## Analisis Unjuk Kerja Sistem Produksi Listrik Pada Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Waena
Anton Ilintamon, Marthinus Pakiding, Hans Tumaliang Teknik Elektro Universitas Sam Ratulangi Manado, Jl. Kampus Bahu-Unsrat Manado, 95115 antonioilintamon@gmail.com, marthinuspakiding@unsrat.ac.id, hans.tumaliang@gmail.com
Abstract __ With the increasing need for electrical energy, the efficiency  and  reliability  of  a  diesel  power  plant  is  also  directly proportional  to  the  savings  in  electricity  energy  requirements. Performance analysis is something that is achieved, achievements are shown  or  the  work  capability  of  the  Waena  diesel  power  plant, efficiency is the result of a comparison between achievements with the resources  used  to  produce  these  achievements.  Reliability  is  an indicator of the level of capability, smoothness, durability and security of  Waena  diesel  power  plants,  in  their  operations  to  produce  KWH electricity)  according  to  the  planned  needs  or  targets.  The  electricity production  system  produced  at  Waena  diesel  power  plant  for  1  year period, for 2018 amounted to 30,763,659 Kwh / year.
Keywords  __  Performance  Analysis;  Efficiency;  Reliability; Electricity production system in  PLTD Waena.
ABSTRAK  __  Dengan  meningkatnya  kebutuhan  energi listrik  maka  efisiensi  dan  keandalan  suatu  pembangkit  listrik tenaga  diesel  juga  berbanding  lurus  dengan  penghematan kebutuhan  energi  listrik.  Analisis  unjuk  kerja  (Performance) adalah  sesuatu  yang  dicapai,  prestasi  yang  diperlihatkan  atau kemampuan  kerja  pembangkit  listrik  tenaga  diesel  PLTD  Waena, efisiensi adalah hasil perbandingan antara capaian dengan sumber daya  yang  digunakan  untuk  mengahasilkan  capaian  tersebut. Keandalan  merupakan  suatu  indikator  tingkat  kemampuan, kelancaran,  ketahanan  maupun  keamanan  pembangkit  listrik tenaga diesel Waena, dalam operasinya untuk memproduksi tenaga listrik  KWH) sesuai keperluan atau  target  yang telah direncanakan.  Sistem  produksi  listrik  yang  dihasilkan  pada pembangkit  listrik  tenaga  diesel  Waena  periode  1  tahun,  untuk tahun 2018 sebesar 30.763.659 Kwh/tahun.
Kata  kunci  __  Analisis  Unjuk  Kerja;  Efisiensi;  Keandalan; Sistem produksi listrik pada PLTD Waena.

## I. PENDAHULUAN
PLTD  Waena  mulai  berdiri  sejak  tahun  1984  dan  mulai beroperasi  tahun  1986,  pengoperasian  PLTD  Waena  ini berkaitan  dengan  semakin  meningkatnya  konsumsi  listrik masyarakat  dikota  Jayapura,  Kabupaten  Jayapura  maupun Kabupaten Keerom[1].
Energi  listrik  merupakan  suatu  faktor  penunjang  yang sangat penting bagi perkembangan secara menyeluruh di seluruh kota  Jayapura  Papua.  Di  papua  dengan  semakin  meningkatnya kegiatan  industri  dan  jumlah  penduduknya,  maka  sangat membutuhan energi listrik, dengan demikian Pembangkit Listrik Tenaga  Diesel  (PLTD)  Waena,  berusaha  meningkatkan  unjuk kerja  sistem  produksi  listrik  guna  memenuhi/mengurangi kebutuhan  tersebut.  Ada  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi ketersediaan  listrik  di  Papua,  antara  lain  ketersediaan  energi
primer,  harga  bahan  bakar,  teknologi,  dan  budaya  masyarakat. Beberapa  usaha  yang  dapat  ditempuh  perusahaan  Listrik  Negara dalam mengatasi peningkatan kebutuhan listrik antara lain dengan pembangunan  pembangkit  baru  dan  sistem  sewa  pembangkit dengan pemda/pengusaha.
Listrik dilihat sebagai sesuatu yang dapat mengubah pola hidup  masyarakat  dan  disinilah  energi  listrik  memiliki  peranan yang  sangat  penting  dalam  kehidupan  masyarakat  sebagai kebutuhannya[2].
Dikaitkan dengan pola pemakaian listrik oleh konsumen, beban  listrik  secara  keseluruhan  yang  dipakai  oleh  semua konsumen  dalam  suatu  perusahaan  listrik  memang  besar  sangat tergantung pada aktivitas setiap harinya. Pada umumnya terdapat dua  beban  puncak  yaitu  siang  hari  karena  aktifnya  kegiatan industri  dan  malam  hari  karena  peningkatan  penggunaan  listrik oleh rumah tangga[3].

## A. Pembangkit Listrik Tenaga Disel (PLTD)
Pembangkit listrik  yang  menggunakan  mesin diesel sebagai prime  mover.  Prime  mover  merupakan  peralatan  yang mempunyai fungsi menghasilkan energi mekanis yang diperlukan untuk memutar rotor generator.
Penggunaan  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Diesel  (PLTD) biasanya  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  listrik  dalam jumlah  beban  kecil,  terutama  untuk  daerah  terpencil  atau  untuk listrik  pedesaan  dan  untuk  memasok  kebutuhan  listrik  suatu pabrik[4].
B. Bagian - Bagian Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
Pembangkit  Listrik  Tenaga  Diesel  (PLTD)  ialah  pembangkit listrik  yang  menggunakan    mesin  diesel  sebagai  penggerak  mula (prime  mover),  yang  berfungsi  menghasilkan  energi  mekanis yang  diperlukan  untuk  memutar  rotor  generator[5].  Dilengkapi dengan  bagian  –  bagian  utama  pembangkit  listrik  tenaga  diesel yaitu:
1) Tangki penyimpanan bahan bakar
2) Penyaring bahan bakar
3) Tangki penyimpanan bahan bakar sementara (bahan bakar yang disaring)
4) Pengabut.
5) Mesin diesel
6) Turbo charger
7) Penyaring gas pembuangan
8) Tempat pembuangan gas (bahan bakar yang disaring)
9) Generator 10) Trafo
11) Saluran Transmisi
Selain bagian – bagian ada juga terdapat sistem – sistem yang digunakan pada pembangkit listrik tenaga diesel PLTD[1].

