## PENGURANGAN SUSUT ENERGI LISTRIK PADA TRANSFORMATOR DISTRIBUSI
A.Muid Fabanyo Dosen Program Studi Teknik Elektro Universitas Sains dan Teknologi Jayapura Email : amdfab@gmail.com

## ABSTRAK
Strategi  dan  analisis  yang  diakibatkan  oleh  faktor  non  teknis  sebagaimana  hasil penelitian  terhadap  rugi-rugi  transformator  pada  sistem  pada  sistem  kelistrikan  kabupaten Nabire  khususnya  pada  penyulang  RRI    yaitu  bulan  Juli  2010=  34.445,911  kWh,  bulan Agustus 2010 = 56.273,206 kWh, bulan September 2010 = 42.537,239 kWh, bulan Oktober 2010  =  98.513,696  kWh,  bulan  Nopember  2010=  26.120,478  kWh  dan  bulan  Desember 2010  =    40.760,717  kWh.  Berdasarkan  hasil  yang  diperoleh  selama  6  bulan  menunjukkan bahwa pada bulan oktober 2010 merupakan tingkat kerugian terhadap kWh produksi  tinggi atau Rugi-rugi yang  tertinggi.
Analisis pengurangan susut energi yang diakibatkan oleh rugi-rugi akibat faktor teknis khususnya  pada  JTM  (Jaringan  Tegangan  Menengah),  Trafo  termasuk  JTR  (  Jaringan Tegangan Rendah) menunjukkan angka yang tidak melebihi ketentuan standar yaitu  3.038 kWh  (  0,1  %  )  hingga  21.088  kWh(  0,7  %)  sesuai  dengan  jumlah  kWh  yang  dihasilkan. Sedangkan khsusnya untuk sambungan rumah terdapat  rugi-rugi  yang melebihi ketentuan standar yang ditetapkan (bulan Oktober   yaitu > 1 %) dari standar  yaitu mencapai  2,3 %. Meningkatnya  rugi-rugi  teknik  pada  sambungan  rumah  disebabkan    oleh  semakin bertambahnya  jumlah  pelanggan  yang  tersambung  (pelanggan  baru)  setelah  adanya penambahan kapasitas mesin pembangkit di daerah Kalibobo Nabire.
Kata kunci : Susut Energi, Distribusi, Transformator

