## JURNAL ILMIAH FLASH
Vol. 4 No. 2, Halaman: 118 - 122 Desember 2018

## MONITORING SISTEM PENCAHAYAAN LAMPU PARUH WAKTU PADA RUANG RAWAT INAP BERBASIS MIKROKONTROLER
Farida Arinie Soelistianto 1 *, Martono Dwi Atmadja 2 , Ahmad Wahyu Purwandi 3 1,2,3 Politeknik Negeri Malang, Jurusan Teknik Elektro, Prodi Teknik Telekomunikasi JL. Soekarno Hatta No.9. PO.BOX 9 Malang
* E-mail: farida.arinie@polinema.ac.id, martono.dwi@polinema.ac.id, purwandi2@gmail.com

## Abstrak
Pencahayaan  lampu  dalam  ruang  rawat  inap  merupakan  salah  satu  fasilitas  rumah  sakit  untuk membantu  proses  penyembuhan  pasien.  Sesuai  dengan  Undang –  Undang  No.44  tahun  2009 pedoman  teknis  tentang  fasilitas  rawat  inap  adalah  ruang  dan  fasilitas  didukung  oleh  sistem pencahayaan lampu secara alami dan/atau pencahayaan buatan. Fasilitas fisik pencahayaan dalam ruang harus bersifat optimal sesuai dengan fungsi masing – masing ruang. Sedangkan pencahayaan buatan  direncanakan  dengan  tingkat  iluminasi  dengan  syarat  pertimbangan  efisiensi,  efek  silau dalam  pantulan.Tujuan  dalam  penelitian  ini  mengatur  intesitas  cahaya  lampu  sesuai  dengan kombinasi paruh waktu untuk menekan ketidaknyamanan pasien dengan metode sensor cahaya dan sensor  suhu  sebagai  bagian  dari  perawatan  dalam  ruang  menggunakan  pengaturan  secara mikrokontroler dan dimonitoring dalam database web server. Hasil dari ngujian sistem dari dua buah sensor yaitu sensor LDR dapat diatur pembacaannya dalam paruh waktu pagi sebesar 400lux, siang hari  200  lux  dan  malam  hari  120  lux.  Lampu  ultraviolet  digunakan  hanya  pada  tingkat  kelembaban ruang  diatas  suhu  menggunakan  sensor  DHT11  yang  sudah  ditentukan  yaitu  rata-rata  suhu  25 0 C sampi 29 0 C. Delay pengiriman data rata – rata sebesar 0.60 ms.
Kata kunci : Pencahayaan, Intensitas, Sensor