## 1) Sistem Penggerak Mula
Termasuk  aki,  tangki  hampa  udara,  starter  sendiri  dan sebagainya.  Fungsi  sistem  penggerak  mula  adalah  menjalankan mesin.  Sistem  ini  memungkinkan  mesin  pada  awalnya  berputar dan berjalan sampai terjadi pembakaran dan unit meninggalkannya untuk memperoleh daya.

## 2) Sistem Bahan Bakar (Fuel System)
Berfungsi  untuk  mengatur  pendistribusian  pemakaian bahan  bakar  pada  tiap-tiap  silinder  sesuai  dengan  tekanan pengabutan  dan  volume  yang  dibutuhkan  pada  tiap  perubahan beban saat mesin beroperasi[6].
3) Sistem Pelumasan (lube oil system)
Termasuk  pompa  minyak  pelumas,  tangki  minyak, penyaring, pendingin, alat pembersih dan sambungan pipa kerja. Fungsi  sistem  pelumasan  yaitu  untuk  mengurangi  pergeseran dari  bagian  yang  bergerak  dan  mengurangi  pemakaian  dan sobekan bagian-bagian mesin .
4) Sistem Pendinginan (Cooler System)
Termasuk  pompa-pompa  pendingin,  menara  pendingin, perawatan  air  atau  mesin  penyaring  dan  sambungan  pipa  kerja. Kegunaan  system  pendinginan  adalah  untuk  meningkatkan panas  dari  mesin  silinder  yang  menyimpan  temperature  silinder dalam  tempat  yang  aman.  Pompa  mengedarkan  air  melewati silinder  dan  kepala  selubung  mengangkut  panas.  Sistem pendinginan  membutuhkan  sumber  air,  sebuah  pompa  dan tempat untuk pembuangan air panas, penyebaran air oleh mesin pendingin ini seperti dalam alat radiator, pendingin uap, menara pendingin, penyemprot dan sebagainya.
5) Sistem Udara Masuk
Termasuk saringan udara, saluran pompa kompresor (bagian integral  dari  mesin).  Kegunaan  saringan  udara  adalah  untuk membersihkan  debu  dari  udara  yang  disuplai  ke  mesin,  juga semua ini dapat menimbulkan kenaikan daya keluaran.
Berfungsi  untuk  mengarahkan  aliran  udara  masuk  agar temperatur  udara  masuk  konstan  dan  gas  sisa  pembakaran  dari tiap-tiap  silinder  untuk  dimanfaatkan  serta  meredam  polusi  saat mesin  beroperasi.  Dan  untuk  Menyaring  udara  masuk  dari partikel debu yang dapat merusak komponen yang berhubungan dengan ruang bakar.
6) Sistem Pembuangan Gas
Termasuk  peredam  dan  penyambungan  saluran.  Temperatur pembuangan  gas  panasnya  cukup  tinggi,  gas  ini  merupakan pemanas  minyak  atau  persediaan  udara  pada  mesin.  Peredam mengurangi kegaduhan suara.
Berfungsi  untuk  meredam  polusi  dari  gas  buang  yang terdiri dari panas, gas beracun, suara dan debu-debu carbon.

## C. Motor Diesel
Motor  diesel  adalah  motor  bakar  torak  yang  proses penyalaannya  bukan  menggunakan  loncatan  bunga  api
melainkan  ketika  torak  hampir  mencapai  titik  mati  atas  (TMA) bahan  bakar  disemprotkan  ke  dalam  ruang  bakar  melalui  nosel sehingga  terjadilah  pembakaran  pada  ruang  bakar  dan  udara dalam  silinder  sudah  mencapai  temperatur  tinggi,  yaitu  berkisar 16-25. (Arismandur. W, 1988)[7].

## D. Unjuk Kerja Pembangki
Unjuk  kerja  pembangkit  listrik  tenaga  diesel  yang dimaksudkan  disini  adalah  kinerja  operasi,  karena  itu didefinisikan  sebagai  kemampuan  operasi  dalam  memproduksi tenaga  listrik  (KWh)  yang  diperlihatkan  atau  kemampuan  kerja suatu peralatan pada kurun waktu / periode tertentu. Ada beberapa macam  kelompok  unjuk kerja  yang ditetapkan pembangkit. Oleh manejemen  unjuk  kerja  itu  dinilai  dan  penilaian  unjuk  kerja  itu adalah performance (unjuk kerja) yang diukur dengan target yang telah  ditentukan  dan  disepakati  bersama.  Kemampuan  operasi PLTD  Waena  tergantung  pada  kondisi  dan  nilai-nilai  yang ditentukan terhadap efesiensi[7].

## 1) Efisiensi
Secara  umum  adalah  hasil  perbandingan  antara  capaian dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan capaian tersebut,secara  singkat  efesiensi  adalah  perbandingan  antara output  dengan  input.  Sasaran  efesiensi  salah  satunya  adalah penghematan[7].

## a. Faktor Kapasitas (Capacity Factor)
Faktor  kapasitas  merupakan  tolok  ukur  besarnya pemanfaatan  unit  pembangkit  untuk  memproduksi  tenaga listrik  secara  keseluruhan  dalam  kurun  waktu  tertentu berdasarkan daya yang tersedia.
= 100%       (1)

## b. Faktor Produktivitas (Out put Factor)
Faktor produktivitas merupakann kemampuan memproduksi tenaga listrik dari suatu SPD dalam periode tertentu dengan daya yang  tersedia.  Data  hasil  produksi  diambil  dari  catatan  -  catatan operasi  atau  dari  laporan  -  laporan  hasil  operasi  yang  dihasilkan oleh generator dan dijumlah dalam periode tertentu.
OF = " 100                        (2)

## c. Faktor Beban (Load Factor)
Faktor  beban  merupakan  tolok  ukur  pemanfaatan  daya  pada saat  beban  tertinggi  /  beban  puncak  (peak  load)  dalam memproduksi tenaga listrik (KWh) semaksimal mungkin.
LF = " " % 100%     (3)

## d. Konsumsi  Bahan  Bakar  Spesifik  (Specific  Fuel  Oil Consumption)
Konsumsi  /  pemakaian  bahan  bakar  spesifik  adalah pemakaian bahan bakar yang digunakan untuk membangkitkan / memproduksi setiap satu satuan tenaga listrik (KWh).
SFC = " ℎ " * % + ,ℎ " 100%    (4)