## A.  Pendahuluan
1.  Latar Belakang
Listrik  merupakan  suatu  kebutuhan  yang penting  dalam  kehidupan.  Dengan  energi  listrik, banyak    pekerjaan  akan  lebih  mudah  untuk dilaksanakan.  Mengingat  pentingnya  energi listrik  bagi  kehidupan  orang  banyak  dan  bagi pembangunan  nasional,  maka  suatu  sistem tenaga  listrik  harus  bisa  melayani  pelanggan secara  baik,  dalam  arti  sistem  tenaga  listrik tersebut aman dan handal yaitu tidak membahayakan  manusia  dan  lingkungannya serta    dapat  melayani  pelanggan  secara memuaskan  misalnya  dalam  segi  kontinyuitas dan  kualitasnya.  Hal  ini  akan  bisa  terwujud apabila  proses perencanaan,  pelaksanaan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan,  suatu  sistem  tenaga  listrik senantiasa  mengikuti  ketentuan  standard  teknik yang  berlaku,  selain  itu  pembangunan  sistem tenaga  listrik  dilaksanakan  oleh  pihak-pihak yang ahli di bidangnya.
Penyusutan  energi    pada  sistem kelistrikan secara  alamiah  pasti  adanya,  akan  tetapi  tidak
dapat di tekan hingga menjadi 0 % (nol persen). Berdasarkan  standar    nasional  rugi-rugi  pada transmisi  dan  distribusi  idealnya  berkisar  8  s/d 10  %.  Menyadari  hal  itu,  PT.PLN  (Persero) merencanakan suatu program usaha pengurangan  susut  energi  listrik      untuk peningkatan  efisiensi  penggunaan  energi  listrik pada sistem distribusi tenaga listrik. Hal tersebut adalah  suatu  gagasan    yang    sangat  tepat mengingat  peningkatan  efisiensi  penggunaan energi  sudah  merupakan  suatu  kebutuhan  PLN sendiri.  Untuk  melakukan  hal  tersebut,  PLN mencanangkan program penurunan susut energi  listrik  secara  nasional  yang  merupakan bagian  dari  program  PLN  dalam  peningkatan efisiensi  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  nama Efficiency  Drive  Program  (EDP) yang  telah menetapkan  bahwa  target  bagi  perusahaan diharapkan  mencapai  rasio  operasi  sebesar 97,50%.  Besarnya  rugi-rugi  (peningkatan  susut) dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya    karena    tidak  seimbangnya pertumbuhan  jaringan  dengan  pertumbuhan beban dan juga oleh terbatasnya
JTR JTR JTR JTR JTM JTM JTM SUTT SUTT SUTET G B G G G I G G I G D B G D G I G D B B Keterangan : G : Generator SUTET : Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi (500 kV) SUTT : Saluran Udara Tegangan Tinggi (150 kV) JTM : Jaringan Tegangan Menengah (20 kV) JTR : Jaringan Tegangan Rendah (220/380 V) GITET : Gardu Induk Tegangan Extra Tinggi (500/150 kV) GI : Gardu Induk (150/20 kV) B : Beban
penyambungan  baru  serta  dapat  dipengaruhi oleh  faktor  alam.  Kondisi  rugi-rugi  (losses)  di PT.PLN.  (Persero)  Cabang  Manokwari  Ranting kabupaten  Nabire  tergolong  tinggi.  Jika  bisa menekan  rugi-rugi  setidaknya  2  persen  maka, PT.PLN akan mendapatkan penghematan sebesar triliunan rupiah.
Secara  umum  sistem  kelistrikan  kabupaten Nabire  terdiri  dari  4  penyulang,  yaitu  penyulang RRI,  penyulang  DPR,  penyulang  RSUD,  dan penyulang  Kota  Lama.  Berdasarkan  keempat penyulang  tersebut  penyulang  RRI  adalah penyulang  yang  terpanjang  yaitu  24,650  kms atau  29  %  dari total  83,227  panjang  penyulang, dengan jumlah konsumen yaitu 4.167 pelanggan atau 48 % dari total 8.532 pelanggan.

## 2.  Perumusan Masalah
Besarnya  susut  energi  yang  diakibatkan adanya rugi-rugi teknik yang perlu diperhitungkan  dan  dianalisis  pada  jaringan distribusi  pada  Sistem  Kelistrikan  PT.PLN (Persero)  Cabang  Manokwari  Ranting  Nabire, kususnya pada penyulang RRI
3.  Tujuan Penelitian Penelitian ini lebih fokus kepada pengurangan  susut  energi  yang  terjadi  akibat dan  dampak  yang  terjadi  terutama  rugi-rugi transformator pada Jaringan Tegangan Menengah  (  JTM  ),  Rugi-rugi  Besi  dan  Rugi- Rugi  Tembaga.,  Jaringan  Tegangan  Rendah (JTR) dan rugi-rugi Sambungan Rumah (SR).

## 4.  Manfaat penelitian
Diharapkan dengan penelitian akan memberikan  gambaran  terhadap  besarnya kerugian akibat faktor teknik maupun non teknik menjadi  perhatian  yang  serius.  Ditinjau  dari  sisi manfaat  akan  memberikan  kwalitas  layanan yang  lebih  baik  dengan  memperkecil  tingkatan rugi-rugi  yang  terjadi  dengan  pertimbangan terhadap  jumlah  beban  yang  seimbang  disetiap penyulang  yg  ada  sebagaimana  perkembangan dan pertumbuhan system kelistrikan di kabupaten Nabire.

## B.  Tinjauan Pustaka

## 1.  Sistem Tenaga Listrik  Secara Umum
Sistem  tenaga  listrik  adalah  kumpulan  / gabungan  dari  komponen-komponen  atau  alat- alat  listrik  seperti  generator,  transformator, saluran  transmisi,  saluran  distribusí  dan  beban yang  saling  berhubungan  merupakan  satu kesatuan  sehingga  membentuk    suatu    sistem. Sistem  tersebut  mencakup  Sistem  Pembangkit, Sistem Transmisi dan Sistem Distribusí sebagaimana  terlihat  pada  gambar  1  dibawah ini.
Gambar  1  Skema Sistem Tenaga Listrik

## 1.  Sistem Distribusi
Penyaluran  energi  listrik  melalui  saluran Distribusi    merupakan  dapat  menimbulkan terjadinya rugi-rugi energi listrik.

## 2.  Jaringan Tegangan Menengah (JTM)
Saluran udara tegangan menengah berfungsi  untuk  menyalurkan  tenaga  listrik  dari gardu distribusi.

## 3.  Jaringan Tegangan Rendah (JTR)
Jaringan  tegangan  rendah  (JTR)  berfungsi untuk  menyalurkan  tenaga  listrik  dari  gardu distribusi  ke  konsumen  tegangan  rendah. Tegangan  rendah  yang  digunakan  PLN  adalah 127/220  dan  220/380  volt.  System  yang digunakan  untuk  JTR  adalah  system  radial  dan konfigurasinya  adalah  fasa-tiga,  empat  kawat, dimana  sebuah  kawat  keempat  merupakan kawat  netral  yang  dihubungkan  pada  titik  netral trafo  distribusi.  Konstruksi  Jaringan  Tegangan Rendah  terdiri  dari  2  saluran  yaitu  :  Saluran Udara  Tegangan  Rendah  (SUTR)  berupa jaringan kawat tak berisolasi (konduktor telanjang)  dan  kabel  pilin  udara  (NFA2X-T)  dan Saluran  kabel  tegangan  rendah    Kabel  yang digunakan  adalah  kebel  berisolasi  XLPE  dan dikenal dengan nama Twisted Cable.
4.  Sambungan  Pelayanan  /  sambungan rumah  (SR)
Sambungan pelayanan terdiri dari sambungan rumah (sambungan listrik  tegangan rendah  1  dan  3  fasa),  sambungan  listrik tegangan  menengah  dan  sambungan  listrik tegangan tinggi

## 5.  Transformator
Transformator  adalah  suatu  peralatan  listrik yang melalui induksi elektromagnetis, mentransformasikan  tegangan  dan  arus  bolak- balik  diantara  dua  belitan  atau  lebih  pada frekuensi  yang  sama  besar  dan  biasanya  pada
nilai  arus    dan  tegangan  yang  berbeda 1 . Menurut  Ir.  Ahmad  Mulyadi 2 ,  Transformator adalah  peralatan  pada  tenaga  listrik  yang berfungsi untuk memindahkan/menyalurkan tenaga  listrik  tegangan  rendah  ke  tegangan menengah  atau  sebaliknya.  Prinsip  kerj  trafo dapat dilihat pada gambar 2 berikut.
Gambar 2  Prinsip kerja transformator
Berdasarkan  pada  azas  elektromagnetik yaitu apabila pada kumparan primer dihubungkan  dengan  sumber  tegangan  arus bolak-balik  V1  maka  akan  mengalir  arus  listrik I1.  Arus  tersebut  menghasilkan  sejumlah  fluksi medan  magnet  bolak- balik  Φ  yang  mengalir melalui  inti  besi  feromagnet,  dan  menginduksi kumparan primer dan kumparan sekunder suatu tegangan  induksi  (emf).  Oleh  karena  itu  pada kumparan  primer  timbul  GGL  induksi  sebesar
dt d - el     dan  pada  kumparan
sekunder juga mengalir GGL   induksi   sebesar
dt d 2 - e2    . Jika dibandingkan GGL induksi primer    e1  dengan  GGL  induksi  di  kumparan sekunder e2, maka :
Jadi,
2 1 2 N N E E   1 Dikutip dari. Materi Kursus Pengatur Operasi Dasar . PT.PLN. (Persero) Udiklat Semarang ,2004.
2 Ahmad  Mulyadi.Ir. Pemeliharaan  Trafo  dan  Gardu Distribusi, PT.PLN.  (Persero)  Udiklat  Makassar
,2004.
E1, E2   :  Harga  efective  tegangan  induksi  di primer  dan  skunder    N1,  E2:  Lilitan kumparan primer dan sekunder.
Rugi-rugi  transformator  di  bagi  menjadi  dua yaitu  Rugi-rugi tak berbeban ( watt ) Dan Rugi- rugi  Berbeban  (watt)  berbeban  adalah  rugi-rugi atau  daya    yang  di  serap    pada  frekuensinya ketika  arus  mengalir  sama  dengan  arus  beban beban dan tegangan salah satu sisi di hubungan singkat.  Rugi-rugi  pada  transformator    dapat dilihat pada gambar 3 sebagai  berikut :
DAYA MASUK KUMPARAN PRIMER FLUKS BERSAMA (INTI) KUMPARAN SEKUNDER
RUGI TEMBAGA RUGI TEMBAGA RUGI FLUKS BOCOR PRIMER RUGI BESI HISTERISIS & EDDY CURRENT RUGI FLUKS BOCOR SEKUNDER DAYA KELUAR

## Gambar 3 Skema Rugi – rugi Trafo

## C.  Metode Penelitian
1.  Pengolahan data Sekunder
Adapun  data-data  yang  diperlukan  dalam penelitian ini yaitu :
 Data aset per Unit terdiri dari:
1) Jaringan
Tegangan Menengah(JTM ).termasuk  jumlah  dan  panjang  penyulang (kms).
2) Trafo  Distribusi.  Terdiri  dari  Jumlah  Trafo Distribusi,  Kapasitas  Trafo  Distribusi  (  kVA ),  Kapasitas  total  Trafo  Distribusi  (  kVA  ), Kapasitas  rata-rata  Trafo  Distribusi  (  kVA  / Trafo )
3) Jaringan  Tegangan  Rendah  (  JTR  )  terdiri dari  Panjang  Total  Jaringan      Tegangan Rendah          (  kms  )  mencakup  Jumlah Jurusan  Tegangan  Rendah,  Panjang  rata- rata Jurusan Tegangan Rendah 4) Sambungan Rumah (SR) terdiri dari Jumlah pelanggan dan Panjang Sambungan Rumah ( km)  Data Penjualan / Pembelian per Unit ( KWh Produksi,  Pemakaian  sendiri  dan  KWh  (yg dibuat rekening)
2. Analisa Data Metode  analisa  yang  digunakan dalam membahas permasalahan
adalah :
% 100 (%) X Ein Eout Ein losses
E  
a. Rugi-rugi pada
jaringan
tegangan menengah yaitu :
[%]
100 % TM ESJ PN S PN S   b.  Rugi-rugi pada trafo distribusi yaitu : [%] 100 % TM ESJ Trf S Trf S   c.  Rugi-rugi  pada  jaringan  tegangan  rendah yaitu : [%] 100 % TN JR JR ESJ S S  
d.  Rugi-rugi pada sambungan rumah yaitu :
[%] 100 % TM SR SR ESJ S S  
Rugi-rugi (Dist)   =   Rugi-rugi    (JTM)  +   Rugi- rugi   (TRF)   +  Rugi-rugi (JTR)  +  Rugi-rugi (SR)

## D.  Hasil dan Pembahasan
Meningkatnya  pelanggan  PT  PLN  (persero) terutama di kabupaten Nabire semakin meningkatkan
dan mempengaruhi
meningkatnya  Rugi-rugi  (losses)  terutama  pada empat  penyulang  yaitu  :  penyulang  RRI, penyulang DPR, penyulang RSUD dan penyulang  Kota  Lama.      Pada  tahun  2006 PT.PLN  Nabire  menambah  supplai  dengan penambahan mesin pembangkit dengan kapasitas  4.540  KW  di  Kali  Bobo  yang dihubungkan  secara    interkoneksi    dengan pembangkit yang lama.
1.  Perhitungan    Rugi    Teknik    Distribusi    di Penyulang  RRI.
Perhitungan  dan  analisis  terhadap  rugi-rugi pada jaringan distribusi, dibagi menjadi 4 bagian yaitu  Rugi-rugi Teknik pada Jaringan Tegangan Menengah  meliputi  :  Rugi  Teknik  pada Transformator,  Jaringan  Tegangan  Rendah  dan pada Sambungan Rumah
a.  Perhitungan  Susut  Teknik  Tegangan Menengah.
 Bulan Juli 2010
1) Hitung Energi per Penyulang TM (E PN ) ]
[ kWh N ESJ E i PN TM PN  
] [ 609557,5 4 230 . 438 . 2 kWh E PN 