## PENDAHULUAN
Fasilitas  rumah  sakit  merupakan  salah satu  sarana  yang  utama  untuk  membantu proses  penyembuhan  pasien  yang  melakukan rawat  inap,  Dalam  Undang –  undang  No.44 Tahun  2009  disusun  pedoman  teknis  fasilitas rawat inap tentang keamanan dan kenyamanan  dalam  proses  penyembuhan pasien  dengan  didukung  terciptanya  ruang rawat  inap  yang  sehat,  aman  dan  nyaman Hendriyanto dkk (2014).
Ruang  pasien  rawat  inap  memerlukan konsep  model  pelayanan  yang  dilakukan hampir  24  jam,  termasuk  seluruh  prosedur diagnostik  dan  terapeutik  (Agustiawan  dan Wijaya,  2012).  Pelayanan  yang  dilakukan dibagi dalam metode pengorganisasian asuhan dan pelayanan keperawatan, dokumentasi sampai evaluasi pasien (Hafizurrachman,  2009).  Fasilitas  pelayanan tersebut  harus  didukung  salah  satunya pencahayan  dalam  ruang  rawat  inap  secara alami  dan/atau  pencahayaan  buatan.  Fasilitas fisik  bagi  pelayanan  pasien  antara  lain  tata pencahayaan  dalam  ruang.  Pencahayaan alami  harus  bersifat  optimal  sesuai  dengan
fungsi  masing –  masing  ruang.  Sedangkan pencahayaan  buatan  direncanakan  dengan tingkat  iluminasi  dengan  syarat  pertimbangan efisiensi,  efek  silai  dalam  pantulan  (Nuryani dan  Budiono,  2016).  Menurut standar  SNI  03- 6575-2001  tingkat  pencahayaan  ruang  rawat inap  rumah  sakit  sebesar  250  (lux)  dengan kelompok  renderasi  warna  1  atau  2  (Fardana dan  Joestiono,  2014).  Berdasarkan  standar pencahayaan  alami  dan  aplikasi  dari  lampu buatan  untuk  mengatur  kenyamanan  pasien dalam    ruang  rawat  inap,  maka  tujuan penelitian  ini  ditekan  pada  aplikasi  sensor cahaya LDR yang digunakan untuk mendeteksi kuatnya  cahaya  intensitas  cahaya dengan  aplikasi  antara  lampu  LED  dan  lampu ultraviolet (Sutono, 2012). Selain itu pemanfaatan  lampu  UV  sebagai  penekan adanya  mikroorganisme  pada  ruang  rawat inap diaplikasi kondisi tersebut dengan sensor DHT  11  untuk  pengaturan  suhu  ruang disesuaikan waktu pencahayaan lampu sesuai periode  pagi,siang  dan  malam  hari  (Abdullah dan  Hakim,  2011).  Penelitian  pencahaayan ruang  ini  membutuhkan  kontrol  dengan Arduino Uno selanjutnya data akan dimonitoring melalui WEB.

## Monitoring Sistem Pencahayaan Lampu Paruh Waktu Pada Ruang Rawat Inap Berbasis
Mikrokontroler
Soelistianto 1 *, Atmadja 2 dan Purwandi 3 119

## METODE PENELITIAN
Aplikasi rancangan dari intensitas lampu dilakukan  di  Laboratorium  Praktikum  Program Studi Teknik Telekomunikasi Politeknik Negeri Malang. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini lampu LED warna kuning 30 watt, lampu  ultraviolet  30  watt,  sensor  cahaya  LDR sebagai  pembaca  intensitas  cahaya  lampu LED  ,  pengaturan  intensitas  lampu  LED dengan Dimmer yang terhubung pada Arduino Uno. Penggunaan  sensor DHT  11  dengan tujuan  pengaturan  suhu  ruang  agar  sesuai dengan  kondisi  paruh  waktu  disesuaikan dengan tingkat intensitas pencahayaan lampu. Intensitas  cahaya  lampu  LED,  ultraviolet  dan suhu  ruang  data  akan  terkontrol  dalam  WEB memanfaatkan ethernet  shield penghubung Arduino  ke  internet  selanjutnya  digunakan komputeruntuk  melihat  tampilan  WEB.  WEB mengatur  pola  pengaturan dimmer lampu secara  manual  dan  otomatis  dari  sensor  LDR keduanya  disesuaikan  dengan  tiga  periode waktu  yang  diperlukan  untuk  kebutuhan cahaya dalam ruang.
A.  Blok Diagram  Sistem
Penelitian  ini  terdiri  atas  rancangan sistem  berdasarkan  input,  proses  dan output  dari  masing –  masing  fungsi perangkat.
Gambar 1. Blok Diagram Sistem
Pada  Gambar  1  lampu  LED  dan  lampu ultraviolet  dengan  daya  sama  yaitu,  30  watt. Sensor  LDR  memiliki  resistansi  maksimum sebesar  500  Ohm,  membaca  intensitas cahaya  lampu  LED  dan  lampu  ultraviolet selanjutnya  pengaturan  waktu  periode  secara manual  dilakukan  oleh dimmer ,  dihubungkan
secara perhitungan Zero crossing pada kontrol arduino.  Sensor  DHT  11  mengatur  kondisi suhu  ruang  antara  0-50 0 C  dirancang  agar perubahan  intensitas  lampu  LED  maupun  UV sebagai  penekan  bakteri  pada  ruang  rawat inap.
Variabel software XAMPP sebagai server localhost yang  berisi  Apache  Server untyk  menjalankan  aplikasi  WEB  berbasis PHP  7.1.1  dan MySQL 5.7.17  sebagai database management . Filezila 3.26.1 software  digunakan  untuk  mengunggah  file web  ke  web  server  (Tasneem  &  Ammar, 2012). Selajutnya penggunaan wireshark 2.2.7 software yang digunakan sebagai penganalisa dengan QoS wireshark versi 2.2.7.
Data  yang  dihasilkan  berupa  keluaran dari  sensor  LDR  untuk  tiga  periode  paruh waktu  dari  input  LED,  serta  intensitas  lampu ultraviolet,  data  sensor  DHT  11  diatur  untuk suhu ruang yang dihasilkan dari kondisi paruh waktu.  Data  dari  WEB  diambil  secara  QoS dengan  kondisi delay , throughput dan packet loss . Alur sistem lampu LED pada Gambar 2.