## e. Konsumsi  Minyak  Pelumas  Spesifik  (Specific  Lub  Oil Consumption)
Pemakaian  minyak  pelumas  spesifik  prinsipnya  sama dengan  pemakaian  bahan  bakar  spesifik  yaitu  pemakaian minyak  pelumas  yang  digunakan  sebenarnya  selama memproduksi  setiap  satuan  tenaga  listrik  (KWh)  yang dibangkitkan.
* =
. +
/ % + ,ℎ " 100%    (5)

## f. Efisiensi Thermal (Thermal Efficiency)
Efisiensi  thermal  merupakan    perbandingan    antara tenaga/energi  listrik  (KWh)  yang  dibangkitkan  oleh generator  secara  keseluruhan  per  tahun  /  per  periode terhadap  jumlah  energi  panas  yang  di  gunakan  oleh  PLTD dalam membangkitkan energi listrik tersebut per periode.
1 1 1 = ,2 " " ℎ * % + ( 3 /) 100%    (6)

## g. Faktor Ketersediaan (Availabity Factor)
Merupakan  perbandingan  antara  daya  yang  tersedia  unit pembangkit  pada  waktu  tertentu  dengan  daya  mampu  netto  unit pembangkit tersebut.
AF = 6 + % (.7) 6.8 % .7 (7)

## h. Efisiensi Mesin
Merupakan rasio energi  yang  dikeluarkan (atau kerja  yang dilakukan)  oleh  mesin  dengan  energi  yang  dibutuhkan  (atau kerja yang dibutuhkan) untuk mengoperasikannya (yaitu, output energi/input energi).
Menyatakan perbandingan daya output dengan daya input dengan persamaan 8 sebagai berikut:
ᶯ mesin = :;<= :>? = :@<=A:B@CC :>? = 1 − :B@CC :>?
Bila dinyatakan dalam prosen maka,
ᶯ mesin = :;<= :>? 100% (8) 2) Keandalan
Keandalan merupakan suatu indikator tingkat kemampuan, kelancaran, ketahanan maupun keamanan suatu SPD  dalam  operasinya  untuk  memproduksi  tenaga  listrik (KWh) sesuai keperluan / target yang telah direncanakan[8] .
a) Faktor Jumlah Gangguan (Outage Factor)
Jumlah  gangguan  merupakan  komulatip  dari  gangguan - gangguan yang telah terjadi dalam periode tertentu. Ukuran sering  tidaknya  unit  pembangkit  mengalami  gangguan dinyatakan  dengan  Force  Outage  Rate  disingkat  FOR  dan secara matematis ditulis persamaan 9 sebagai berikut:
FOR = / ℎ F / ℎ F " + F / ℎ F (9)

## b) Faktor Keluar (Force Outage Factor)
Jam keluar suatu SPD ialah jumlah waktu dari suatu SPD  yang  sedang  beroperasi  terpaksa  distop  karena  ada gangguan.  Keterpaksaan  keluar  dari  pengusahaan  SPD dinyatakan  tidak  layak  operasi  selanjutnya  perlu mengalami pemeliharaan.
FOF = IJK LMB<JN LJNM?J OJ?OO<J? PMN PMN>@QM IJK PMN>@QM X100% (10)
c) Faktor ketersediaan Operasi (Operating Availability Factor) adalah  waktu  jam  siap  suatu  SPD  dapat  dioperasikan  (jam operasi  +  jam  stand  by)  dalam  suatu  periode  dibagi  jam periode (8760 jam).
d) Faktor Ketersedian Unit Pembangkit (Equivalent

## Availability Factor   EAF)
Faktor  ketersediaan  unit  pembangkit  listrik  adalah  jumlah waktu yang mampu menghasilkan listrik selama jangka waktu tertentu, dibagi dengan jumlah  waktu dalam periode tersebut. Lebih detailnya lihat pada rumus berikut ini:
EAF = S2 − ( 62 + 62 + 2 (8760) 100%                                    (11)

## e) Ketidaksiapan  Unit  Pembangkit  (Equivalent  Forced  Outage Rate (EFOR)
Merupakan  salah  satu  indeks  kinerja  pembangkit  listrik. EFOR  menunjukkan  kuantitas  (%)  unit  pembangkit  keluar dari  sistem  atau  memenuhi  sistem  (derating).  Mengukur tingkat  ketidaksiapan  unit  pembangkit  karena  adanya  keluar paksa  yang  disebabkan  oleh  gangguan  peralatan  ( Outage) dan derating.
EFOR = UVWXYV;XW
ZXYV;XWYUVWX 100% (12)

## II. METODE PENELITIAN

## A. Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  PLTD  Waena,  Kota  Jayapura. Adapun  waktu  yang  dialokasikan  adalah  selama  2  bulan terhitung dari keluarnya ijin penelitian.

## B. Populasi dan Sampel
Populasi data dalam penelitian ini merujuk pada penunjukkan pada unjuk kerja pembangkit selama periode 1 tahun yaitu 2018. Baik itu penggunaan bahan bakar HSD, Minyak Pelumas, Penggunaan panas kalori dan energi listrik dihasil setiap bulan pada tahun 2018.
Kegiatan  utama  pembangkit  listrik  Waena  adalah memproduksi  energi  listrik  dengan  sistem  pembangkit  listrik tenaga  diesel.  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Diesel  (PLTD) merupakan sistem pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan  mesin  diesel  sebagai  penggerak  utama.  Mesin ini  beroperasi  melalui  proses  pembakaran  antara  bahan  bakar
dan  udara  di  dalam  silinder.  Pada  proses  pembakaran dihasilkan  tenaga  gerak  yang  menjalankan  generator  listrik untuk  menghasilkan  energi  listrik.  Energi  listrik  yang dihasilkan  dikendalikan  melalui  panel  kontrol  dilengkapi sistem proteksi dan penyaluran  ke pelanggan  melalui  sistem interkoneksi dengan (PLTD Yarmokh, PLTD Sentani, PLTD Arso, PLTA Orya Genyem dan PLTU Holtekamp)[9].

