(*) Corresponding author Telp : +62 822-3808-0762 E-mail  : slametwido2810@gmail.com http://doi.org/xxx Received 15 Maret 2023; Accepted 20 Maret 2023; Available online 05 April 2023 E-ISSN: 2614-4344 P-ISSN: 2476-8928
Vol. 09 No. 01 April (2023) Halaman Artikel (025-032)

## JURNAL TEKNIK SIPIL : RANCANG BANGUN
Website: https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/rancangbangun
EVALUASI PENCEGAHAN KEBAKARAN GEDUNG PADA KANTOR KANWIL BEA DAN CUKAI KOTA SORONG

## EVALUATION OF BUILDING FIRE PREVENTION IN AT THE SORONG CITY CUSTOMS AND EXERCISE REGIONAL OFFICE
Slamet Widodo 1 , Faried Desembardi 2 , Wilis Sutiyono 3 , Herlina Arifin 4*` ,Sutrisno 5
(1,2,3,4,5) Universitas Muhammadiyah Sorong

## Abstrak
Dengan perkembangan yang cepat muncul peningkatan risiko kebakaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem proteksi aktif dan pasif, serta fasilitas penyelamatan, dan kondisi sistem keamanan gedung terhadap bahaya kebakaran di Gedung Kantor  Bea  dan  Cukai  Kota  Sorong.  Data  primer  dikumpulkan  langsung  di  lapangan,  sedangkan  data  sekunder  diperoleh  melalui otoritas terkait, termasuk Kanwil Bea dan Cukai Kota Sorong. Hasil penelitian menunjukkan sistem pengamanan gedung di Kantor Wilayah  Bea  dan  Cukai  Kota  Sorong  mengalami  tantangan  sebesar  87,56%,  dengan  tingkat  kendala  sistem  proteksi  aktif  sebesar 16,70% dari 24% dan tingkat kendala sistem proteksi pasif sebesar 24,89% dari 26%. Hal ini menunjukkan bahwa nilai keandalan bangunan tersebut baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; namun masih terdapat kekurangan pada komponen sistem proteksi aktif, diantaranya dua sub komponen yang masuk dalam kategori kurang yaitu hidran gedung yang tidak ada di dalam gedung dan APAR yang jumlahnya masih kurang.
Kata Kunci: Evaluasi, Pencegahan kebakaran, Proteksi aktif, Proteksi Pasif.

## Abstract
With rapid development comes an increased risk of fire. The purpose of this study was to determine the application of active  and passive protection systems, as well as recovery facilities, and the condition of the building security system against fire hazards in the Sorong City Customs and Excise Office Building. Primary data is collected directly in the field, while secondary data is obtained through  related agencies,  including the  Customs and Excise  Regional Office  of  Sorong  City.  The  results  showed  that  the building security system at the Customs and Excise Regional Office of Sorong City experienced a challenge of 87.56%, with an active protection system constraint level of 16.70% by 24% and a passive protection system constraint level of 24.89% by 26%. . . This shows that the maintenance value of the building is good and in accordance with applicable regulations; there are still deficiencies in the components of the active protection system, including two sub-components that are included in the lacking category, namely building hydrants that are not in the building and fire extinguishers that are still lacking.
Keywords: Evaluation, Fire prevention, Active protection, Passive protection.

## PENDAHULUAN
Keselamatan
kebakaran merupakan pertimbangan penting dalam desain rumah, bangunan,  dan  struktur  lainnya.  Langkah-langkah keselamatan  ini  umumnya  digunakan  dalam  operasi pencegahan  dan  pemadaman  kebakaran.  Kantor Wilayah  Bea  dan  Cukai  merupakan  salah  satu bangunan  publik  yang  harus  menyelenggarakan keselamatan  kebakaran  sesuai  dengan  Keputusan Menteri  Pekerjaan  Umum  No.  10  Tahun  2002  yang mewajibkan setiap bangunan gedung untuk menyelenggarakan dan memenuhi ketentuan keselamatan kebakaran  seperti perencanaan proteksi kebakaran,  sarana  penyelamatan,  sistem  proteksi aktif, dan sistem proteksi pasif.
Organisasi  bangunan  menjadi  lebih  kompleks dalam hal intensitas, teknologi, dan permintaan akan fasilitas  dan  infrastruktur.  Sebuah  bangunan gedung harus mempertimbangkan keselamatan penghuninya, masyarakat,  dan  lingkungan  sekitarnya  selain menawarkan  kenyamanan.  Hal  ini  sesuai  dengan Pasal 3 UU No. 28 Tahun 2002, yang menyebutkan bahwa  bangunan  gedung  yang  digunakan  untuk berbagai  kegiatan  penghuninya  harus  menjamin keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan penghuninya.  Termasuk  salah  satunya  menjamin perlindungan terhadap ancaman kebakaran.
Menurut  data  kebakaran  di  Kota  Sorong  pada tahun  2021,  mayoritas  kebakaran  disebabkan  oleh korsleting  listrik,  yaitu  sekitar  71,8%  dari  seluruh kebakaran  di  wilayah  Kota  Sorong.  Sistem  proteksi
kebakaran  aktif  dan  sistem  proteksi  kebakaran  pasif adalah dua jenis sistem proteksi kebakaran yang dapat digunakan  pada  bangunan  gedung  untuk  mengatasi kebakaran.  Kedua  jenis  proteksi  kebakaran  tersebut sangat penting dalam pengendalian kebakaran. Pada umumnya  upaya  pemadaman  kebakaran  diletakkan pada  sistem  proteksi  pasif  terlebih  dahulu,  baru kemudian diikuti dengan upaya sistem proteksi aktif untuk memadamkan api (Vinky, 2018).
Dari  latar  belakang  masalah  tersebut  maka peneliti  akan  melakukan  penelitian  dengan  judul “EVALUASI PENCEGAHAN KEBAKARAN GEDUNG  PADA  KANTOR  KANWIL  BEA  DAN CUKAI KOTA SORONG”.

