## JURNAL TEKNIK SIPIL (JUTEKS)
Vol. III No. 1, Halaman: 215 - 221 Bulan April 2018

## KAJIAN PENGGUNAAN SINAR MATAHARI UNTUK PENGKONDISIAN UDARA RUANGAN MENGGUNAKAN BATU ALAM PULAU TIMOR SEBAGAI PENYERAP PANAS PADA SYTEM DINDING TROMBE
Aris Palinggi¹, Oktovianus D. Rerung², Edwin P.D. Hattu³ 1,2 Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Kupang E-mail : apapaling1@gmail.com
1,2 Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Kupang E-mail : edwin_hattu@yahoo.com
3 Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Kupang E-mail: s55_mr@yahoo.co.id

## Abstrak
Penggunaan energi fosil yang semakin meningkat pada akhirnya menyebabkan pemanasan global, oleh sebab penggunaan  energi  yang  bersih  seperti  energi  matahari  sangat  diperlukan.  Energi  matahari  dapat  digunakan untuk mendinginkan ruangan yaitu dengan sistem dinding Trombe . Dinding Trombe banyak digunakan dengan posisi  vertikal  di  negara-negara  sub  tropis.  Tujuan  pada  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  kondisi  suhu ruangan  setelah  diterapkan  sistem  dinding Trombe .  Metode  yang  digunakan  adalah  penggunaan  batu  alam Pulau  Timor  sebagai  penyerap  panas    dan  dilakukan  dengan  alat  simulasi  berupa  kotak.  Perhitungan  panas dilakukan dengan pemasangan sensor panas dan software berupa Adriuno Uno dan Ashare . Pengambilan data setiap 5 menit dari jam 09.00 sampai jam 21.00. Penelitian dilakukan dengan memperbandingkan kondisi udara (temperatur) udara Luar ruangan dengan ruangan tanpa dinding Trombe , dan ruangan dengan dinding Trombe vertikal,.  Kondisi  udara  ruangan  tersebut  juga  akan  dibandingkan  dengan  kondisi  standar  kenyamanan  udara untuk  aktivitas  manusia.  Hasil  yang  didapatkan  menunjukkan  bahwa  penggunaan  dinding Trombe di  daerah tropis  akan  membuat  ruangan  lebih  sejuk  Penggunaan  dinding Trombe Horizontal  mampu  menurunkan  suhu lebih  rendah  dibanding  vertikal.  Semua  data  yang  didapatkan  menunjukkan  kondisi  ruangan  dengan  dinding Trombe masih belum memenuhi syarat kenyamanan manusia sebab pada saat pengambilan data kondisi suhu di NTT sedang musim panas.
Kata kunci : Sinar Matahari, Dinding Trombe , Batu Alam.

## PENDAHULUAN
Penggunaan  energi  fosil  yang  semakin meningkat  berakibat  terjadinya  fenomena pemanasan  global,  di  mana  temperatur  bumi semakin  panas.  Hal  ini  diantisipasi  dengan penggunaan sumber energi alternatif terbarukan,  seperti  energi  matahari.  Energi matahari  dapat  digunakan  secara  langsung maupun  secara  tidak  langsung  dengan mengubah  bentuknya  menjadi  energi  lain. Salah  satu  bentuk  pemanfaatan  energi matahari  secara  langsung  adalah  dengan menggunakan  dinding Trombe .  Dinding Trombe difungsikan  sebagai  penyimpan panas,  yang  nantinya  digunakan  untuk menciptakan  perpindahan  energi  dan  massa secara  pasif  dengan  memanfaatkan  energi radiasi matahari.
Nusa  Tenggara  Timur  (  NTT  ) merupakan  daerah  yang  iklimnya  tropis sehingga  dikenal    dua  musim  yaitu  musim panas dan musim hujan. Musim panas di NTT
berlangsung  lebih  lama  dari  musim  hujan sehingga  sangat  mempengaruhi  cuaca  di mana  saat musim panas suhu  kadang  sangat tinggi  bahkan  mencapai  37  ºc  atau  lebih  dan ini sangat mempengaruhi kenyamanan masyarakat  sehingga  perlu  memanfaatkan sinar matahari yang melimpah untuk pengkondisian ruangan.
Saat  ini  pemerintah  pusat  khususnya Presiden  Jokowi  giat  membangun  daerah yang  belum  maju  seperti  NTT  dengan membangun infrastruktur pendukung sekaligus mencari  potensi  daerah  baik  alam  maupun manusia  yang bisa dikembangkan. Salah satu potensi NTT dari sumber daya alam yaitu batu alam berupa marmer yang terdapat banyak di Pulau  Timor dan  sudah  dikelola di  Kabupaten Timor  Tengah  Selatan.  Batu  alam  ini  banyak digunakan  sebagai  penghias  dinding  rumah maupun bangunan lainnya. Dengan pemanfaatan  batu  alam  lokal  yang  mulai banyak maka perlu dicari tentang pengaruhnya  pada  pengkondisian  udara
ruangan  secara  alami  yaitu  dengan  dinding