## Gambar 2. Flowchart Sistem Lampu LED
Sistem  pada  lampu  LED  menggunakan  dua mode untuk menyalakan yaitu secara otomatis dengan  cara  inisialisasi  waktu  paruh  pagi pukul  06.00  -12.00  dengan  intensitas  sebesar 400  lux,  waktu  siang  sampi  menjelang matahari terbenam sebagai inisialisasi pergantian  cahaya  alami  ke  cahaya  buatan antara  pukul  12.00-17.00  intensitas  diatur sebesar 200 lux diatas jam paruh waktu 17.00- sampai  menjelang  terbitnya  cahaya  alami (matahari)  intesitas  daiatur  sebesar  120  lux.
Sistem On Inisialisasi Sistem Lampu LED Dinyalakan Inisialisasi Paruh Waktu If pukul 06.00 - 12.00 Yes No Intensitas Lampu 400 lux If pukul 12.00 - 17.00 Intensitas Lampu 200 lux If pukul 17.00 – 06.00 Intensitas Lampu 120 lux No Yes Yes No Update Database Menampilkan Kondisi Intensitas Nyala Lampu Selesai Mode Otomatis Mode Manual Input Mode Pilih 400 Lux Pilih 200 Lux Pilih 120 Lux Yes Yes Yes No No No A A Sensor LDR Dimmer Sensor DHT 11 Arduino Uno LED Lampu UV Acces Point Internet Komputer
Kontrol  lampu  manula  menggunakan  dimmer pengguna  dapat  memilih  mode  lampu  sesuai yang  diingikan  untuk  paruh  waktu  yang diinginkan. Mode pencahayaan lampu selanjutnya  dia update dalam dalam database dan  ditampilkan  dalam  WEB.  Sistem  lampu UV  daya  30  watt  dinyalakan  hanya  kondisi paruh waktu tertentu saja  yaitu pukul 07.00 – 09.00 hal ini disesuaikan dengan kondisi suhu ruang  untuk  menekan  mikroorganisme  yang tersebar  dalam  ruangan  atau  disebut  sebagai bioaerosol. Bioaerosol berasal dari lingkungan luar dan kontaminasi dalam ruangan misalnya dari  kamar  mandi  dalam  ruangan  (Wulandari, 2013).
Monitoring suhudan kelembaban disesuaikan dengan flowchart Gambar 3,
Gambar 3. Sistem Monitoring Suhu
Sensor  DHT  11  memperoleh  input  dari suhu  ruang  dengan  ketentuan  suhu  ruangan yaitu(22-27 0 C) dengan kelembaban (40- 50%)(Abdullah  dan  Hakim,2011).  Selanjutnya dari  seluruh  sistem  LED,  suhu  dan  lampu  UV di  kirimkan  pada  WEB  server  dan  disimpan datanya  dalam database dan  dapat  dipanggil dengan WEB  View melalui  komputer.  Data dikumpulkan  dan  kinerja  sistem  dikirimkan dengan pengaturan QoS pada WEB server . Analisis data pada database Web server diukur dari throughput , delay , dan packet loss .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengujian intensitas cahaya lampu yang terbaca  oleh  sensor  LDR  distandarisasi dengan Lux meter digital. Ruangan digelapkan hanya  terdapat  satu  sumber  lampu  LED. Posisi  sensor  LDR  disejajarkan  dengan  Lux meter  terhadap  LED,  seperti  pada  Gambar  4 dibawah ini.
Gambar 4. Pengujian Intensitas Cahaya Lampu LED Lux  meter  membaca  sensor  LDR  dari intensitas  LED.  Intensitas  cahaya  lampu  LED batasannya  diataur  pada  database  WEB. Berdasarkan  pengujian  tersebut  hasil  dari sensor  LDR  dengan  Lux  meter  menunjukkan nilai selisish yang sempit.
Tabel 1. Hasil Uji Intensitas Cahaya
Lampu LED Pengujian Intensitas Cahaya Lampu (lux) intensitas Cahaya LDR Lux Meter 100 110 96 200 190 206 300 301 315 400 403 425 500 548 528 600 634 641 700 664 749 800 552 861 900 700 967 1000 717 1083
Intensitas cahaya lampu LED dimisalkan memasukkan nilai 100 lux pada WEB tampilan pada LCD tertampil  nilai  yang sama  yaitu 100 lux  dari  sensor  LDR.  Sedangkan  lux  meter membaca sebesar 96 Lux. Pengujian intensitas  cahaya  lampu  berdasarkan  paruh waktu seperti pada Gambar 5.
Tabel  2. Hasil  Pengujian  Intensitas
Cahaya Lampu Berdasarkan paruh waktu Waktu Tampilan Pada Layar Nilai Lux 07.00- 12.00 400 lux
Sistem On Inisialisasi Sistem DHT 11 Menampilkan kondisi kelembaban dan suhu ruang Selesai