## TINJAUAN PUSTAKA Kebakaran
Kebakaran  didefinisikan  oleh  National  Fire Protection  Association  (NFPA)  sebagai  peristiwa oksidasi  yang  melibatkan  tiga  elemen:  bahan  bakar yang  mudah  terbakar,  oksigen  di  udara,  dan  panas, yang  dapat  menyebabkan  kerugian  harta  benda, cedera, atau bahkan kematian. Menurut Ramli (2015), kebakaran  adalah  api  yang  tidak  terkendali  dan berada  di  luar  kemampuan  dan  keinginan  manusia untuk  mengaturnya.  Kebakaran  merupakan  bencana alam  yang  tidak  terkendali  dan  tidak  terduga  yang dapat  mengakibatkan  korban  jiwa  dan  kerusakan harta  benda.  Ketika  suatu  bahan  mencapai  suhu tertentu  dan  secara  kimiawi  bergabung  dengan oksigen  (misalnya),  maka  akan  dihasilkan  panas, nyala  api,  cahaya,  asap,  uap  air,  karbon  monoksida, karbon dioksida, atau produk dan efek lainnya.
Menurut  Ramli  (2015),  kebakaran  disebabkan oleh  interaksi  kimia  antara  uap  bahan  bakar  dan oksigen yang dibantu  oleh  panas.  Ketiga  elemen  ini dijelaskan  oleh  hipotesis  segitiga  api.  Kebakaran, menurut teori ini, dapat disebabkan oleh tiga faktor: 1) Bahan bakar, yaitu unsur bahan bakar yang mudah terbakar yang bercampur dengan oksigen dari udara; 2) Sumber panas; dan 3) Oksigen yang terkandung di udara.  Proses  kebakaran  tidak  dapat  terjadi  tanpa adanya udara atau oksigen.
Ada  empat  langkah  dalam  proses  menyalakan api.  Tahap  Penyalaan  adalah  tahap  awal.  Tidak  ada asap,  api,  atau  panas  yang  terlihat  selama  tahap  ini, meskipun  sejumlah  besar  partikel  pembakaran dihasilkan  dari  waktu  ke  waktu.  Partikel-partikel pembakaran  telah  berlipat  ganda  pada  tahap  kedua, Tahap  Pembakaran,  untuk  menghasilkan  apa  yang kita lihat sebagai asap. Tidak ada nyala api atau panas yang tersisa.
Tahap  ketiga  adalah  Tahap  Nyala  Api,  yang terjadi  ketika  nyala  api  mencapai  puncaknya  dan mulai menghasilkan lidah api. Saat suhu naik, jumlah asap  yang  dihasilkan  berkurang.  Keempat,  panas,
lidah  api,  asap,  dan  sejumlah  besar  gas  berbahaya dihasilkan  selama  Tahap  Panas.  Biasanya,  ada transisi  dari  tahap  nyala  api  ke  tahap  panas. Pergeseran  dari  tahap  nyala  api  ke  tahap  panas biasanya  terjadi  dengan  sangat  cepat,  seolah-olah merupakan fase yang terpisah.
Menurut  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  Nomor  PER.04/MEN/1980  tentang syarat-syarat  pemasangan  dan  pemeliharaan  alat pemadam api ringan, kebakaran dapat diklasifikasikan  sebagai  kebakaran  bahan  padat kecuali  logam  (golongan  A),  kebakaran  bahan  cair atau  gas  yang  mudah  terbakar  (golongan  B), kebakaran instalasi listrik bertegangan (golongan C), dan kebakaran logam (golongan D).
Unsur  manusia  dan  pertimbangan  teknis  sama- sama  berkontribusi  terhadap  kebakaran.  Unsur manusia  termasuk  merokok  di  sembarang  tempat, menggunakan atau merusak instalasi listrik, melakukan  pekerjaan  yang  berisiko  menimbulkan kebakaran  tanpa  pengamanan  yang  memadai,  dan melakukan  pekerjaan  yang  mengandung  gas  dan sumber  api  tanpa  mengikuti  peraturan  keselamatan. Sedangkan  faktor  teknis  seperti  kondisi  instalasi listrik  yang  sudah  tua  atau  tidak  sesuai  standar, peralatan  memasak  yang  tidak  aman  seperti  selang atau  tabung  elpiji  yang  bocor,  kompor  yang  tidak berfungsi  dengan  baik,  atau  peralatan  listrik  yang rusak,  dan  penempatan  bahan  yang  mudah  terbakar seperti minyak, gas, atau kertas di dekat sumber api atau panas.

