## PERENCANAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR BERSIH DI KECAMATAN BELITANG KABUPATEN SEKADAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Pandi M. Pugel 1) Kartini 2) Laili Fitria 1)
1) Program Studi Teknik Lingkungan Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura, Pontianak
2) Program Studi Teknik Sipil Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura, Pontianak Email : pandimpugel@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Kecamatan Belitang  memiliki sumber air  baku yang melimpah, namun  sampai saat  ini  belum tersedia  fasilitas  sarana  sistem  penyediaan  air  bersih.  Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan  perencanaan sistem penyediaan air bersih.  Tujuan dari perencanaan ini untuk mengetahui aspek kualitas, kuantitas, kontinuitas  air  baku  dan  merencanakan  sistem  penyediaan  air  bersih  di  Kecamatan  Belitang  seperti merencanakan  intake,  pipa  transmisi  dan  bangunan  Instalasi  Pengolahan  Air  (IPA).  Metode  yang digunakan  yaitu  dengan  penyebaran  kuesioner  untuk  mengetahui  kondisi  masyarakat,  pengambilan sampel air, survei topografi menggunakan GPS. Hasil analisis yang didapatkan yaitu analisis ketersediaan air  baku  dengan  metode  Mock  dimana  sebelumnya  didapatkan  hasil  evapotranspirasi  kemudian  cari debit  untuk  selanjutnya  dilakukan  perhitungan  debit  andalan  99%  dengan  cara  Weibull,  analisis kebutuhan  air  bersih  domestik  dan  non  domestik  penduduk  Kecamatan  Belitang  selama  20  tahun, analisis kualitas air baku dengan cara pengujian sampel air secara in-situ dan ex-situ . Hasil uji kualitas, direncanakan sistem penyediaan air bersih untuk Kecamatan Belitang meliputi perencanaan intake, pipa transmisi  dan  bangunan  Instalasi  Pengolahan  Air  (IPA).  Berdasarkan  hasil  uji  kualitas  air  baku  ada beberapa  parameter  yang  tidak  sesuai  dengan  baku  mutu.  Perlu  dilakukan  pengolahan  untuk menyesuaikan dengan baku mutu air bersih yaitu parameter TSS, pH, Nitrat sebagai N, dan Besi. Hasil uji tersebut  sistem  pengolahan  yang  digunakan  yaitu  koagulasi,  flokulasi,  sedimentasi,  filtrasi  dan desinfeksi.  Total  kebutuhan  air  bersih  pada  jam  puncak  penduduk  Kecamatan  Belitang  Tahun  2034 sebesar  0,03  m 3 /detik  atau  30  liter/detik.  Debit  yang  didapatkan  dari  perhitungan  debit  andalan probabilitas  99%  sebesar  6,076  m 3 /detik  dan  hasil  debit  terukur  dilapangan  sebesar  17,07  m 3 /detik. Jenis intake yang digunakan yaitu Floating Intake. Rencana pipa transmisi dari intake ke bangunan IPA menggunakan satu jalur pengaliran dengan panjang pipa yang direncanakan 150 meter dan berdiameter 200  mm  dengan  pipa  yang  digunakan  yaitu  pipa  HDPE.  Jenis  bak  koagulasi  yang  digunakan  yaitu  tipe hidrolis dengan terjunan dan dimensi bak 1,2 x 1,2 x 1,2 m. Bak flokulasi didesain menggunakan sumber energi gravitasi berupa saluran berbelok-belok yang berbentuk vertikal dan demensi bak 6 x 2 x 3 m. Bak sedimentasi berjumlah 1 buah dengan dimensi bak 12,7 x 4,2 x 3 m. Filter yang digunakan saringan pasir cepat dengan dimensi bak 3,4 x 1,7 x 2 m. Desinfektan yang digunakan adalah kaporit untuk dimensi bak desinfeksi 1,7 x 1,6 x 1,6 m. Kapasitas reservoir air bersih yaitu 518,4 m 3 dengan dimensi 13,2 x 13 x 3 m.
Kata Kunci: Air Bersih, Kecamatan Belitang, Ketersediaan Air, Kualitas Air.