## Trombe
Beberapa  penelitian  sudah  dilakukan untuk  memanfaatkan  dinding Trombe guna pengkondisian udara ruangan namun kebanyakan menggunakan beton atau campuran yang lain, sedangkan untuk wilayah NTT  pemanfaatan  bahan  alam  lokal  untuk dinding Trombe belum dilakukan.

## DINDING TROMBE
Prinsip  kerja  sistem  dinding Trombe adalah  menggunakan  gabungan  sistem  kaca dan  dinding  penyimpan  panas,  radiasi matahari  menembus  kaca  dan  memanaskan penyimpan  panas,  penyimpan  panas  ini  akan memanaskan  celah  antara  dinding  dan  kaca, sehingga memungkinkan adanya perpindahan energi  dan  massa  pada  ruangan.  Dinding Trombe dapat  berbahan  semen  atau  batu. Dinding Trombe ini  banyak  digunakan  untuk pemanasan  ruangan  di  daerah  sub  tropis, dengan  posisi  dinding  vertikal  menghadap  ke arah  utara/selatan.  Pada  daerah  tropis  yang memerlukan pendinginan ruangan, penggunaan  dinding Trombe perlu  diteliti, disebabkan karena perbedaan posisi matahari yang  cenderung  berada  di  atas,  maka  ada kemungkinan  perubahan  posisi  dinding  dari posisi  vertikal  ke  horisontal.  Di  samping  itu penggunaan dinding vertikal akan menghalangi pandangan ke luar.
Gambar 1. Prinsip Kerja Dinding Trombe
Khedari,  dkk  (1997)  telah  melakukan penelitian  tentang  ventilasi  alami  untuk perumahan  dengan  menggunakan  dinding Trombe .  Penelitian  ini  dilakukan  dengan menggunakan  dinding Trombe yang  dicat hitam dan dhadapkan ke arah selatan, dengan ketebalan  8  cm  dengan  lebar  1  m.  Pada penelitian  ini  yang  divariasikan  adalah  tinggi dari  dinding Trombe dan celah  antara dinding
Trombe dengan  penutup  kaca.  Hasil  dari penelitian  didapat  bahwa  dinding Trombe mempunyai performa ventilasi yang baik pada tinggi  dinding  2  m  dan  lebar  celah  14,5  cm. Ong,  dkk  (2003)  telah  melakukan  penelitian tentang  cerobong  matahari  ( solar  chimney ). Yang  diamati  pada  penelitian  ini  adalah pengaruh  variasi  celah  udara  dan  radiasi matahari  terhadap  kecepatan  aliran  udara  di celah  antara  dinding  dan  kaca.  Variasi  lebar celah  udara  yang  diteliti  adalah  0,1;  0,2;  dan 0,3  m.  Hasil  penelitiannya  adalah  variasi kecepatan  di  celah  udara  0,25  –  0,39  m/s untuk  radiasi  surya  di  atas  650  W/m2.  Pada penelitian  ini  ditemukan  juga  bahwa  tidak  ada aliran balik pada seluruh variasi celah udara. Febrita,  Y.  (2011)  telah  melakukan penelitian  ventilasi solar  chimney dengan membandingkan hasil penelitian yang dilakukan  oleh  Jyotirmay  (2006),  Nugroho (2006)  dan  Chitsomboon  (2004),  di  mana pokok  bahasan  yang  sama  yaitu  mengenai solar  chimney  ventilation .  Perbandingan bertujuan  untuk  menentukan  sampai  sejauh mana  parameter  desain solar  chimney ventilation dapat  meningkatkan  kecepatan udara  di  dalam  bangunan  pada  daerah  tropis lembap.  Dari  hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  penelitian  Jyotirmay  (2006)  memiliki desain  kecepatan  angin  yang  paling  tinggi yaitu  meningkatkan  arus  ventilasi  36.85% pada  radiasi  matahari  949.53  W/M2  dengan dimiringkan 45o. Koyunbaba, dkk (2012) telah melakukan  penelitian  tentang  perbandingan performa  sistem Trombe  Wall penghangat ruangan  dengan  menggunakan  variasi  kaca, kaca  ganda,  dan  semi  transparan  yaitu  PV pada bagian eksteriornya
Gambar 2. Aplikasi pemasangan PV-Trombe Wall
Hasil  penelitian  dengan  menggunakan PV  panel  sebagai  Eksteriornya  didapatkan maksimum  temperatur  24oC  pada  jam  14.00