## Teknik Pemadaman Kebakaran
Untuk memadamkan api yang tidak diinginkan, menurut  Pusdiklatkar  (2016),  salah  satu  dari  tiga bahan produksi api harus dipisahkan, yaitu dengan : 1. Starving, kurangi,  hilangkan,  atau  pisahkan bahan  bakar  hingga  berada  di  bawah  Batas Mudah  Terbakar  (LFL).  Tidak  akan  ada  api karena  bahan  bakar  telah  dipisahkan.  Hal  ini dapat  dilakukan,  misalnya,  dengan  mematikan saluran bensin di area yang terbakar.
2. Smothering, menghilangkan,  mengurangi,  atau memisahkan  udara,  dalam  hal  ini  O2  dan bahan bakar tidak bersentuhan. Hal ini dapat dilakukan dengan,  misalnya,  menutupi  permukaan  bahan bakar dengan selimut api atau busa..
3. Cooling, menurunkan  atau  menurunkan  suhu bahan bakar hingga di bawah titik nyala. Hal ini biasanya dilakukan dengan menyemprotkan air.
4. Dilution, Ini adalah cara untuk menurunkan atau mendorong  tingkat  oksigen  di  udara  hingga  ke titik  di  mana  pembakaran  berhenti.  Prosedur ini sering  dilakukan  dengan  menyemprotkan  gas inert,  seperti  gas  nitrogen.  Semprotan  nitrogen menggantikan oksigen dari ruang bakar.

## Sistem Proteksi Kebakaran
Menurut  Vinky  (2016),  ada  kebutuhan  untuk sistem  pencegahan  kebakaran  pada  bangunan, terutama  pada  bangunan  fasilitas  umum  dan bangunan yang menampung banyak orang. Tujuannya  adalah  untuk  menyelamatkan  nyawa sebanyak mungkin sekaligus meminimalisir kerugian. Menurut Peraturan Menteri PURI No.26/PRT/M/2008,  setiap  bangunan  gedung  harus memiliki  manajemen  proteksi  kebakaran  untuk mencegah  kebakaran  menjalar  ke  ruangan  atau bangunan  yang  berdekatan.  Setiap  bangunan  harus memiliki  pembagian  zona yang  baik dan  siap  untuk menanggulangi  kebakaran  dengan  memiliki  sistem proteksi kebakaran yang solid. Kegiatan pencegahan kebakaran  melalui  sistem  proteksi  kebakaran diperlukan  untuk  mencegah  terjadinya  kebakaran. Sistem  proteksi  kebakaran  aktif  dan  sistem  proteksi kebakaran pasif  adalah dua jenis sistem pencegahan kebakaran.
Menurut Peraturan Menteri No. 26 Tahun 2008, sistem proteksi aktif adalah sistem proteksi kebakaran lengkap  yang  meliputi  sistem  deteksi  kebakaran manual atau otomatis, sistem pemadaman kebakaran berbasis air seperti springkler, pipa tegak, dan selang kebakaran,  serta  sistem  pemadaman  kebakaran berbasis  bahan  kimia  seperti  APAR  dan  APAR khusus.
Sistem  proteksi  kebakaran  pasif  adalah  sistem proteksi kebakaran yang dibuat atau dibangun dengan cara  mengatur  penggunaan  bahan  bangunan  dan komponen struktur, kompartemenisasi atau pemisahan  bangunan  berdasarkan  tingkat  ketahanan terhadap  kebakaran,  dan  perlindungan  terhadap bukaan  (Permen  PU  No.  26  Tahun  2008).  Kecuali rumah  tinggal  tunggal  dan  rumah  deret  sederhana, setiap  bangunan  gedung  harus  memiliki  sistem proteksi  pasif1  ,  yaitu  perlindungan  terhadap  orang dan harta benda yang didasarkan pada rancangan atau pengaturan  komponen  arsitektur  dan  struktur bangunan  gedung  untuk  mencegah  terjadinya kerugian pada saat terjadi kebakaran.

## Bangunan Gedung
Lingkungan bangunan gedung, menurut Kepmen PU RI No. 25/PRT/M/2008, adalah kesatuan geografis  dan  kumpulan  bangunan  gedung  yang berada di bawah satu pengelolaan berdasarkan aspek fungsionalnya dan memiliki ciri-ciri tertentu, seperti: lingkungan perdagangan, industri, superblok, tempat penyimpanan  dan  pengolahan  bahan  yang  memiliki risiko  kebakaran,  pelabuhan  laut/udara,  dan  atau pangkalan  militer.  Bangunan  gedung  didefinisikan1 oleh UU No.28 Tahun 2002 sebagai wujud fisik hasil pekerjaan  konstruksi  yang  menyatu  dengan  tempat kedudukannya,  sebagian  atau  seluruhnya  berada  di atas atau di dalam tanah dan atau air, yang berfungsi
sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, tempat melakukan kegiatan  keagamaan,  tempat  melakukan  kegiatan usaha, tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya, maupun tempat melakukan kegiatan khusus.

## METODE PENELITIAN Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kota Sorong, dengan lokasi  penelitian  di  Kantor  Wilayah  Bea  dan  Cukai yang  beralamat  di  Gedung  Keuangan  Negara,  Jalan Basuki  Rahmat  KM  7.  Gambar  1  menggambarkan lokasi penelitian secara umum.
Gambar 1 . Lokasi Penelitian Sumber: Google Maps (2022)

## Waktu Penelitian
Penelitian  ini  berlangsung  selama  2  bulan dimulai  dari  bulan  Juni  sampai  dengan  bulan  Juli 2021.

## Tahapan Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  secara  bertahap, langkah-langkah  penelitian  ini  adalah  observasi lapangan,  identifikasi  masalah,  rumusan  masalah, pengambilan  data,  analisis  data,  hasil,  dan kesimpulan.

