PENGENDALIAN BEBAN DAYA INVERTER PADA SOLAR CELL BERBASIS PLC DI RUANG LABORATORIUM TIMUR GEDUNG BENGKEL LISTRIK POLITEKNIK NEGERI SEMARANG
Oleh: Syahid 1 ,Ari Santoso 2 , Aji Hari Riyadi 3 , Juwarta 4 , Agung Prastyo 5 12345 Jurusan Teknik Elektro Polines Jln. Prof. Sudarto Tembalang Semarang 50271 Email : syahid@polines.ac.id 1

## Abstrak
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  lanjutan  dari  penelitian  sebelumnya  terkait  dengan  otomasi  dan kontrol.  Pada  penelian  yang  sudah  pernah  dilakukan  yaitu  terkait  dengan  rancang  bangun  monitoring dan  kontrol  kualitas  air  di  bengkel  listrik.  Pada  Penelitian  ini  dilakukan  penelitian  untuk  pengendalian beban  daya  inverter  pada  Solar  Cell.  Sistem  pengendalian  beban  daya  inverter  pada  solar  cell  ini bertujuan  mengendalikan  beban  untuk  mengoptimalkan  penggunaan  energi  matahari  sebagai  sumber pembangkit  dengan  menggunakan  Pembangkit  Listrik  Tenaga Surya. Sistem  kontrol  ini  juga  digunakan untuk  mengurangi  konsumsi  energi  listrik  PLN  pada  Laboratorium  Timur  Bengkel  Listrik.  Hasil  dari penelitiandan  pengamatan  data  yang  didapatkan  kontrol  beban  daya  inverter  pada  Solar  Cell  di Laboratorium  Timur  Bengkel  Listrik  berhasil  dilakukan  dan  menhasilkan  efisiensi  penggunaan  daya sebesar 60,76%.
Kata kunci : PLC ,solar cell, inverter, beban

## Abstract
This research is a continuation of previous research related to automation and control. The research that has  been  done  is  related  to  the  design  of  monitoring  and  controlling  water  quality  in  electrical workshops.  In  this  study,  research  was  conducted  to  control  the  inverter  power  load  on the  Solar  Cell. The inverter power load control system on this solar cell aims to control the load to optimize the use of solar  energy  as  a  source  of  power  by  using  a  Solar  Power  Plant.  This  control  system  is  also  used  to reduce the electricity consumption of PLN in the Electrical Workshop East Laboratory. The results of the research and observation of the data obtained that the inverter power load control on the Solar Cell in the East Laboratory of the Electrical Workshop was successfully carried out and resulted in a power use efficiency of 60.76%.
Keywords :  PLC, solar cell, inverter, load
1. Pendahuluan
Di Indonesia penggunaan energi berbasis  surya  masih  kecil.  Penggunaan energi  itu  ternyata  baru  di  bawah  100 megawatt (MW). Padahal dari sisi potensinya  bisa  mencapai207  gigawatt (GW).  Pengembangan  energi  surya  di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga, seperti Thailand, Filipina, Malaysia,  dan  Singapura,  apalagi  bila disandingkan  dengan  Cina  yang  sudah mencapai  8.300  MW  dan  Jepang  (6.914 MW).  Dan  sebagai  informasi  pengguna tenaga surya dunia saat ini dipegang Jerman dengan  kapasitas  32.441  MW,  Italia (16.361  MW),  dan  AS  (7.777  MW) (indonesia.go.id)
Pada  kegiatan  sebelumnya  peneliti  sudah melakukan  penelitian  untuk  kontrol  dan monitoring  diantaranya  adalah Rancang Bangun Monitoring dan Kontrol
Kualitas  Air  Purifikasi  pada  Tandon Penyimpanan  Air  Minum  di  Bengkel Teknik Listrik Politeknik Negeri
Semarang .  Dalam  proposal  penelitian  ini, peneliti akan melakukan penelitian Pengendalian Beban Daya Inverter Pada Solar  Cell  Berbasis  PLC  Di    Ruang Laboratorium  Timur  Gedung  Bengkel Listrik  Politeknik  Negeri  Semarang. Penelitian  ini  sejalan  dengan  Renstra  dan Peta  Jalan  penelitian  Politeknik  Negeri Semarang.  Salah  satu  Penelitian  bidang unggulan Politeknik Negeri Semarang yaitu Internet  Of  Things  (Iot)  For  Smart  –
PENGENDALIAN ………  Syahid 1 ,Ari Santoso 2 , Aji Hari Riyadi 3 , Juwarta 4 , Agung Prastyo 5
Living sangat erat  kaitanya  dengan penelitian  yang  akan  dilakukan.  Penelitian ini juga sesuai dengan road map pengembangan  unggulan  prodi  Sarjana Terapan  Listrik yaitu  Otomatasi  dalam bidang Listrik .