## 
2)  Hitung  Arus  Rata-rata  per  Penyulang  TM (I PN )
] [ 20 3 Ampere T PF LF E
I PN PN      ]
[ 196 ,
13780 5 , 609557 720 85 , 0 65 , 0 20 3
5 , 609557 Ampere I PN       ] [ 44,234307 Ampere I PN 
3)  Hitung  Resistansi Penyulang  TM  Ekivalen per km (R PNe ) n i km L L km ohm L L r R i total total i i PN PN PN PN PN PNe                 1 ] [ ] / [ ) (   km ohm R PNe / 004871 , 0   4)  Hitung Susut Energi Penyulang TM (S PN ) 20 , 1 20 , 0 [%] 100 ] [ 2 ] [ % 2             kor TM PN PN PN PN PN PN kor PN PN f ESJ S S kWh L T LLF R I S Ampere f I I total e eq eq PF SUTM = 0,85; PF SKTM = 0,90;
LF = 0,65 LLF = 0,3 LF + 0,7 LF 2
[%] 0,272359 230 . 438 . 2 1 6640,72790 100 1 6640,72790 650 , 24 720 49075 , 0 004871 , 0 78.266957 2 650 , 24 720 ) 29575 , 0 195 , 0 ( 004871 , 0 78.266957 2 ] [ 650 , 24 720 ) 65 , 0 ( 7 , 0 65 , 0 3 , 0 ( 004871 , 0 ) 8,846861 ( 2 ] [ 8,846861 ] [ 20 , 0 44,234307 % 2 2                  PN PN PN S kWh X X X X X X X X X X kWh X X S Ampere Ampere I eq
Perhitungan  Susut  tegangan  menengah untuk  bulan  Agustus –  Desember  2010 dilakukan  sama  dengan  dengan  perhitungan bulan Juli tersebut diatas.

## b. Perhitungan Susut Teknik Transformator
 Bulan Juli 2010
  720 ) 125 , 3 1 ( ) 675 , 2 3 ( ) 175 , 2 6 ( ) 675 , 1 5 ( ) 950 , 0 12 ( ) 553 , 0 5 ( ) 49075 , 0 ) 0,22046898 ( ) 626 , 0 1 ( ) 115 , 0 3 ( ) 430 , 0 6 ( ) 310 , 0 5 ( ) 170 , 0 12 ( ) 098 , 0 5 ( 0,22046898 1207323 266.177 720 65 , 0 85 , 0 3035 266.177 720 65 , 0 85 , 0 ) 250 600 960 500 600 125 ( 266.177 720 65 , 0 85 , 0 ) 1 250 3 200 6 160 5 100 12 50 5 25 ( 6640,7279 - 2.165.412 - 2.438.230 2 X X X X X X X X X X X X X X X S X X X X X X X X X X X X k Trf                                        
Perhitungan  Susut  Transformator  untuk bulan  Agustus –  Desember  2010  dilakukan sbgmana perhitungan bulan Juli tersebut diatas.
c. Perhitungan Susut Teknik Tegangan Rendah
 Bulan Juli 2010
1)  Hitung Energi Rata-rata per Jurusan TR (E JR )
] [ 1 kWh N S S Jual ESJ E n i JR Trf PN TM TM JR i       kWh kWh E JR 8 3158,74303 82 141 259016,929 ] [
82 8 7160,34295 - 1 6640,72790 - 2.165.412 - 2.438.230    2)  Hitung  Resistansi  Jaringan  TR  Ekivalen  per km (R JRe ) ] [ ] / [ ) ( 1 1 km L L km ohm L L r R n i JR JR JR n i jr JR JR i total total i i e              ] [ 12 , 17 050 , 10 850 , 0 220 , 6 ] / [ 012318 , 0 12 , 17 210879 , 0 12 , 17 175975 , 0 001751 , 0 033153 , 0 12 , 17 050 , 10 01751 , 0 850 , 0 00206 , 0 220 , 6 00533 , 0 km L km ohm X X X R total e JR JR             3)  Hitung Arus per Jurusan TR ( I JR ) 20 , 1 40 , 0 95 , 0 85 , 0 ] [ 38 , 0 3           k orTR SUTR SUTR k orTR JR JR f PF Ampere T PF LF f E I Ampere X I JR 4,825755 261,823757 5 1263,49721
38 , 0 3 720 85 , 0 65 , 0 40 , 0 8 3158,74303        4) Hitung Susut Energi Jaringan TR (S JR ) [%] 100 ] [ 3 % 2 TN JR JR JR JR JR JR ESJ S S kWh L T LLF R I S total e         [%] 0,213503 2.438.230 7
5205,68727 100 7
5205,68727 ] [ 12 , 17 720 49075 , 0 012318 , 0 ) 4,825755 ( 3 % 2        
JR JR S kWh kWh X X S
Perhitungan  untuk  bulan  Agustus
–
Desember 2010 sebagaimana bulan Juli di atas.
  [%] 0,29366971 2.438.230 7160,34296 2.438.230 7160,34296 100 7160,34296 720 1.11492077 83 , 8 %        Trf S kWh X
d.  Perhitungan  Susut  Teknik  Sambungan
Rumah
 Bulan Juli 2010
1) Hitung Energi Rata-rata per SR ( E SR )
] [ 50 , 41 kWh Kons S S S Jual Jual ESJ E JR Trf PN TRBesar TM TM SR         ] [ 60,909825 4167 865 253811,241 4167 7 5205,68727 - 58 7.160,3429 - 01 6.640,7279 - 2.165.412 - 2.438.230 kWh E SR   

## 2) Hitung Resistansi SR Ekivalen per km
(R SRe );
] [ ] / [ ) ( 1 1 km L L km ohm L L r R n i SR SR SR n i SR SR SR i total total i i e        ] / [ 437535 , 0 845 , 145 812292 , 63 845 , 145 145,845 X 0,437535 km ohm R e SR    3) Hitung Arus per SR ( I SR )
] [ 0,695985 516 , 87
60,909825 220 , 0
720 85 , 0 65 , 0 60,909825 Ampere I SR
     

## Hitung Susut Energi Sambungan Rumah
(S SR ) [%] 100 ] [ 2 ] [ ) ( % 2 1 TM SR SR korSR SR SR SR SR n i SR SR SR ESJ S S kWh f L T LLF R I S km N L L total e i i total              [%] 633 , 0 2.438.230 153 , 439 . 5 1 100 ] [ 153 , 439 . 5 1 7068 , 0 845 , 145 720 49075 , 0 437535 , 0 ) 0,695985 ( 2
% 2           
SR SR S kWh S Pe rhitungan  Susut  Tegangan  Sambungan Rumah  untuk  bulan  Agustus –  Desember  2010 dilakukan  sebagaimana  perhitungan  bulan  Juli tersebut diatas.
e.  Perhitungan  Susut    Total  Penyulang  RRI (S Tek )
] [ kWh S S S S S SR JR Trf PN Tek    
Dari  hasil  analisa  perhitungan  losses  teknik pada  peyulang  RRI  dapat  dilihat  pada  tabel  1 dan gambar grafik rugi-rugi sebagai  berikut
Tabel    1.  Rugi-rugi    Teknik  Penyulang  RRI (kWh)
Tabel 2. Rugi-Rugi Teknik Penyulang RRI (%)
Berdasarkan hasil analisis rugi-rugi sebagai tabel  1  dan  2  tersebut  diatas  menunjukkan bahwa  angka  rugi  teknis    tertinggi  adalah  pada bulan  Oktober  yaitu  98.513,696  kWh  (  ±  3,7  % kWh)  yang  diproduksi  oleh  pembangkit.  Hasil tersebut  menunjukkan  bahwa  perlu  adanya effisiensi  terhadap  rugi-rugi  yang  meningkat pada bulan Oktober dan perlu penanganan yang optimal  terkait  dengan  kator  teknik  dan  non teknik.  Kondisi  ini  dapat  diperbaiki  sehingga pada  bulan  Nopember  terjadi  penurunan sebesar  2,6 %.
E.  Penutup

## 1.  Kesimpulan
Sesuai  dengan  hasil  analisis  terhadap besarnya  sust  energi  yang  terjadi  akibat  rugi- rugi  yang  ditimbulkan  dari  system  kelistrikan  di kabupaten  Nabire  terutama  terkait  dengan transformator  mernunjukkan  bahwa  kWh  yang diproduksi  dapat  mempengaruhi  rugi-rugi  teknik yang terjadi di sistem jaringan distribusi.
Hasil  analisis  menunjukkan  khususnya pada  Bulan  Oktober  2010  termasuk  dalam kategori  tingkat  rugi-rugi  yang  paling  tertinggi dibanding pada bulan lainnya. Hal ini dipengaruhi  oleh  meningkatnya  jumlah  rugi-rugi seiring  meningkatnya  jumlag  pelanggan  baru. Jika  dibandingkan  antara  rugi-rugi  dengan ketentuan standar yang diperbolehkan menunjukan  bahwa  rugi-rugi  yang  bersifat teknik  terutama  pada  penyulang  RRI  yang terdapat di Jaringan Tegangan Menengah, Trafo
dan  Jaringan  Tegangan  Rendah  adalah  sesuai standar yang telah ditentukan yaitu antara 3.038 kWh  (0,1  %)  -  21.088  kWh  (0,7%)  yang diproduksi. Sedangkan pada sambungan rumah terdapat  rugi-rugi    yang  melebihi  standar terutama  pada  bulan  Oktober  (>  1  %  -  2,3  % terutama  rugi-rugi    teknik  pada  sambungan rumah. Kondisi ini disebabkan karena meningkatnya  jumlah  pelanggan  khususnya pemasangan jaringan baru.

## 2.  Saran
Perlu  adanya  upaya  pengurangan  rugi-rugi baik  akibat  faktor  Teknik  maupun  non  Teknik. Peningkatan  dan  layanan  konsumen    perlu ditingkatkan  dengan  pola  adanya  upaya  dan kerjasama terhadap masyrakat pengguna sehingga  lebih  meningkatn  mutu  layanan  yang lebih baik.

## F.  Daftar Pustaka
Anonim,  PT.PLN  (Persero).  2004. Pengatur Operasi  Sistem  Dasar .  Semarang  : Udiklat Semarang. Anomin, PT.PLN (Persero). 2004. Pemeliharaan Trafo. Makassar  :  PT.PLN  (Persero) Udiklat Makassar Hutauruk,  TS.  2002. Transmisi  Daya  Listrik . Jakarta : Balai Pustaka. Hartojo. 2004. Seminar Losses (Usaha Penurunan  Losses  Distribusi  Secara Komprehensif). Jakarta. Kadir,  Abdul.  2000. Distribusi  dan  Utilisasi Tenaga  Listrik .      Jakarta  :  Universitas Indonesia. Mulyadi,  Ahmadi.    2004. Pemeliharaan  Trafo dan  dan  Gardu  Distribusi .  Makassar  :
Udiklat PT.PLN (Persero). Pakpahan,  M.Parauli  dan  Bambang  Anggoro, 2004. Seminar  Losses  (Perangkat  Lunak
Untuk Perhitungan Susut Energi). Jogyakarta : Institut Teknologi Bandung Rasosia, Sam. 2004. Seminar Losses (Pengurangan Susut Energi Untuk Peningkatan Efisiensi Penggunaan Energi
Listrik  Pada  Sistem  Distribusi  Tenaga Listrik). Yogyakarta  :  Universitas  Gajah Mada. Soemanto,  Wasty.    2004. Pedoman  Teknik Penulisan Skripsi .  Jakarta : Bumi Aksara. Tumiran,  2004. Seminar  Losses (Strategi
Pengurangan  Susut  Energi  Listrik  pada Sistem Distribusi Tenaga listrik).
Yogyakarta : Universitas Gajah Mada