## Pengambilan Data
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara mengumpulkan data-data di lapangan yang berhubungan dengan tinjauan masalah dan perumusan  masalah  dalam  tugas  akhir  berupa  data primer dan sekunder yang dapat mendukung analisis dalam penelitian ini.
1. Data Primer Peneliti mengumpulkan data-data primer melalui  peninjauan  langsung  dan  wawancara. Pengamatan  langsung  meliputi  kamera  untuk mendokumentasikan,  alat  tulis  untuk  mencatat  hasil tinjauan,  dan  meteran  untuk  mengukur  objek. Sedangkan  wawancara  dilakukan  secara  informal untuk mendapatkan informasi yang lebih menyeluruh mengenai  sistem  proteksi  kebakaran  gedung  dari kepala teknisi dan beberapa staf. Beberapa data yang dikumpulkan antara lain kelengkapan topak, fasilitas penyelamatan,  sistem  proteksi  aktif,  dan  sistem
proteksi  pasif  pada  gedung  kantor  Bea  dan  Cukai Kota Sorong.
2. Data Sekunder
Peneliti  mengumpulkan  data  sekunder  untuk studi perbandingan dan studi literatur. Beberapa data yang  dikumpulkan  antara  lain  desain  bangunan Kantor  Bea  dan  Cukai  Kota  Sorong,  Pemeriksaan Keselamatan  Kebakaran  pada  Bangunan  Gedung (Pd-T-11-2005-C),  SNI  terkait  sistem  proteksi kebakaran, studi terdahulu, dan majalah.

## Analisis Data
1. Analisis Kondisi Eksisting
a. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menentukan apakah  ada  ketidaksesuaian  antara  sistem proteksi  kebakaran  gedung  dengan  referensi penelitian,  khususnya  Inspeksi  Keselamatan Kebakaran  Gedung  (Pd-T-11-2005-C).  Situasi saat ini adalah sebagai berikut: Site fitting adalah perangkat  proteksi  kebakaran  yang  dipasang  di lingkungan  gedung,  seperti  hidran  halaman, tempat  parkir,  sumber  air  untuk  pemadaman kebakaran, dan interaksi antar gedung.
b. Fasilitas  penyelamatan  menjelaskan  tentang proteksi  kebakaran  di  dalam  gedung,  seperti tangga darurat, pintu darurat, jalur evakuasi, dan aspek penyelamatan kebakaran lainnya.
c. Sistem  proteksi  kebakaran  aktif  adalah  sistem yang dapat digunakan secara langsung saat terjadi kebakaran, baik secara otomatis maupun manual, seperti sprinkler, APAR, dan lainnya.
d. Sistem proteksi pasif menggambarkan konstruksi bangunan  itu  sendiri,  termasuk  ketahanan terhadap api, perlindungan bukaan, dan kompartementalisasi ruang.
Analisa penilaian ini merupakan penilaian kelengkapan  dari  analisa  yang  sudah  ada  yang didasarkan pada Pemeriksaan
Keselamatan Kebakaran Bangunan Gedung (Pd-T-11-2005-C) dan memiliki acuan penilaian yang berusaha menghilangkan penilaian subjektif dalam perhitungan  nilai  yang  dapat  dipercaya.  Nilai bobotnya adalah sebagai berikut:
Tabel 1 . Nilai Pembobotan Variabel Parameter Bobot(%) Kelengkapan Tapak 25 Sarana Penyelamatan 25 Sistem Proteksi Aktif 24 Sistem Proteksi Pasif 26 Sumber : (Pd-T-11-2005-C)
Nilai  pembobotan  setiap  data  dilampirkan  sebagai lampiran dan diberi kategori nilai, yaitu baik, cukup, dan  kurang.  Kategori  dalam  (Pd-T-11-2005-C) diberikan berdasarkan rentang nilai:
Tabel 2. Kategori Pembobotan Interval Kategori 80-100 Baik (B) 60-80 Cukup (C) 0-60 Kurang (K) Sumber : (Pd-T-11-2005-C)
Kemudian untuk mendapatkan nilai andal dapat dihitung  dengan  menggunakan  rumus,  sebagai berikut:
Nilai  kondisi  =  Hasil  penilaian  data  x  bobot  data  x bobot variable

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Kelengkapan  Tapak  Bangunan  Kanwil  Bea  dan Cukai Kota Sorong
1. Sumber Air Sumber  air  merupakan  salah  satu  sub-komponen kelengkapan  tapak  yang  dievaluasi.  Tabel  3 menunjukkan  temuan-temuan  dari  pengamatan terhadap sub-komponen sumber air:
Tabel 3 . Hasil Pengamatan Sumber Air
Kriteria Penilaian Kondisi Aktual Keterangan Tersedia  dengan kapasitas yang memenuhi persyaratan minimal  terhadap fungsi  bangunan (500 L) Sumber  air  di  Gedung Kanwil  Bea  dan  Cukai berasal  dari  air  sumur  bor yang di salurkan ke ground tank bawah  tanah  dengan kapasitas tampung 93,44 m³ dan  tanki  atap  gedung  50
m³. Sesuai (B)