## Monitoring Sistem Pencahayaan Lampu Paruh Waktu Pada Ruang Rawat Inap Berbasis
Mikrokontroler
Soelistianto 1 *, Atmadja 2 dan Purwandi 3 121
13.00- 17.00 200 Lux 18.00- 06.00 120 Lux
Berdasarkan  pengujian  tersebut  data tertampil  pada  LCD  16x2  sensor  LDR  yang mendapat  daya  dari  tegangan  catu  dapat berjalan  dengan  baik  antara  sensor  LDR  dan sensor  DHT11,  intensitas  cahaya  dalam dengan  satuan  lux  dan  suhu  tertampil  dalam derajat.
Pengujian  QoS  pada  WEB  diambil dengan  menagmati  delay  saat  paruh  waktu ditampilkan  untuk  kondisi  intensitas  cahaya lampu dengan  rata –  rata  0,66  ms. Berdasarkan  analisis  data  intensitas  cahaya lampu  untuk  paruh  waktu  dari  LED  berbentuk grafik pada Gambar 5.
Gambar 5. Grafik Perbandingan Paruh Waktu dan Intensitas Cahaya Lampu
Nilai  dari  data  grafik  menunjukkan intensitas  cahaya  lampu  memilki  ambang batas antara 100 – 1000 lux. Dan paruh waktu yang  digunakan  sesuai  standar  SNI  untuk batasan  yang  dapat  digunakan  dalam  ruang rawat  inap  mendekati  nilai  antara  120  sampai 400  lux  sesuai  dengan  standar  paruh  waktu yang  dilakukan  untuk  kenyamanan  ruang rawat inap pasien.