## ABSTRACT
The District of Belitang have abundant  sources of raw water but until now there has been no facility of clean water supply system. Therefore, it is necessary to plan clean water supply system. The purpose of planning the  clean water supply system  is to determine the aspects of quality, continuity of raw water and planning clean water supply system in the District of Belitang as planned intake, pipeline transmission and Instalasi Pengolahan Air building.The method is used is by distributing questionnaires to  determine    the  condition  of  the  civil  community,  and  taking  water  samples  topographic  surveys  by using GPS. Analytical results obtained by an analysis of the availability of raw water with Mock method which  previously  showed  evapotranspiration  then  search    for  the  next  discharge  calculation  debit mainstay of 99% by the way of WEIBULL analysis water needs of domestic and non-domestic residents of Belitang district for 20 years analysing  the quality of raw water by means by testing of water samples in situ  and  ex  situ.  The  result  of  the  test  of  quality,  planned  water  supply  system    for  district  Belitang includes planning intakes) transmission pipelines and IPA building. Based on the result of the quality of raw  water  there  are  some  parameters  which  is  not  appropriate  with  standard  quality.  Processing  is
necessary to adjust the water quality parameter is TSS, Ph, nitrate as N, iron and total coliform. The test results  processing  system  used  is  coagulation,  flocculation,  sedimentation,  filtration,  and  disinfection. The  total  need  of  clean  water  at  peak  hours  of  the  district  of  Belitang  in  2034    amounted  to  0,03 m 3 /second    or  30  liter/second.  Debit  obtained  from  the  calculation  of  the  probability  of  99  %  debit mainstay of 6,076 m 3 / second and the result of measurable debit is in the field is  17,07 m 3 /second. The kind of intake which is used is floating intake. Plan transmission pipe from the intake to the IPA building using a path length of drainage pipe with a planned 150 meters and a diameter is 200 mm with a HDPE pipe. The coagulation tub types which is used is hydraulic tub with waterfall and dimension of  1,2 x 1,2 x 1,2 m. the flocculation tub is designed with gravitational energy source in the form of vertical  channel- shaped and tub dimension is 6 x 2 x 3 m. sedimentation tanks is one with dimension 12,7 x 4,2 x 3 m. the filter which is used in this research is rapid  sand filter with dimension 3,4 x 1,7 x  2 m. the disinfectant which is used is chlorine for disinfection dimension 1,7 x 1,6 x 1,6 m. clean water  reservoir capacity is 518,4 m 3 with dimension 13,2 x 13 x 3 m.
Keywords: clean water, the district of Belitang, availability of water, the quality of water.

## 1. PENDAHULUAN
Kecamatan  Belitang  merupakan  satu  dari  tujuh  kecamatan  yang  ada  di  Kabupaten Sekadau, jarak tempuh dari ibu kota Kabupaten Sekadau lebih kurang 75 Km dan terdiri dari 7 Desa  dan  18  Dusun.  Kecamatan  Belitang  memiliki  Sub  DAS  Belitang  yang  bermuara  di  DAS Kapuas. Berdasarkan studi identifikasi sumber air baku di Kabupaten Sekadau yang dilakukan pada  tahun    2006 menyatakan  bahwa  potensi  Sumber  Air  Baku  (SAB)  di  Kecamatan Belitang sangat berlimpah karena Kecamatan Belitang berada di pinggiran Sungai Kapuas dan dikelilingi oleh sub DAS Belitang yang memiliki beberapa anak sungai di bagian hilirnya.
Kabupaten  Sekadau  memiliki  sistem  penyediaan  air  bersih  yang  terdapat  di  Kecamatan Nanga  Taman  yang  menggunakan  air  baku  mata  air.  Namun,  untuk  masyarakat  Kecamatan Belitang Kabupaten Sekadau selama ini menggunakan air hujan, air permukaan (sungai) dan air sumur  untuk  memenuhi  kebutuhan  air  bersih  sehari-hari  seperti  memasak  dan  Mandi  Cuci Kakus (MCK). Kondisi air sungai telah menurun kualitasnya akibat aktivitas di bantaran sungai, seperti aktivitas MCK  yang menghasilkan limbah domestik,  kegiatan pembukaan lahan untuk kegiatan perkebunan dan aktivitas lainnya.