## Sumber: (Hasil Observasi)
Hasil observasi sumber air di Kantor Bea dan Cukai Kota Sorong menunjukkan bahwa sumber air berasal dari sumur bor dan ditampung dalam dua jenis tangki, yaitu tangki bawah tanah berkapasitas 93,44 m31 dan tangki atap gedung berkapasitas 50 m3. Setiap tangki dapat digunakan untuk pekerjaan kantor.
2. Jalan Ligkungan
Jalan  lingkunan  merupakan  jalan  yang  tersedia di  lingkunan  Kanwil  Bea  Cukai  Kota  Sorong  untuk akses  kendaraan.  Hasil  observasi  pada  jalan lingkungan dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4 . Hasil Pengamatan Jalan Lingkungan
Kriteria Penilaian Kondisi Aktual Ket
Tersedia  dengan lebar minimal 6m Jalan  lingkungan  di  Kanwil Bea  Cukai  Kota  Sorong tersedia dengan lebar 7,80 m. Sesuai (B)
Diberi pengerasan Jalan  Lingkungan  di  Kanwil
Bea  Cukai  Kota  Sorong  telah diberi pengerasan berupa paving blok. Sesuai (B) Lebar jalan masuk minimal
4m. Tersedia dengan lebar 6 meter. Sesuai (B) Sumber: (Hasil Observasi)
Pengamatan dengan meteran pengukur menunjukkan bahwa  jalan  lingkungan  di  Kantor  Bea  Cukai  Kota Sorong memiliki lebar 7,80 meter. Jalan lingkungan di  Kantor  Bea  Cukai  Kota  Sorong  kemudian diperkeras  dengan  paving  block.  Jalan  masuk  di Kantor  Bea  Cukai  Kota  Sorong  memiliki  lebar  6 meter,  sehingga  akses  masuk  ke  dalam  gedung melalui  jalan  lingkungan  yang  berada  di  depan gedung,  memungkinkan  mobil  pemadam  kebakaran untuk melintas tanpa hambatan dan mendekat dengan mudah dari akses masuk.
3. Jarak Antar Bangunan Jarak  antar  bangunan  merupakan  jarak  antar bangunan  Kanwil  Bea  Cukai  Kota  Sorong  dengan bangunan  lain  yang  terdekat.  Hasil  observasi  jarak antar bangunan dapat dilihat pada Tabel 5 berikut:

## Tabel 5. Hasil Pengamatan Jarak Antar Bangunan
Kriteria Penilaian Kondisi Aktual Ket Jarak antar bangunan sesuai
persyaratan Tinggi  >  8  m = 3 m
Tinggi  8  m sampai 14 m= 6 m Gedung  Kanwil  Bea  dan  Cukai  Kota
Sorong  memiliki  ketinggian  18  meter sisi  barat  bagian  depan  berbatasan dengan  Gedung  Keuangan  Negara (GKN)  jaraknya  6  meter,  sisi  utara bagian  kanan  berbatasan  dengan Gedung  PSO  jaraknya  7  meter,  sisi timur  bagian  belakang  berbatasan dengan  Gedung  KPKNL  jaraknya  13 meter.
Sesuai (B)

## Sumber: (Hasil Observasi)
Dalam  upaya  melakukan  proteksi  terhadap meluasnya  kebakaran  ditentukan  jarak  minimum antar  bangunan  gedung.  Gedung  Kanwil  Bea  dan Cukai Kota Sorong ini memiliki ketinggian 18 meter. Hasil  observasi  menggunakan  meteran  diperoleh jarak  antar  bangunan  pada  Kanwil  Bea  Cukai  Kota Sorong  sisi  utara  bagian  depan  berbatasan  dengan gedung GKN dengan jarak 6 meter, sisi barat bagian kiri  berbatasan  dengan  gedung  PSO  dengan  jarak  6 meter,  sisi  timur  bebatasan  dengan  parkiran  mobil dengan jarak 7 meter dan sisi selatan bagian belakang berbatasan dengan gedung KPKNL dengan jarak 13 meter.
4. Hydrant Halaman Hydrant  halaman  merupakan  hidran  yang tersedia  di  halaman  Kanwil  Bea  dan  Cukai  Kota Sorong.  Hasil  observasi  pada  sub  komponen  hidran halaman dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 6 . Hasil Pengamatan Hydrant Halaman
Kriteria Penilaian Kondisi Aktual Ket Tersedia di halaman pada tempat yang mudah dijangkau Telah tersedia pada tempat yang mudah dijangkau karena terletak pada bagian depan gedung. Sesuai (B) Berfungsi secara sempurna dan lengkap Hydrant berfungsi dengan baik dan terdapat selang sepanjang 30 meter. Sesuai (B) Supply air 38 l/detik dan bertekanan 35 Bar. Tidak diketahui suplai dan tekanan air Hydrant
Kurang (K)

