P ISSN 2614-5979

## ANALISIS PERHITUNGAN KERJA RELAY GANGGUAN TANAH PADA FEEDER DI GARDU INDUK 150 KV SEI HARAPAN PT XYZ BATAM

## ANALYSIS OF CALCULATION RELAY GROUND FAULT IN POWER HOUSE FEEDER 150 KV SEI HARAPAN PT. XYZ BATAM
Chandra Noviansyah 1 , Muhammad Irsyam 2 ,
1,2 Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Riau Kepulauan Batam
1 chandrayansyah@gmail.com , 2 irsyam.muaz1@gmail.com

## Abstrak
Pada  system  proteksi,  relai  gangguan  tanah  merupakan  bagian  terpenting  di  suatu peralatan. Relai gangguan tanah harus dilakukan pengaturan agar dapat bekerja dengan baik dan handal dalam mengatasi suatu gangguan. Gangguan hubung singkat sering terjadi pada jaringan 20 KV, antar fasa, atau gangguan hubung singkat fasa ke tanah. jika proteksi kurang baik maka dapat menyebabkan pemadaman yang meluas dan rusaknya peralatan. Oleh karena itu digunakan relai  gangguan  tanah  atau  ground  fault  relay  pada  suatu  peralatan,  salah  satunya  pada  feeder. Perhitungan  setting  kerja  relai  gangguan  tanah  di  dapatkan  dari  nilai  setting  yang  di  terapkan dan  karakteristik  waktu  yang  digunakan.  Setelah  dilakukan  perhitungan  dan  menganalisa didapatkan  perbedaan  atau  perselisihan  waktu  kerja  relai.  Dan  dari  hasil  penelitian  diketahui bahwa  relai  gangguan  tanah  masih  dalam  kondisi  yang  sesuai  dengan  yang  telah  d  setting  di lapangan.
Kata kunci : Relay proteksi ground fault

## I. PENDAHULUAN
Penggunaan  tenaga  listrik  saat ini  semakin  maju,  tidak  hanya penerangan  dan  keperluan  industri, tetapi sudah sampai untuk kebutuhan rumah  tangga  yang  sekecil  kecilnya. Dengan demikian suatu sistem tenaga  listrik  sangat  di  harapkan dapat menyalurkan daya secara terus
–  menerus  kepada  konsumen  dan
faktor yang harus diperhatikan adalah  sistem  transmisi,  tegangan dan  frekuensi  yang  konstan  maupun keseimbangan sistem.
Sistem  transmisi  tiga  phasa sangat  mempengaruhi  keseimbangan sistem, apabila terjadi ketidakseimbangan  beban  ataupun sistem maka akan berdampak negatif.  Ketidakseimbangan  sistem dapat  disebabkan  pada  impedansi phasa yang tidak seimbang. Hantaran
udara  formasi  dari  ketiga  hantaran pada  tiga  phasa  akan  mempengaruhi impedansi  masing  –  masing  phasa tersebut.  Kondisi  phasa  yang  tidak seimbang  umumnya  terjadi  pada jaringan pendistribusian, yang cenderung  di  hubungkan  dengan transformator  dan  jaringan  distribusi dan  beban  rumah  tangga  satu  phasa. [2]
Untuk  menyeimbangkan  atau agar  tidak  terjadi  gangguan  pada sistem kelistrikan, maka di  butuhkan sistem  proteksi.  Sistem  proteksi  ini akan  bekerja  apabilan  terjadinya gangguan  pada  sistem  kelistrikan, sistem  proteksi  bekerja  dan  akan melepaskan circuit  breaker (CB) atau pemutus tenaga (PMT).
Sistem  proteksi  pada  gardu induk  Sei  Harapan  bagian feeder cendrawasih atau  penyulang  sisi  20 KV menggunakan relay ground fault
atau relay gangguan  tanah. Relay yang  di  gunakan  adalah type sepam
1000+. Relay gangguan  tanah  akan bekerja  apabila  terjadi  aliran  arus urutan  nol  (residu)  pada relay
gangguan  tanah.  untuk  mendapatkan arus  yang meresidu  ini  ada beberapa metode yang harus dipergunakan dan salah  satunya  ada yang  tidak seimbangnya  salah  satu  fasa  akibat gangguan fasa ke tanah. [4] Dalam proses pengujian kehandalan relay tersebut  perlu  di lakukan  perhitungan  waktu  tunda kerja relay .  Dengan  demikian  dapat diketahui seberapa cepat relay tersebut melepaskan PMT.
Berdasarkan  latar  belakang
diatas  dapat  di  ketahui  bahwa rumusan  masalahnya  adalah  untuk mengetahui  hasil  pengujian  kerja relay ground fault terhadap gangguan  fasa  ke  tanah  pada feeder cendrawasih,  dan  apakah feeder cendrawasih  masih  layak  digunakan dan  bekerja  sesuai  karakteristik standard  inverse yang  telah  di terapkan oleh PT. XYZ Batam.