## 2. Metode Pemilihan
Tahapan-tahapan yang dilakukan untuk mencapai  hasil  yang  memuaskan  pada penelitian  ini  dijabarkan  dalam  metode sebagai berikut:
a.  Studi Literatur
Studi literatur dilakukan untuk memahami permasalahan yang berkaitan dengan  monitoring,  kontrol  dan  sensor dan  aplikasinya.  Studi  literatur  ini dilakukan  secara  bersama-sama  oleh ketua dan anggota peneliti yang mempunyai  kepakaran  (  expert  ) dibidangnya  masing-  masing.  Kegiatan studi literatur ini dengan cara mengumpulkan  bahan-bahan  pustaka dari  berbagai  jurnal,  buku,  majalah ilmiah  dan  dari  website  dan  melakukan diskusi b.  Perancangan  dan  pembuatan  panel kontrol Perancangan  dan  Pembuatan  panel kontrol Pengendalian Beban Daya Inverter  Pada  Solar  Cell  Berbasis  PLC ini dilakukan untuk
membuat mengontrol  beban  listrik  di  bengkel Teknik Listrik.
c.  Pengujian Sistem
Perancangan  dan  Pemasangan  panel kontrol  untuk  mengontrol  beban  daya inverter  pada  solar  cell  berbasis  PLC yang  sudah  jadi  perlu  diuji  dengan  cara melakukan pengujian terhadap  alat  yang sudah  di  pasang  Hasil-hasil  pengujian dengan  menggunakan  alat  yang  sudah terpasang dibuat dokumentasi dan dicacat.
d.  Pembuatan Laporan Seluruh  tahap  persiapan,  pengerjaan, pembuatan hardware dan pengujian serta pengukuran  dan  hasil-  hasilnya  akan dibuat  dalam  suatu  laporan  akhir  Selain dalam  bentuk  laporan  juga  akan  ditulis
dalam  bentuk  makalah/paper  penelitian yang juga disesuaikan dengan targetnya.
Bagan  sistem  pengendalian  beban  daya inverter pada solar cell  berbasis PLC dapat terlihat pada gambar 1
BAGIAN 1
(PLN) BAGIAN 1 (PLTS) SISTEM INTEGRASI INVERTER BAGIAN 3 (PANEL KONTROL
KE BEBAN)
Gambar 1. Bagan Sistem Pengendalian Beban Daya Inverter Pada Solar Cell Berbasis PLC
Bagan Alir Penelitian :

## 3. Hasil Dan Analisa
Tujuan  utama  dari  sistem  Pembangkit Listrik  Tenaga  Surya On  Grid pada dasarnya adalah berusaha untuk mengurangi  penggunaan  sumber  energi (PLN)  sehingga  biaya  yang  dikeluarkan dapat  terkurangi  oleh  bantuan  PLTS  dan efisiensi  ekonomis  pada  beban  tertentu. Selain  itu  tujuan  utama  dari  pemasangan
PLTS  ini  untuk  membantu  mensukseskan Program Green Building yaitu gedung yang ramah  lingkungan  dan  mengaplikasikan energi baru terbarukan. Penelitian menggunakan  dua  sumber  energi  yang berbeda  yaitu  dari  sumber  Pembangkit Listrik  Tenaga  Surya  (PLTS)  dan  sumber PLN.  PLTS  bekerja  dengan  memanfaatkan solar  cell yang  berfungsi  untuk  mengubah energi  surya  menjadi  energi  listrik  dan disalurkan  pada Inverter yang  berfungsi sebagai  alat  untuk  mengubah  tegangan  DC menjadi  tegangan  AC  sekaligus  sebagai kontrol utama sistem PLTS untuk mengintegrasikan  dengan  sumber  kedua yaitu  PLN  dan  menyalurkan  ke  beban. Untuk  menunjang  sistem  kendali  yang handal  digunakan  panel  kontrol  yang berfungsi untuk mengendalikan serta sebagai  pengaman Input dan Output PLTS yang dikontrol menggunakan PLC.
Gambar 2. Diagram Blok Pengendalian Beban Daya Inverter Pada Solar Cell

## Berbasis PLC
Keterangan : a. PLTS  berfungsi  sebagai  pembangkit listrik tenaga surya
b. PLN berfungsi sebagai supply listrik dari PLN
c. Panel  kontrol  berisi  peralatan  untuk mengatur  dan  mengendalikan  sistem tenaga listrik pada rancang bangun PLTS
d. Metering arus DC berfungsi sebagai alat untuk Metering arus  DC  dari Output PLTS
e. Metering arus AC berfungsi sebagai alat untuk Metering arus  AC  dari Output PLTS
f. PLC  berfungsi  sebagai  kontroler  sistem yang akan dijalankan
g. Memory Data berfungsi untuk menyimpan  atau  mengambil  data  yang diperoleh  dari  pengunaan  selama  sistem berjalan
h. Beban  adalah  peralatan  listrik  yang  di supply oleh system
Panel surya yang digunakan berkapasitas  150  Wp  atau  150  Wattpeak. Untuk  menghitung  kapasitas  daya  keluaran dalam Watt, dapat diasumsikan peak 1 hari adalah  5  jam. Peak dapat  diartikan  sebagai lama  nya  penyinaran  maksimum  oleh matahari. Untuk menghitung kapasitas daya keluaran  panel  surya  dapat  menggunakan rumus:
Pm  (Watt)  =  Kapasitas  Panel  Surya  x  t  x Efisiensi Pm (Watt) = 150 Wp x 5 jam x 15,4%
Pm (Watt) = 115,5 Watthour
Jadi,  setelah  melakukan  perhitungan didapatkan  kapasitas  daya  maksimal  panel surya 150 Wp untuk pemakaian 1 hari yaitu sebesar 115,5 Watt.
Kebutuhan Daya Pada Laboratorium Timur gedung  Bengkel  Listrik  Polines  seperti tabel 1 dibawah ini

## Tabel 1 Perhitungan Daya dan Energi
Beban Jumlah Daya Durasi Total Daya dan Total Energi Lampu 24 20 Watt 8 jam P  = 576 Watt W = 4608 Wh Kipas 2 35 Watt 8 jam P  = 70 Watt W = 560 Wh LCD Proyekor 1 330 Watt 3 jam P  = 330 Watt W = 990 Wh Total 6158 Wh
PENGENDALIAN ………  Syahid 1 ,Ari Santoso 2 , Aji Hari Riyadi 3 , Juwarta 4 , Agung Prastyo 5