## Sumber: (Hasil Observasi)
Karena  posisinya  yang  berada  di  bagian  depan gedung,  hidran  halaman  di  Kantor  Bea  Cukai  Kota Sorong mudah dijangkau. Hidran tersebut beroperasi dan tersedia saluran sepanjang 30 meter.
Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan  bahwa  hidran  halaman  di  Kantor  Bea Cukai Kota Sorong saat ini dapat beroperasi dengan baik.  Asalkan  alat  yang  tersedia  masih  baru  dan kualitasnya terjaga.
Sarana  Penyelamatan  Kanwil  Bea  Cukai  Kota Sorong.
1. Sarana Jalan Keluar
Sorong  dalam  kondisi  baik,  dengan  tiga  pintu keluar  di  lantai  dasar,  masing-masing  dengan ketinggian  2,20  meter,  membutuhkan  ketinggian efektif 2,5 meter, dua tangga darurat dan satu tangga keluar  dengan  ketinggian  2,20  meter,  dan  tanda keluar  di  atas  pintu  yang  menunjukkan  arah  tangga keluar  dan  jalan  menuju  pintu  keluar,  di  samping lebar  koridor  1,5  meter,  yang  dapat  menghalangi prosedur  evakuasi,  pintu  darurat  tidak  terbuka langsung ke arah tangga, pintu keluar tidak terhalang, dan pintu keluar juga menuju ruang terbuka. Di ujung koridor  gedung  ini,  sebuah  tanda  mengarahkan penghuni  gedung  ke  tangga  darurat,  sehingga memudahkan mereka untuk menyelamatkan diri. 2. Konstruksi Jalan Keluar
Beton tahan api digunakan pada bangunan pintu keluar  dan  tangga  darurat.  Setiap  dinding,  lantai, rangka, dan langit-langit di gedung ini dalam kondisi baik,  tetapi  langit-langit  di  lantai  tiga,  terutama  di Aula,  dan  lantai  empat  di  ruang  pertemuan  rusak. Lantainya  sekarang  dilapisi  keramik.  Langit- langitnya  terbuat  dari  gipsum  yang  tahan  api  dan memenuhi standar.
Sistem  Proteksi  Aktif  pada  Kanwil  Bea  Cukai Kota Sorong
1. Deteksi dan Alarrm
Sistem  deteksi  dan  alarm  telah  dipasang  di Kantor  Bea  Cukai  Kota  Sorong  dan  tersedia  untuk pemeliharaan dan pengujian rutin. Sistem deteksi dan alarm di gedung ini meliputi Alarm Kebakaran, Alat Pemicu Alarm Manual, Detektor Panas, dan Detektor Asap.  Instalasi  alarm  di  Kantor  Bea  Cukai  Sorong meliputi  enam  alarm  kebakaran  dan  alarm  manual, enam belas detektor asap, dan dua puluh dua detektor panas. Alarm Manual memiliki tinggi 1,30 meter dan mudah dioperasikan; jarak antara Alarm Manual dan Detektor Panas adalah 2,30 meter.
2. Siamese Connection
Sambungan Siamese juga tersedia di Kantor Bea dan Cukai  Kota  Sorong,  yang  lokasinya  berdekatan dengan kendaraan pemadam kebakaran. Sambungan Siam adalah sambungan selang yang memungkinkan air  disuplai  dari  mobil  pemadam  kebakaran. Sambungan  Siam  memiliki  1  buah  yang  tersedia,
terletak  di  sisi  barat  sisi  kiri  gedung,  sangat  mudah dijangkau dan dalam kondisi baik. Sayangnya, hasil temuan penilaian terhadap Siamese Connection tidak sempurna karena tidak ada informasi mengenai posisi Siamese Connection, sehingga sulit untuk dikenali. 3. Alat Pemadam Api Ringan
Pada  Kanwil  Bea  Cukai  Kota  Sorong  sudah disediakan  alat  pemadam  kebakaran  api  ringan (APAR)  pada  tiap-tiap  lantai  mempunyai  jarak penempatan  yang  berbeda,  lantai  dua  28,5  meter, lantai tiga 8 meter penempatan APAR pada lantai tiga belum  sesuai  dengan  peraturan.  Jumlah  pada  lantai satu terdapat 4 unit (3 APAR kecil, 1 APAR besar), lantai dua terdapat 2 unit, lantai tiga terdapat 2 unit, lantai empat terdapat 2 unit, perletakan APAR berada pada  dinding  gedung  denganjarak  ketinggian  dari lantai ke dinding 1,1 meter.
4. Hydrant Gedung
Hydrant  Gedung  merupakan  suatu  alat  yang berfungsi sebagai alat pengendali api darurat dengan menyediakan suplai air demi memproteksi bangunan gedung dari bahaya kebakaran yang dibutuhkan oleh tim pemadam kebakaran. Kanwil Bea Cukai ini tidak tersedia  Hydrant  Gedung.  Tidak  tersedia  Hydrant Gedung  ini  akan  berdampak  tidak  adanya  suplai  air dari dalam gedung ketika terjadi kebakaran. 5. Sprinkler Sprinkler pada  Kanwil  Bea  Cukai  Kota  Sorong terdapat  30 Sprinkler. Lantai  satu  terdapat  8 Sprinkler , lantai dua terdapat 10 Sprinkler , lantai tiga terdapat  6 Sprinkler ,  lantai  empat  terdapat  6 Sprinkler ,  kepala Sprinkler tidak  terhalang  oleh apapun.  Sprinkler  pada  gedung  Kanwil  Bea  Cukai Kota Sorong ini memiliki keadaan baik keseluruhan dan  dapat  bekerja  secara  otomatis.  jarak  antar Sprinkler yang  ada  pada  gedung  memiliki  jarak  3,5 meter  dan  jarak  kepala Sprinkler ke  dinding  1,50 meter.
6. Sistem Pemadam Luapan 1
Berdasarkan  hasil  analisis  wawancara  dan observasi di  gedung  Kantor  Bea  Cukai  Kota  Sorong,  kondisi sistem  pemadam  luapan  belum  memenuhi  kriteria penilaian  karena  meskipun  telah  tersedia  sistem pemadam luapan, namun masih terdapat kekurangan berupa APAR yang jumlahnya masih kurang. 7. Pengendali Asap
Kantor  Bea  Cukai  Kota  Sorong  memiliki  alat pengendali  asap,  yaitu  alat  yang  berfungsi  untuk mengendalikan  jumlah  asap  di  dalam  ruangan  saat terjadi  kebakaran.  Setelah  alat  pendeteksi  asap diaktifkan, alat ini berupa kipas angin atau fan yang berputar.  Apabila  Smoke  Controller  di  Kantor  Bea Cukai Kota Sorong dalam keadaan bersih dan bebas dari barang-barang yang tidak diinginkan, maka kipas angin  dan  pembuangan  asap  akan  berputar  secara berurutan setelah detektor asap yang diposisikan pada
zona  sesuai  dengan  penampungan  asap  yang disalurkan oleh kipas angin tersebut diaktifkan. 8. Deteksi Asap
