## RANCANG BANGUN MONITORING STATUS PMT 150 KV BERBASIS WEB MENGGUNAKAN ARDUINO ATMEGA 2560 DAN ETHERNET SHIELD
Moch Irfan Hanif Ridla Nugraha 1) dan Jumrianto 2)
1,2) Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Semarang Jl. Kasipah no. 10-12 Semarang, Indonesia
Email : moch.irfan.hanif@gmail.com

## ABSTRACT
The  Tambak Lorok substation has no control room and the panel of the room is located in the  operational  buildings  owned  by  the  Power  Plant,  making  it  difficult  for  JARGI  officers  to monitor the condition of the equipment in the Substation of Tambak Lorok, especially the Circuit Breaker 150 KV condition so it is possible if the fault can not be known earlier. To make it easier to monitor the condition of the equipment in the substation of Tambak Lorok build the monitoring status circuit breaker 150 KV device in the Tambak Lorok substation based on the web so that the condition of the 150 KV can be monitored in real time.
Keywords:  Circuit Breaker 150 KV, Monitoring status circuit breaker 150 KV device,
Tambak Lorok Substation

## ABSTRAK
Gardu Induk Tambak Lorok tidak memiliki ruang  kontrol dan panel tersendiri ruangan tersebut berada  di  gedung-gedung  operasional  milik  Pembangkit  hal  tersebut  membuat  kesulitan  bagi  petugas JARGI untuk memonitoring kondisi peralatan di Gardu Induk Tambak Lorok terutama kondisi Pemutus Tenaga  150  KV  sehingga  memungkinkan  jika  gangguan  tidak  dapat  diketahui  secara  lebih  dini.  Untuk Memudahkan memonitoring Kondisi Peralatan di Gardu Induk Tambak Lorok dibuatkan Alat Monitoring Status Pemutus Tenaga 150 KV di Gardu Induk Tambak Lorok yang berbasis web dengan menggunakan Arduino  Mega  2560  dan Ethernet  Shield sehingga  kondisi  Pemutus  tenaga  150  KV  tersebut  dapat dimonitoring secara real time .
Kata  Kunci  :  Pemutus  Tenaga  150KV,  Alat  Monitoring  Status  Pemtus  Tenaga  150  KV  berbasis web, Arduino Mega 2560, Ethernet Shield

## 1. PENDAHULUAN
Sistem  tenaga  listrik  bertanggung jawab  menyuplai  dengan  daya  dengan memenuhi persyaratan keandalannya. Penelitian  tentang  keandalan  sistem  tenaga listrik  di  antaranya  menganalisa  keandalan dengan  model  LOLP  (Yawantoro  dkk,  2012) dan optimasi biaya bahan bakar dengan Fuzzy Logic (Faiz, 2016).
Gardu  Induk  Tambak  Lorok  adalah Gardu  Induk  Konvesional  yang  merupakan salah satu obyek vital nasional milik PT PLN (Persero)  APP  Semarang    yang  melayani penyaluran  tenaga  listrik  dari  pembangkitan Indonesia Power Unit Pembangkitan
Semarang  dan  telah  ter-  interkoneksi  sistem kelistrikannya    se-Jawa  dan  Bali.  Untuk pengoperasian  Gardu  Induk  Tambak  Lorok saat  ini  dioperasikan  secara  langsung  dari Gardu  Induk  Tambak  Lorok  ataupun  dari Pembangkit  atas  seijin Dispatcher Area Pengatur  Beban  Jawa  Tengah  dan  Daerah Istimewa Yogyakarta dikarena adanya gangguan  SCADA  sehingga  peralatan  Gardu Induk  tersebut  tidak  dapat  dikontrol  dan dimonitor  dari  Area    Pengatur  Beban  Jawa Tengah  dan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta sepenuhnya.
Tidak seperti pada umumnya gardu induk lain di wilayah PLN (Persero) APP Semarang dimana  setiap  gardu  induk  memiliki  ruang control  dan  panel  sendiri  pada  Gardu  Induk Tambak  Lorok  tidak  memiliki  ruang  kontrol
dan panel tersendiri ruangan tersebut berada di gedung-gedung operasional milik Pembangkit hal  tersebut  membuat  kesulitan  bagi  petugas JARGI untuk memonitoring kondisi peralatan di  Gardu  Induk  Tambak  Lorok  terutama kondisi  Pemutus  Tenaga  150  KV  sehingga memungkinkan  jika  gangguan  tidak  dapat diketahui  secara  lebih  dini.  Oleh  karena  itu untuk dapat mempermudah monitoring Peralatan di Gardu Induk Tambak Lorok maka perlu  dibuatnya  “Alat  Monitoring  Status Pemutus  Tenaga  150  KV  Berbasis  Web Menggunakan  Arduino  Mega  2560  dan Ethernet Shield ”.

