## TINJAUAN STRUKTUR GEDUNG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN DI JALAN JENDERAL AHMAD YANI NO.43 BANJARMASIN
1 Nurul Najma , Tanjung Rahayu 2
Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Suryakancana nunajma28@gmail.com, tanjungrahayu@yahoo.com 2

## Abstrak
Rumah Sakit Umum Daerah Ulin adalah rumah sakit kelas A Pendidikan yang berada di Kota Banjarmasin Kalimantan  Selatan  dan  merupakan  rumah  sakit  rujukan  di  Kalimantan  Selatan.  Berdasarkan  kriteria kesalamatan dan layanan maka perhitungan pembebanan sesuai dengan  SNI-1727-2013 serta perencanaan struktur gedung ini mengacu dengan SNI-2847-2013 beton bertulang, yang merupakan peraturan terbaru yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi material terkini dengan mengacu pada AISC, selain itu dalam  perhitungan  rekayasa  gempa  juga  mengacu  pada  SNI-1726-2012  dan  SNI-1726-2002.  Analisis struktur  menggunakan  software  ETABS  v16.  Material  beton  digunakan  untuk  balok,  kolom,  serta  plat. Terdapat tiga tipe balok, yaitu B3 dimensi 400 x 700 mm, B2 dimensi 300 x 550 mm, dan B1 dimensi 200 x 400 mm. Untuk kolom terdapat dua tipe yaitu dimensi 500 x 800 mm, dan dimensi 500 x 500 mm. Plat lantai dan  plat  atap  setebal  120  mm.  Berdasarkan  perhitungan,  untuk  kolom,  balok,  dan  plat  menggunakan tulangan yang bervariasi, tetapi antara bangunan A, B, dan C perbedaan penulangannya tidak begitu jauh. Namun  untuk  plat  lantai  dan  plat  atap  bangunan  C  memerlukan  tambahan  balok  di  bagian  tengah bentangnya untuk menghindari lendutan berlebih. Untuk dilatasi yaitu 130 mm dan sudah memenuhi syarat keamanan.
Kata kunci: Analisis sruktur, rekayasa gempa, beton, balok, kolom, plat, dan dilatasi

## 1. PENDAHULUAN
Rumah sakit merupakan bagian integral dari suatu organisasi  sosial  dan  kesehatan  dengan  fungsi menyediakan  pelayanan,  penyembuhan  penyakit dan  pencegahan  penyakit  kepada  masyarakat. Rumah  sakit  juga  merupakan  pusat  pelatihan  bagi tenaga  kesehatan  dan  pusat  penelitian  medis. Rumah  sakit  harus  dibangun,  dilengkapi  dan dipelihara  dengan  baik  untuk  menjamin  kesehatan dan keselamatan pasiennya serta harus menyediakan  fasilitas  yang  lapang  dan  terjamin bagi kesembuhan pasien.
Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan  kesehatan,  baik  bagi  masyarakat Banjarmasin maupun masyarakat sekitar Banjarmasin  menyebabkan  terjadi  peningkatan permintaan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka Rumah Sakit  Umum  Daerah  Ulin  membangun  gedung tambahan  demi  terpenuhinya  kebutuhan  dan meningkatkan pelayanan untuk masyarakat. Dalam  laporan  tugas  akhir  ini  dilakukan  tinjauan struktur RSUD Ulin di jalan Jenderal Ahmad Yani No.43  Banjarmasin  untuk  mengetahui  apakah struktur  gedung  tersebut  aman,  kuat,  efisien,  dan sesuai  dengan  SNI  (Strandar  Nasional  Indonesia)
sebagai  acuan.  Suatu  konstruksi  gedung  harus mampu  menahan  beban  dan  gaya-gaya  yang bekerja  pada  konstruksi  itu  sendiri,  sehingga bangunan atau konstruksi gedung aman.
A. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas,  dapat  dirumuskan  permasalahan  yang  akan diteliti, antara lain:
1. Bagaimana ketidakberaturan struktur horizontal dan vertikal yang terjadi pada RSUD Ulin  di  jalan  Jenderal  Ahmad  Yani  No.43 Banjarmasin?
2. Bagaimana  keamanan  jarak  dilatasi  pada struktur bangunan RSUD Ulin di jalan Jenderal Ahmad Yani No.43 Banjarmasin?
3. Bagaimana  kekuatan  dan  keamanan  struktur kolom,  balok,  dan  pelat  pada  gedung  RSUD Ulin  di  jalan  Jenderal  Ahmad  Yani  No.43 Banjarmasin,  dalam  memikul  beban  yang ditinjau?
B. Tujuan Penelitian
Adapun  tujuan  dari  Penelitian  yang  dilaksanakan adalah:
1. Meninjau  bangunan  RSUD  Ulin  di  jalan Jenderal  Ahmad  Yani  No.43  Banjarmasin terhadap ketidakberaturan struktur.
Mulai Pengumpulan data Gambar pekerjaan arsitektur, Gambar pekerjaan struktur, Rencana Kerja Syarat (RKS) Data eksisting Desain struktur menggunakan program Etabs v.16 Perhitungan beban-beban yang bekerja Beban mati, beban hidup, beban gempa Analisis struktur: Vu, Pu, Mu Tidak Memperbesar dimensi atau tulangan Ya Perhitungan penulangan Gambar rencana Selesai Kontrol kapasitas penampang
2. Meninjau keamanan jarak dilatasi RSUD Ulin di  jalan  Jenderal  Ahmad  Yani  No.43 Banjarmasin.
3. Meninjau  kekuatan  dan  keamanan  dalam memikul  beban  yang  terjadi  pada  struktur kolom, balok, dan pelat gedung RSUD Ulin di jalan Jenderal Ahmad Yani No.43 Banjarmasin,  berdasarkan  SNI  menggunakan program Etabs dan Sp Column.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

## A. Informasi Umum Bangunan
Gedung ini terdiri dari 7 lantai dengan tinggi masing-masing lantai adalah sebagai berikut:
1. Lantai : 4,5 meter
2. Lantai 2 – 6 : 4,2 meter.
3. Lantai 7     : 3 meter
Langkah-langkah  umum  yang  terdapat  dalam analisis  struktur  dengan  menggunakan  aplikasi etabs adalah:
1. Membuat  model  struktur  dalam  bentuk  3 dimensi
2. Memasukkan data struktur yang akan digunakan seperti tipe  material , section  frame , load combination , dsb.
3. Analisa  (run)  gaya-gaya  dalam  struktur  yang dimodelkan.

## Gambar 1 Diagram alur penyusunan tugas akhir

## B. Sistem Pembebanan
Sistem  pembebanan  dalam  perhitungan  meliputi sistem pembebanan vertikal dan sistem pembebanan horizontal:
a. Beban vertikal
Beban  mati,  berupa  berat  sendiri  struktur ditambah  komponen-komponen  lain  yang berhubungan dan bersifat tetap.
Beban hidup, disebabkan penggunaan bangunan sesuai dengan fungsinya dan bersifat sementara. b. Beban  horizontal,  berupa  beban  gempa. Sedangkan  akibat  beban  angin  tidak  perlu diperhitungkan  karena  pengaruh  beban  gempa lebih  besar  sehingga  yang  diperhitungkan sebagai beban horizontal adalah beban gempa.
C. Peraturan yang Digunakan
Perhitungan  struktur  gedung  memperhatikan ketentuan-ketentuan  yang  berlaku  dan  terdapat pada buku-buku sebagai pedoman, antara lain:
1. Peraturan  Pembebanan  Indonesia  Untuk Gedung (PPIUG-1989).
2. Pedoman  Perencanaan  Pembebanan  Untuk Rumah dan Gedung (SNI 03-1727-1989).
3. Beban Minimum untuk Perancangan Bangunan  Gedung  dan  Struktur  Lain  (SNI 1727-2013).
4. Standar Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur  Bangunan  Gedung  dan Non  Gedung (SNI 1726:2012) dan SNI 1726:2002.
5. Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung (SNI 2847:2013).
D. Data Struktur
Adapun  data-data  yang  Digunakan  adalah  sebagai berikut :
• Fungsi gedung  = Gedung rumah sakit
• Jenis struktur    = Beton bertulang
• Sistem struktur = SRPMM • Jenis tanah            = Tanah lunak
• Letak wilayah       = Banjarmasin
• Jumlah lantai        = 7 lantai
• Tinggi lantai 1      = 4,5 m
• Tinggi lantai 2 - 6 = 4,2 m • Tinggi lantai 7      = 3 m • Tinggi total bangunan  = 28,5 m
• Mutu beton (fc’)   = 25 Mpa
• Mutu baja (fy) deform = 400 Mpa
• Mutu baja (fy) polos = 240 Mpa

## Gambar 2 Pemodelan Struktur tiga dimensi RSUD Ulin Banjarmasin
Untuk  mengaplikasikan  teori  tentang  pengaruh gempa  pada  bangunan  asimetris,  model  bangunan akan dipisah menjadi tiga bagian sebagai berikut.
Gambar 3 Model struktur A
Gambar 4 Model struktur B

## Gambar 5 Model struktur C

## 3. ANALISIS PEMBEBANAN A. Perhitungan Gempa
Perhitungan beban gempa pada gedung perkuliahan ini,  spektrum  respons  desain  menggunakan program  yang  disediakan  oleh  dinas  Pekerjaan Umum melalui situs puskim.pu.go.id.
• Kategori resiko = IV • Kelas situs = SE (tanah lunak) • (Ss) = 0,061 g • (S1) = 0,036 g • Fa = 2,5 • Fv = 3,5 • SDS = 0,102 g • SD1 = 0,084 g • Faktor keutamaan gempa (Ie) = 1,5 • Koefisien modifikasi respons (R) = 5 • Faktor kuat lebih sistem (Ω0) = 3
• Faktor pembesaran defleksi (Cd) = 4,5
Gambar 6 Spektrum respon desain wilayah kota Banjarmasin

## B. Periode Fundamental
Dengan Rangka beton pemikul momen, penentuan fundamental pendekatan adalah sebagai berikut: T min = 0,466(h n ) 0,90 = 0,466 x (30,5) 0,90 = 1,009 T maks = C u x T min = 1,7 x 1,009 = 1,564
Nilai periode fundamental pendekatan struktur (T) juga  harus  dibandingkan dengan nilai  T  hasil  dari program output etabs.
Untuk  perhitungan  nilai  T  bangunan  A,  B,  dan  C semuanya seragam dan memenuhi persamaan Tmin < Tprogram < Tmaks. Sehingga untuk bangunan A nilai yang dipakai untuk T adalah Tx = 1,303 dan Ty  =  1,307.  Bangunan  B  Tx  =  1,068  dan  Ty  = 1,009. Bangunan C Tx = 1,304 dan Ty = 1,306.

## C. Koefisien respon seismik
Berdasarkan  SNI  1726:2012  pasal  7.8.1.1  untuk menentukan  nilai  koefisien  respon  seismik  (C s ) adalah sebagai berikut: Cs = S DS / (R / I e ) Cs max = S D1 / (T x (R / I e )) Cs min = 0,044 S DS x Ie Dengan ketentuan: Cs min < Cs < Cs max Sehingga Cs dapat dihitung sebagai berikut: Tabel 1 Perhitungan nilai Cs untuk bangunan A, B, dan C RSUD Ulin

## D. Gaya geser desain seismik
Gaya  geser  desain  seismik  dapat  dihitung  dengan persamaan:
V = C s x W total Sehingga, didapatkan nilai V pada bangunan A, B, dan C adalah sebagai berikut.
Tabel 2 Perhitungan gaya geser desain bangunan
A, B, dan C Bangunan Arah Gaya geser Bangunan A x 942,167 kN Bangunan A y 938,518 kN Bangunan B x 343,049 kN Bangunan B y 358,388 kN Bangunan C x 918,860 kN Bangunan C y 917,453 kN

## E. Distribusi vertikal gaya gempa
Berdasarkan  SNI  1726  :  2012  pasal  7.8.3  untuk gaya  gempa  lateral  (Fx)  yang  timbul  disemua tingkat harus ditentukan dari persamaan berikut. Fx = C vx x V Dengan Cv yang diambil dari persamaan berikut:
C vx = 𝑊𝑖 𝑥 ℎ 𝑥 𝑘 ∑ 𝑊 𝑖 ℎ 𝑥 𝑘 𝑛 𝑖=1
Tabel 3 Distribusi vertikal gempa pada bangunan
A arah x
Tabel 4 Distribusi vertikal gempa pada bangunan A arah y
Tabel 5 Distribusi vertikal gempa pada bangunan
B arah x Cs min
Cs Cs max Bangunan A arah x 0,0067 0,0306 0,019 Bangunan A arah y 0,0067 0,0306 0,019 Maka digunakan Cs = 0,0306 Bangunan B arah x 0,0067 0,0306 0,024 Bangunan B arah y 0,0067 0,0306 0,025 Maka digunakan Cs = 0,0306 Bangunan C arah x 0,0067 0,0306 0,019 Bangunan C arah y 0,0067 0,0306 0,019
Maka digunakan Cs = 0,0306
Tabel 6 Distribusi vertikal gempa pada bangunan

## B arah y
Tabel 7 Distribusi vertikal gempa pada bangunan
C arah x

## Tabel 8 Distribusi vertikal gempa pada bangunan C arah y

## F. Distribusi horizontal gaya gempa
Berdasarkan  SNI  1726  :  2012  pasal  7.8.3  untuk gaya  geser  tingkat  desain  gempa  di  semua  tingkat (Vx) harus ditentukan bedasarkan pada persamaan berikut.
Vx = ∑ 𝐹 𝑥𝑖 𝑛 𝑖=1
Tabel 9 Gaya geser tingkat di semua tingkat
Bangunan A arah x dan y
Tabel 10 Gaya geser tingkat di semua tingkat
Bangunan A arah x dan y
Tabel 11 Gaya geser tingkat di semua tingkat

## Bangunan A arah x dan y

## G. Simpangan antar lantai
Untuk  memperoleh  simpangan  antar  lantai, diperlukan perhitungan sebagai berikut:
• δTotal = simpangan total hasil output program etabs
• δxe  =  simpangan  antar  lantai,  didapatkan  dari simpangan  total  lantai  yang  ditinjau  – simpangan total lantai di bawahnya.
• δx   = simpangan arah x, didapatkan dari hasil perhitungan Δ xe dikali Cd
• δIzin  =  simpangan yang diijinkan, didapatkan dari tabel 4.30 dikali tinggi antar lantai.
• Cd  = Faktor pembesaran defleksi (0,010 x h)
Tabel 12 Simpangan antar lantai arah x bangunan A
Tabel 13 Simpangan antar lantai arah y bangunan A
Tabel 14 Simpangan antar lantai arah x bangunan B
Tabel 15 Simpangan antar lantai arah y bangunan B
Tabel 16 Simpangan antar lantai arah x bangunan C
Tabel 17 Simpangan antar lantai arah y bangunan C

## H. Pengaruh P-Delta
Struktur  untuk  bangunan  tahan  gempa  harus diperhitungkan  terhadap  pengaruh  P-delta  yang dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut.
Nilai  koefisien  stabilitas  (ϴ)  tidak  boleh  melebihi (ϴmax) yang ditentukan perumusan berikut:
Sehingga diperoleh:
Tabel 18. Nilai teta max Beta 1 Cd 4.5 Teta max 0,11111
Setelah dilakukan pengecekan, bangunan A,B, dan C arah x dan y aman terhadap pengaruh P-Delta.
I. Ketidakberaturan Struktur
Setelah dilakukan semua pengecekan
ketidakberaturan  struktur  vertikal,  maka  dapat disimpulkan  jika  bangunan  A,  B,  dan  C  tidak mengalami ketidakberaturan vertikal.
Tabel 19. Struktur RSUD Ulin terhadap ketidakberaturan vertikal dan horizontal Ketidakberaturan horizontal Cek Ketidakberatur an vertikal C e k 1. Ketidakberatura n torsi x 1.Ketidakberatu ran kekakuan tingkat lunak x 2.Ketidakberaturan sudut dalam x 2.Ketidakberatu ran berat massa x 3.Ketidakberaturan diskontinuitas diafragma x 3.Ketidakberatu ran geometri vertikal x 4.Ketidakberaturan akibat pergeseran tegak lurus terhadap bidang x 4.Ketidakberatu ran akibat diskondinuitas bidang pada elemen vertikal pemikul gaya lateral x 5.Ketidakberaturan sistem non paralel x 5.Ketidakberatu ran tingkat lunak akibat diskontinuitas pada kekuatan lateral tingkat. x

## J. Jarak Pemisah Antar Gedung (Dilatasi)
Berdasarkan  SNI  1726  2012  pasal  7.12.3  Jarak pemisah  antar  gedung  harus  ditentukan  paling sedikit sama dengan jumlah simpangan maksimum (δ SM )  masing-masing  bangunan  gedung  pada  tiap tingkatannya  dengan  menggunakan  persamaan berikut.
δ SM = (Cd x δ maks ) / I e Struktur-struktur  bangunan  yang  bersebelahan harus  dipisahkan  minimal  sebesar  δ MT yang  dapat dihitung dengan menggunakan persamaan di bawah ini. δ MT = √( δ SM1 ) 2 + ( δ SM2 ) 2

## Tabel 20. Kontrol dilatasi
Tinjauan δ MT Jarak dilatasi Cek Bangunan A – B (Arah x) 50,7207 mm 130 mm δ MT < jarak dilatasi (Aman)
Bangunan B – C (Arah x) 50,3946 mm 130 mm δ MT < jarak dilatasi
(Aman)

## K. Perhitungan Balok
Properti material dan penampang • Lebar balok (b) : 400 mm
• Tinggi balok (h) : 700 mm
• Diameter tulangan pokok : 19 mm
• Diameter tulangan sengkang : 13 mm
• Diameter tulangan torsi : 19 mm
• Selimut bersih (cc) : 40 mm
• Kuat tekan beton (fc') : 25 MPa
• Kuat leleh tulangan pokok : 400 MPa
• Kuat leleh tulangan sengkang : 240 MPa
•  (SNI  2847:2013  pasal  10.2.7.3)  =  f c ’  ≤ 30
Mpa maka  : 0,85
• Jumlah tulangan tumpuan atas : 10 buah
• Jumlah tulangan tumpuan bawah : 5 buah
• Jumlah tulangan lapangan atas : 5 buah
• Jumlah tulangan lapangan bawah : 10 buah
• λ (Menggunakan beton normal) : 1
Berdasarkan  perhitungan  yang  telah  dilakukan, maka  akan  diperoleh  gambar  perencaaan  sebagai berikut:
Gambar 7 Penulangan rencana balok B3 tumpuan bangunan A
Gambar 8 Penulangan rencana balok B3 lapangan bangunan A

## Tabel 21. Rekapitulasi penulangan balok
Tipe balok Lokasi Longitudinal Torsi Sengk ang Atas Bawah B1 (20x40) Bangun an A Tumpuan 3 D 19   2 D 19 - Ø 13 – 150 Lapangan 2 D 19 3 D 19 - Ø 13 – 200 B2 (30x55) Bangun an A Tumpuan 5 D 19 2 D 19 2 D 19 Ø 13 – 150 Lapangan 2 D 19 5 D 19 2 D 19 Ø 13 – 200 B3 (40x70) Bangun an A Tumpuan 7 D 19 3 D 19 4 D 19 Ø 13 – 150 Lapangan 2 D 19 4 D 19 4 D 19 Ø 13 – 200 B2 (30x55) Bangun an B Tumpuan 4 D 19 2 D 19 2 D 19 Ø 13 – 150 Lapangan 2 D 19 4 D 19 2 D 19 Ø 13 – 200 B3 (40x70) Bangun an B Tumpuan 4 D 19 2 D 19 4 D 19 Ø 13 – 150 Lapangan 2 D 19 4 D 19 4 D 19 Ø 13 – 200 B1 (20x40) Bangun an C Tumpuan 3 D 19   2 D 19 - Ø 13 – 150 Lapangan 2 D 19 3 D 19 - Ø 13 – 200 B2 (30x55) Bangun an C Tumpuan 5 D 19 2 D 19 2 D 19 Ø 13 – 150 Lapangan 2 D 19 5 D 19 2 D 19 Ø 13 – 200 B3 (40x70) Bangun an C Tumpuan 7 D 19 3 D 19 4 D 19 Ø 13 – 150 Lapangan 2 D 19 4 D 19 4 D 19 Ø 13 – 200

## L. Perhitungan Kolom

## Properti material dan penampang
• Tinggi kolom (L) : 6500 mm
• Sisi pendek kolom (b): 500 mm
• Sisi panjang kolom (h) : 800 mm
• Diameter tulangan longitudinal : 19 mm
• Diameter tulangan sengkang : 13 mm
• Selimut bersih (cc) : 40 mm
• Kuat tekan beton, (fc') : 25 MPa
• Kuat leleh tulangan pokok (fy) : 400 MPa
• Kuat leleh tulangan sengkang (fy) : 400 MPa
• Tinggi balok (hb) : 700 mm
• Panjang bersih kolom (Ln) = 5800 mm
Gambar 9 Penulangan rencana kolom 1 tumpuan
Gambar 10 Penulangan rencana kolom 1 lapangan
Tabel 22. Rekapitulasi penulangan kolom
Tipe kolom Lokasi Longitudinal Sengkang K1 (80x50) Bangunan A Tumpuan 20 D 19 D 13 – 100 Lapangan 20 D 19 D 13 – 150 K2 (50x50) Bangunan A Tumpuan 16 D 19 D 10 – 100 Lapangan 16 D 19 D 10 – 150 K1 (80x50) Bangunan A Tumpuan 20 D 19 D 13 – 100 Lapangan 20 D 19 D 13 – 150 K2 (50x50) Bangunan A Tumpuan 16 D 19 D 10 – 100 Lapangan 16 D 19 D 10 – 150 K1 (80x50) Bangunan A Tumpuan 20 D 19 D 13 – 100 Lapangan 20 D 19 D 13 – 150 K2 (50x50) Bangunan A Tumpuan 16 D 19 D 10 – 100 Lapangan 16 D 19 D 10 – 150

## M. Perhitungan Plat
Data plat lantai adalah sebagai berikut.
• Kuat tekan beton : 25 Mpa
• Tegangan leleh tulangan lentur : 240 MPa
• Panjang bentang plat arah x (Lx) : 3800 mm
• Panjang bentang plat arah y (Ly) : 4000 mm
• Tebal pelat lantai (h) : 120 mm
• Diameter tulangan :  10 mm
• Tebal bersih selimut beton : 20 mm

## Gambar 11 Tampak atas penulangan rencana plat
Gambar 12 Detail penulangan rencana plat
Berdasarkan  perhitungan  yang  telah  dilakukan, digunakan diameter dan jarak yang sama untuk plat lantai  dan  plat  atap  pada  bangunan  A,  B,  dan  C, yaitu:
• Tulangan tumpuan arah x : Ø -150
• Tulangan lapangan arah x : Ø -150
• Tulangan tumpuan arah y : Ø -150
• Tulangan lapangan arah y : Ø -150

## 3. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Dari hasil analisis penulisan ini dapat diambil kesimpulan seperti berikut ini:
1. Dari  hasil  pemodelan  struktur  3D  yang dilakukan  oleh  program  Etabs  v.16,  struktur gedung  yang  dianalisis  masuk  dalam  kategori aman.
2. Bangunan A, B, dan C tidak mengalami ketidak beraturan struktur vertikal dan horizontal.
3. Dilatasi  antara  bangunan  sudah  aman  dan memenuhi persyaratan SNI 1726:2012 dan SNI 03 1726:2002.
4. Terdapat perbedaan dimensi komponen struktur pada hasil analisis dengan keadaan eksisting dikarenakan pada analisis ini tidak memperhitungan tangga.
B. Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  pada  tugas  akhir  ini, beberapa  saran  yang  dapat  diberikan  mengenai tinjauan struktur bangunan gedung rumah sakit ini antara lain sebagai berikut:
1. Dibutuhkan literatur dan sumber referensi yang mendukung  dalam  penulisan  tugas  akhir  ini
supaya  mempermudah  dalam  proses  analisis yang dilakukan.
2. Dalam  menganalisis  suatu  bangunan  harus diketahui  fungsi/kegunaan  bangunan  tersebut, supaya  dalam  tahap  perhitungan  mampu memperoleh hasil yang efektit dan meminimalisasi terjadinya kegagalan struktur.
3. Dalam  melakukan  analisis  menggunakan program,  harus  selalu  dipastikan  bahwa  data material  dan  beban-beban  yang  diinput  ke dalam  program  harus  sesuai  dengan  peraturan yang berlaku di Indonesia.
4. Perlu  menguasai  aplikasi  atau  program perhitungan agar mempermudah proses pengerjaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amdhani, P., 2012. Perencanaan Struktur Gedung Beton  Bertulang  Sistem  Rangka  Pemikul Momen  Menengah, Universitas  Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
Insinyursipil,  2015. Perhitungan  Lendutan  Plat Lantai. http://www.
http://insinyursipil.blogspot.com/2015/01/ perhitungan-lendutan-pelat-lantai.html, [diakses bulan November 2020]. Medianeliti, 2017. Jenis-jenis Balok. https://media.neliti.com/media/publication s/140486-ID-evaluasi-balok-dan-kolom- sede.pdf, [diakses bulan November 2020]. PMK, 2019. Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, Menteri Kesehatan        Republik Indonesia,
Jakarta. Puskim, 2011. Desain Spektra Indonesia http://puskim.pu.go.id/Aplikasi/desain_spe ktra_indonesia_2011/, [diakses  bulan  Juli 2020].
Slidshare,  2014. Klasifikasi  Plat  Lantai  pada Bangunan. https://www.slideshare.net/AbrahamLcn/p elat-lantai , [diakses  bulan  September 2020].
Spesialiskonstruksi, 2018. Konstruksi
Komposit. https://www.spesialiskonstruksi.com/2018
/12/konstruksi-komposit.html, [diakses bulan Maretr 2020].
Syukri,  N.,  2016. Tinjauan  Kekuatan  Struktur Kolom,  Blok,  dan  Pelat  pada  Proyek Pembangunan  Klenteng  Ho  Tek  Chieng Sin, Politeknik Negeri Manado, Manado. Wardhani, Anedya. 2015. Dilatasi materi kuliah Teknologi Bangunan 3. Fakultas Teknik Arsitektur Universitas Pancasila : Jakarta.