## C. Teknik Pengumpulan data
Digunakan dalam penelitian yaitu observasi, pengamatan langsung keadaan dimana dalam pengoperasian dan mencatat langsung beban hari setiap mesin. Adapun data – data yang dikumpulkan pada penelitian ini terdapat pada tabel.
TABEL I. DAFTAR INVENTARIS PEMBANGKIT LISTRIK PLTD WAENA
NO NO NO. TERPSG MAMPU BEBAN TERTINGGI KET. URT KIT/SENTRAL URUT MSN MERK TYPE NO.SERIE HP RPM THN MERK TYPE NO.SERIE VOLT KVA COS Q (KW) (KW) (KW) (%) I. SISTEM  JAYAPURA 1 PLTD WAENA 1 1 M A K 8M 453 AK 26829 3,411 600 1986 SIEMENS 1FC 7809 3 HA63Z D-8662606201 6,300 3,180 0.8 2,544 2,162 2,100 0.8 Operasi 2 2 M A K 8M 453 AK 26830 3,411 600 1986 SIEMENS 1FC 7809 3 HA63Z D-8662606202 6,300 3,180 0.8 2,544 2,162 2,100 82.5 Operasi 3 3 M A K 8M 453 AK 26831 3,411 600 1986 SIEMENS 1FC 7809 3 HA63Z D-8662606203 6,300 3,180 0.8 2,544 0 0 0 Overhoul 4 4 M A K 8M 453 AK 26832 3,411 600 1998 SIEMENS 1FC 7809 3 HA63Z GB 98000161/0037 6,300 3,180 0.8 2,544 2,162 2,050 80.6 Operasi 5 5 DAIHATSU 11 DS 32 DV 632 Z 0040 4,023 600 1995 SHINKO ELECTRIC 1FC 1804-3HC63-Z GB 98000162/0038 6,300 3,750 0.8 3,000 0 0 0 Gangguan 6 6 M A K 8M 453 C 27184 3,848 600 1994 SIEMENS PINDAD FVL-IK-1800-T U-091171001 6,300 3,500 0.8 2,800 0 0 0 Overhoul 7 7 M A K 8M 453 C 27183 3,848 600 1993 SIEMENS PINDAD FVL-IK-1800-T U-091171002 6,300 3,500 0.8 2,800 2,379 2,150 76.8 Overhoul 8 8 M A K 8M 453 C 27284 3,848 600 1998 SIEMENS PINDAD AA27185001 16185 - 01 6,300 3,500 0.8 2,800 Operasi 9 9 WARTSILA 18V32 5605 8,046 750 1999 PINDAD electric 18V32 5605/157821 6,300 7,500 0.8 6,000 0 0 0 Operasi 10 10 MIRRLEES 12KV MAJOR MK3 IH 10682 8,381 750 1999 LEROY SOMER LSA-60-90-10-10P 600557.1 6,300 7,812 0.8 6,000 5,000 4,000 66.7 Operasi TOTAL JUMLAH PLTD WAENA 33,576 13,865 12,400 36.9

## DAFTAR INVENTARISASI PEMBANGKIT
LISTRIK PLTD WAENA 2018 P E N G G E R A K GENERATOR PT PLN(Persero) SEKTOR PAPUA DAN PAPUA BARAT PT PLN(Persero) SEKTOR PAPUA DAN PAPUA BARAT
Gambar 6. Single Line Diagram PLTD Waena

## DATA REKAPITULASI HASIL UNJUK KERJA PEMBANGKIT PLTD WAENA
DATA PENGUSAHAAN DATA KINERJA PROD. ENERGI S F C
S L C TARA JAM JAM SIAP JAM JAM NO. JMH JMH LISTRIK KALOR OPS. OPERASI HAR. GANGG. C F O F S F S O F EFOR EAF.
URT KIT/SENTRAL UNIT MSN MERK TYPE NO.SERIE (KWH) (KWH) (%) (LTR/KWH) (LTR/KWH) (KCAL/KWH) (JAM) (JAM) (JAM) (JAM) % % % % % % I SISTEM  JAYAPURA 1 PLTD WAENA 1 1 M A K 8M 453 AK 26829 5,389,185 242,318 4.50 HSD 11,802,164 3,199.000 24,750,128.000 26,536 3,972 3,263 205 1,344 41.44 53.33 109.60 5.66 26.19% 62.22 0
2 2 2 M A K 8M 453 AK 26830 7,621,445 298,327 3.91 HSD 8,819,348 3,223.000 31,648,326.000 29,209 5,179 3,046 401 158 58.60 57.85 142.91 11.07 26.25% 68.27 0 3 3 3 M A K 8M 453 AK 26831 0 0 - HSD 0 #DIV/0! 0.000 #DIV/0! 0 0 3,600 744 0.00 0.00 0.00 99.34 50.00% 0.00 0 4 4 4 M A K 8M 453 C 26832 6,381,820 300,881 4.71 HSD 13,163,607 2,689.000 27,702,551.000 29,275 4,056 4,218 201 309 49.07 61.85 111.92 5.55 20.85% 71.25 0 5 5 5 DAIHATSU 12 DS 32 DV 632 Z 0040 0 0 - HSD 0 #DIV/0! 0.000 #DIV/0! 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0
6 6 1 M A K 8M 453 C 27184 0 0 - HSD 0 #DIV/0! 0.000 #DIV/0! 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0
7 7 2 M A K 8M 453 C 27183
10,000,539 332,654 HSD 12,334,682 2,859.000 18,723,341.000 28,183 2,205 2,589 160 24 69.87 161.98 60.84 4.42 19.70% 78.47 0 8 8 3 M A K 8M 453 C 27264 0 0 - HSD 0 #DIV/0! 0.000 #DIV/0! 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0 9 9 1 WARTSILA 18V32 5605 0 0 - HSD 0 #DIV/0! 0.000 #DIV/0! 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0 10 10 1 MIRLESS KV12MAJOR IH10682 1,370,670 123,412 9.00 HSD 8,532,220 169.000 42,225,313.000 17,390 249 5,222 2,972 72 4.47 91.74 6.87 82.01 0.00% 50.22 30,763,659 1,297,592 4.22 HSD 54,652,021 14,744.000 156,698.000 133,576 15,661 18,338 7,539 2,651 22.35 42.68 43.21 20.80 17.35% 61.33 TOTAL JUMLAH PLTD WENA : REKAPITULASI PENGUSAHAAN
TAHUN 2018 DATA PEMBANGKIT PEM. SENDIRI PEMAKAIAN BBM (LTR) PT PLN(Persero) SEKTOR PAPUA DAN PAPUA BARAT PT PLN(Persero) SEKTOR PAPUA DAN PAPUA BARAT TABEL III DATA ENERGI LISTRIK DIHASILKAN PERBULAN ENERGI DIBANGKIT (KWH) TAHUN 2018
NO. JMH JMH
JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGUST SEPT OKT NOP DES TOTAL
URT KIT/SENTRAL UNIT MSN MERK TYPE NO.SERIE I. PLTD WAENA 1 1 1 M A K 8M 453 AK 26829 538,421 57,162 539,519 605,963 606,863 76,652 509,532 466,224 568,762 497,176 487,882 435,029 5,389,184 2 2 2 M A K 8M 453 AK 26830 588,124 496,602 698,572 676,139 766,367 748,344 684,926 755,287 538,785 582,503 499,587 586,210 7,621,445 3 3 3 M A K 8M 453 AK 26831
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 M A K 8M 453 AK 26832 572,834 668,024 557,276 462,985 479,045 508,034 603,203 512,751 297,207 695,881 537,135 487,446 6,381,820 5 5 5 DAIHATSU 11 DS 32 DV 632 Z 0040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 M A K 8M 453 C 27184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 M A K 8M 453 C 27183 368,684 636,104 880,534 804,462 638,439 835,157 888,992 1,012,677 968,926 943,711 944,133 1,078,720 10,000,540 8 8 8 M A K 8M 453 C 27284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 WARTSILA 18V32 5605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 MIRRLEES 12KV MAJOR MK3 IH 10682 0 0 0 0 0 17,780 504,430 56,930 95,130 103,120 273,280 320,000 1,370,670 2,068,063 1,857,892 2,675,901 2,549,548 2,490,714 2,185,967 3,191,082 2,803,869 2,468,810 2,822,392 2,742,017 2,907,403 30,763,659 DATA PEMBANGKIT JUMLAH PLTD WAENA : PT PLN(Persero) SEKTORPAPUA DAN PAPUA BARAT PT PLN(Persero)
SEKTORPAPUA DAN PAPUA BARAT