Kecamatan  Belitang  memiliki  sumber  air  baku  yang  melimpah,  namun    sampai  saat  ini belum tersedia fasilitas sarana sistem penyediaan air bersih. Untuk itu perlu kajian yang lebih mendalam  terkait  bagaimana  kualitas  air  baku,  proses  pengolahan  yang  diperlukan  serta bagaimana  detail  desain  bangunan  pengolahan  air  bersih  yang  sesuai  untuk  pengolahan  air baku. Tujuan yang ingin dicapai dalam perencanaan ini yaitu untuk mengetahui aspek kualitas, kuantitas dan kontinuitas dari kebutuhan air baku Sungai Belitang untuk penyediaan air bersih bagi  masyarakat  Kecamatan  Belitang.  Serta  merencanakan  sistem  penyediaan  air  bersih  di Kecamatan Belitang yaitu intake, pipa transmisi dan bangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA).

## 2. METODOLOGI PERENCANAAN

## A. Lokasi Perencanaan
Perencanaan  ini  dilaksanakan  di  Kecamatan  Belitang  Kabupaten  Sekadau,  untuk  sumber air  yang  ditinjau  yaitu  sumber  air  Sungai  Belitang  yang  terletak  di  antara  Desa  Belitang  Satu dan Desa Belitang dua Kecamatan Belitang Kabupaten Sekadau.

## B. Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  yang  dilakukan  pada  perencanaan  ini  dilakukan  dengan  dua  metode yaitu  observasi  dan  dokumentasi.  Informasi  yang  dibutuhkan  dalam  perencanaan  sistem penyediaan  air  bersih  di  Kecamatan  Belitang  Kabupaten  Sekadau,  serta  tentang  sumber  air baku alternatif yang ditinjau yaitu sungai Belitang, data-data yang diperlukan, lokasi dan cara pengumpulan data ditampilkan pada Tabel 1.
Tabel 1. Pengumpulan Data-data yang Diperlukan dalam Perencanaan
No  Nama Data Jenis Data Lokasi Keterangan 1 Kondisi Masyarakat Kecamatan Belitang Primer Kecamatan Belitang Penyebaran Kuesioner 2 Kualitas Air Baku Primer Sungai Belitang Pengambilan Sampel 3 Debit Air Baku Primer Sungai Belitang Pengukuran Luas Penampang dan Kecepatan Aliran 4 Elevasi Rencana Trase Pipa Transmisi Primer Kecamatan Belitang Menggunakan GPS 5 Kondisi Eksisting Lokasi Perencanaan Intake dan IPA Primer Kecamatan Belitang Menggunakan GPS dan Pengamatan Langsung 6 Monografi Kecamatan Sekunder Kantor Kecamatan Belitang Jumlah Penduduk dan Fasilitas Sarana Prasarana 7 Curah Hujan dan Klimatologi Sekunder Badan Wilayah Sungai Kalimantan 1 Curah hujan, Jumlah Hari Hujan, Suhu, Kelembaban Udara, Penyinaran Matahari dan Kecepatan Angin Wilayah Sekadau 8 Peta-peta Sekunder Kantor Kecamatan Belitang dan pihak ketiga Peta Administratif, Topografi dan Tutupan Lahan

## C. Analisis Data
Analisis data diantaranya yaitu kebutuhan air bersih, kualitas air baku, ketersediaan air baku, letak dan jenis intake yang digunakan.   Adapun hasil analisis yang didapatkan sebagai berikut:
 Kondisi Masyarakat Kecamatan Belitang
Menganalisis  kondisi  masyarakat  Kecamatan  Belitang  yaitu  berdasarkan  hasil  dari penyebaran  kuesioner,  dimana  hasil  analisis  digambarkan  menggunakan  diagram pie . Analisis  yang  dilakukan  mengetahui  sikap,  budaya,  ekonomi  dan  keluhan  kesehatan masyarakat Kecamatan Belitang.