Deteksi  Asap  merupakan  perangkat  yang  Smoke Detection  adalah  alat  yang  mendeteksi  kebakaran dengan cara merasakan adanya asap dan mendeteksinya secara dini, sehingga dapat mencegah kebakaran kecil menjadi besar. Pada gedung Kantor Bea  Cukai  Kota  Sorong  lantai  1  terdapat  10  smoke detector, lantai 2 terdapat 4 smoke detector, lantai 3 terdapat  1  smoke  detector,  dan  lantai  4  terdapat  1 smoke detector. Alat pendeteksi asap yang dipasang sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku,  dengan penempatan di setiap ruang rapat, ruang pegawai, dan pantry atau dapur.
9. Pembuangan Asap Hasil  observasi  menggunakan  meteran  dan wawancara di Kanwil Bea Cukai Kota Sorong bahwa Pembuangan  Asap  merupakan  suatu  alat  yang berguna  untuk  mengeluarkan  asap  dari  dalam ruangan  menuju  keluar  gedung  pada  saat  terjadi kebakaran. Alat ini terletak di semua lantai terutama di bagian dapur (pentry) dan toilet kantor tersebut. 10. Lift Kebakaran Kanwil  Bea  Cukai  Kota  Sorong  tidak  memiliki Lift  Kebakaran  dikarenakan  pada  kantor  tersebut tidak  memenuhi  persyaratan  karena  tinggi  efektif gedung  tidak  mencapai  25  meter,  hanya  18  meter. Tetapi terdapat 1 lift yang digunakan untuk umum. 11. Cahaya Darurat
Penerangan  darurat  juga  telah  ditempatkan  di setiap tangga darurat dan koridor lorong Kantor Bea Cukai  Kota  Sorong.  Dalam  keadaan  darurat, penerangan  darurat  yang  ada  juga  dapat  bekerja secara  otomatis  dan  memberikan  penerangan  yang memadai.  Tanda  keluar  juga  mudah  terlihat  dan ditempatkan di dekat pintu darurat. Tanda keluar juga dapat  terbaca  dengan  jelas  dan  cukup  terang. Sehingga  lampu  darurat  di  Kantor  Bea  Cukai  Kota Sorong sudah berfungsi dengan baik dan memenuhi standar.
12. Listrik Darurat
Hasil  observasi  di  Kanwil  Bea  Cukai  Kota Sorong  Pengamatan  di  Kantor  Bea  Cukai  Kota Sorong menunjukkan bahwa instalasi listrik dan daya yang  disediakan  berasal  dari  dua  sumber:  PLN  dan genset 200 kVA. Semua instalasi kabel menggunakan kabel  SNI,  yang  mengindikasikan  bahwa  mereka memenuhi kriteria. Instalasi listrik juga diselesaikan oleh pekerja bersertifikat, yang menunjukkan bahwa mereka  mematuhi  peraturan  umum  instalasi  listrik (PUIL).
13. Ruang Pengendali Operasi
Ruang pengendali operasi yang telah tersedia dalam kondisi  yang  baik  dapat  memantau  jika  sewaktu- waktu  terjadi  kebakaran  hanya  saja  kurangnya
perawatan  sehingga  apabila  terjadi  kerusakan  tidak cepat di perbaiki.
Sistem  Proteksi  Pasif  Kanwil  Bea  Cukai  Kota Sorong
1. Ketahanan Api Struktur Bangunan Ketahanan  struktur  bangunan  gedung  Kantor Bea  dan  Cukai  Kota  Sorong  sangat  terkait  dengan prosedur  evakuasi  dan  mencegah  penyebaran  api  di dalam  gedung.  Penyebaran  api  dan  panas  dari kobaran  api  dapat  dikurangi  dengan  struktur bangunan yang tahan api. Kolom, balok, plat lantai, plat  atap,  dan  konstruksi  tangga  yang  tersusun  dari beton bertulang dengan mutu beton K-200 dan K-300 pada struktur atas bangunan.
Konstruksi  dinding  bata  dalam  membagi  dan membentuk  kompartemen  juga  dapat  bertindak sebagai  penghalang  api,  mencegah  api  menyebar  ke dinding  ruangan  yang  berdekatan.  Hal  ini  dapat menjadi  indikasi  bahwa,  dengan  ketahanan  api struktural  yang  memadai,  Kantor  Wilayah  Bea  dan Cukai  Kota  Sorong  dapat  terhindar  dari  penyebaran api dan panas.
2. Kompartemenisasi Ruang Salah satu sub-komponen dari sistem proteksi pasif yang dievaluasi adalah kompartementalisasi ruang. Meskipun proteksi tidak dimaksudkan untuk melindungi penghuni atau aset bangunan dari bahaya kebakaran, proteksi bukaan yang memadai dapat membantu mencegah penyebaran api dan membantu proses evakuasi jika terjadi keadaan darurat kebakaran. Pintu kebakaran yang terdiri dari pelat logam dan jendela dengan kaca tahan api dapat melindungi dari ancaman kebakaran dengan menutup bukaan pada pintu darurat. Pintu keluar/masuk pada dinding tahan api atau beton tidak dalam kondisi baik.
Evaluasi Nilai Keandalan Sistem Keselamatan Bangunan (NKSKB)
Berdasarkan hasil penghitungan nilai keandalan untuk  setiap  komponen  utilitas,  Tabel  7  dapat dirangkum sebagai berikut.:
Tabel 7 . Hasil Perhitungan Penilaian Komponen Proteksi
Kebakaran No Komponen Utilitas Nilai Nilai Maksimum 1. Kelengkapan Tapak 24,16 25 2. Sarana Penyelamatan 21,81 25 3. Sistem Proteksi Aktif 16,70 24 4. Sistem Proteksi Pasif 24,89 26 NKSKB (%) 87,56 100 Sumber: (Hasil Anaisis Data)
Berdasarkan  Tabel  7,  hasil  perhitungan  evaluasi Komponen  Proteksi  Kebakaran  menghasilkan  Nilai Keandalan  Sistem  Keselamatan  Bangunan  Gedung (NKSKB) sebesar 87,56%. Angka tersebut
menunjukkan  bahwa  sistem  proteksi  kebakaran
Kantor  Wilayah  Bea  dan  Cukai  Kota  Sorong  dalam keadaan baik.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  PD-T-11-2005-C  tentang  Inspeksi Keselamatan  Kebakaran  pada  Bangunan  Gedung, tingkat  keandalan  sistem  keselamatan  bangunan gedung  pada  Kantor  Wilayah  Bea  dan  Cukai  Kota Sorong  menghasilkan  Nilai  Keandalan  Sistem Keselamatan  Bangunan  Gedung  (NKSKB)  sebesar 87,56%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  nilai  gedung sudah baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun  masih  terdapat  kekurangan  pada  komponen sistem proteksi aktif, dengan dua sub-komponen yang masuk  dalam  kategori  kurang,  yaitu  hidran  gedung yang  tidak  ada  di  dalam  gedung  dan  alat  pemadam kebakaran yang masih kurang.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesa- besarnya  kepada  instansi  ataupun  pihak-pihak  yang membantu  dalam  penelitian  ini.  Ucapan  tersebut penulis  tunjukan  kepada  Ketua  dan  seluruh  staff  di Kantor  Kanwil  Bea  dan  Cukai  Kota  Sorong  dan rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil angkatan 2017.