## PEMAKAIAN MINYAK PELUMAS (LTR)
NO. JMH JMH JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGUST SEP OKT NOP DES TOTAL URT KIT/SENTRAL UNIT MSN MERK TYPE NO.SERIE I. SISTEM  JAYAPURA 1 PLTD WAENA 1 1 M A K 8M 453 AK 26829 200 200 1,200 300 400 205 4,305 615 1,200 300 500 1,500 10,925 2 2 2 M A K 8M 453 AK 26830 1,000 900 1,200 1,000 700 1,600 410 615 1,200 1,000 1,500 1,115 12,240 3 3 3 M A K 8M 453 AK 26831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
4 4 M A K 8M 453 AK 26832
545 610 1,110 400 550 1,955 820 205 1,100 200 2,200 1,000 10,695 5 5 5 DAIHATSU 11 DS 32 DV 632 Z 0040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
6 1 M A K 8M 453 C 27184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
7 2 M A K 8M 453 C 27183 300 1,110 1,000 400 550 750 615 820 1,000 2,000 550 1,105 10,200 8 8 3 M A K 8M 453 C 27284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 1 WARTSILA 18V32 5605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 1 MIRRLEES 12KV MAJOR MK3 IH 10682 0 0 0 4,000 0 0 700 0 1,300 2,500 800 100 9,400 2,045 2,820 4,510 6,100 2,200 4,510 6,850 2,255 5,800 6,000 5,550 4,820 53,460 DATA PEMBANGKIT TAHUN 2018 TOTAL JUMLAH PLTD WAENA : PT PLN(Persero) PAPUA DAN PAPUA BARAT TABEL V PEMAKAIAN PANAS KALORI
TARA KALOR  (K.CALORI/KWH)
TAHUN 2018
NO. NO JM H JAN PEB M AR APR M EI JUN JUL AGUST SEP OKT NOP DES TOTAL URT KIT/SENTRAL UNIT M SN M ERK TYPE NO.SERIE
I. I.
1 1 1 1 M A K 8M 453 AK 26829 2,476 2,494 2,385 2,389 2,363 2,415 2,447 2,433 2,449 2,403 2,368 2,361 26,536 2 2 2 M A K 8M 453 AK 26830 2,468 2,441 2,398 2,407 2,422 2,432 2,460 2,444 2,489 2,449 2,402 2,395 29,209 3 3 3 M A K 8M 453 AK 26831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 M A K 8M 453 AK 26832 2,461 2,466 2,421 2,422 2,415 2,421 2,466 2,443 2,460 2,417 2,403 2,477 29,275 5 5 1 DAIHATSU11 DS 32 DV 632 Z 0040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 1 M A K 8M 453 C 27184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 2 M A K 8M 453 C 27183 2,467 2,421 2,290 2,292 2,306 2,347 2,369 2,362 2,357 2,370 2,350 2,252 28,183 8 8 1 M A K 8M 453 C 27284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 1 WARTSILA18V32 5605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 1 MIRRLEES12KV MAJOR MK3
IH 10682 0 0 0 0 0 2,628 2,542 2,587 2,563 2,583 2,539 2,488 17,390 9,872 9,822 9,495 9,511 9,506 12,243 12,284 12,268 12,319 12,221 12,062 11,973 133,576 DATA PEM BANGKIT JUM LAH PLTD W AENA : PT PLN(PERSERO) SEKTOR PAPUA DAN PAPUA BARAT
PT PLN(PERSERO)
SEKTOR PAPUA DAN PAPUA BARAT TABEL VII

## DATA PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYA HSD
PEMAKAIAN BAHAN BAKAR HSD TAHUN 2018 NO. NO JM H JENIS JAN PEB M AR APR M EI JUN JUL AGUST SEPT OKT NOP DES TOTAL
URTKIT/SENTRALUNIT M SN M ERK TYPE NO.SERIE BBM I. KIT/SENTRAL 1 SISTEM  JAYAPURA 1 1 M A K 8M 453 AK 26829 HSD 1,276,128 1,148,831 1,592,672 1,225,961 1,479,622 660,673 1,016,173 670,477 681,017 687,007 673,597 690,006 11,802,164 BIO Solar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
2 2 2
M A K 8M 453 AK 26830
HSD 1,842,454 1,342,274 1,254,427 1,185,618 1,146,721 574,777 549,170 264,344 175,935 167,882 156,150 159,596 8,819,348 BIO Solar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
3 3 3 M A K 8M 453 AK 26831 HSD 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 BIO Solar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
4 4 4
M A K 8M 453 C 26832 HSD 1,842,454 1,548,228 1,506,720 132,193 1,620,564 1,649,295 1,577,600 1,128,124 416,340 749,437 570,322 422,330 13,163,607 BIO Solar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
5 5 5 DAIHATSU 12 DS 32 DV 632Z0040 HSD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BIO Solar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
6 6 6 M A K 8M 453 C 27184 HSD 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 BIO Solar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
7 7 7 M A K 8M 453 C 27183 HSD 1,395,014 1,176,377 1,146,911 1,091,061 1,004,814 1,010,754 953,284 953,345 741,155 952,673 1,005,565 903,729 12,334,682 BIO Solar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
8 8 8 M A K 8M 453 C 27284 HSD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 BIO Solar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
9 9 9 WARTSILA 18V32 5605 HSD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 BIO Solar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 10 10 10 MIRRLEES 12KV MAJOR MK3 IH 10682 HSD 0 0 0 0 0 1,183,313 1,319,672 136,295 1,538,097 1,529,729 1,384,290 1,440,824 8,532,220 BIO Solar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HSD 6,356,050 5,215,710 5,500,730 3,634,833 5,251,721 5,078,812 5,415,899 3,152,585 3,552,544 4,086,728 3,789,924 3,616,485 54,652,021
DATA PEM BANGKIT JUM LAH PLTD W AENA : PT PLN(Persero) SEKTOR PAPUA DAN PAPUA PT PLN(Persero) SEKTOR PAPUA DAN PAPUA
Gambar 1.  Grafik Energi Listrik Dihasilkan
Gambar 2.  Grafik Pemakaian Minyak Pelumas
Gambar 3.  Grafik Penggunaan Panas Kalori
Gambar 4.  Grafik Pemakaian Bahan Bakar Minyak HSD
2,068,063 1,857,892
2,675,901 2,549,548 2,490,714 2,185,967 3,191,082 2,803,869 2,468,810 2,822,392 2,742,017 2,907,403 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGUST SEPT OKT NOP DES Grafik Energi Listrik Dihasilkan 2,045 2,820 4,510 6,100 2,200 4,510 6,850 2,255 5,800 6,000 5,550 4,820 0 2,000 4,000 6,000 8,000 JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGUST SEP OKT NOP DES Grafik Pemakaian Minyak Pelumas 9,872 9,822 9,495 9,511 9,506 12,243  12,284  12,268  12,319  12,221  12,062  11,973 0 5,000 10,000 15,000 JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGUST SEP OKT NOP DES Grafik Penggunaan Panas Kalori 6,356,050 5,215,710 5,500,730 3,634,833 5,251,721 5,078,812 5,415,899 3,152,585 3,552,544 4,086,728 3,789,924 3,616,485 0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGUST SEPT OKT NOP DES Grafik Pemakain Bahan Bakar Minyal HSD
Berdasarkan  data  gambar  1  dan  tabel  I.  Data  daftar inventarisasi  peralatan  pembangkit  listrik  tenaga  diesel  dan gambar  I single  Line  Diagram pembangkit  listrik  tenaga diesel PLTD Waena.
Berdasarkan  data  tabel  II  data  total  rekapitulasi  hasil unjuk  kerja  pembangkit  listrik  tenaga  diesel  waena,  periode 1 tahun untuk tahun 2018.
Berdasarkan  data  tabel  III  dan  gambar  1.  Data  energi listrik  dihasilkan  per  bulan.  Energi  listrik  yang  dihasilkan oleh  pembangkit  listrik  tenaga  diesel  Waena  sebesar 30.763.659 Kwh/tahun.
Berdasarkan data tabel IV dan gambar 2. Data pemakaian minyak  pelumas  pada  pembangkit  listrik  tenaga  diesel waena, dalam memproduksi energi listrik.
Berdasarkan data tabel V dan gambar 3. Data penggunaan panas  kalori,  dimana  besarnya  pemanfaatan  energi  panas yang tersimpan dalam bahan bakar untuk mengubah menjadi daya efektif oleh mesin pembakaran dalam.
Berdasarkan data tabel VI dan gambar 4. Data pemakaian bahan  bakar  minyak  dalam  proses  pembangkitan  energi listrik  pada  PLTD  waena.  Dimana  pada  tabel  VI  dapat memperlihatkan jumlah pemakaian bahan setiap bulan untuk memproduksi energi listrik.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Hasil Perhitungan
Dimana  perhitungan  dapat  dilakukan  berdasarkan  data yang  diperoleh  dari,  data  hasil  unjuk  kerja  sistem  produksi listrik  pada  PLTD  Waena,  periode  1  tahun  dapat  dilihat pada tabel II, III, IV, V dan VI, dapat menghitung mengenai beberapa faktor yaitu: faktor efisiensi dan keandalan.

## 1) Faktor Kapasitas (Capacity Factor)
Berdasarkan data  yang diperoleh pada  tabel II dapat menghitung berdasarkan persamaan (1).
CF = Produksi Energi Listrik Per periode Kapasitas Unit Terpasang X Jam periode X 100%       (1)
CF = 30.763.659 16,432 x 8760 X 100%
= 30.763.659
143.944.320 X 100%
= 21.37%
2) Faktor Produktivitas (Output Factor)
Berdasarkan  data  tabel  II.  Data  produksi  tenaga/energi listrik  bruto  (KWh)  yang  dibangkitkan  generator  dalam kurun waktu tertentu (per periode) dengan, kapasitas / daya terpasang dan jam kerjanya pada persamaan (2).
OF =
KWH Produksi Bruto Kapasitas Unit Terpasang X Jam periode X 100%       (2)
OF = 30.763.659 16,432 x 15.661 X 100%
= 30.763.659 257.351.552 X 100%
= 11.95%
3) Faktor Beban (Load Factor)
Faktor beban merupakan nilai atau angka perbandingan /  pembagian  antara  produksi  tenaga  listrik  (KWh)  seluruh (bruto) dan beban tertinggi selama periode pada persamaan (3)
LF = KWH Produksi Bruto Per periode Beban Tertinggi Per Periode X Jam periode X 100%       (3) LF = 30.763.659 12,400 x 8760 X 100% = 30.763.659 108,624,000 X 100% = 28.32%
4) Komsumsi BBM SFC (Specific Fuel Oil Consumption) Berdasarkan  pada  data  tabel  VI  dan  gambar  4  dapat menghitung pemakaian bahan bakar dengan persamaan (4).
SFC = :vwxyxzx{ |x}x{ |xyx~ •v~ •v~z€•v ‚ƒ} :~€•„y…z •v~ •v~z€•v (4)
= 69.396.021 30.763.659 = 2,255 ltr/Kwh 5) Pemakaian Minyak Pelumas Spesifik (Specific  Lub Oil Consumption)
Berdasarkan  data  tabel  III  pemakaian  minyak  pelumas dapat menghitung dengan persamaan (5).
SLC = Pemakaian Minyak Pelumas per periode Kwh Produksi per periode X 100%             (5) * = 156.751.460 30.763.659 X 100% = 5,095ltr/kwh