 Menganalisis Ketersedian Air Baku
Menganalisis ketersedian air Sungai Belitang menggunakan analisis hidrologi yaitu analisis untuk  mendapatkan  besarnya  debit  andalan  99%  untuk  menentukan  base  demand (dimana  debit  andalan  ini  dikompilasi  dengan  hasil  analisis  kebutuhan  air  penduduk). Analisis  hidrologi  meliputi  analisis  debit  andalan  cara  Mock  dan  analisis  debit  andalan 99%.
 Menganalisis Kebutuhan Air
Analisis  kebutuhan  air  yang  terbagi  atas  kebutuhan  air  domestik  dan  non  domestik. Menganalisis  kebutuhan  air  bersih  dilakukan  perhitungan  proyeksi  jumlah  penduduk. Proyeksi  jumlah  penduduk  menggunakan  3  metode  yaitu:  metode  Aritmatika,  Geometri dan Least Square. Hasil proyeksi dikalikan dengan standar kebutuhan air

##  Menganalisis Kualitas Air Baku
Sampel  air  yang  diambil  langsung  di  lokasi  perencanaan  dan  diuji  kualitasnya  meliputi semua parameter berdasarkan PP nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan  pengendalian  pencemaran  air  di  Laboratorium Sucofindo .  Analisis  kualitas  air digunakan  untuk  mengetahui  jenis  pengolahan  yang  tepat  sehingga  menghasilkan  air bersih yang sesuai dengan standar baku mutu air minum.

## D. Perencanaan
Berdasarkan  hasil  analisis  dilakukan  perencanaan  bangunan intake, perencanaan  pipa transmisi dan perencanaan bangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) .
 Perencanaan bangunan intake
Proses  perencanaan  bangunan intake terdiri  dari  elevasi  dasar intake  , elevasi  pipa, menentukan jenis intake , serta dilakukan perhitungan mengenai jenis dan kapasitas pompa yang digunakan. Serta dilakukan perhitungan mengenai  kehilangan energi akibat gesekan dan jenis pipa yang digunakan.
 Perencanaan Pipa Transmisi
Perencanaan pipa transmisi meliputi panjang pipa, jalur pipa, jenis pipa dan asesoris pipa yang digunakan.
 Perencanaan Bangunan IPA
Proses  perencanaan  IPA  dan Reservoir terdiri  dari  menentukan  letak  IPA  dan Reservoir, menentukan layout bangunan,  menentukan  urutan  sistem  pengolahan, menentukan  jenis bangunan pengolahan, melakukan perhitungan hidrolik serta membuat gambar rancangan.

## E. Gambar Teknis
Perencanaan dilakukan untuk mendapatkan gambar desain dari intake , profil memanjang dan  profil  melintang  pipa  transmisi,  gambar  masing-masing  unit  pengolahan,  denah  proses pengolahan dan gambar layout Instalasi Pengolahan Air (IPA).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Kondisi Masyarakat Kecamatan Belitang
Penggambaran  kondisi  masyarakat  Kecamatan  Belitang  dilakukan  wawancara  dengan penyebaran kuesioner yang bertujuan untuk mengetahui sikap, budaya, ekonomi dan keluhan kesehatan  masyarakat  Kecamatan  Belitang.  Sampel  atau  responden  yang  diambil  dalam penyebaran  kuesioner  berjumlah  100  responden  dengan  metode  acak.  Responden  yang diambil  memiliki  latar  belakang  umur,  pendidikan,  ekonomi  dan  anggota  keluarga  yang berbeda-beda.  Data  kondisi  masyarakat  masyarakat  Kecamatan  Belitang  akan  ditampilkan pada Gambar 1.
(a) Persentase Responden Bedasarkan Jenis Kelamin                        (b) Persentase Kemauan Masyarakat Terhadap pembangunan IPA (c) Persentase Alasan Tidak Setuju dengan Pembangunan IPA
d) Persentase Keinginan Membayar
Gambar 1. Kondisi Masyarakat Kecamatan Belitang
Berdasarkan  hasil  survey  wawancara  kuesioner  terhadap  100  responden  sebesar  84% masyarakat  setuju  dengan  pembangunan  IPA  dan  16%  masyarakat  tidak  setuju.  Masyarakat yang  setuju  akan  menggunakan  air  tersebut  untuk  keperluaan  Mandi  Cuci  Kakus  (MCK)  dan keperluan  memasak  atau  sumber  air  minum  sebesar  52%,  untuk  keperluaan  memasak  atau sumber air minum sebesar 41%, dan untuk keperluaan Mandi CuCi Kakus  sebesar 7% dari total masyarakat  yang  setuju.    Ada  sekitar  4%  masyarakat  tidak  mau  membayar  dari  84% masyarakat  yang  setuju  dengan  pembangunan  IPA    yang  berdasarkan  kemampuan  dan pendapatan  per-bulan.  Masyarakat  yang  tidak  setuju  dengan  pembangunan  IPA  dikarenakan jumlah pendapatan per-bulan di bawah UMR dan masyarakat memilih menggunakan air sungai yang kualitasnya telah menurun.

## B. Analisis Ketersediaan Air Baku
Berdasarkan  hasil  perhitungan  menggunakan  metode  Mock  yang  memperhitungkan berdasarkan  data  curah  hujan  dan  data  klimatologi,  diketahui  bahwa  debit  terendah  pada bulan  Oktober  yaitu  sebesar  1,101  m 3 /detik  dan  debit  tertinggi  pada  bulan  Desember  yaitu sebesar 11,456 m 3 /detik. Pengukuran debit lapangan dilakukan pada bulan Juni sebesar 17,07 m 3 /detik. Grafik ketersediaan air baku Sungai Belitang dapat dilihat pada Gambar 2.
70% 30% Persentase Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 16% 84% Persentase Kemauan Masyarakat Terhadap Pembangunan IPA Tidak Setuju Setuju 4% 96% Persentase Keinginan Membayar Tidak Ya 31% 56% 13% Persentase Alasan Tidak Setuju Terdadap Pembangunan IPA Tidak ada Biaya Ada sumber air sungai yang banyak Tidak ada anggaran & Ada sumber air sungai yang banyak
Gambar 2. Ketersedian Air Baku Sungai Belitang (Debit Andalan 99%)
Dari gambar diatas maka didapatkan bahwa kuantitas dan kontinuitas air baku dapat terpenuhi sepanjang tahun dengan debit perhitungan Mock pada bulan Juni sebesar 3,602 m 3 /detik.

## C. Analisis Kebutuhan Air Bersih
Analisis  kebutuhan  air  bersih  di  Kecamatan  Belitang  dilakukan  dengan  memproyeksikan pertumbuhan  jumlah  penduduk  selama  20  tahun  kedepan  sesuai  dengan  umur  tahun perencanaan.  Jumlah  penduduk  diproyeksikan  menggunakan  tiga  metode  yaitu  metode aritmatika, geometri dan least square. Ketiga metode ini selanjutnya diuji untuk mendapatkan metode yang akan digunakan untuk analisis kebutuhan air bersih. Berdasarkan nilai koefisien korelasi  yang  mendekati  1  dan  nilai  standar  deviasi  paling  kecil  metode  geometri  yang mendekati kebenaran. Jumlah proyeksi penduduk selama 20 tahun kedepan akan ditampilkan pada Gambar 3.
Gambar 3. Proyeksi Jumlah Penduduk 20 Tahun dengan Metode Geometri
Dari  proyeksi  penduduk  20  tahun  selanjutnya  dihitung  kebutuhan  air  domestik  dan kebutuhan  non  domestik.  Kebutuhan  air  domestik  meliputi  kebutuhan  air  bersih  untuk perumahan  atau  pemukiman  bagi  penduduk  Kecamatan  Belitang  dengan  cara  Sambungan Rumah  (SR)  dan  Hidran  Umum  (HU)  yang  diperhitungkan  berdasarkan  persentase  jumlah penduduk yang akan dilayani dan untuk kebutuhan non domestik berdasarkan fasilitas umum yang  ada  di  Kecamatan  Belitang. Tabel  2 merupakan  perhitungan  jumlah  kebutuhan  air domestik dan non domestik.
Tabel 2. Jumlah Kebutuhan Air Bersih di Kecamatan Belitang Selama 20 Tahun
No  Uraian Tahun 2014 2019 2024 2029 2034 1 Jumlah Penduduk 13090 14624 16337 18251 20390 2 Persen Pelayanan 50% 60% 70% 80% 90% 3 Total Kebutuhan Domestik (ltr/detik) 4,55 6,50 9,00 12,17 16,14 4 Total Kebutuhan Non Domestik (ltr/detik) 2,29 2,50 2,70 3,19 3,40 5 Total Kebutuhan Harian (ltr/detik) 6,83 8,99 11,70 15,35 19,54 6 Kehilangan air 20% 1,37 1,80 2,34 3,07 3,91 7 Kebutuhan Harian (ltr/detik) 8,20 10,79 14,05 18,43 23,45 8 Kebutuhan Harian Maksimum (Qmd) (ltr/detik) 9,14 12,04 15,66 20,54 26,14 9 Kebutuhan Jam Puncak (Qp) (ltr/detik) 10,25 13,49 17,56 23,03 29,31 10 Kebutuhan Jam Puncak (Qp) (m³/detik) 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03
Dari  proyeksi  tersebut  didapatkan  kapasitas  pengolahan  untuk  merencanaan  bangunan pengolahan  air  bersih.  Kapasitas  pengolahan  yang  digunakan  dalam  perencanaan  ini  yaitu menggunakan  kapasitas  jam  puncak  yaitu  sebesar  30  l/detik  atau  0,03  m 3 /detik.  Kapasitas tersebut  dapat  memenuhi  kebutuhan  air  bersih  penduduk  di  Kecamatan  Belitang  selama  20 tahun kedepan (2015 – 2034).

## D. Analisis Kualitas Air
Hasil  uji  kualitas  sumber  air  baku  Sungai  Belitang  Kecamatan  Belitang  yang  dilakukan  di Laboratorium Sucopindo pada bulan Juni 2015. Berdasarkan kualitas air baku, parameter yang akan diturunkan agar memenuhi standar baku mutu air bersih adalah TSS, pH, Nitrat sebagai N, besi dan total coliform. Kadar kekeruhan, tingkat keasaman, kandungan nitrat, kandungan besi dan total coliform yang cukup tinggi. Menurut Joko (2010).
Berikut alternatif pengolahannya: koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi dan desinfeksi. Prasedimentasi  tidak  dilakukan  karena  pada  kualitas  air  baku  nilai  kekeruhan  120  mg/l  atau 180  NTU.  Menurut  Joko  (2010)  untuk  penggunakan  bak  prasedimentasi  tingkat  kekeruhan lebih dari 1000 NTU. Jadi alternatif yang digunakan pada perencanaan ini tidak menggunakan prasedimentasi  dikarenakan  mempertimbangkan  aspek  ekonomi  dan  efesien.  Proses  aerasi atau penambahan udara tidak dilakukan karena kadar besi kecil dan diperkirakan hilang pada proses  koagulasi  yang  menggunakan  proses  hidrolis  yaitu  berbentuk  terjunan,  dalam  proses terjunan tersebut kadar besi dapat teroksidasi oleh udara.
Gambar 4. Skema Proses Pengolahan

## E. Perancangan Sistem Penyediaan Air Bersih
Perencanaan  sistem  penyediaan  air  bersih  di  Kecamatan  Belitang  meliputi  Perencanaan Intake,  Pipa  Transmisi,  Bangunan  IPA  (Bak  Koagulasi,  Bak  Flokulasi,  Bak  Sedimentasi,  Bak Filtrasi,  Bak  Desinfeksi  dan  Reservoir). Gambar  5 berikut  menggambarkan  lokasi  intake  dan Bangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang direncanakan di Kecamatan Belitang Kabupaten Sekadau.
Gambar 5. Rencana Lokasi Intake dan Bangunan IPA

##  Intake
Intake yang  direncanakan  yaitu Intake yang  dapat  menyesuaikan  dengan  fluktuasi kenaikan muka air, sehingga jenis Intake yang dipilih adalah Floating Intake . Letak intake berada  pada  elevasi  +20  m  sedangkan  letak  IPA  berada  pada  elevasi  +25  dengan  jenis intake yang digunakan yaitu Floating Intake dan menggunakan pompa dengan daya 82,8 Hp dengan kapasitas pompa 30 L/detik.
 Pipa Transmisi Rencana pipa transmisi dari Intake ke bangunan IPA  menggunakan satu jalur pengaliran dengan panjang pipa 150 meter dan berdiameter 200 mm atau 20 cm memiliki ketebalan 22,4 mm dengan PN 16 = 16 ATM/Bar = 160 MKA. Pipa transmisi ini menggunakan pipa HDPE  dengan  kecepatan  aliran  1  m/detik.  Pipa  akan  ditanam  di  dalam  tanah  dengan pertimbangan  agar  tidak  mendapatkan  gangguan  dari  manusia,  hewan  dan  cuaca  yang dapat  mempercepat  rusaknya  pipa.  Kedalaman  penanaman  dihitung  dari  permukaan tanah terhadap bagian pipa yaitu sedalam 30 cm.
 Bak Koagulasi
Perencanaan instalasi pengolahan air bersih Kecamatan Belitang akan dibangun satu unit bak  koagulasi dengan debit  rencana (Q)  sebesar 0,03 m 3 /detik. Bak koagulasi berbentuk persegi yang menggunakan pengadukan cepat tipe hidrolis dengan memanfaatkan energi yang  terjadi  dari  tinggi  terjunan  air.  Tipe  hidrolis  dengan  terjunan  dipilih  dalam merencanakan  bak  koagulasi  (pengadukan  cepat)  karena  dapat  menghemat  biaya  listrik dan  debit  pengolahan  yang  kecil  diharapkan  dapat  mencampur  bahan  koagulan  secara merata. Bahan koagulan yang digunakan aluminium sulfat Al 2 (SO 4 ) 3 atau tawas. Tawas ini dipilih  karena  efektif  sebagai  pembentuk  flok,  mudah  didapat  di  pasaran,  murah,  dan mudah larut dalam air secara sempurna. Demensi bak Koagulasi dengan P x L x T yaitu 1,2 x 1,2 x 1,2 meter.
 Bak Flokulasi
Perencanaan instalasi pengolahan air bersih Kecamatan Belitang akan dibangun satu unit bak  flokulasi  dengan  debit  rencana  (Q)  sebesar  0,03  m 3 /detik.  Berdasarkan  hasil perhitungan  menggunakan  kriteria  desain  bak  flokulasi  dengan  pengadukan  lambat menurut  Darmasetiawan  (2004)  bak  flokulasi  (pengadukan  lambat)  didesain menggunakan  sumber  energi  gravitasi  berupa  saluran  berbelok-belok  atau baffle  chanel yang berbentuk vertikal dengan tujuan mempercepat proses pembentukan flok-flok yang merupakan  penggabungan  partikel  tidak  stabil  sehingga  terbentuk  flok  yang  mudah mengendap dan untuk dimensi bak 6 x 2 x 3 meter, dengan jumlah baffle sebanyak 6 buah dan chanel sebanyak 5 buah.
 Bak Sedimentasi
Perencanaan instalasi pengolahan air bersih Kecamatan Belitang akan dibangun satu unit bak  sedimentasi  dengan  debit  rencana  (Q)  sebesar  0,03  m 3 /detik.  Berdasarkan perhitungan mengunakan kriteria desain dari bak sedimentasi menurut Joko (2010), Bak sedimentasi berjumlah 1 buah dengan dimensi bak 12,7 x 4,2 x 3 meter. B
 Bak Filtrasi Filter yang digunakan dalam perencanaan ini menggunakan saringan pasir cepat dengan tebal lapisan pasir yang berdiameter 0,6 mm sebesar 70 cm dan tebal lapisan kerikil yang berdiameter  3  mm  sebesar  30  cm.  Berdasarkan  perhitungan  menurut  persamaan Kawamura (1991) Bak filtrasi berjumlah 2 buah dengan dimensi bak 3,4 x 1,7 x 2 meter.
 Bak Desinfeksi
Proses desinfeksi dalam perencanaan instalasi pengolahan air bersih Kecamatan Belitang akan  digunakan  desinfektan  kimia  berupa  larutan  kaporit.  Berdasarkan  kriteria  desain perhitungan  menurut  Joko  (2010)  kebutuhan  desinfektan  sebesar  6,48  kg/hari  dengan debit  larutan  kaporit  yang  digunakan  sebesar  150,6  L/hari.  Demensi  bak  pembubuh adalah 1,7 x 1,6 x 1,6 meter.
 Reservoir
Kapasitas reservoir yang digunakan untuk menampung air bersih 30 liter/detik yaitu 518,4 m 3 dengan dimensi 13,2 x 13 x 3 meter.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
a. Hasil uji kualitas air baku Sungai Belitang terlihat bahwa beberapa parameter yang tidak sesuai dengan baku mutu sebagai air baku dan air bersih. Oleh karena itu perlu dilakukan pengolahan  untuk  menurunkan  atau  menyesuaikan  dengan  baku  mutu  yaitu  parameter TSS, pH, nitrat sebagai N, besi dan total coliform.
b. Ditinjau  dari  segi  kuantitas,  sumber  air  Sungai  Belitang  dapat  mencukupi  seluruh kebutuhan  air  bersih  masyarakat  Kecamatan  Belitang.  Total  kebutuhan  air  bersih  pada jam  puncak  penduduk  Kecamatan  Belitang  Tahun  2034  sebesar  0,03  m 3 /detik  atau  30 liter/detik.  Debit  yang  didapatkan  dari  perhitungan  debit  andalan  probabilitas  99% sebesar 6,076 m 3 /detik dan hasil debit terukur dilapangan sebesar 17,07 m 3 /detik.
c. Ditinjau  segi  kontinuitas,  dapat  dikatakan  bahwa  sumber  air  ini  selalu  mengalir  dan memenuhi kebutuhan air bersih sepanjang tahun. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan metode Mock,  diketahui bahwa  debit terendah pada bulan Oktober yaitu sebesar  1,101  liter/detik  dan  debit  tertinggi  pada  bulan  Desember  yaitu  sebesar  11,456 liter/detik.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Dengan  selesainya  perencanaan  ini  saya  mengucapkan  terima  kasih  yang  sebesar-besarnya kepada Allah Swt, kedua orang tua, kedua dosen pembimbing yaitu Ibu Dr. Ir. Hj. Kartini, MT dan  Ibu  Laili  Fitria,  ST.,MT  serta  kepada  teman-teman  Teknik  Lingkungan  2011  dan  semua orang  yang  telah  berperan  dalam  membantu  penelitian  yang  tidak  dapat  di  ucapkan  satu persatu. Harapan saya perencanaan ini dapat bermanfaat bagi semua dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik Kabupaten Sekadau. 2014. Sekadau  Dalam Angka 2014. Sekadau. Badan  Wilayah  Sungai  Kalimantan  1.  2015. Data  Curah  Hujan  dan  Klimatologi  untuk  Dareah Sekadau dan Sekitarnya. Pontianak: BWSK 1. Darmasetiawan.  2004. Teori  dan  Perencanaan  Instalasi  Pengolahan  Air .  Jakarta:  Ekamitra Engineering
Ditjen Cipta Karya Depertemen Pekerjaan Umum. 2000. Kriteria Perencanaan Sektor Air Bersih . Jakarta.
Joko, T. 2010. Unit Produksi dalam Sistem Penyediaan Air Minum . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Kawamura.  1991. Integrated  Design  of  Water  Trearment  Facilities .  New  York:  John  Wiley  & Sons, Inc.
Mock,  F.J..  1973. Water  Availability  Appraisal  in  Indonesia  (Land  Capability  Appraisal). Bacis Study Prepared for the FAO/UNDP Land Capability Appraisal Project. Bogor, Indonesia.