## II. LANDASAN TEORI

## A. Sistem  kelistrikan  PT.  XYZ Batam
Sistem  kelistrikan  PT.  XYZ
Batam  merupakan  kesatuan  dari beberapa sub sistem  yang  terhubung menjadi satu dan merupakan pendukung  utama  dalam  sistem ketenagalistrikan,  baik  pada  sisi pembangkit, transmisi, maupun distribusi.
Sub sistem adalah suatu tempat atau  instalasi  yang  berfungsi  untuk menerima  dan  menyalurkan  tenaga listrik  dari  suatu  pusat  pembangkit
listrik ke gird atau jaringan. Pada sub sistem  terdapat  peralatan-peralatan listrik  yang di susun sedemikan rupa sehingga  membentuk  pola  atau konfigurasi  tertentu.  Gardu  induk merupakan  alat  penghubung  listrik dari  jaringan  transmisi  ke  jaringan distribusi primer.

## 1. Saluran Transmisi
Saluran  transmisi  merupakan media yang digunakan untuk mentransmisikan  tenaga  listrik  dari dari  pembangkit  listrik  sampai  ke distribusi hingga sampai pada konsumen  pengguna  listrik  tenaga listrik  di  transmisikan  oleh  suatu bahan bakar konduktor yang mengalirkan  tipe  saluran  transmisi listrik  penyaluran  tenaga  listrik  pada transmisi  menggunakan  arus  bolak balik (AC) ataupun arus searah (DC).
[5]
Saluran transmisi dengan menggunakan  sistem  arus  bolak balik  tiga  fasa  merupakan  sistem yang  di  gunakan  di  PT XYZ  Batam, yaitu  sistem  tegangan  pada  jaringan transmisi 150 KV. Jaringan tegangan tinggi  di  PT.  XYZ  Batam  hanya terdiri  dari  saluran  udara  tegangan tinggi (SUTT). [2]

## 2. Sistem Distribusi 20 KV
Sistem  distribusi  20KV  adalah keluaran  dari transformator daya dikumpulkan  pada Bus 20KV  di kubikel Gardu Induk untuk kemudian  di  distribusikan  melalui beberapa penyulang 20KV ke konsumen  dengan  jaringan  berupa Saluran  Udara  Tegangan  Menengah (SUTM) atau Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM). Seringnya gangguan pentanahan di jaringan menyebabkan
sering pula relai proteksi bekerja dan sesering  itu  pula transformator daya menderita  pukulan  hubung  singkat yang  dapat  memperpendek  umur transformator daya tersebut.  Dengan besarnya  kapasitas  sistem  150  KV, boleh  dikatakan  hubung  singkat  di Bus 20KV  tergantung  dan  dibatasi oleh besarnya kapasitas transformator daya.

## 3. Gardu Induk
Gardu induk adalah pusat untuk menerima  dan  mengirim  kembali tenaga  listrik  menuju  jalur  –  jalur yang  sudah  ditentukan.  Peralatan- peralatan  pada  gardu  induk  antara lain:
- Busbar atau rel
Busbar merupakan titk  pertemuan
antara transformator tenaga, saluran  udara  tegangan  tinggi, saluran  kabel  tegangan  tinggi  dan peralatan  listrik  lainnya  yang berfungsi  untuk  menerima  dan menyalurkan tenaga listrik. Busbar yang  digunakan  di  gardu induk  sei  harapan  adalah busbar ganda.
Gambar1. Sistem busbar ganda
- Lighning Arrester
Pada  umumnya  disebut Arrester yang  berfungsi  sebagai  pengaman instalasi  (peralatan  listrik  pada instalasi Gardu Induk) dari gangguan  tegangan  lebih  akibat sambaran  petir  ( ligthning  Surge ) maupun oleh surja hubung ( switching surge ). - Transformator Ukur Untuk  proses  pengukuran  digardu induk diperlukan  tranformator instrument , tranformator instrument ini  dibagi  atas  dua kelompok yaitu transformator tegangan  ,  transformator  arus  dan transformator bantu. - Sakelar Pemisah (PMS) Sakelar ini berfungsi untuk mengisolasikan  peralatan  listrik dari  peralatan  lain  atau  instalasi lain  yang  bertegangan.  PMS  ini boleh  dibuka  atau  ditutup  hanya pada saat tidak berbeban.
- Sakelar Pemutus Tenaga (PMT)
Sakelar ini berfungsi untuk menghubungkan  dan  memutuskan sistem  pada  saat  terbebani  (pada kondisi  arus  beban  normal  atau pada  saat  terjadi  arus  gangguan). Pada  waktu  menghubungkan  atau memutus  beban,  akan  terjadi tegangan recovery yaitu  suatu fenomena  tegangan  lebih  dan busur  api,  oleh  karena  itu  sakelar pemutus dilengkapi dengan media peredam  busur  api,  seperti  media udara dan gas SF6. - Sakelar Pentanahan Sakelar ini untuk menghubungkan kawat  konduktor  dengan  tanah atau  bumi  yang  berfungsi  untuk menghilangkan  atau  mentanahkan tegangan  induksi  pada  konduktor pada saat akan dilakukan perawatan atau pengisolasian
suatu  sistem.  Sakelar  Pentanahan ini  dibuka  dan  ditutup  hanya apabila  sistem  dalam  keadaan tidak bertegangan.
- Kompensator Kompensator didalam sistem penyaluran  tenaga  listrik  disebut pula  alat  pengubah  fasa  yang dipakai  untuk  mengatur  jatuh tegangan  pada  saluran  transmisi atau transformator, dengan mengatur  daya  reaktif  atau  dapat pula  dipakai  untuk  menurunkan rugi  daya  dengan  memperbaiki faktor  daya.  Alat  tersebut  ada yang  berputar  dan  ada  yang stationer ,  yang  berputar  adalah kondensator sinkron dan kondensator asinkron ,  sedangkan yang stationer adalah kondensator statis atau  kapasitor shunt dan reaktor shunt .
- Relay Proteksi  dan  Papan Alarm ( Announciator ) Relay proteksi  yaitu  alat  yang bekerja  secara  otomatis  untuk mengamankan suatu peralatan listrik  saat  terjadi  gangguan, menghindari atau mengurangi terjadinya  kerusakan  peralatan akibat  gangguan  dan  membatasi daerah  yang  terganggu  sekecil mungkin. Kesemua manfaat tersebut akan memberikan pelayanan penyaluran tenaga listrik dengan mutu dan keandalan yang  tinggi.  Sedangkan  papan alarm atau announciator adalah sederetan nama-nama jenis gangguan yang dilengkapi dengan lampu  dan  suara  sirine  pada  saat terjadi gangguan.

## B. Beban Tak Seimbang
Suatu beban tiga fasa seimbang apabila arus yang dihasilkan
seimbang,  bilamana  beban  tersebut dihubungkan dengan tegangan sistem yang  seimbang,  beban  yang  tak seimbang  dapat  ditandai  dengan tidak seimbangnya arus yang
mengalir  pada  sistem,  kondisi  ini dipengaruhi  oleh  tegangan  yang dibangkitkan  sistem  tidak  seimbang, impedansi  fasanya  tidak  sama  dan impedansi beban tidak sama.
Dalam perencanaan daya listrik, sistem direncanakan seimbang.  Keseimbangan  dimaksud disini adalah tegangan yang dibangkitkan seimbang dan impedansi perfasanya sama
(impedansi  penyalur).  Munculnya ketidakseimbangan  arus  umumnya disebabkan  oleh  impedansi  beban yang tidak sama perfasanya.
Gambar 2 Ketidakseimbangan beban karena gangguan [6]

## C. Impedansi Urutan
Dalam setiap bagian rangkaian, jatuh tegangan yang disebabkan oleh arus dengan urutan tertentu tergantung  pada  impedensi  bagian rangkaian  itu  terhadap  arus  dengan urutan  tersebut.  Impedansi  setiap bagian suatu jaringan yang seimbang terhadap arus salah satu urutan dapat berbeda  dengan  impedansi  terhadap arus dari urutan yang lain.
Impedansi suatu rangkaian
yang  hanya  mengalir  arus  urutan- positif  disebut  impedansi  terhadap arus  urutan-positif.  Demikian  pula,
bila  hanya  ada  arus  urutan  negatif,
impedansinya  dinamakan  impedansi terhadap  arus  urutan-negatif.  Jika hanya ada arus urutan nol, impedansinya  dinamakan  impedansi terhadap arus urutan-nol.

## D. Transformator Arus
Transformator  arus  ( Current Transformator ) berfungsi untuk mentransformasi-kan  arus  dari  nilai yang besar (sisi primer ) menjadi nilai yang  rendah  (sisi sekunder ).  Arus sekunder  CT  biasanya  digunakan sebagai  masukan  untuk  alat  ukur atau/dan sistem proteksi. Hasil transformasi pada sisi primer
menjadi sekunder adalah  sesuai dengan nilai perbandingan atau rasio yang dimiliki oleh transformator arus tersebut. Rasio CT  yang  umum dipakai untuk pengukuran TM
adalah:
dan lainnya.
Maksud  dari rasio di  atas adalah pada umumnya transformator arus  pengukuran  TM  memiliki  2 pengukuran  yaitu  sisi low dan  sisi high . Transformator arus  dengan
rating ,  maka  sisi low adalah dan sisi high
.
Fungsi  dari  transformator  arus adalah:
1.  Mengkonversi  besaran  arus  pada sistem  tenaga  listrik  dari  besaran primer menjadi besaran sekunder untuk keperluan pengukuran sistem metering dan proteksi.
2.  Mengisolasi  rangkaian sekunder terhadap rangkaian primer , sebagai  pengamanan  terhadap
manusia  atau  operator  yang melakukan pengukuran.
3.  Standarisasi  besaran sekunder , untuk arus nominal 1 Amper dan
5 Amper. Secara  fungsi  transformator arus dibedakan menjadi dua yaitu: 1.   Transformator arus pengukuran Transformator  arus  pengukuran untuk metering memiliki ketelitian  tinggi  pada  daerah kerja  (daerah  pengenalnya)  5%  - 120% arus nominalnya tergantung  dari  kelasnya  dan tingkat  kejenuhan  yang  relatif rendah dibandingkan transformator arus untuk proteksi. Penggunaan transformator  arus  pengukuran untuk Ampermeter , Watt -meter, VARh-meter, dan cos  meter. 2.   Transformator arus proteksi Transformator arus untuk proteksi, memiliki ketelitian tinggi pada saat terjadi gangguan dimana  arus yang  mengalir beberapa kali dari arus pengenalnya dan tingkat kejenuhan cukup tinggi. Penggunaan  tranformator  arus proteksi  untuk relay arus  lebih (GFR  dan  OCR), relay beban lebih, relay diferensial, relay daya dan relay jarak.

## E. Relay Proteksi
Busbar dan  diameter  tidak terlepas  dari  kondisi abnormal yang disebut sebagai gangguan. Gangguan yang  terjadi  pada busbar dan diameter  adalah  gangguan  yang bersifat  destruktif.  Apabila  terjadi gangguan pada busbar atau diameter, maka kemungkinan terjadi kerusakan pada  peralatan  instalasi  yang  sangat besar.  Di  samping  itu,  keandalan
sistem  dalam  menyalurkan  pasokan daya juga akan terganggu.
Gambar  3  Komponen  Utama Relay Proteksi [4]
Proteksi busbar /diameter adalah  suatu  sistem  proteksi  yang berperanan penting dalam mengamankan gangguan yang terjadi pada busbar atau  diameter.  Sistem proteksi  ini  harus  bekerja  secara sensitif,  selektif,  cepat  dan  harus stabil untuk gangguan yang terjadi di luar daerah pengamanan busbar atau diameter. Sistem proteksi busbar dan diameter  merupakan  suatu  sistem kolektif yang meliputi : transformator arus (CT) atau transformator  tegangan  (PT), relay proteksi, pemutus tenaga (PMT), dan rangkaian  pengawatannya.  Bagian  – bagian  dari  sistem  proteksi  ini  dapat dilihat pada gambar 2.3 di atas.
Sistem proteksi memiliki fungsi utama, yaitu :
1.    Mendeteksi  adanya  gangguan atau  keadaan abnormal lainnya pada bagian sistem yang diamankannya.
2.  Melepaskan  bagian  sistem  yang terganggu, sehingga bagian sistem lainnya yang tidak
mengalami  gangguan  dapat  terus beroperasi.
1. Relay Proteksi Gangguan Tanah (GFR) Gangguan tanah adalah terhubungnya konduktor fasa dengan beban  atau  tempat  yang  terhubung dengan  tanah  sehingga  beban  atau tempat  tersebut  bertegangan  dan mengalirkan arus ketanah. Gangguan ini  merupakan  gangguan  terbesar dari  semua  jenis  gangguan  sistem daya  listrik.  Karena  itu  pengaman terhadap gangguan tanah ini merupakan suatu hal yang terpenting. Relay gangguan tanah ( Ground
Fault Relay ) adalah pengaman terhadap  gangguan  tanah. Relay ini berfungsi untuk memproteksi SUTM terhadap gangguan antara fasa atau 3 fasa  dan  hanya  bekerja  pada  satu arah  saja.  Karena  rele  ini  dapat membedakan  arah  arus  gangguan. Arus  atau  tegangan  urutan  nol (residu)  merupakan  penggerak relay ini. Sistem daya listrik pada umumnya titik netralnya ditanahkan, baik  pentanahan  langsung  ( Solid Grounded ) maupun melalui
impedansi,  karena  itu  arus  residu merupakan  penggerak  utama relay gangguan  tanah.  Tegangan  residu dipergunakan  biasanya  pada  sistem yang tidak ditanahkan. Relay gangguan  tanah  terarah  ( Directional Ground Fault Relay ) mempergunakan  arus  dan  tegangan residu. Prinsip kerja GFR dapat digambarkan  seperti  gambar  di bawah ini.
Gambar  4 Relay Hubung  tanah  pada
pentanahan netral [4]
2. Relay Sepam 1000+
Relay sepam  1000+  adalah relay proteksi  yang  berfungsi  untuk melindungi  sistem  tenaga  listrik  dari gangguan. Gangguan yang dimaksud adalah  gangguan  fasa  ketanah  atau ground  fault, gangguan  arus  lebih atau over  current, tegangan  lebih, tegangan  rendah,  frekuensi  lebih, frekuensi  rendah,  dan  bisa  berfungsi sebagai recloser .
3. Setting Relay Sepam 1000+
Untuk memperoleh suatu jaringan  tenaga  listrik  yang  baik, maka salah satu faktor pendukungnya  adalah  kehandalan sistem  proteksi.  Alat  proteksi  yang umum  digunakan  pada  jaringan tegangan  menengah  dan  jaringan tegangan  tinggi  maka relay proteksi yang  ada  pada  jaringan  tersebut harus  memenuhi  syarat  –  syarat teknik  dan  parameter  –  parameter yang  diberikan  pada relay harus benar. Parameter dapat dibuat
dengan menu pengaturan atau setting pada relay .
Dalam  penyetelan relay yang digunakan perlu diperhatikan karakteristik relay yaitu standard inverse. Dalam  penentuan  nilai  arus setting pada relay dapat  digunakan dengan rumus berikut: Is = k . In Dimana:
Is = arus setting k = faktor pabrik (0.3 s/d 24) In = arus nominal 4. Karakteristik Standard Inverse Karakteristik standard  inverse merupakan pedoman yang digunakan dalam perhitungan waktu tunda kerja relay dapat  dirumuskan  sebagai berikut:
t
Dimana: t  = Waktu tunda kerja relay ( second )
T =  Karakteristik waktu tunda kerja relay ( second ) If = Arus Injeksi (A) Is = Arus Setting (A) K = Koefisien Values ( 0,14 ) α  = Alpha ( 0,02 )
β  = Beta ( 2,97 ) Karakteristik relay dapat dinyatakan  dengan time  multiple
setting (tms). Hubungan antara T dan tms  dapat  dipaparkan  melalui  rumus berikut:
tms =
Diamana :
tms  = time  multiple  setting ( second )
T = karakteristik waktu tunda
relay ( second )
β  = koefisien values ( 2,97 )
F. Ground Fault Relay Di GI Sei Harapan
Berikut rangkaian relay ground fault pada GI Sei Harapan.
Gambar 5 Rangkaian relay
Gambar 6 GFR pada tiga fasa GI Sei Harapan

## III. METODOLOGI PENELITIAN

## A. Alat pengujian
Alat  yang  di  perlukan  untuk penelitian ini adalah SVERKER 780. SVERKER 780 adalah salah satu alat pengujian  relai  satu  fasa  yang digunakan  oleh engineer . Fitur ini membuat  pengujian  yang  di  lakukan lebih efisien dan lebih mudah.
Gambar 7 SVERKER 780

## B. Alir Penelitian
Gambar 8 Alir Penelitian
Dari  gambar  3.2  di  atas  ini dapat  di  ketahui  langkah  pertama yang  harus  di  lakukan  ialah  masalah apa  yang  akan  penulis  analisis,  teori apa  yang  akan  di  gunakan  untuk menganalisa masalah tersebut, kemudian  pengumpulan  data  –  data yang  di  gunakan,  pembahasan  dari permasalahan  yang  ada,  dan  terakhir menyimpulkan  dari  hasil  analisa permasalahan tersebut.

## C. Teori Dasar
Teori  dasar  yang  berhubungan dengan  pembahasan  ini  ditentukan dari  nilai  arus setting pada relay yang digunakan rumus yaitu :
Is = k . In
Penentuan  karakteristik relay sepam  1000+    dengan standard
Rumusan Masalah Teori Dasar Pengumpulan Data Pembahasan dan Analisa Kesimpulan
inverse dapat  digunakan  rumusan yaitu:
t D. Pembahasan
Untuk pembahasan dari rumusan masalah ini, penulis membahas tentang perhitungan waktu tunda kerja relay ground fault menggunakan
rumus
standard inverse ,  dan  membandingkan  hasil
pengujian test  trip dengan  hasil perhitungan  menggunakan  rumus standard inverse.
Dan data yang di perlukan ialah data  hasil  pengujian test  trip  relay ground fault pada feeder cendrawasih  di  gardu  induk  sei harapan.