## 6) Efisiensi Thermal (Thermal Efficiency)
Berdasarkan  data  tabel  V  dan  gambar  3.    Merupakan ukuran  besarnya  pemanfaatan  energi  panas  yang  tersimpan dalam  bahan  bakar  untuk  mengubah  menjadi  daya  efektif oleh mesin pembakaran dalam dengan persamaan (6)
1 1 1 = ,2 " . " ℎ * % + ( 3 /) 100%       (6) 1 1 1 = 30.763.659   8760 30.763.659  133.576 100% 1 1 1 = 269.489.652.840 4.109.286.514 100% = 65%

## 7) Efisiensi mesin
Berdasarkan  data  pada  gambar  I  Menyatakan perbandingan  daya  output  dengan  daya  input,  sehingga untuk mengeatahui efisiensi mesin tersebut, menggunakan persamaan (7).
ᶯ mesin
= :;<= :>? = :@<=A:B@CC :>? = 1 − :B@CC :>?
Bila dinyatakan dalam prosen maka,
ᶯ mesin = :;<= :>? 100% (7)
= Œ•Ž••
Œ•‘Ž’ 100%
= 74.9%
8)
Faktor Jumlah Gangguan (Outage Factor)
Ketidaknormalan kondisi pembangkit pada saat beroperasi  yang  kemungkinan  trip  (stop  secara  otomatis) atau  harus  di  stop  keluar  dari  pembangkitan  untuk pemeriksaan dan perbaikan. menggunakan persamaan (8).
OF = Jumlah Jam unit terganggu
Jumlah jam unit beroperai X Jumlah jam gangguan (8) LF = 2.651 15.661 + 2.651 X 100%
= 30.763.659
108,624,000 X 100%
= 14,476

## 9) Faktor Keluar (Force Outage Factor)
Merupakan  jumlah  waktu  dari  suatu  pembangkit  yang beroperasi  terpaksa  distop  karena  adanya  gangguan.  Untuk menghitung faktor keluar menggunakan persamaan (9).
FOF = Jumlah jam keluar karena gangguan (FOH) Jam periode (PH) X 100%  (9) LF = 2.651 8760 X 100% =  30,26%
10) Faktor Ketersediaan Operasi (Operating Availability

## Factor)
Waktu  yang  tersedia  oleh  suatu  pembangkit  dalam kondisi  siap  di  operaikan,  kapan  saja  diperlukan  untuk pembangkitan tenaga listrik. Menggunakan persamaan (10)
OAF = Jam operasi + jam Stand By Jam periode (PH) X 100%               (10) OAF = 15.661 + 18.338 8760 X 100% = 33.999
8760 X 100%
=  38,81%
11) Faktor Ketersediaan Unit Pembangkit Equivalent

## Availability Factor (EAF)
Keadaan dimana unit pembangkit dapat dioperasikan. Menggunakan persamaan (13).
EAF = S2 − ( 62 + 62 2 (8760) 100%                         (11) EAF = 204.335   − 5.279 8760 100% = 209.614 8760 100% =  38,81%

## 12) Faktor ketidaksiapan unit (Equivalent Forced   Outage Rate (EFOR)
Keadaan  dimana  unit  pembangkit  tidak  dapat  di operasikan karena adanya
gangguan/Outage dan
pemeliharaan. menggunakan persamaan (12).
EFOR = 62 + ”26 *2 + ”26 + 62 100%                                (12) EFOR = 5.279 + 2.651 15.661 + 2.651 + 5.279 100% EFOR  = •.•’• Œ’.Ž•– 100%
= 33.61%

## B. Analisis Unjuk Kerja Pembangkit
Analisis unjuk kerja ( Performance) sistem produksi listrik pada PLTD Waena dipengaruhi oleh, beberapa faktor seperti faktor  kapasitas,  faktor  produktivitas,  faktor  beban,  faktor konsumsi  minyak,  efisiensi  thermal,  efisiensi  mesin,  faktor jumlah  gangguan,  faktor  keluar,  dan  faktor  ketersediaan operasi  dan  lain  sebagainya.  Untuk  nilai  keefisiensian  dan keandalan  tergantung  pada  faktor  diatas,  semakin  baik  nilai efisiensi  dan  keandalan  maka  semakin  baik  unjuk  kerja pembangkit sistem produksi listrik. [10]
Dalam  SPLN  111  -  4  –  1995  tersebut    diberikan  batasan- batasan nilai/harga yang wajar. sehingga berdasarkan standar diatas  hasil  perhitungan  unjuk  kerja  Pembangkit  PLTD Waena  dapat  (dikategorikan  tidak  menguntungkan)  karena nilai  –  nilai  yang  didapatkan  dibawah  standar  PLN  untuk PLTD yaitu:
Faktor  kapasitas  :  dari  hasil  perhitungan  dapat  dilihat bahwa  faktor  kapasitas  PLTD  Waena  21,37%  ini  dibawah (Standar PLN untuk PLTD berkisar antara 55 – 65%).
Faktor  produktivitas  :  dari  hasil  perhitungan  dapat  dilihat bahwa  pembangkit  listrik  PLTD  Waena  untuk  faktor produktivitas  11,95%.  Masih  dibawah  standar  (faktor produktivitas  secara  normal  antara  65  –  85%  dalam  waktu periode 1 tahun).
Faktor  beban  :  dari  hasil  perhitungan  faktor  beban  dapat dilihat  bahwa  pembangkit  listrik  PLTD  Waena  untuk  faktor beban  dibawah  standar  juga  yaitu  28,32%.  (Secara  normal faktor beban antara 55 - 74% dalam periode 1 tahun).
Konsumsi  bahan  bakar  minyak  SFC:  dari  hasil perhitungan konsumsi bahan  bakar minyak SFC mencapai  2,225  lt/kwh.    Sebagai  tolok  ukur  (pedoman) besarnya  nilai  konsumsi  bahan  bakar  spesifik  mengacu pada standard PLN (SPLN. 79 : 1987).
Efissiensi mesin : dari hasil perhitungan nilai efisensi
didapatkan 74,9%.
Peralatan  lain:  Dari  hasil  pengambilan  data  peralatan yang  ada  di  pembangkit  listrik  tenaga  diesel  PLTD Waena  sebagian  besar  peralatan  mengalami  penurunan ( Perfomance) yang  diakibatkan  karena  kurangnya perawatan  dan  usia  sebagian  sudah  melebihi  batas  usia ekonomis.  Kondisi  ini  akan  mempengaruhi  unjuk  kerja (Performance) sistem  produksi  listrik  pada  PLTD Waena dan kenyamanan kerja karyawan. Karena dari 10 unit  mesin  pembangkit  yang  terpasang  dengan  daya 33.576  Kw  hanya  5  unit  mesin  yang  bekerja  atau  dapat di  operasikan,  sedangkan  5  unit  mesin  lainnya mengalami gangguan atau Overhoul.
Hal  inilah  yang  menyebabkan  sehingga  pembangkit listrik  tenaga  diesel  PLTD  Waena  hasil  unjuk  kerja masih  dibawah  standar  PLN  untuk  PLTD,  hasil  unjuk kerja (Performance) sistem  produksi  listrik  untuk periode  1  tahun  PLTD  Waena  menghasilkan  energi listrik sebesar 30,763,659 kWh/thn.