## PENUTUP

## A.  Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pengujian  terhadap sistem  yang  telah  dilakukan,  maka  penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:
1.  Berdasarkan pengujian yang dilakukan  intensitas  cahaya  lampu LED  sesuai  standar  SNI  untuk  ruang rawat  inap  dengan  pembagian  paruh waktu pagi hari 400 lux, siang hari 200 lux dan malam hari 120 lux.
2.  Monitoring suhu ruang  dengan sensor DHT  11  pagi  hari  25 0 C  ,  siang  hari
29 0 C dan malam hari 24 0 C.
3.  Perhitungan  delay  untuk  pengiriman data  delay  rata-rata  antara  0,60  ms sehingga digunakan untuk meminimalisasi  keterlambatan  data dari WEB ke sistem yang dibangun. B.  Saran
Penelitian yang dilakukan untuk memudahkan  pengaturan  intensitas cahaya  lampu  untuk  kenyamanan ruang  rawat  inap  pasien  melalui  web server, akan tetapi penelitian ini dapat dikembangkan  dengan  sensor  gerak dari perawat atau dokter yang dikendalikan  sebagai  pengembangan dari  sensor  LDR  yang  ada,  serta sistem lampu ultraviolet dikembangkan dengan
menyeimbangkan dengan kondisi kelembaban saat malam hari.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penelitian  ini  dapat  dilaksanakan  karena bantuan  dari  rekan  peneliti  yang  lain  sebagai ucapan  terimakasih  penulis  juga    sampaikan Politeknik  Negeri  Malang  dengan  Dana  DIPA Nomor  042.01.2.401004/2018  atas  dukungan biaya  penelitian  yang  berjudul ’  Monitoring
Sistem  Pencahayaan  Lampu  Paruh  Waktu Pada Ruang Rawat Inap Berbasis
Mikrokontroler ’.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Abdullah
T.M dan Hakim
A.B.(2011).Lingkungan  Fisik  dan  Angka Kuman  Udara  Ruangan  di  Rumah  Sakit Umum  Haji  Makassar,  Sulawesi  Selatan. Jurnal . Kesehatan  Masyarakat  Nasional .
5(5),206-211 [2]  Agustiawan M, dan Wijaya A.(2012).Aplikasi Sistem Informasi
Pelayanan  Pasien  Rawat  Jalan  (Studi
Kasus  Rumah  Sakit  Islam  Siti  Khadijah Palembang). Seminar Nasional Informatika Medis III.Yogyakarta .ISSN:2301-9360 [3]  Datasheet .Light
Dependent Resistor(2008
July28). www.sunrom.com/p-510.html
[4]  Fardana  E.R.H  dan  Joestiono  H.(2014). Analisa  Sistem  Pencahayaan  Buatan
Ruang Intensive Care
Unit (ICU). Jurnal.Teknik POMITS ,1(1),1-8 [5]  Hafizurrachman.(2009).Kepuasan  Pasien Dan  Kunjungan Rumah Sakit. Jurnal
KESMAS ,4(1),1-17
[6]  Hendriyanto  A.  Suprapti  A,  Purwanto E.(2014),  Rumah  Sakit  Swasta Tipe  C  Di
Kabupaten
Wonogiri. Jurnal
IMAJI ,3(4),493-500
[7]  Nuryani  L,  dan    Budiono  Z.  (2016). Intensitas  Pencahayaan  Di  Ruang  Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Cirebon Tahun 2016.
Jurnal Keslingmas, 35,152-277 [8]  Sutono (2012, September 12).Perancangan Sistem Aplikasi Otomasasi Lampu Penerangan Menggunakan  Sensor  Gerak  dan  Sensor Cahaya Berbasis
Arduino UNO (ATMEGA  328).Majalah  Ilmiah  UNIKOM,
12(2), 223-232
[9]  Tasneem  S,and  Ammar  R.  (2012) Performance  Study  of  a  Distributed  Web Server  :  An  Analytical  Approach. Journal Software Engineering And Aplication .5,855-863 [10]  Wulandari E.(2013). Faktor Yang
Berhubungan Dengan Keberadaan Streptococcus Di  Udara  Pada  Rumah
Susun Kelurahan
Bandaharjo Kota Semarang. Jurnal , Unnes Journal of
Public Health . 2(4),1-9 [11]  SNI 03-6575-2001.Tata
Cara
Perancangan Sistem Pencahayaan
Buatan Pada Bangunan Gedung. pp,1-32