## 2. METODE PENELITIAN
Gambar 1 . Flowchart Sitem Monitoring PMT
Gambar  2. Sistem  Monitoring  Status Pemutus Tenaga 150 KV
Prinsip  kerja alat monitoring status Pemutus  Tenaga  150  KV  di  GI  Tambak Lorok  yaitu  dengan  mengirimkan  status open atau  close  PMT  yang  dapat  diambil dari auxillary  contact PMT  yang  telah diberi  inputan  sumber  dc  positif  (+)  yang dijadikan  sebagi  sinyal,  lalu  mengirimkan sinyal  input  tersebut  ke  Arduino  Mega 2560  dan Ethernet  shield disini  sinyal tersebut diproses dan diaktulasasikan dalam bentuk interface  web  server .  Selanjutnya untuk komunikasi dan pendistribusian  dari
Ethernet shield dengan menggunakan kabel
LAN    dikirimkan  ke router agar  dapat distribusikan  ke  perangkat      elektronik yang  terhubung   pada router seperti  PC,
Handphone maupun  perangkat  lainnya sebagai client sehingga dapat menampilkan tampilan indikasi monitoring status
Pemutus  Tenaga  150  KV  di  GI  Tambak Lorok secara real time .
Untuk  pembuatan  alat  monitoring status  Pemutus  Tenaga  150  KV  di  GI
Tambak Lorok membutuhkan peralatan dan material sebagai berikut :
Tabel 1. Daftar Peralatan Dan Material:
Untuk  membuat  alat monitoring status  Pemutus  Tenaga  150  KV  di  GI Tambak Lorok kita perlu membuat gambar wirring atau wirring diagram alat tersebut.
Gambar 3. Wirring Diagram alat Monitoring status Pemutus Tenaga 150 KV
Gambar 4. Single Line Diagram Wirring
Alat Monitoring status Pemutus Tenaga 150 KV
Untuk alat dibuat untuk  blok PLTU GI  tambak  Lorok  dan  dimplementasikan pada  diameter  5  yang  didalamnya  terdapat trafo-2  150  KV/20KV  kapasitas  60  MVA sehingga  dapat  memonitor  status  PMT- PMT  pada  diameter  tersebut  apabila  ada gangguan  pada  sisi  150  KV  maupun  ada manuver open atau close pada  PMT
tersebut.
Berikut  adalah  tahapan  pembuatan  dan implementasi alat :
1. Pemograman Alat
Pemograman  dilakukan  pada  Arduino mega  2560  yang  telah  dihubungkan dengan  ethernet  shield.  Pemograman dilakukan dengan menggunakan
software Arduino  IDE.  Program  yang dibuat  adalah  menjadikan    pin  arduino sebagai  digital  input  untuk  membaca tegangan yang dikirim dari lalu arduino akan  menampilkannya  dalam  bentuk
interface web  dan  merubah  warna kotak  dari interface masing-masing PMT  yang  menandakan  posisi open atau close PMT tersebut
2. Penarikan Kabel UTP / LAN
Kabel  UTP  /  LAN  yang  digunakan sebagai  media  komunikasi  untuk mengirim  data  di  tarik  atau  digelar dari Ethernet  shield yang  berada  di Marshaling  Kiosk 5AB5  ke Router yang ada di Ruang Jargi.
Gambar 5. Jalur kabel UTP/LAN dari MK5AB5 Ke Ruang Jargi
3. Pemasangan dan Instalasi Alat
Alat  dipasang  dan  diinstalasi  pada Marshaling  Kiosk 5AB5  sesuai dengan  gambar wirring diagram yang telah dibuat.
Gambar 6. Penempatan Alat Monitoring Status PMT 150 KV