## A. KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
Dari pembasahan data analisis unjuk kerja ( Performance) Sistem  Produksi  Listrik  pada  PLTD  Waena dapat disimpulkan bahwa:
Pengoptimalan  kondisi  PLTD  Waena  dengan mengoptimalkan  setiap  unit  yang  disesuaikan  dengan karakteristik  dan  tiap  unit  yang  bekerja.  Kondisi  ini akan  mempengaruhi  unjuk  kerja (Performance) sistem produksi  listrik  pada  PLTD  Waena  dan  kenyamanan kerja karyawan. Karena dari 10 unit mesin pembangkit yang  terpasang  dengan  daya  33.576  Kw  hanya  5  unit mesin  yang  bekerja  dengan  daya  sebesar  16,432  Kw yang  dapat  di  operasikan,  sedangkan  5  unit  mesin lainnya  dengan  daya  sebesar  17,144  Kw  mengalami gangguan atau Overhoul.
Untuk  mendapatkan  atau  memperoleh  nilai  hasil produksi listrik sesuai dengan karakteristik setiap unit yang bekerja, sehingga hasil produksi listrik periode 1 tahun pada PLTD  Waena  menghasilkan  sebesar  30,763,659  Kwh/thn. Dan  nilai  hasil  perhitungan  didapatkan  nilai  tidak  sesuai dengan standart pada SPLN 111 - 4 - 1995. Ini dikarenkan kurang  optimalnya  mesin  yang  beroperasi  dan  sering mengaalami  gangguan  dan  overhoul  sehingga  berpengaruh pada kwh produksi yang dihasilkan setiap bulan.

## B. Saran
Adapun  beberapa  saran  yang  dapat  diberikan  dari  hasil pembahasan  ini  adalah  perawatan  runtinitas (Maintenance routine) harus  dilakukan  setiap  hari  untuk  menjaga kehandalan/performa dari unjuk kerja sistem produksi listrik. Diharapkan  juga  adanya  sikap  yang  konsisten  dalam menentukan  jadwal  perawatan  harian,  karena  dapat mempengaruhi performance dari  sistem  yang  digunakan. Sebaiknya  dapat  menggantikan  peralatan  yang  umurnya sudah tua dari usia ekonomis yang masih saja digunakan.

## V. KUTIPAN
[1] A. S. Fofiet, Standart Operation Procedure (SOP) Prosedur tetap peroperasi bersama system kelistrikan Jayapura PT. PLN (Persero)
WP2B, Pusat Listrik Jayapura Unit PLTD Waena . 2017, 2017.
[2] S. Nafis, “Evaluasi Kinerja Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro,” Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan , vol. 11, 2012.
[3] D. D. Prayogo, Laporan Pusat listrik Waena semester I . Waena _ Jayapura, 2017. [4] H. Ramadan, Pengertian Pembangkit Listrik Tenaga Diesel . Malang,
2018.
[5] A. Yudha, komponen-Utama-PLTD . Jakarta, 2012.
[6] E. Widagdo, “Optimasi Pola Pembebanan Daya Mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel SWD 16 TM 410 Terhadap Efisiensi Konsumsi Bahan Bakar,” J. Elka , vol. 5, p. 2.
[7] A. S. Fafiet, PT PLN (Persero) pusat pendidikan dan Pelatihan Kinerja Pembangkit Listrik Tenaga Diesel . Jayapura, 2018.
[8] S. Chaniago, “Studi Keandalan Ketersediaan Daya PLTD Pada Jaringan Listrik Daerah,” Elkomika , vol. 10, no. 2338–8323, p. 93, 2013.
[9] M. Reynaldi, PT PLN (Persero) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Diesel . Jayapura, 2018.
[10] I. G. K. Putra, I. G. B. W. Kusuma, and I. M. D. Budiana Penindra, “A Analisis Kinerja PLTD Dual-Fuel Di PT. Indonesia Power UBP Bali,” J. METTEK , vol. 5, no. 1, p. 1, 2019.

## TENTANG PENULIS
Penulis  bernama  Anton  Ilintamon  dan merupakan  anak  kedua  dari  pasangan Antreas Ilintamon dan Efina silak, lahir di  Waniok  pada  tanggal  13  November 1995. Penulis mulai menempuh pendidikan  di  sekolah  dasar  SD  YPK Waniok  (2003  –  2008).  Kemudian melanjutkan  studi  tingkat  pertama  di SMP YPK Betlehem Wamena (2008 – 2010) dan selanjutnya saya  menempuh  pendidikan  tingkat  atas  di  SMA  YPK Betlehem  Wamena  (2011–  2014).  Setelah  itu,  di  tahun  2014 penulis melanjutkan pendidikan ke salah satu perguruan tinggi yang  berada  di  Manado  yaitu,  Universitas  Sam  Ratulangi Manado,  dengan  mengambil  Program  Studi  S-1  Teknik Elektro di Jurusan Elektro Fakultas Teknik.