## KAJIAN PENGGUNAAN SINAR MATAHARI UNTUK PENGKONDISIAN UDARA RUANGAN MENGGUNAKAN BATU ALAM PULAU TIMOR SEBAGAI PENYERAP PANAS PADA SYTEM DINDING TROMBE Aris Palinggi¹, Oktovianus D. Rerung², Edwin P.D. Hattu³
dan  radiasi  yang  diserap  sebanyak  793,78 W/m2  pada  jam  13.00  tanggal  26  Februari. Efisiensi  elektrik  pada  semi  transparan solar sell di dapatkan sekitar 4.5%. Wei, Sun. (2010) telah  melakukan  penelitian  tentang  performa dinding Trombe yang  dikombinasikan  dengan PV  panel  sebagai  pelapis  kaca  pada eksteriornya  dan  menambahkan  jendela  di sampingnya  dengan  menghadapkan  ke  arah selatan.  Penambahan  jendela  diharapkan dapat  menambah  pemanasan  ruangan. Penelitian ini dilaksanakan pada musim dingin dengan  letak  garis  lintang  37,86o  di  negara China. Kemudian dimensi dari dinding Trombe yang  dikombinasikan  dengan  PV  Panel memiliki  lebar  0,83  m,  tinggi  2.6 m, dan  lebar celah  antara  panel  surya  dengan  dinding Trombe adalah 0.18m. Pada jendela dipasang double kaca dengan ukuran 1.2 m x 1.2 m.
Gambar 3. Aplikasi PVTW dengan jendela pada bangunan
Penelitian ini menggunakan dua metode berbeda  yaitu  dengan  simulasi  dan  data experimental. Hasil dari penelitian ini menunjukan  bahwa  desain  dinding  Trombe yang  dikombinasikan  dengan  panel  surya ditambahkan  jendela  pada  sisi  sampingnya dengan  menghadapkan  ke  arah  selatan  pada musim  dingin  adalah  terjadi  pengurangan efisiensi  thermal  pada  PVTW  (PV-Trombe Wall)  sebesar  27%,  kemudian  dampak penambahan  PV  panel  pada  lapisan  kaca dapat  menurunkan  efisiensi  thermal  sebesar 17%.  Total  efisiensi  pemanfaatan  energy surya  berkurang  sebesar  5%  dan  Efisiensi elektrik  yang  didapat  sebesar  11.6%.  Dinding Trombe  merupakan  sistem  pemanas  pasif yang  diciptakan  dan  dipatenkan  pada  tahun 1881  oleh  Edward  Morse.  Nama  Trombe diambil  dari  salah  satu  insinyur  Perancis  dan
arsitek  yang  dipopulerkan  pada  tahun  1964 yakni  Felix  Trombe  dan  Jacques  Michel. Dinding  ini  dilapisi  dengan  kaca  pada  sisi external  yang  dipisahkan  oleh  celah  udara. Lalu  cahaya  matahari  yang  tembus  melewati kaca  dalam  spektrum  elktromagnetik  berupa sinar ultra violet akan diserap oleh dinding dan dipancarkan  lagi  dalam  spektrum  inframerah ke  celah  udara  oleh  dinding  tersebut.  Dinding Trombe  menyimpan  panas  dari  matahari  dan melepaskan  panas  ke  dalam  ruangan  atau bangunan  di  malam  hari.  Pada  daerah  tropis dinding  Trombe  dihadapkan  ke  arah  utara untuk  memaksimalkan  paparan  surya  yang diterima  dan  bahan  yang  digunakan  pada dinding  ini  terbuat  dari  bahan  yang  memiliki kapasitas  panas  tinggi  atau  bahan  yang bersifat  menyimpan  panas  seperti  beton  dan air.  Di  daerah  tropis  dinding  Trombe digunakan sebagai pengkondisian udara untuk mendinginkan ruangan. Panas yang tersimpan dikondisikan  supaya  tidak  masuk  ke  dalam ruangan  namun  panas  tersebut  dikondisikan agar  memanaskan  celah  udara  yang  berada diantara dindingdan kaca. Perbedaan temperatur yang dihasilkan antara celah udara dengan  ruangan  menyebabkan  perbedaan kerapatan  massa  udara.  Panas tersebut  akan membuat  udara  terdorong  keluar  pada  celah sehingga  kecepatan  aliran  pada  ruangan meningkat.

## ENERGI MATAHARI
Pemanfaatan  energi  matahari  sudah berusia  setua  kehidupan  itu  sendiri,  karena pada  dasarnya  tidak  akan  ada  kehidupan  di permukaan  bumi  tanpa  energi  matahari. Matahari telah digunakan untuk mengeringkan buah-buahan  dan  pangan  lain  serta  pangan lain  serta  menguapkan  air  laut  untuk mendapatkan  garam.  Pada  awal  abad  dua puluh  kolektor  sinar  matahari  telah  digunakan untuk  memanaskan  air.  Karena  harga  bahan bakar  fosil  membumbung  tinggi,  pada pertengahan  decade  70-an  dan  kemungkinan akan terus naik di waktu-waktu mendatang,energi  matahari  menjadi  pusat perhatian  sebagai  salah  satu  sumber  energi yang  dapat  diperbaharui  (renewable).  (Vries DKK,  2011)  Beberapa  bidang  studi  dan pemanfaatan energi matahari yaitu antara lain; konversi  langsung  energi  matahari  menjadi energi  listrik,  kolektor  energi  matahari  suhu tinggi  yang  cocok  untuk  menggerakkan pembangkit daya, kolektor energi matahari plat datar  suhu  rendah,  dan  rancang  bangunan yang  menggunakan  energi  matahari  secara
pasif.  Karena  dalam  waktu  sehari  energi matahari  yang  tersedia  barangkali  tidak mencukupi kebutuhan energi secara sempurna,  maka  tempat  menyimpan  kalor merupakan  komponen  yang  tak  terpisahkan dari  suatu  rancang  bangun  sistem  energi matahari.  (Reynold  dan  Perkins,  1983) Pancaran matahari merupakan radiasi elektromagnetik  yang  luar  biasa  banyak. Dalam  kaitannya  dengan  sel  surya  yaitu perangkat  pengkonversi  radiasi  matahari menjadi listrik, terdapat dua parameter penting dalam energi surya: pertama intensitas radiasi, yaitu  jumlah  daya  matahari  yang  datang kepada  permukaan  per  luas  area,  dan karakteristik spektrum cahaya matahari. (Vries DKK,  2011)  19  Energi  thermal  dari  cahaya matahari adalah jenis energi yang terbarukan. Panjang  gelombang  radiasi  matahari  yang diterima  di  permukaan  bumi  berada  pada daerah 0,29 sampai 2,5 µm. Emisi radiasi dari matahari  ke  bumi  menghasilkan  intensitas radiasi  surya  yang  hampir  tetap  di  luar atmosfer  bumi.  Solar  Constant  (konstanta surya)  Gsc  =  1367  W/m2  (World  Radiation Center  (WRC))  merupakan  energi  dari matahari  setiap  satuan  waktu  yang  diterima suatu  satuan  area  permukaan  tegak  lurus dengan  arah  perambatan  radiasi  pada  jarak rata-rata  bumi-matahari,  di  luar  atmosfer. Matahari  bisa  menjadi  sumber  energi  yang sempurna  untuk  menyediakan  tenaga  listrik yang  diperlukan  di  seluruh  dunia.  Sayangnya energi  yang  berasal  dari  matahari  tidak bersifat  homogen.  Nilai  segeranya  tidak  saja bergantung  kepada  cuaca  setiap  hari,  namun berubah-ubah  sepanjang  tahun.  Artinya, energi  yang  tersedia  untuk  mengoperasikan peralatan  listrik  juga  akan  berubah-ubah. Setiap  hari  matahari  terbit  di  timur  dan  ketika semakin  meninggi  di  langit,  maka  volume energinya meningkat hingga mencapai puncaknya  pada  tengah  hari  (setengah  rotasi antara terbit dan terbenam). Setelah  itu (pada saat  matahari  bergerak ke  arah  barat),  energi yang  tersedia  berkurang.  Efek  lain  yang  kita perlu  ingat  adalah  bahwa  bumi  mengitari matahari  sepanjang  tahun.  Hal  ini  berada  di belahan  bumi  selatan  (dan  tidak  berada  di garis katulistiwa), maka anda akan mengalami musim dingin, oleh karena jalur matahari akan rendah  di  ufuk  utara.  Sebaliknya  pada  saat musim  panas,  matahari  akan  berada  pada jalur tinggi di ufuk utara. Anda  yang berada di belahan  bumi  utara  akan  menyaksikan matahari  20  mengikuti  jalur  yang  sama  tetapi di  ufuk  selatan.  Hal  ini  terjadi  karena  bumi mengitari  matahari,  maka  dampaknya  pada bumi  adalah  matahari  mengikuti  jalurnya. (Vries DKK, 2011).