## IV. HASIL
DAN

## PEMBAHASAN
A. Spesifikasi Relay Sepam 1000+ Pada  setiap relay mempunya
spesifikasi  masing  –  masing,  salah satunya relay Sepam 1000+.
Spesifikasi relay Sepam  1000+  yang
akan  digunakan  adalah  sebagai berikut:
1. Merk Schneider.
2. Type Sepam 1000+.
3. Power  Supply (110-120) Volt AC dan (48-250) Volt DC.
4. Tegangan  kontak  bantu/ out (100-240) Volt AC  dan  (24-
220) Volt DC.
5. Tegangan  Kontak  bantu  / in (24-250) Volt DC.
6. Frekuensi (47,5 – 63) Hz.
7. Sebagai  proteksi  gangguan fasa ke tanah.
8. Sebagai proteksi arus lebih.
B. Skematik Rangkaian Test Trip
Gambar  9.  Skematik  rangkaian pengujian test trip relay C. Data  Pengujian Test  Trip Relay Sepam 1000+ Pegujian relay pada feeder cendrawasih  ini  dilaksanakan  hari jum’at  tanggal  09  Juni  2017  jam 10.00.  data  tersebut  dapat  di  lihat  di bawah ini :
Tabel  1  Pengujian test  trip pada feeder cendrawasih
Keterengan : Ratio CT  =  (400/5)  A  dan  batas setelan I ₀ pada GFR 120 A, tms 0,1.
Is
Is Is = 1,5 A
D. Time Multiple Setting (tms) Untuk menentukan time multiple  setting ini  dapat  dilakukan dengan menggunakan rumus  yaitu :
tms = 0.08 s
E. Waktu Tunda Kerja Relay Untuk menganalisa relay bekerja  tepat  pada  waktunya,  maka perlu  dilakukan  perhitungan  waktu tundanya  sesuai  dengan  karakteristik standard Inverse. Jadi untuk mengetahui waktu tunda relay (t) ini
menggunakan rumus  yaitu :
t
Analisa  dilakukan  pada  fasa netral saja, dikarenakan untuk mengukur besaran arus yang mengalir  ke  pentanahan.  Besaran arus injeksinya juga dilakukan dengan  arus  yang  berbeda.  Arus injeksi  ini  dianggap  sebagai  arus gangguan  (If).  Berdasarkan  hasil pengujian  dari  tabel  4.1,  maka diketahui arus gangguannya berbeda. Dengan itu dilakukan perhitungannya sebagai berikut : 1. Perhitungan dengan arus
injeksi 3 A pada fasa N. Diketahui : T = 0,25 s If = 3 A Is = 1,5 A Maka, t = 0,3376 s
2. Perhitungan dengan arus injeksi 4,5 A pada fasa N. Diketahui : T = 0,25 s
If = 4,5 A Is = 1,5 A Maka, t = 0,2121 s
3. Perhitungan  dengan arus injeksi 6 A pada fasa N. Diketahui : T = 0,25 s If = 6 A Is = 1,5 A Maka, t
= 0,1676 s
Dari  hasil  perhitungan  diatas maka  dapat  dibuat  tabel  seperti dibawah ini :
Tabel  2  Hasil  perhitungan  waktu tunda relay (t)
F. Perbandingan
Hasil Pengujian Dengan Hasil Perhitungan Dari  pengumpulan  data  –  data pada sub bab  sebelumnya,  dapat  di bandingkan  hasil  pengujian  dengan hasil perhitungan. Berikut perbandingannya :
Tabel 3 Perbandingan hasil pengujian dengan hasil perhitungan Dari  tabel  di  atas  selisih  antara hasil pengujian dan hasil perhitungan menggunakan rumus standard inverse ini  rata  –  rata  kecil  yaitu  di bawah  1 second .  Jadi  dapat  di nyatakan bahwa relay tersebut masih bekerja  dengan  baik  sesuai  dengan kurva  karakteristik relay .  Dan relay tersebut masih layak digunakan pada feeder cendrawasih  di  gardu  induk Sei Harapan.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
Setelah  dilakukan  penelitian ini,  dapat  di  simpulkan  bahwa  relai pentanahan  dengan type sepam 1000+  pada feeder cendrawasih masih  layak  digunakan.  Karena selisih  hasil  pengujian  dengan  hasil perhitungan  kurang  dari  1 second sesuai  dengan  karakteristik standard inverse yang  telah  di  terapkan  oleh PT. XYZ Batam.

## B. Saran
Adapun  saran  penulis  terhadap
PT.  XYZ  Batam  ialah  untuk  lebih meningkatkan  kualitas  pelayan  dan kehandalan peralatan, sebaiknya untuk  pengujian  sistem  kerja  relai  –
relai proteksi dilakukan secara terjadwal.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Anonim, Protection and Control .sepam range .sepam 1000,S25,S26 and S35, S36 Installation Use Commissioning , General Characteristick.Scheider Electric , 1999. [2]  Fikri Ahmadsyah, Operasi Terpisah  Di  Sub  Sistem  Gardu Induk Batu besar Untuk menghindari  Pemadaman  Total pada  sistem  kelistrikan  PLN
Batam.Batam,  Univesitas  Riau
Kepulauan, 2010.
[3]  L.Tobing  Bonggas, Peralatan Tegangan Tinggi , Jakarta, 2003.
[4]  PLN  Persero,  Draft  Pedoman
O&M, Jakarta, 2010. [5]  Purba Agus, Proteksi Pada Transmisi Tenaga Listrik, aguspurbaproteksi.blogspot.co.id, (02 Juni 2012), {11 Juni 2017}. [6] Stevenson,WD , Analisa Sistem Tenaga  Listrik,  Jakarta,  Erlangga, 2008.