## 3.1  Analisis Data Pengujian
a. Data Pengujian Hari Pertama Tanggal Pengujian :  Senin,  23  Agustus 2021 Waktu Pengujian : 06.00 - 18.00 Beban :    -          Lampu Penerangan 24 Watt  24 buah - Kipas  Angin 35 Watt 2 buah Dalam Pengujian ini disimulasikan On Grid dari  pukul  06.00-18.00  WIB  sehingga membebankan  seluruh Load ke  PLTS. Hasil  data  pengujian  dapat  dilihat  pada Tabel 2 dan Gambar 3.
Tabel 2. pengujian hari pertama
Gambar 3 Grafik Perbandingan Output Inverter dan Daya yang Dibutuhkan Beban Hari Pertama
Kebutuhan daya satu hari (8 jam) =  663,33  +  668,4  +  661,09  +  663,59  + 661,02 + 660,95 + 468,93 + 274,45 = 4.722,76 VA
Daya  dihasilkan  PLTS  satu  hari  (8  jam)
=  617,68  +  542,96  +  651,71  +  558,59  + 342,9 + 303,33 + 117,825 + 17,89
= 3152,885 VA Efisiensi = Daya dihasilkan kebutuhan daya x 100%
= 3152,885 4722,76 x 100%
= 66,75%
Berdasarkan  data  dan  perhitungan  diatas menunjukan  bahwa  pengujian  pada  hari pertama PLTS On Grid mampu mengurangi pemakain  listrik  dari  PLN  sebesar  66,75%. Pada jam 10.30 PLTS On Grid menghasilkan  daya  puncak  namun  untuk catatan  karena  menggunakan limiter pada Inverter PLTS On  Grid maka  daya  yang dihasilkan sudah diatur untuk tidak melebihi daya yang dibutuhkan oleh beban. b. Data Pengujian Hari Kedua Tanggal Pengujian :  Selasa,  24  Agustus 2021 Waktu Pengujian : 06.00 - 18.00 Beban :    -          Lampu Penerangan 24 Watt  24 buah - Kipas Angin 35 Watt
2 buah
Dalam Pengujian ini disimulasikan On Grid dari  pukul  06.00-18.00  WIB  sehingga membebankan  seluruh Load ke  PLTS. Hasil  data  pengujian  dapat  dilihat  pada Tabel 3 dan Gambar 4. Tabel 3. pengujian hari kedua
Gambar 4 Grafik Perbandingan Output Inverter dan Daya yang Dibutuhkan Beban Hari Kedua
Kebutuhan daya satu hari (7 jam) =  332,34  +  660,1  +  663,85  +  659,12  + 660,75 + 634,04 + 426,37 =  4036,57 VA Daya  dihasilkan  PLTS  satu  hari  (7  jam)
=  284,79  +  621,99  +  634,43  +  528,55  + 288,97 + 200,94 + 81 = 2640,68 VA
Efisiensi = Daya dihasilkan kebutuhan daya x 100%
= 2640,68 4036,57 x 100%
= 65,42%
Berdasarkan  data  dan  perhitungan  diatas menunjukan  bahwa  pengujian  pada  hari kedua  PLTS On  Grid mampu  mengurangi pemakain  listrik  dari  PLN  sebesar  65,42%. Pada jam 9.30 PLTS On Grid menghasilkan daya  puncak  namun  untuk  catatan  karena menggunakan limiter pada Inverter PLTS On  Grid maka  daya  yang  dihasilkan  sudah diatur  untuk  tidak  melebihi  daya  yang dibutuhkan oleh beban.
c. Data Pengujian Hari Ketiga
Tanggal Pengujian :  Rabu,  25  Agustus 2021 Waktu Pengujian : 06.00 - 18.00 Beban  -          Lampu  Penerangan  24  Watt 24 buah - Kipas Angin 35 Watt
2 buah
Dalam Pengujian ini disimulasikan On Grid dari  pukul  06.00-18.00  WIB  sehingga membebankan  seluruh Load ke  PLTS.
Hasil  data  pengujian  dapat  dilihat  pada Tabel 4 dan Gambar 5.
Tabel 4. pengujian hari ketiga
Gambar  5 Grafik Perbandingan Output Inverter dan Daya yang Dibutuhkan Beban Hari Ketiga
Kebutuhan daya satu hari (8 jam) =  330,66  +  659,48  +654,27  +  653,62  + 634,67 + 342,87 +190,35 + 261,48 =  3727,4VA Daya dihasilkan PLTS satu hari (8 jam)
= 129,6 + 454,33 + 238,2 + 135,59 + 107,4
+ 52,8 + 55,2 + 38,7
= 1211,82 VA Efisiensi = Daya dihasilkan kebutuhan daya x 100%
= 1211,82 3727,4 x 100%
= 32,51%
Berdasarkan  data  dan  perhitungan  diatas menunjukan  bahwa  pengujian  pada  hari ketiga  PLTS On  Grid mampu  mengurangi pemakain  listrik  dari  PLN  sebesar  32,51%. Pada jam 09.00 PLTS On Grid menghasilkan  daya  puncak  namun  untuk catatan  karena  menggunakan limiter pada
PENGENDALIAN ………  Syahid 1 ,Ari Santoso 2 , Aji Hari Riyadi 3 , Juwarta 4 , Agung Prastyo 5
Inverter PLTS On  Grid maka  daya  yang dihasilkan sudah diatur untuk tidak melebihi daya yang dibutuhkan oleh beban.
d. Data Pengujian Hari Keempat
Tanggal Pengujian :  Kamis,  26  Agustus 2021 Waktu Pengujian : 06.00 - 18.00 Beban -    Lampu  Penerangan  24 Watt  24 buah - Kipas Angin 35 Watt
2 buah
Dalam Pengujian ini disimulasikan On Grid dari  pukul  06.00-18.00  WIB  sehingga membebankan  seluruh Load ke  PLTS. Hasil  data  pengujian  dapat  dilihat  pada Tabel 5.5 dan Gambar 6