## PENYERAPAN SINAR MATAHARI
Penyerapan sinar matahari oleh sebuah kolektor  surya  tergantung  dari  jenis  kolektor tersebut dan sudut terhadap matahari’ dengan mengatur  sudut  kemiringan  kolektor  maka daya  serap  dapat  dilihat  seperti  persamaan berikut :
Dimana :
δ =  Sudut deklinasi
Φ   =  Posisi garis lintang kolektor
γ =  sudut azimut kolektor
ω   =  sudut  lintasan  sinar  matahari langsung  setiap  saat  terhadap meridian lokasi
Rb   =  Faktor geometri kolektor
I =  Besar radiasi matahari
τ =  Daya tembus radiasi sinar matahari di atmosfer
α =  Daya serap kolektor terhadap sinar
ρ =  daya pantulan tanah terhadap sinar matahari
Jika  besar  energi  yang  diterima  dinding Trombe vertical dan horisontal berbeda, maka temperatur  permukaan  dinding  Trombe  juga akan  berbeda,  sehingga  besar  perpindahan panasnya  pun  akan  berbeda  pula,  sesuat dengan persamaan Newton tentang konveksi
(4)
h    =  koefisien perpindahan panas
A   =  luas permukaan
T    =  temperatur
Dalam  analisis  tentang  konveksi  alami, perlu  diketahui  parameter-parameter  seperti angka Grashof (Gr), angka Prandtl (Pr), angka Rayleigh (Ra), dan angka Nusselt, dimana :

## KAJIAN PENGGUNAAN SINAR MATAHARI UNTUK PENGKONDISIAN UDARA RUANGAN MENGGUNAKAN BATU ALAM PULAU TIMOR SEBAGAI PENYERAP PANAS PADA SYTEM DINDING TROMBE Aris Palinggi¹, Oktovianus D. Rerung², Edwin P.D. Hattu³
(5)
Untuk  plat  vertikal,  nilai  angka  Nusselt adalah:
(6)
Untuk  plat  horisontal  dengan  permukaan atas lebih panas, nilai angka Nusselt adalah :
(7) Gr =  angka Grashof
Pr =  angka Prandtl
Ra  =  angka Rayleigh