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengujian  alat  yang  dilakukan  adalah test  komunikasi  dan  simulasi Open dan
Close PMT.
A. Pengujian  komunikasi  alat monitoring
status  Pemutus  Tenaga  150  KV  di
Gardu Induk Tambak Lorok
Pengujian  komunikasi  dilakukan untuk memastikan bahwa alat monitoring status  Pemutus  Tenaga  150 KV  di  Gardu  Induk  Tambak  Lorok sudah  terhubung  ke  jaringan  intranet kantor  yang  telah  didistribusikan  oleh Router  ke  Peralatan  elektronik  PC,  HP atau peralatan lain yang terhubung.
Cara  pengujian  komunikasi    yaitu dapat dilakukan dengan cara menggunakan  perintah  “ping”  pada Commad Prompt di PC yang menggunakan  OS  Windows.  Pada Command Prom pt tersebut kita ketikan
“ping  IP  address  dari  alat monitoring status  Pemutus Tenaga 150 KV  di  GI Tambak Lorok”
Hasil  dari  pengujian  komunikasi  alat monitoring status Pemutus Tenaga 150 KV    di  Gardu  Induk  Tambak  Lorok yaitu data yang dikirim tidak ada yang hilang ( sent = 4  dan received = 4, lost = 0) dengan waktu untuk mengirimkan data  dibawah  1  ms.    maka  hasil pengujian komunikasi  adalah  baik.
Gambar 7. Hasil Pengujian Komunikasi B. Pengujian monitoring status  Pemutus Tenaga 150 KV di Gardu Induk Tambak Lorok Pengujian dilakukan pada diameter 5 yang telah dimplementasikan dan pengujian dilakukan secara simulasi karena tidak memungkinkanya melakukan  pengujian  secara  langsung dimana  akan  pengaruh  pada  keandalan sistem  penyaluran  dan  pemadaman  jika dilakukan  pengujian  secara  langsung pada  Pemutus  Tenaga.  Tapi  dengan dilakukan  pengujian  secara  simulasi
sudah cukup untuk membuktikan bahwa alat  monitoring  status  Pemutus  Tenaga 150 KV sudah bekerja dengan baik.
1. Pengujian PMT 5A5 kondisi PMT Open
Gambar 8. Wirring Diagram Simulasi
Open PMT 5A5
Cara pengujian yaitu dengan
melepas kabel pada terminal no.13 relay K
5A5 hal tersebut membuat relay tidak
bekerja dan merubah posisi anak kontak
relay sehingga arduino tidak mendapatkan supply tegangan hal ini akan membuat status PMT 5A5 termonitor dalam keadaan
open.
Gambar 9. Hasil Pengujian PMT 5A5
Termonitor Kondisi Open.
Dari  hasil  pengujian  PMT  5A5  terpantau kondisi status PMT tersebut berubah warna yang  semula  merah  ( close )  berubah menjadi hijau ( open ) maka dapat disimpulkan monitoring PMT  5A5  kondisi open baik.
2. Pengujian PMT 5A5 kondisi PMT
Close
Gambar 10. Wirring Diagram Simulasi Close PMT 5A5
Cara pengujian yaitu dengan mengembalikan  kabel  pada  terminal  no.13 relay  K  5A5  seperti  rangkaian  semula  hal tersebut  membuat  relay  bekerja  dan merubah posisi anak kontak relay sehingga arduino  mendapatkan supply tegangan  hal ini  akan  membuat  status  PMT  5A5 termonitor dalam keadaan Close.
Gambar 11. Hasil Pengujian PMT 5A5 Termonitor Kondisi Close.
Dari  hasil  pengujian  PMT  5A5 terpantau  kondisi  status  PMT  tersebut berubah  warna  yang  semula  hijau  ( open ) berubah menjadi merah ( close ) maka dapat disimpulkan  monitoring  PMT  5A5  kondisi close baik.

## 4. KESIMPULAN
A. Pembuatan  alat monitorin g  status
Pemutus Tenaga 150 KV berbasis Web dengan  menggunakan  Arduino  Mega 2560  dan Ethernet  Shield dapat memonitor Pemutus Tenaga 150 KV di Gardu  Induk  Tambak  lorok    secara real  time baik dari  Gardu  Induk maupun dari tempat lain yang terhubung  dengan  jaringan intranet PLN  APP  Semarang  hal  tersebut sangat  membantu  operasional  dan mempercepat  respon  Petugas  Jargi untuk  dapat  mengetahui  konfigurasi sistem  dan  apabila  terjadi  gangguan recovery gangguan  dapat  dilakukan lebih  cepat  karena  Pemutus  Tenaga
yang  trip  dapat  diketahui  secara  lebih dini.
B. Pengujian alat monitorin g status
Pemutus  Tenaga  150  KV  di  Gardu Induk Tambak lorok  dilakukan secara simulasi  dengan  hasil  baik  yaitu Pemutus  Tenaga  pada  posisi open dan close dapat dimonitor interface dengan benar.
C. Alat monitorin g status Pemutus
Tenaga  150  KV  berbasis  Web  dengan menggunakan Arduino Mega 2560 dan Ethernet  Shield telah  dimpelentasikan pada  diameter  5  di  Gardu  Induk Tambak    lorok  sehingga  kondisi Pemutus  Tenaga  150  KV  Tersebut dapat termonitor secara real time .

## DAFTAR PUSTAKA
Andrianto  H  &  Darmawan  A, Belajar  Cepat dan  Pemograman  Arduino ,  Informatika,
Bandung.
Djuandi  F,  2011,  Pengenalan  Arduino, http://tokobuku.com,  28  Agustus  2017 (15.25).
Faiz,  Moh.  Sabiqul;  Solichan,  Achmad  dan Assaffat , Luqman, (2016), Optimasi Biaya Bahan  Bakar  Pembangkit  Thermal  Area Jawa  Tengah  dan  DIY  Berbasis  Logika Fuzzy,  JITEK  (Jurnal  Ilmiah  Teknosains)
Vol. 2 No. 2, hal. 117-125, 2016.
Jumrianto  dan  Moh  Toni  Prasetyo,  2016,
Perancangan  Dan  Pembuatan  Prototipe Kwh-Meter  Digital  1  Fase  Berbasis
Microcontroller  Avr  Atmega  32 ,  Media
Elektrika Vol. 9 No. 2.
Kadir  A,  2015,  From  Zero  To  A  Pro  :
Arduino, Andi, Yogyakarta.
PLN,  2014,  Buku  Pedoman  Pemeliharaan
Pemutus  Tenaga,  PT  PLN  (Persero),
Jakarta Selatan.
Santoso  H,  2015,  Panduan  Praktis  Arduino Untuk Pemula, Elangsakti, Trenggalek.
Yawantoro,  Eri;  Supradono,  Bambang  dan
Solichan,  Achmad.  2012.  Media  Elektrika Vol. 5 No. 1.