## Tabel  5 Pengujian Hari Keempat
Gambar   6 Grafik Perbandingan Output Inverter dan Daya yang Dibutuhkan Beban Hari
Keempat
Kebutuhan daya satu hari (8 jam) =  660,92  +  662,9  +  649,18  +  663,78  + 659,49  +  662,49  +  633,25  +  652,54  + 306,98 =  5551,53 VA Daya  dihasilkan  PLTS  satu  hari  (8  jam)
=  630,66  +  614,45  +  623,57  + 636,17 + 519,8 + 372,54 + 196,24 + 195,78 + 98,35
=  3883,56 VA
Efisiensi = Daya dihasilkan kebutuhan daya x 100%
= 3883,56 5551,53 x 100%
= 69,95%
Berdasarkan  data  dan  perhitungan  diatas menunjukan  bahwa  pengujian  pada  hari pertama PLTS On Grid mampu mengurangi pemakain  listrik  dari  PLN  sebesar  69,95%. Pada jam 09.00 PLTS On Grid menghasilkan  daya  puncak  namun  untuk catatan  karena  menggunakan limiter pada Inverter PLTS On  Grid maka  daya  yang dihasilkan sudah diatur untuk tidak melebihi daya yang dibutuhkan oleh beban.
e. Data Pengujian Hari Kelima
Tanggal Pengujian :  Jumat,  27  Agustus 2021 Waktu Pengujian : 06.00 - 18.00 Beban  -          Lampu  Penerangan  24  Watt 24 buah - Kipas Angin 35 Watt 2 buah Dalam Pengujian ini disimulasikan On Grid dari  pukul  06.00-18.00  WIB  sehingga membebankan  seluruh Load ke  PLTS. Hasil  data  pengujian  dapat  dilihat  pada Tabel 6 dan Gambar 7.
Tabel  6 Pengujian Hari  Kelima
Gambar  7 Grafik Perbandingan Output Inverter dan Daya yang Dibutuhkan Beban Hari Kelima
Kebutuhan daya satu hari (8 jam) =  364,73  +  674,86  +  648,55  + 663,33  +  660,64  +  660,96  +  634,17  + 235,75 =  4542,99 VA Daya dihasilkan PLTS satu hari (8 jam) =  201,41  +  537,52  +  623,69  +
617,68 + 540,23 + 361,42 + 180,2 + 80,66 =  3142,81 VA
Efisiensi = Daya dihasilkan kebutuhan daya x 100% = 3142,81 4542,99 x 100%
= 69,18%
Berdasarkan  data  dan  perhitungan  diatas menunjukan  bahwa  pengujian  pada  hari kelima  PLTS On  Grid mampu  mengurangi pemakain  listrik  dari  PLN  sebesar  69,18%. Pada jam 10.30 PLTS
On Grid menghasilkan  daya  puncak  namun  untuk catatan  karena  menggunakan limiter pada Inverter PLTS On  Grid maka  daya  yang dihasilkan sudah diatur untuk tidak melebihi daya yang dibutuhkan oleh beban. Dari  lima  hari  pengujian  yang  dilakukan didapatkan  hasil  efisiensi  penggunaan  daya PLN seperti tabel 7 di bawah ini
Tabel  7  Efisiensi  rata-rata  penggunaan PLTS
Tabel 7. efisiensi penggunaan daya PLN No Hari ke - Efisiensi 1 Pertama 66,75% 2 Kedua 65,42% 3 Ketiga 32,51% 4 Keempat 69,95% 5 Kelima 69,18% Rata-rata 60,76%
Efisiensi rata -rata yang didapatkan sebesar 60,76  %,  artinya  terjadi  penghematan sebesar  60,75%  dengan  menggunakan PLTS .
3.2 Analisis Data Pengujian Keakuratan Pengukuran
Contoh  pengujian  keakuratan  pengukuran sebagai berikut
Tanggal Pengujian :  Senin,  30  Agustus 2021 Waktu Pengujian : 14:12–14:21 Beban : Lampu Pijar 2 buah, LCD Proyektor dan Kipas Angin
Dalam  analisis  ini  diambil  satu  data  untuk dapat mengetahui pengukuran alat yaitu
Daya semu terhitung   = tegangan x arus = 228,42 x 2,21 = 504.8 VA Tingkat kesalahan = 504,8 - 501 = 3,8
= 3,8 501 x 100% = 0,8%
Akurasi pengukuran  = 100 -  0,8%
= 99,2%

## Gambar 8 Grafik Pengujian Untuk Mengetahui Keakuratan Alat Ukur
Berdasarkan  hasil  data  pengujian  yang ditunjukkan  Grafik  5.8  diatas,  dapat  di ketahui  bahwa  dengan  10  kali  pengujian terhadap  beban  berbeda-beda.  Terdapat  9 data hasil pengujian dengan tingkat akurasi diatas  94%  dan  1  data  hasil  pengujian dengan  tingkat  akurasi  pngukuran  41% yaitu beban lampu penerangan laboratorium timur.  Dari  hasil  pengujian  selama  5  hari data  yang  terukur  oleh Powermeter tidak sesuai  dengan  seharusnya  dikarenakan beban lampu laboratorium timur dinyalakan. Jadi jika beban lampu penerangan  laboratorium  timur  dinyalakan akan  mengganggu  tingkat  akurasi  yang ditampilkan Powermeter dengan  tingkat akurasi  pengukuran  41%.  Apabila  beban lampu penerangan laboratorium timur tidak
PENGENDALIAN ………  Syahid 1 ,Ari Santoso 2 , Aji Hari Riyadi 3 , Juwarta 4 , Agung Prastyo 5
dinyalakan  tingkat  akurasi  pengukuran Powermeter diatas 94%.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari hasil  pengujian  dan  analisis,  maka  dapat disimpulkan sebagai berikut.
a. Berdasarkan  data  perhitungan    beban daya  puncak  pada  laboratorium  bengkel listrik  didapatkan  penggunaan inverter On Grid kapasitas 2000VA dengan solar cell berkapasitas 1586 Wp.
b. Untuk  merancang  Pembangkit  listrik Tenaga  Surya  sebagai  Sumber  listrik harus dilakukan perhitungan beban  yang akan  di supply. Perhitungan  beban meliputi daya, lama pemakaian, dan Wh beban.  Total  beban  yang  di supply oleh system yaitu 5.390 WH 5,39kWh).
c. Inverter menggunakan  sistem limiter dimana  daya  yang  di  keluarkan  inverter dibatasi  sama  dengan  atau  kurang  dari daya  yang  terbaca  pada limiter adar tidak terjadi ekspor daya
d. Efisiensi  rata  -rata  yang  didapatkan sebesar 60,76 %, artinya terjadi penghematan  sebesar  60,75%  dengan menggunakan PLTS
e. Tingkat akurasi pengukuran beban diatas 94%

## DAFTAR PUSTAKA

## Syahid  dkk,  2020,  “Rancang  Bangun
Pengering Gabah Sistem Udara Vacum  untuk  Gabungan  Kelompok Tani (Gapoktan) Sido Rukun Di Desa Sidomulyo Kecamatan Adimulyo
Kabupaten  Kebumen”,  Proceeding
seminar  SNPPM  Universitas  Negeri Jakarta
Syahid, Bambang Supriyo, 2020, “Rancang Bangun  Monitoring  dan  Kontrol
Kualitas  Air  Purifikasi  pada  Tandon Penyimpanan  Air  Minum  di  Bengkel Teknik  Listrik  Politeknik  Negeri Semarang”, Seminar Nasional Politeknik Negeri Semarang. Syahid dkk, 2018, “Rancang Bangun Pintu
Otomatis  Berbasis  Radio  Frequency
Identification ( RFID) di Laboratorium Teknik Listrik”, Laporan  Penelitian  Politeknik  Negeri Semarang.
Syahid dkk, 2018, “Duble Security System With  RFID  And  Password  Based  On Arduino  Mega  2560”,  seminar Internasional  ITC,  Politeknik  Negeri Semarang.
Syahid dkk, 2012, “Rancang Bangun Robot
Beroda Berbasis Android
Menggunakan  Komunikasi  USB”, Laporan  Penelitian  Politeknik  Negeri Semarang.
Syahid  dkk,  2013,  “Rancang  Bangun Pengendalian  Robot  Beroda  Berbasis arduino  Menggunakan  Komunikasi Wireless”,
Laporan Penelitian Politeknik Negeri Semarang. Syahid,  Faizal  Hermawan,  2015,  “Smart Andro House ( Kendali Beban Listrik Dengan Android )”, Seminar Nasional Politeknik Negeri Semarang Syahid,  Ainun  Widi  Cahyaningrum,  2016, “Rancang Bangun Sistem
Telemetring  Secara  Real  Time  Data Besaran  Listrik  Di  Gedung  Bengkel Listrik Politeknik Negeri Semarang ”, Seminar  Nasional  Politeknik  Negeri
Semarang
Syahid,  2017,  “Rancang  Bangun  Sistem
Monitoring anak menggunakan Kamera  CCTV  Berbasis  Android  ”, Seminar  Nasional  SENTRINOV  , Politeknik Negeri Malang https://indonesia.go.id/narasi/indonesia- dalam-angka/sosial/penggunaan- panel- surya-terus-didorong