perolehan data. Hasil observasi lapangan dan hasil FGD menggunakan self assessment  checklist  yang  dibuat  dengan  mengacu  pada  Persyaratan  Teknis  Sistem  Proteksi Kebakaran  Pada  Bangunan  Gedung  dan  Lingkungan  sesuai  Permen  PU  No.26/PRT/M/2008. Hasil  FGD  akan  di cross-check melalui  telaah  dokumen  pendukung.  Triangulasi  metode dilakukan  dengan  cara  mengecek  pada  sumber  data  yang  sama  dengan  menggunakan  metode yang  berbeda,  yaitu  dengan  cara Focus  Group  Discussion dan  observasi  untuk  memeriksa keabsahannya..

## HASIL DAN PEMBAHASAN
PT. J berlokasi di kecamatan Ciwandan, kota Cilegon, provinsi Banten, merupakan anak usaha  dari  PT.  X  dengan  kepemilikan  saham  sebesar  99.9%.  Perlu  diketahui  bahwa  PT.  X  ini merupakan perusahaan petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia yang memproduksi Olefins dan  Polyolefins.  Pada  tahap  desain  ini,  PT.  J  mengelompokan  fasilitas  yang  akan  di  bangun menjadi lima Package yang terdiri dari:
• Package  A: Olefins  Unit (OLE), Aromatic  Recovery  Unit (ARU), Butadiene  Unit (BDU), Central Utility Unit (CTU).
• Package B1: High Density Polyethyene Unit (HDPE), Polypropylene Unit (PP).
• Package B2: Low Density Poltyethylene Unit (LDPE)
• Package C: Jetty , Tank Farm
• Package D: Merupakan seluruh bangunan gedung sebagai fasilitas pendukung yang berada diluar area proses
PT. J memliki Gedung Admin PT. J yang merupakan bagian dari Package Infrastructure yang dihuni  oleh  banyak  karyawan  sebagai  sarana  perkantoran  untuk  mendukung  kegiatan proses produksi.

## 1. Ketentuan Umum
PT. J telah memenuhi variabel ketentuan umum dengan menyertakan ketentuan hukum dan  standard  yang  relevan  dengan  bangunan  gedung  sebagai  minimum  acuan  dalam  desain dan  ketentuan  telah  di  adopsi  menjadi  spesifikasi  fasilitas  yang  berkaitan  dengan  proteksi kebakaran  gedung . Berikut  ini  adalah  Standard  dan  Regulasi  Indonesia  yang  dijadikan referensi sebagi berikut ini:
a. SNI  03-1745-2000,  tentang  tata  cara  perencanaan  dan  pemasangan  sistem  pipa  tegak dan slang untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung.
b. SNI 03-6382-2000, tentang spesifikasi hydrant kebakaran tabung basah.
c. SNI  03-6570-2001,  tentang  instalasi  pompa  yang  dipasang  tetap  untuk  proteksi kebakaran.
d. SNI  03-3989-2000,  tentang  tata  cara  perencanaan  dan  pemasangan  system  sprinkler otomatis untuk pencagahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung
e. Permen PU no 26 – 2008 – Persyaratan Teknis SIstem Proteksi Kebakaran Gedung
2. Akses dan Pasokan Air Untuk Pemadam Kebakaran

## a. Kebutuhan Air Pemadam
PT.  J  telah  melakukan  Estimasi  permintaan  air  pemadam,  jumlah  air  yang  dibutuhkan untuk  sistem  tetap  perlindungan  air  kebakaran  seperti  sistem  sprinkler  dan  aliran  selang, berdasarkan kebakaran tunggal yang terjadi di satu zona kebakaran setiap saat di seluruh area. Permintaan air api terbesar dari salah satu zona kebakaran adalah total kebutuhan air api. Saat memperkirakan  kebutuhan  air  pemadam  kebakaran  untuk  hidran  kebakaran  dan  sistem sprinkler, hal-hal berikut harus digunakan:
a. Satu  (1) saluran  keluar hidran  kebakaran 2  arah (saluran  selang  2-1/2”):  250  gpm (57 m3/jam) setiap saluran keluar, berdasarkan NFPA 14, bab 3.3.17. dan 7.10.1.1.
b. Sistem sprinkler: tingkat aplikasi untuk klasifikasi hunian
c. Hidran  dalam  ruangan  (saluran  selang  2-1/12”)  :  250  gpm  (57  m3/jam),  berdasarkan NFPA 15, bab 7.10.3.1.

## b. Tangki Pasokan dan Penyimpanan Air Pemadam Kebakaran
Air pemadam di gedung Admin akan disuplai dari Package A, Piping dengan Interface Gate  (IG-00-001).  Tangki  penyimpanan  air  kebakaran  disesuaikan  dengan  kapasitas penyimpanan  minimum  selama  1  jam  (60  menit)  operasi  pemadaman  kebakaran  terus menerus.

## c. Firewater Ringmain
PT. J telah melakukan desain pada Firewater Ringmain yang merupakan sistem pipa pemadam utama yang didesain terpasang di atas tanah, perpipaannya harus dari baja karbon dan untuk terkubur perlu dilindungi dengan anti korosi. Katup blok harus disediakan di ring utama  sehingga  bagian  dapat  diisolasi  untuk  pemeliharaan.  Katup  isolasi  harus  dari  tipe penunjuk positif yang menunjukkan dengan jelas posisi terbuka atau tertutupnya. Katup harus "dikunci terbuka" selama operasi. Lengkap
Perhitungan telah dilakukan didasarkan pada laju aliran desain dan tekanan minimum 10 barg yang tersedia pada titik lepas landas yang paling jauh secara hidraulik dari pompa air pemadam  kebakaran.  Perhitungan  harus  dilakukan  untuk  membuktikan  bahwa  penurunan tekanan  dapat  diterima  dengan  bagian  perpipaan  yang  tersumbat  dalam  jaringan.  Kecepatan maksimum yang diijinkan dalam sistem tidak boleh melebihi 3,5 m/s.

## 3. Sarana Penyelamatan
Sarana  yang  disiapkan  untuk  digunakan  oleh  penghuni  maupun  petugas  pemadam kebakaran  dalam  upaya  penyelamatan  manusia  maupun  harta  benda  bila  terjadi  kebakaran pada  suatu  bangunan  gedung  dan  lingkungan.  Gedung  Admin  PT.  J  telah  memiliki  desain sarana jalan ke luar terletak pada lantai-1 yang terhubung dengan pintu darurat yang tersedia di  tiap  lantai  mulai  dari  lantai-1  hingga  lantai-4,  yang  dapat  digunakan  oleh  penghuni bangunan  gedung,  sehingga  memiliki  waktu  yang  cukup  untuk  menyelamatkan  diri  dengan aman  tanpa  terhambat  hal-hal  yang  diakibatkan  oleh  keadaan  darurat.  Lantai-1  digunakan sebagai akses pintu keluar utama menuju tempat berkumpul
Gambar. Sarana Penyelamatan Gedung Admin Lantai 1
Gambar. Sarana Penyelamatan Gedung Admin Lantai 2

## Gambar. Sarana Penyelamatan Gedung Admin Lantai 3
Gambar. Sarana Penyelamatan Gedung Admin Lantai 4

## 4. Proteksi Kebakaran Pasif
Berdasarkan  hasil  FGD  dan  telaah  dokumen,  Gedung  Admin  PT.  J  telah  memiliki  desain proteksi  kebakaran  pasif  melalui  pengaturan  penggunaan  bahan  dan  komponen  struktur bangunan,  kontrakisasi  atau  pemisahan  bangunan  berdasarkan  tingkat  ketahanan  terhadap  api, serta  perlindungan  terhadap  bukaan.  Dengan  pertimbangan  pemilihan  bahan  yang  memiliki ketahanan  terhadap  hantaran  api.  Hal  ini  sesusai  dengan  pernyataan  Musfira  dan  Purcahyono (2021) bahwa bangunan   gedung   dengan   dinding luar   bata   termasuk dalam bahan yang tidak  mudah  terbakar  sedangkan      bahan  bangunan  gedung  yang  mudah  terbakar  ialah  berasal dari bahan kayu. Bangunan gedung yang dibuat dengan bahan tahan api (beton, bata dan   lain- lain   dengan bahan logam yang dilindungi) dengan    struktur yang dibuat sedemikian, sehingga tahan terhadap peruntukan dan perambatan api   mempunyai angka klasifikasi 0,5.

## Gambar. Daftar Material Bangunan Gedung Admin PT. J

## 5. Proteksi Kebakaran Aktif
Salah  satu  faktor  paling  penting  untuk  dipikirkan  dan  direncanakan  ketika  membangun segala  jenis  fasilitas  modern  adalah  proteksi  kebakaran  aktif.  Proteksi  kebakaran  aktif  telah mengalami kemajuan signifikan dalam beberapa dekade terakhir, dengan sistem menjadi lebih sensitif  dan  dilengkapi  dengan  teknologi  mutakhir  untuk  memastikan  efektivitas  yang optimal.  Sistem  alarm  dan  sprinkler  adalah  dua  jenis  pengaman  kebakaran  yang  sering dipertimbangkan oleh kebanyakan orang. Namun, Perlindungan Kebakaran Aktif sebenarnya mencakup  lebih  banyak  lagi;  sistem  ini  beroperasi  untuk  mengidentifikasi,  memperingatkan tentang, mengelola, dan menekan atau memadamkan api (Kącki M., Vives Muñoz G., Mughal S., & Kułakowski A., 2018).
PT.  J  telah  memiliki  perencanaan  Proteksi  Kebakaran  Aktif  pada  Gedung  Admin  yang terdiri dari Indoor Hydrant, Sprinkler, APAR , Fire Alarm dan sistem komunikasi
Adapun  gambar  dari  perancangan  desain  proteksi  kebakaran  aktif  disajkian  pada dokumen berikut:
a. CA2-D-C-ED-PS-DWG-F-0141  FIRE  PROTECTION  INSTALLATION  1ST  FLOOR PLAN
b. CA2-D-C-ED-PS-DWG-F-0142-FIRE PROTECTION INSTALLATION 2ND FLOOR PLAN
c. CA2-D-C-ED-PS-DWG-F-0143-FIRE PROTECTION INSTALLATION  3RD FLOOR PLAN
d. CA2-D-C-ED-PS-DWG-F-0144-FIRE PROTECTION INSTALLATION 4TH FLOOR PLAN
e. CA2-D-C-ED-PS-DWG-F-0008-FIRE  PROTECTION  INSTALLATION  GENERAL LAYOUT
f. CA2-D-C-ED-EE-DWG-F-01501 - FIRE ALARM 1 st FLOOR
g. CA2-D-C-ED-EE-DWG-F-01502 - FIRE ALARM 2 ND FLOOR
h. CA2-D-C-ED-EE-DWG-F-01503 - FIRE ALARM 3 RD FLOOR
i. CA2-D-C-ED-EE-DWG-F-01504 - FIRE ALARM 4 TH FLOOR
j. CA2-D-C-ED-EE-DWG-F-01505 - FIRE ALARM MEZANINE ROOM FLOOR
Berikut  adalah  skema  diagram  proteksi  kebaran  yang  disajikan  pada  Gambar  3,  yang menampilkan gambar Outdoor Hydrant . Lingkungan bangunan harus direncanakan sedemikian rupa sehingga tersedia sumber air berupa hidran pekarangan, sumur api atau tandon air dan lain sebagainya  yang  memudahkan  petugas  pemadam  kebakaran  untuk  menggunakannya  sehingga setiap  rumah  dan  bangunan  dapat  dijangkau  oleh  petugas  pemadam  kebakaran.  jet  air  unit pemadam kebakaran dari jalan di lingkungan mereka (Salena, Safriani dan Novrizal, 2019).

## Gambar 3. Outdoor Hydrant Admin Building
Berikut  adalah  gambar  peralatan  kebakaran  aktif  berupa Indoor  Hydrant,  Sprinkler dan APAR proteksi kebaran di Gedung Admin Lantai 1 hingga lantai 4 yang disajikan pada gambar berikut ini:
a. Indoor Hydrant, Sprinkler dan APAR Gedung Admin Lantai 1
Gambar 5. Indoor Hydrant, Sprinkler dan APAR Gedung Admin Lantai 1
b. Indoor Hydrant, Sprinkler dan APAR Gedung Admin Lantai 2
Jurnal Cahaya Mandalika (JCM) | 776
Gambar 6. Indoor Hydrant, Sprinkler dan APAR Gedung Admin Lantai 2 c. Indoor Hydrant, Sprinkler dan APAR Gedung Admin Lantai 3
Gambar 7. Indoor Hydrant, Sprinkler dan APAR Gedung Admin Lantai 3
d. Indoor Hydrant, Sprinkler dan APAR Gedung Admin Lantai 4
Gambar 8. Indoor Hydrant, Sprinkler dan APAR Gedung Admin Lantai 4
Deteksi  kebakaran  dan  sistem  alarm  menawarkan  cara  untuk  mendeteksi  api  secara otomatis dan memberi tahu penghuni gedung tentang bahaya kebakaran. Sinyal untuk memulai evakuasi penghuni gedung adalah peringatan pendengaran atau visual yang diberikan oleh sistem deteksi  kebakaran.  Hal  ini  penting  di  gedung  besar  atau  bertingkat  di  mana  penghuninya mungkin tidak menyadari bahwa kebakaran sedang terjadi di dalam gedung dan di mana tidak mungkin atau sulit bagi seseorang untuk memberi mereka peringatan (Dare, et.al, 2022).
Gedung  Admin  PT.  J  telah  memiliki  desain  kebakaran  aktif  lainnya  berupa  sistem Deteksi  dan  Alarm  Kebakaran  berupa Photo  Electric  Smoke  Detector,  ROR  Heat  Detector, Alarm  Bell,  Flash  Light,  Manual  Push  Button dan Fire  Alarm  Control  Panel yang  terpasang sebagai  bagian  dari  proteksi  kebaran  aktif  di  Gedung  Admin  lantai  1  hingga  lantai  4  yang disajikan pada gambar berikut ini:
a. Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran Gedung Admin Lantai 1
Gambar. Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran Gedung Admin Lantai 1
b. Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran Gedung Admin Lantai 2
Gambar. Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran Gedung Admin Lantai 2
c. Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran Gedung Admin Lantai 3
Gambar. Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran Gedung Admin Lantai 3
d. Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran Gedung Admin Lantai 4
Gambar. Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran Gedung Admin Lantai 4
e. Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran Gedung Admin Mezanine Room
Gambar. Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran Gedung Admin Mezanine Room

## 6. Utilitas Bangunan Gedung
Berdasarkan  hasil  FGD  dan  telaah  dokumen,  PT.  J  telah  memiliki  perencanaan  Utilitas Bangunan  Gedung  yang  diperlukan  untuk  Gedung  Admin  yang  meliputi  kelistrikan, pengkondisian udara, .
a. Kelistrikan
Pasokan  utama  akan  diumpankan  dari  Gardu  Induk  PLN-1  yang  terhubung  ke  sistem tegangan menengah. Trafo step down akan diperlukan untuk mengubah tegangan sistem menjadi tegangan rendah 33 kV/ 380 V. Genset Darurat Diesel akan mencadangkan catu daya  listrik  darurat.  Sakelar  pergantian  otomatis  diperlukan  untuk  beralih  jika  terjadi operasi darurat.
Ketika  saluran  listrik  yang  masuk  tidak  sehat,  generator  diesel  secara  otomatis  mulai dengan  merasakan  sinyal  tegangan  dari  saluran  listrik  yang  masuk.  Setelah  generator diesel  dihangatkan,  sinyal  yang  dikonfirmasi  akan  dikirim  ke  Switchgear,  kemudian
pemutus  sirkuit  penghubung  switchgear  dan  pemutus  sirkuit  darurat  Switchgear  ditutup secara otomatis ( CA2‐D‐C‐ED‐C‐EE‐REP‐F‐0097 CA2‐D‐C‐ED‐C‐EE‐REP‐F‐0097)
b. Pengkondisian Udara
Gedung Admin PT. J telah mendesain Heating, Ventilation and Air Conditioning System (HVAC) menggunakan sistem VRF.
Gambar. Diagram Skema Ventilasi Gedung Admin PT. J Sistem ventilasi di Gedung Admin menggunakan ventilasi mekanis untuk memasok udara segar dan udara buangan dengan jenis kipas sentrifugal

## Gambar. Diagram Skema Pengkondisian Udara Gedung Admin PT. J
Sistem ventilasi yang digunakan adalah menggunakan ventilasi mekanis untuk mensirkulasikan udara segar dan udara buangan ( CA2-D-C-ED-C-EE-REP-F-0089 HVAC DESIGN DEVELOPMENT REPORT).
c. Sistem Proteksi Petir
Gedung Admin PT. J telah memiliki perencanaan Sistem Penangkal Petir Eksternal yang berfungsi untuk mengamankan bagian luar bangunan dan sekitarnya dari sambaran petir secara langsung. Mengacu pada dokumen NFPA780 Lightning Protection Code dan IEC 62305‐ Lightning  Protection .  Proteksi  petir  umumnya  harus  dihubungkan  dengan  sistem pembumian lainnya di sekitar langsung, dan harus mengambil struktur di dalam instalasi dan harus dilanjutkan sampai proteksi instalasi lengkap tercapai.
Gambar Desain Penangkal Petir Gedung Admin PT. J

## d. Pencegahan Kebakaran Pada Bangunan Gedung
Gedung  Admin  di  PT.  J  belum  memiliki  perencanaan  pencegahan  kebakaran  pada dikarenakan saat ini masih kondisi desain.
Pencegahan kebakaran pada bangunan gedung di perlukan melalui tatagraha yang baik. Hal ini dikarenakan banyak kondisi yang ada pada bangunan atau ruang kerja yang dapat menyebabkan  kebakaran.  Bahkan  sebuah  bangunan  dapat  lolos  dari  kondisi  ini  untuk jangka  waktu  yang  lama  tanpa  menyalakan  api.  Namun,  di  masa  depan  kondisi  tidak aman  tersebut  dapat  menyebabkan  kebakaran  atau  menjadi  faktor  penyebab  kebakaran meluas di luar kendali.

## e. Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung
Gedung  Admin  PT.  J  belum  memiliki  perencanaan  dalam  upaya  pencegahan  terjadinya kebakaran atau meluasnya kebakaran pada ruangan atau lantai bangunan, termasuk pada
bangunan  lain  dengan  meniadakan  atau  memperkecil  risiko  bahaya  kebakaran, pengaturan zona yang berpotensi menimbulkan kebakaran, serta kesiapan dan kesiagaan petugas sistem proteksi aktif dan pasif.
f. Pengawasan dan Pengendalian
Pada tahap desain Gedung Admin PT. J telah menunjuk konsultan perencana dalam rangka pemenuhan  standard  dan  ketentuan  yang  berlaku,  melalui  pengawasan  dan  pengendalian terhadap gambar-gambar perencanaan.

## KESIMPULAN
1. Persyaratan  teknis  sistem  proteksi  kebakaran  pada  bangunan  Gedung  Admin  PT.  J terpenuhi  terdiri  dari  Ketentuan  Umum,  Akses  dan  Pasokan  Air  Untuk  Pemadam Kebakaran,  Sarana  Penyelamatan,  Sistem  Proteksi  Kebakaran  Pasif,  Sistem  Proteksi Kebakaran Aktif, Utilitas Bangunan Gedung
2. Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada Gedung Admin PT. J belum terpenuhi terdiri dari Pencegahan Kebakaran Pada Bangunan Gedung, Pengelolaan Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung.

## DAFTAR PUSTAKA
Dare, A. A., Olusegun, O. A., Joy-Berachah, G., Oluwatobi, A. D., Taiwo, T. E., Oluwakayode, O. S., & Adejinle, A. J. (2022). Assessment of Active Fire Prevention Strategies in Bells University  Senate  Building. International  Journal  of  Innovative  Science  and  Research Technology, Vol 7 (8).
Kącki M., Vives Muñoz G., Mughal S., & Kułakowski A. (2018). Fire strategies in buildings: LabFactor fire strategy. Bachelor's thesis . Universitat Politècnica de Catalunya
Kodur, V., Kumar, P. dan Rafi, M. M. (2020) “Fire hazard in buildings: review, assessment and strategies  for  improving  fire  safety,” PSU  Research  Review ,  4(1),  hal.  1–23.  doi: 10.1108/PRR-12-2018-0033
Ilić,  S.,  Radonjanin,  V.,  Laban,  M.,  &  Bukvić,  O.  (2021).  Fire  protection  of  health  facilities. In Proceedings of the the 17th International Conference on fire and explosion protection and the 7th International Scientific Conference on safety engineering–fire, environment, work environment, integrated risks, Kladovo .
Musfira,  M.,  &  Purcahyono,  J.  (2021).  Analisa  Kebutuhan  Fasilitas  Pemadam  Kebakaran  Di Kota Jayapura. Jurnal MEDIAN Arsitektur dan Planologi , 11 (1), 4-13.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 26/PRT/M/2008
Salena,  I.  Y.,  Safriani,  M.  and  Novrizal.  (2019).  Identifikasi  Sistem  Proteksi  Kebakaran  serta Tingkat Keandalan Keselamatan Bangunan Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Teuku Umar. Jurnal Pendidikan Teknik Bangunan dan Sipil , 5(2), pp. 50–58.
Soputan,  GEM,  Sompie,  BF.,  dan  Mandagi,  RJM.  (2014).  Manajemen  risiko  kesehatan  dan keselamatan  kerja  (K3)  (study  kasus  pada  pembangunan  gedung  SMA  Eben  Haezar). Journal Ilmiah media Engineering . 4(04), 229-238).

## This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License