## REFERENSI
Arif Kurniawan. (2015). Gambaran Manajemen dan  Sistem  Proteksi  Kebakaran  di  Gedung Fakultas  Kedokteran  dan  Ilmu  Kesehatan UIN Jakarta Tahun 2015. http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/ 123456789/25569.Diakses  pada  tanggal  6
Juni 2021.
Badan  Standarisasi  Nasional.  (2000). SNI  03- 1735-2000,  Tata  Cara  Perencanaan  Akses Bangunan  dan  Akses  Lingkungan  Untuk Pencegahan  Bahaya  Kebakaran  Pada Bangunan  Gedung .  Badan  Penerbit  PU, Jakarta.
Badan  Standarisasi  Nasional.  (2000). SNI  03- 1746-2000. Tata CaraPerencanaan1danPemasangan Sarana Jalan Keluar Untuk Penyelamatan Terhadap Bahaya Kebakaran pada
Bangunan  Gedung .  Badan  Penerbit  PU, Jakarta.
Badan  Standarisasi  Nasional.  (2000). SNI  03- 6571-2000.  Sistem  Pengendalian  Asap Kebakaran pada Bangunan Gedung . Badan Penerbit PU, Jakarta.
Chindy.  (2016). Studi  Sistem  Proteksi  Pasif Kebakaran  Pada  Bangunan  Hotel  Danau
Toba Internasional
Medan . Skripsi,
Universitas Sumatera Utara.
Departemen  Tenaga  Kerja  Republik  Indonesia. (1987). Bahan Training Keselamatan Kerja Penanggulangan Bahaya Kebakaran .
Jakarta DEPNAKER- UNDP- ILO.
Didik Hadiyanto, Hardiyono T (2016). Evaluasi Sistem  Penanggulangan  KebakaranPada Gedung  PT.  Meindo  Elang  Indah,  Kutai Kartanegara Tahun 2016 . http://jurnal.unibabpn.ac.id/index.php/jta/ar ticle/view/14.  Diakses  pada  tanggal161Juni
2021
Endah Alfiyanti Syahri. (2017). Aplikasi Sistem Proteksi Kebakaran Sebagai Upaya Pencegahan  dan  Penanggulangan  Bahaya Kebakaran di PT. Pura Barutama1Unit1Offset Kudus .http://eprints.uns.ac.id/5759/.Diakse s pada tangal 6 Juni 2021.
Gytha.  (2015). Analisis  Pemenuhan  Sistem Tanggap Darurat Kebakaran Di Area1Produksi  PLTU  PT  PJB  UP  Muara Karang Jakarta Tahun 2015 .
Keputusan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor
02/KPTS/1985, tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran pada Bangunan Gedung, Jakarta.
Keputusan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor 10/KPTS/2000,  tentang  Ketentuan  Teknis Pengamanan  Terhadap  Bahaya  Kebakaran pada  Bangunan  Gedung  dan  Lingkungan, Jakarta.
Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor  26 Tahun  2008. Tentang  Pedoman  Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Di Perkotaan . Badan Penerbit PU, Jakarta. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per 04/Men/1980.
Tentang  Syarat-Syarat  Pemasangan  dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan .
Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  No.  2  Tahun 1983. Tentang  Instalasi  Alarm  Kebakaran Automatik .
Peraturan  Pemerintah  RI  No.  36  Tahun  2005. Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung .