## Automation  Of  Electrical  Energy  Savings  System:  Hemat Listrik, Hemat Biaya
A A Gde Satia Utama 1* ,  Naula Malda Janani 2 , Silfiana 3 , Tri Nur Afiyah Wulandari 4 , Budiningtyas 5
1,2,3,4,5 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Surabaya- Indonesia

## A B S T R A K
Kesadaran  masyarakat  untuk  berhemat  energi  listrik  masih rendah.  Penggunaan  listrik  yang  berlebihan  dan  tidak  sesuai  kebutuhan sering  terjadi  dikalangan  masyarakat  seperti  penggunaan  listrik  ruangan perkuliahan  yang  telah  selesai. Automation  of  Electrical  Energy  Savings System merupakan  aplikasi  hasil  pengembangan  dari  sistem  otomatis berbasis  mikrokontroler.  Aplikasi  ini  dikendalikan  oleh  pihak-pihak  yeng bertanggungjawab  terhadap  suatu  ruangan  melalui  pengaturan  jadwal pemakaian ruangan. Cara kerja aplikasi ini, secara otomatis ruangan yang terpasang  sistem  otomatis  berbasis  mikrokontroler  akan  menyesuaikan penggunaan  listriknya  sesuai  dengan  pengaturan  jadwal  lamanya penggunaan  ruangan  pada  Automation  of  Electrical  Energy  Savings System.  Dengan  adanya  aplikasi  ini  dapat  mempermudah  pengguna ruangan atau masyarakat dalam mengendalikan penggunaan energi listrik untuk tujuan penghematan.

## A B S T R A C T
Public awareness to save electricity is still low. Excessive use of electricity and not in accordance with needs often occurs among the community such as the use of electricity in the lecture hall that has been completed. The Automation of Electrical Energy Savings System is an application resulting from the development  of  an  automatic  system  based  on  a  microcontroller.  This  application  is  controlled  by  the parties  responsible  for a room  through  setting  a  room  usage  schedule.  The  way  this application  works, automatically  the  room  installed  with  an  automatic  system  based  on  a  microcontroller  will  adjust  its electricity  usage  according  to  the  schedule  for  the  length  of  use  of  the  room  on  the  Automation  of Electrical  Energy  Savings  System.  With  this  application,  it  can  facilitate  room  users  or  the  public  in controlling the use of electricity for savings purposes .
Copyright © Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi. All rights reserved.
* Corresponding author.
E-mail addresses: gde.agung@feb.unair.ac.id (A A Gde Satia Utama)

## A R T I C L E I N F O
Article history: Received 18 September 2018
Received in revised form 10 October 2018
Accepted 20 November 2018 Available online 12 December 2018
Kata Kunci: Otomatis dan S ystem dan Listrik
Keywords: Automatic and System and Electricity

## 1. Pendahuluan
Kesadaran  masyarakat  untuk  berhemat  energi  listrik  masih  rendah.  Terlebih  serangkaian  studi awal  memperlihatkan  kelompok  usia  remaja  menjadi  kelompok  yang  dianggap  tidak  peduli  terhadap upaya  penghematan.  Disamping  merasa  tidak  bertanggungjawab  atas  pembayaran  listrik,  para  remaja beranggapan  tidak  tahu  alasan  mengapa  harus  berhemat  listrik.  Faktor  penyebab  lain,  masyarakat menganggap  perilaku  hemat  energi  listrik  akan  mengurangi  kenyamanan  dan  kesenangan,  dan  mereka juga  beranggapan  isu  kelangkaan  energi  hanyalah  isu  yang  dipolitisasi  dan  kelangkaan  energi  lebih disebabkan kegagalan pemerintah dalam mengelola energi.
Penggunaan  listrik  yang  berlebihan  atau  boros  sering  kita  jumpai  dalam  kehidupan  masyarakat seperti  lampu  yang  tidak  dimatikan  meskipun  sudah  pagi,  lampu  yang  dibiarkan  menyala  saat  sedang tidur  dan  dalam  entitas  pendidikan  sering  dijumpai  lupa  mematikan  pendingin  ruangan  setelah  selesai digunakan serta LCD proyektor yang dibiarkan tetap menyala meski kegiatan peruliahan telah selesai. Hal ini  dapat  terjadi  karena  masyarakat  kita  tidak  terbiasa  dengan  perilaku  hemat  energi  sehingga  perlu adanya kebiasaan disiplin dalam menggunakan energi listrik tersebut.
Dengan adanya permasalahan seperti yang diuraikan diatas maka dibutuhkan sebuah sistem atau alat yang dapat digunakan secara otomatis untuk menyalakan atau memadamkan aliran listrik sehingga penggunaan  listrik  dapat  diatur  dan  terjadi  penghematan  dalam  penggunaannya.  Dari  uraian  tersebut permasalahan  yang  muncul  adalah  bagaimana  mekanisme  kerja  sistem  automation  of  electrical  energy savings system dalam penghematan energi listrik .

## Pengertian Risk Of Project Information Systems
Faktor  kegagalan  utama  sebuah  proyek  sistem  iformasi  adalah  tidak  memiliki  perencanaan  yang jelas  dan  terintegrasi,  kebutuhan  informasi  yang  tidak  jelas,  kurangnya  keterlibatan  pemakai  dalam perencanaanya,  kurangnya  ketersediaan  sumberdaya  sistem  informasi,  harapan  pengguna  yang  tidak realistis,  kurangnya  dukungan  dari  pimpinan  puncak  atau  manajemen  senior,  perubahan  kebutuhan terhadap hasil proyek, kurangnya kemampuan mengelola teknologi informasi dan rendahnya pemahaman mengenai perangkat teknologi informasi (Bridge, 2002).
Hakekatnya sebuah proyek sistem informasi memiliki sistem-sistem yang berbeda jauh, baik dari segi  ukuran,  cakupan,  kerumitan,  serta  komponen  organisasional  dan  teknisnya.  Tingkat  resiko  proyek sistem informasi dipengaruhi oleh ukuran proyek, dan tingkat keahlian teknis dan staf sistem informasi dan tim proyek (Schwalbe, 2005).
Semakin  besar  ukuran  sebuah  proyek  sistem  informasi,  seperti  yang  diindikasikan    oleh pengeluaran  uang,  jumlah  staf  implementasi,  waktu  yang  dialokasikan  untuk  implementasi,  dan keterlibatan  sejumlah  unit  organisasional  perusahaan  akan  berpengaruh  kepada  semakin  besar resikonya. Kejelasan struktur proyek sistem informasi juga berpengaruh kepada proses bisnis perusahaan (  Taylor,  2004).  Selanjutnya  kemampuan  berupa  keahlian teknis  yang  melekat  kepada  tim  pengembang proyek  juga  menentukan  risiko  kegagalan  sebuah  proyek  sistem  informasi    (O’brien  2007).  Kegagalan pengadaan  proyek  sistem  informasi  juga  berasal  dari  kurangnya  kapsitas  manajerial  dan  keterampilan inti yang sesuai (McLeod et.al.,2007).

## Sensor PIR
Pancaran infra merah masuk melalui lensa fresnel dan mengenai sensor pyroelektrik, karena sinar infra merah mengandung energi panas maka sensor pyroelektrik akan menghasilkan arus listrik. Sensor pyroelektrik terbuat dari bahan galium nitrida (GaN), cesium nitrat (CsNo3) dan litium tantalate (LiTaO3). Arus  listrik  inilah  yang  akan  menimbulkan  tegangan  dan  dibaca  secara  analog  oleh  sensor.  Kemudian sinyal  ini  akan  dikuatkan  oleh  penguat  dan  dibandingkan  oleh  komparator  dengan  tegangan  referensi tertentu (keluaran berupa sinyal 1-bit). Jadi sensor PIR hanya akan mengeluarkan logika 0 dan 1, 0 saat sensor tidak mendeteksi adanya pancaran infra merah dan 1 saat sensor mendeteksi infra merah. Sensor PIR  didesain  dan  dirancang  hanya  mendeteksi  pancaran  infra  merah  dengan  panjang  gelombang  8-14 mikrometer. Diluar panjang gelombang tersebut sensor tidak akan mendeteksinya. Untuk manusia sendiri memiliki suhu badan yang dapat menghasilkan pancaran infra merah dengan panjang gelombang antara 9-10  mikrometer  (nilai  standar  9,4  mikrometer),  panjang  gelombang  tersebut  dapat  terdeteksi  oleh sensor PIR. (Secara umum sensor PIR memang dirancang untuk mendeteksi manusia).

## Sensor Suhu LM 35
Prinsip kerja alat pengukur suhu ini, adalah sensor suhu difungsikan untuk mengubah besaran suhu menjadi tegangan, dengan kata lain panas yang ditangkap oleh LM 35 sebagai sensor suhu akan diubah menjadi tegangan. Sedangkan proses berubahnya panas menjadi tegangan dikarenakan di dalam LM 35
ini  terdapat  termistor berjenis  PTC  (Positive  Temperature  Coefisient),  yang  mana termistor  inilah  yang menangkap adanya perubahan panas. Prinsip kerja dari PTC ini adalah nilai resistansinya akan meningkat seiring  dengan  meningkatnya  temperatur  suhu.  Resistansi  yang  semakin  besar  tersebut  akan menyebabkan  tegangan  output  yang  dihasilkan  semakin  besar.  LM35  adalah  sensor  suhu  dari  Texas Instruments  Incorporated  yang  mempunyai  akurasi  tinggi.    Outputnya  berupa  tegangan  analog  dan memiliki  jangkauan  pengukuran  -55ºC  hingga  +150ºC  dengan  akurasi  ±0.5ºC.  Tegangan  output  adalah 10mV/  ºC.  Output  dapat  langsung  dihubungkan  port  mikrokontroler  yang  memiliki  ADC  atau  dengan Arduino, karena Arduino memiliki port ADC (analog input) sebanyak 6 buah.
Mikrokontroler Arduino Uno R3
Arduino  Uno  R3  dapat  diaktifkan  melalui  koneksi  USB  atau  dengan  catu  daya  eksternal.  Sumber daya dipilih secara otomatis. Untuk sumber daya Eksternal (non-USB) dapat berasal baik dari adaptor AC- DC  atau  baterai.  Adaptor  ini  dapat  dihubungkan  dengan memasukkan  2.1mm  jack  DC  ke    listrik  board. Baterai dapat dimasukkan pada pin header Gnd dan Vin dari konektor daya. Board dapat beroperasi pada pasokan eksternal dari 6 sampai 20 volt. Jika menggunakan tegangan kurang dari 6 volt mungkin tidak akan stabil. Jika menggunakan lebih dari 12V, regulator tegangan bisa panas dan merusak papan. Rentang yang  dianjurkan  adalah  7  sampai  12  volt.  Untuk  pemrograman  rangkaian  kontrol  ini  menggunakan program bahasa c.  Setelah  program  di  buat  dan  di  simpan  kemudian  program  di  upload  dari  komputer melalui  software  Arduino  1.0.5  ke  Board  Arduino  Uno  R3  berikut  data  program  kontrol    pemanfaatan sistem sensor untuk menghemat energi listrik pada gedung.

## Tabel 1. Penelitian Terdahulu
No Nama Judul Tahun Jenis Hasil Penelitian 1 M. Zaky Zaim Muhtadi Analisis Peluang Penghematan Energi  Listrik    pada Sistem Pencahayaan Gedung Jteti Ugm 2016 Kualita tif Hasil  penelitian  ini  menunjukan bahwa  hasil  sebagai  berikut:  (1) peluang  penghematan  energi  listrik per  bulan  pada  sistem  tata  cahaya sebesar  2.320,318  kWh  (20,8%) dengan melakukan penggantian luminer  dan  ballast  elektronik,  (2) rata-rata prilaku responden terhadap penghematan  energi  listrik  pada sistem  pencahayaan  adalah  baik sebesar  79,4%,  (3)  waktu  yang dibutuhkan untuk pengembalian investasi  adalah  76  bulan  sehingga pelaksaan  retrofitting  pada  sistem pencahayaan tidak layak. Oleh karena itu,  retrofitting  hanya  dianjurkan dilakukan  pada  peralatan  lama  yang rusak saja. 2 Alfa Saleh Implementasi Metode  Klasifikasi Naïve  Bayes  Dalam Memprediksi Besarnya Penggunaan  Listrik Rumah Tangga 2015 Kuanti tatif Hasil  penelitian  ini  diharapkan mampu untuk memprediksi besarnya penggunaan listrik tiap rumah tangga agar lebih mudah mengatur penggunaan  listrik.  dari  60  data penggunaan  listrik  rumah  tangga yang  diuji  dengan  metode  naïve bayes, maka diperoleh hasil persentase 78,3333% untuk keakuratan  prediksi,  di  mana  dari  60 data penggunaan listrik rumah tangga yang diuji terdapat 47 data penggunaan  listrik  rumah  tangga yang berhasil diklasifikasikan dengan benar. 3 Deni Almand,Kr Manajemen Konsumsi Energi 2017 Kualita tif Dengan  menggunakan  sistem  ini penghematan  energi  listrik  minimal
isdianto dan Erwin Dermawa n Listrik Dengan Menggunakan Sensor  Pir  Dan  Lm 35 10  %  akan  tercapai  bahkan  bisa mencapai  50  %  dibanding  sistem operasi  manual  secara  umum  pada gedung bertingkat 4 Temy Nusa, Sherwin R.U.A. Sompie, ST.,MT. dan Dr.Eng Meita Rumbaya n, ST.,MT. Sistem  Monitoring Konsumsi Energi Listrik    Secara  Real Time Berbasis Mikrokontroler 2015 Kuanti tatif Pada  pengujian  yang  dilakukan, diketahui hasil pengukuran konsumsi energi  listrik  menggunakan  alat  yang telah  dirancang  mampu  mengukur arus  listrik  dengan  cukup  teliti  pada beban  resistif  murni  dengan  error lebih kecil dari 1%, akan tetapi terjadi error  pada  beban  lampu  LED SiCermat  sebesar  14,30%,  juga  pada beban Lampu Philips Softone sebesar 5,73%  jika  dibandingkan  dengan pengukuran  menggukan  Multimeter Krisbow KW06-276.

## 2. Metode
Pembuatan system  ini  dilakukan  dengan  metode  waterfall.  Waterfall  adalah  suatu  proses pengembangan  perangkat  lunak  berurutan,  dimana  kemajuan  dipandang  sebagai  terus  mengalir  ke bawah, melaewati fase-fase perencanaan, pemodelan, implementasi dan pengujian.

## Perencanaan
Fase  ini  merupakan  fase  dimana  peneliti  melakukan  dan  membuat  perencanaan  pembuatan system.  Perencanaan  ini  meliputi  penentuan  tujuan  digunakannya  system,  pembuatan  strategi,  hingga mekanisme penggunaan system ini.

## Design System / pemodelan
System ini akan dioperasikan di seluruh ruangan tatap muka entitas pendidikan, dengan bantuan alat timer otomatis yang sudah menjadi sau bagian dengan sistem penghemat energi listrik ini. System ini dibantu  oleh  sensor  PIR  yang  terdiri  dari  4  PIR  .  PIR  1//PIR  2  akan  mendeteksi  sensor  pencahayaan lampu dan PIR 3 akan mendeteksi Proyektor serta PIR 4 + LM35 untuk  sensor penyejuk ruangan (AC).

## Implementasi
Fase ini merupakan fase penting dalam proses pengaplikasian system.Fase ini berhasil tidaknya implementasi  Automation  of  Electrical  Energy  Savings  System  akan  memberikan  dampak  yang berpengaruh terhadap keberlanjutan system ini.

## Pengujian
Fase ini merupakan fase terakhir sebelum system ini akan diaplikasikan secara permanen. System ini akan diuji tingkat resiko yang ditimbulkan hingga pengujian mengenai jangka waktu penerapan system ini.

## 3. Hasil dan pembahasan
Mekanisme kerja sistem automation of electrical energy savings system dalam penghematan energi listrik Sistem  kerja  alat  penghemat  listrik  ini  sangat  membantu  sebuah  entitas  pendidikan    dalam mengestimasi  dan  menetapkan  beban  listrik.  Jika  penggunaan  listrik  yang  telah  diterapkan  sebelumnya secara  manual  yaitu  disesuaikan  dengan  jam  kerja  operasional,  sering  terjadi  kesulitan  dalam menentukan  dan  mengkalkulasi  beban  listrik  yang  digunakan.  Dengan  adanya  bantuan  system penghematan listrik secara otomatis ini, tingkat keakurasian estimasi beban listrik menjadi tinggi, karena cara  kerja  sistem  ini  dilengkapi  dengan  sistem  otomasi  yang  telah  diatur  sebelumnya  sesuai  kebutuhan pemakaian.

## RANCANGAN DFD Automation of Electrical Energy Savings System

## Kebutuhan Mutlak dalam Pembuatan Sistem
Pertama,  Sumber  daya:  Operator  sistem  ini  diotorisasi  oleh  bagian  sarana  dan  prasarana,  Listrik dan media yang berdaya listrik (AC, Lampu dan Proyektor), dan Timer otomatis yang menjadi satu bagian dengan sistem.
Kedua,  Software.  Sistem  ini  dirancang  oleh  programer  yang  juga  memiliki  spesifikasi  dibidang listrik  dan  elektronik  dengan  bentuk  sebuah  expert  system  berbasis  otomasi  yang  terintegrasi.  Yang memiliki  berbagai  menu  dalam  pengaturan  pengguanaan  ruangan,  diantaranya  :  Pengisisan  identitas penanggungjawab  pengguna  ruangan  meliputi  :  nama,  no  identitas,  alamat,  no  HP,  Profil  Ruangan, Keperluan  penggunaan  ruangan  dan  kapasitas  pengguna,  dan  Pengaturan  waktu  penggunaan  ruangan meliputi waktu mulai dan durasi penggunaan.
Ketiga,  Hardware.  Sistem  ini  dirupakan  dalam  bentuk  hardware  serupa  dengan  tampilan  pada hardware fingerprint.
Gambar 1. Automation of Electrical Energy Savings System

## Analisis dan Pengujian Analisis Sistem
Sistem ini bekerja secara otomatis dan dilengkapi oleh RFID sensor nirkabel yang mendukung cara kerja  yang  dapat  mulai  beroperasi  ketika  sensor  bekerja.  Sistem  ini  dimulai  mendeteksi  keberadaan seseorang  yang  berada  di  dalam  ruangan,  jika  iya  maka  secara  otomatis  listrik  dalam  ruangan  akan beroperasi mengikuti pengaturan ruangan yang telah diatur sebelumnya.
ID SARPRAS NAMA : NO ID : WAKTU :
ALAMAT :
SYSTEM (Automation  of  Electrical  Energy Savings System) Variasi Timer 1. 60 menit 2. 100 menit 3. 120 menit List penggunaan media yang beroperasi menggunakan listrik 1. AC 2. Lampu 3. LCD Proyektor KARTU RUANGAN
(untuk  penanda  ruangan terpakai) NAMA : : NOMOR : USER :
PENANGGUNGJAWAB :
ID USER
NAMA : NO ID : ALAMAT : NO HP : KEPERLUANPENGGUNAAN RUANGAN :
KAPASITAS PENGGUNA : NAMA RUANGAN : MULAI PENGGUNAAN : DURASI WAKTU :
Pengguna / User Bagian Sarana dan Prasarana Proses untuk booking ruangan sesuai permintaan Proses pengaturan ruangan sesuai kebutuhan dalam permintaan Penggunaan ruangan SYSTEM Timer, Otomasi,
Reminder(Pengingat penggunaan ruangan)
Operator  sistem  berada  pada  tanggungjawab  bagian  sarana  dan  prasarana  entitas  pendidikan. Selain itu sistem ini dapat berjalan beriringam dengan pengawasan secara integrasi. Implementasi sistem ini  setelah  dirasa  sudah  berjalan  secara  efektif  dan  efisien  sesuai  tujuan  awal  diciptakannya,  sistem  ini juga  akan  mendapatkan  pemeliharaan  secara  berkala  untuk  tetap  memastikan  sistem  berjalan  sesuai prosedur dan antisipasi terjadinya konslet dan eror.
Gambar 2. Rancangan diagram alur operasi system
Cara kerja system ini adalah terintegrasi yang diotorisasi oleh bagian Sarana Prasarana. Desain prosedur penggunaannya adalah sebagai berikut

## Gambar 3. Rancangan diagram alur operasi sistem

## Analisis Kendala Pengembangan Sistem
Pertama,  Sumber  Daya  Manusia.  Sistem  ini  memerlukan  SDM  yang  konsisten  dan  tingkat ketelitiannya tinggi serta  komunikatif. Dan yang paling penting mengerti proses dan alr jalannya sistem ini.  Bagian  Sarana  dan  Prasarana  wajib  memiliki  kualifikasi  yang  telah  disebutkan  untuk  tetap  bisa mengontrol dan memonitoring aktivitas dari sitem ini.
Kedua,  Harga/Biaya.  Untuk  mencapai  sistem  yang  dapat  diaplikasikan  secara  integrasi  serta efisien  ini  perlu  modal  pendanaan  yang  signifikan,  karena  proses  yang  sangat  panjang  mulai  dari persiapan,  perizinan,  pencarian  data  melalui  survei  dan  estimasi  analisis  data  yang  perlu  dilakukan percobaan secara berulang. Karena bersangkutan dengan penggunaan listrik yang terintegrasi.
Ketiga,  Adaptasi.  Munculnya  sistem  ini  secara  conversi  yaitu  dapat  berjalan  beriringan  dengan sistem  yang  sebelumnya.  Perlunya  sosialisasi,  training  dan  praktik  yang  diulang-ulang  bagi  pengguna sistem ini demi tercapainya tujuan adanya sistem ini yaitu penghematan energi listrik dengan penggunaan listrik yang sesuai kebutuhan. Bagi pengguna, akan merasa terbatasi dalam penggunaan ruangan di setiap aktivitasnya.
Keempat,  Infrastruktur.  Entitas  pendidikan  di  Indonesia  masih  banyak  yang  belum  melek teknologi,  dengan  kata  lain.  Sistem  ini  dapat  diimplementasikan  secara  bertahap  hingga  semua  elemen pendukung mulai deri teknologi, sosial dapat terpenuhi.
Kelima. Timelines. Finishing dari sistem ini membutuhkan waktu yang lumayan panjang, sehingga kebutuhan dalam sistem ini perlu menjadi strategy  prioritas dalam pemenuhannya.

## Analisis Resiko
Pertama, Kurangnya  keterlibatan  pemakai  dan  perencananya . Implementasi Automation  of electrical energy savings systems akan jarang sekali melibatkan perencana dalam penggunaannya. Hal ini menjadi ancaman bagi sitem ini sendiri, karena sistem ini seharusnya dioperasikan oleh pencipta secara langsung agar tetap bisa dapat dikendalikan dan kemungkinan gagal itu kecil.
Kedua, Harapan pengguna yang tidak realistis. Diawal implementasi sistem ini akan banyak miss antara  pengguna  dan  perencana.  Sehingga  harapan-harapan  bagi  engguna  cenderung  susah  dipenuhi dengan  adanya  sistem  ini.  Misal  :  budaya  disiplin  waktu  pelajar  dan  mahasiswa  di  indonesia  sangat rendah,  dengan  hadirnya  sitem  ini  akan  memberikan  banyak  batasan  terhadap  pengguna  sistem  dalam setiap aktivitasnya yaitu (waktu istirahat terbatas ) .
Ketiga,  kurangnya  kemampuan  mengelola  teknologi  informasi ketika  operasional  sistem  ini  di kelola  oleh  SDM  yag  kurang  memiliki  keahlian  teknis,  maka  menjadi  sebuah  ancaman  bagi keberlangsungan sistem ini.
Kelima, Rendahnya pemahaman mengenai perangkat teknologi informasi entitas pendidikan yang masih  menggunakan  sistem  manual  dalam  upaya  penghematan  listrik,  akan  memerlukan  waktu  untuk bisa memahami dan dapat menerima serta beradaptasi dengan keadaan yang baru yang telah diciptakan stelah adanya sistem ini.

## Analisis Cost Dan Benefit
Analisis Biaya
Dalam perencanaan pembuatan sistem akan melalui beberapa tahapan, tahapan-tehapan tersebut meliputi :
Pertama,  Persiapan  dan  Perizinan.  Dalam  tahap  ini  akan  mengeluarkan  biaya  untuk  perizinan yang digunakan untuk pnlitian. Penelitian ini dilakukan di sebuah gedung percobaan.
Kedua,  Pengumpulan  Data.  Tahap  ini  akan  dibagi  menjadi  3  sumber  data  yaitu:  Data  ruang gedung , Data sistem tata ruang, cahaya dan meia berdaya listrik , dan Data pra survei dan survei. Dalam tahap ini akan diperlukan bantan sumbar daya manusia yang memiliki kualifikasi sesuai pembagian data, mulai dari ahli pemerhati gedung, ahi elektrik/listrik dan teknisi serta enumerator dalam pengumpulan data  survei.  Kebutuhan  yang  telah  disebut  diatas  juga  memerlukan  biaya  yang  lumayan  tinggi,  karena dalam proses pengumpulan data juga menghabiskan waktu yang lumayan panjang. Sehingga biaya akan meningkat.  Hingga  sumber  data  tersebut  dikelola  dan  menjadi  informasi  yang  dapat  digunakan  dalam proses selanjutnya .
Ketiga,  Analisis  biaya  Investasi  dan  pengembalian.  Dalam pembuatan  sistem  ini  perlulah  untuk mengestimasikan biaya yag dikeluarkan dalam investasi berupa asset yaitu sistem ini dan mengkalkulasi tingkat pengembalian oleh perencana dan pemilik. Agar dalam implementasinya dapat berjalan lancar dan benefit yang akan diterima sesuai dengan rencana yang telah dicanangkan.
Keempat,  Pengadaan  Infrastruktur  pembuatan  System.  Pembelian  infrastruktur  mulai  dari  percobaan hingga praktik.
Kelima,  Biaya  pengembangan  system.  Setelah  praktik  sistem  akan  perlu  adanya  pengembangan agar dalam proses berjalannya aktivitas pada sistem ini selalu update.
Keenam, Biaya pemeliharaan system. sistem ini akan memerlukan biaya pemeliharaan mulai dari lisensi hingga perbaikan sistem.

## Analisis Manfaat
Automation of electrical energy savings systems diciptakan sebagai salah satu upaya penghematan penggunaan energi listrik berbasis otomasi dengan kesadaran melalui disiplin waktu. Praktik sistem ini akan  memberikan  sejumlah  manfaat  bagi  generasi  mendatang  yaitu  penghematan  listrik.  Bagi  generasi sekarang  juga  dapat  melatih  kedisiplinan  waktu  dalam  setiap  ativitas  yang  dijalani  serta  bagi  entitas pendidikan adalah meringankan biaya beban listrik dalam operasionalnya.
Dari  sekian  banyak  biaya  yang  akan  dikeluarkan,  manfaat  yang  diperoleh  juga  memberikan ampak yang signifikan baik untuk generasi sekarang dan utamanya generai mendatang.

## Pengujian Sistem
Setelah  perancangan  program,  maka  langkah  selanjutnya  dilakukan  pengujian  dan  analisa terhadap hasil yang diperoleh. Pengujian dilakukan dengan mengatur standart  variasi timer kebutuhan penggunaan  ruangan  yang  dikehendaki.  Pada  perancangan  sistem  kendali  yang  dibangun  menampilkan display  dari  sensor  suhu,  penerangan  dan  LCD  Proyektor  kemudian  menampilkan  display  timer maksimum  dan  minimumnya.  Serta  yang  terakhir  menganalisa  penghematan  daya  listrik  sebelum  dan sesudah menggunakan perancangan Automation of Electrical Energy Savings System.

## Keterbatasan System
System  ini  hanya  dirancang  untuk  ruangan-ruangan  pertemuan.  Ruangan  pertemuan  yang dimaksud  adalah  ruang  belajar  mengajar,  ruangan  rapat dan  Aula.  System  ini  dirancang  dengan  tujuan mengefidiensi penggunaan listrik dengan tujuan penghematan listrik di kalangan pendidik.

## 4. Simpulan dan saran

## Simpulan
Dengan adanya system ini diharapkan dapat menggunakan energy listrik secara efisien, supaya bisa lebih bijak lagi dalam menggunakan energy listrik dan tidak digunakan secara boros.

## Saran
Diharapkan dapat melakukan control secara terus menerus dengan adanya aplikasi ini, dengan cara bekerjasama dengan seseorang yang ahli dalam bidang IT, supaya aplikasi ini tetap terjaga dan tidak digunakan oleh sembarang orang.

## Daftar Rujukan
Almanda,  Deni,  Krisdianto  Krisdianto,  and  Erwin  Dermawan.  "Manajemen  Konsumsi  Energi  Listrik Dengan Menggunakan Sensor PIR dan LM 35." eLEKTUM 14.1 (2017): 16-22.
Bridge, Williams, 2002. Managing Transition : making The Most Change, Nicholas Brealy. London.
Indah  Fatmawati,  S.E.,  M.M.  Perilaku  hemat  Listrik  di  Kalangan  Remaja  Masih  Rendah.  FE  UMY. Yogyakarta.
McLeod, Raymond Jr, and  George P. Schell. 2007. Management
Information Systems . Eleventh Edition. Person Education International.
Muhtadi,  Muhammad Zaky Zaim.  "ANALISIS  PELUANG  PENGHEMATAN  ENERGI  LISTRIK  PADA  SISTEM PENCAHAYAAN GEDUNG JTETI UGM." Jurnal ESDM 6.1 (2016).
Nusa,  Temy,  Sherwin  RUA  Sompie,  and  Meita  Rumbayan.  "Sistem  Monitoring  Konsumsi  Energi  Listrik Secara Real Time Berbasis Mikrokontroler." E-journal Teknik Elektro dan Komputer 4.5 (2015): 19- 26.
O’Brien,  James  A.    And  Marakas,  George  M..2007. Enterprise  Information  Systems .Thirteenth  Edition .McGraw-Hill/Irwin International Edition.
Saleh,  Alfa.  "Implementasi  Metode  Klasifikasi  Naïve  Bayes  Dalam  Memprediksi  Besarnya  Penggunaan Listrik Rumah Tangga." Creative Information Technology Journal 2.3 (2015): 207-217.
Schwalbe, Kathy. 2005. Information Technology Project Management . Fourth Edition, Course Technology.
Taylor, James. 2004. Managing Information Technology Projects : Applying Project Management Strategies to Software, Hardware, and Integration Initiatives . AMACOM.