## PEMAKAIAN BATU ALAM
Kerajinan  batu  alam  makin  banyak dicari  untuk  hiasan  interior  maupun  ekseterior hunian,  hotel  maupun  apartemen.  Efek  yang ditimbulkan  ruangan  menjadi  lebih  mewah namun  nyaman  dan  alami.  Kini  produk  yang ditawarkan dan jenis batu yang digunakan pun makin  beragam.  Pesona  batu  alam  sebagai bagian  dari  interior  hunian  yang  terkesan artistik  dan  alami  membuat  bahan  ini  banyak dicari untuk menimbulkan efek minimalis. Batu alam  yang  kerap  digunakan  diantaranya seperti andesit, basalto,marmer,granit, travertine,  onyx,  limestone,  hingga  sandstone atau  paras.  Selain  untuk  dinding  ruangan, bahan baku batu alam juga kini makin banyak diaplikasikan  untuk  bagian  rumah  lainnya, seperti  lantai,  lantai,  tiang,  wastafel,  hingga bath  tub.  Banyak  perajin  batu  alam mengkreasikan batu alam untuk produk lainya seperti  lampion  taman,  relief,  hiasan  taman, dan lainnya.( Majalah Kontan 26 Oktober 2015 ).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  diawali  dngan  kajian pustaka  untuk  melihat  beberpa  penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pemanfaatan sinar matahari untuk  pengkondisian  ruangan  , kemudian  diputuskan  untuk  melakukan  kajian menggunaka dinding Trombe yang terbuat dari batu alam NTT.
Dalam  penelitian  ini  akan  dibandingkan kondisi  udara  pada  tiga  macam  bentuk ruangan, yaitu ruangan tanpa dinding Trombe, ruangan  dengan  dinding  Trombe  vertikal,  dan ruangan  dengan  dinding  Trombe  horisontal. Dimensi  ruangan  yang  dibuat  adalah  1  m3, dengan tinggi 1,5 m, dengan berbahan rangka
kayu  dan  dinding  ruangan  terbuat  dari styrofoam  dengan  ketebalan  3  cm,  kaca penutup  dengan  ketebalan  5  mm.  Dinding Trombe  berdimensi  1  x  0,8  m,  dengan ketebalan 8 cm, berbahan batu alam dari TTS NTT.  Untuk  menghindari  adanya  konveksi panas  dari  dinding  ke  dalam  ruangan,  maka pada  bagian  dalam  dinding  diisolasi  panas dengan  styrofoam.  Adapun  skema  instalasi penelitian  ditampilkan  pada  gambar  3.1  . Penelitian  dilakukan  di  laboratorium  Konversi Energi  Politeknik  Negeri  Kupang.  Waktu penelitian  adalah  pada  bulan  Juni,  sampai November  dan  data  yang  ditampilkan  adalah data  pada  bulan  November.  Kondisi  udara yang diamati adalah temperatur dan kelembaban  relatif  (relative  humidity)  pada ketiga  ruangan,  dan  akan  dibandingkan dengan  kondisi  udara  luar.  Pengamatan dilakukan selama 10 jam dari jam 7 pagi, dan kecepatan  pengambilan  data  yaitu  tiap  5 menit.  Untuk  memperbesar  beda  temperatur antara  udara  masuk  dan  udara  keluar,  maka pada  saluran  masuk  diberi  reservoir  air, dengan  tujuan  menurunkan  temperatur  udara masuk. Reservoir air ini dalam kondisi tertutup, dengan tujuan untuk menghilangkan penambahan  kandungan  air  pada  ruangan, yang  nantinya  akan  menambah  kelembaban ruangan. Untuk membantu aliran massa, maka pada ruangan  diberi cerobong, dengan  tujuan memperbesar  selisih  elevasi  antara  saluran masuk  dan  saluran  keluar,  yaitu  elevasi sebesar  1,35  cm.  Dengan  adanya  beda elevasi yang makin besar maka beda tekanan udara  akan  makin  besar  pula,  yaitu  sebesar 15,6  N/m2.  Alat  ukur  yang  digunakan  pada penelitian  ini  adalah  piranometer  sebagai  alat ukur  radiasi  matahari,  dan  sensor  LM35 sebagai  alat  ukur  temperatur,  dan  dengan bantuan  komputer  sebagai  sistem  akuisisi data.  Untuk  mendapatkan  kelembaban  relatif udara,  perlu  diketahui  temperatur  bola  kering dan  temperatur  bola  basah,  yaitu  dengan membungkus  sensor  LM35  dengan  kain  kasa basah. Untuk mengetahui temperatur permukaan  dinding  Trombe,  maka  pada dinding akan ditanamkan 2 sensor LM35 pada kedalam  2  dan  4  cm,  kemudian  dengan regresi  linier  akan  dihitung  temperatur permukaannya. Setelah didapatkan temperatur bola  kering  dan  bola basah,  maka data  tersebut  akan  dimasukkan  ke  dalam perangkat  lunak  ASHRAE  psychrometric calculator untuk mendapatkan sifat-sifat udara masing-masing.  Untuk  mengetahui  tingkat kenyamanan  udara,  maka  pada  penelitian  ini juga menggunakan diagramkenyamanan
udara untuk manusia
Gambar 4. System dinding trombe yang digunakan.

## LOKASI PENELITIAN
Pembuatan  dinding  Trombe  akan dipesan pada tempat pembuatan Meubel agar ukuran  bahannya  lebih  akurat  sesuai  ukuran yang  ditentukan,  sedangkan  pengujian  akan dilakukan  pada  Laboratorium  Konversi  Energi Politeknik Negeri Kupang.

## VARIABEL PENELITIAN
Variabel Bebas :
1.  Ukuran  dinding  dan  ruangan  dinding Trombe
2.  Posisi vertikal dinding Trombe
3.  Waktu pengamatan Variabel Bergantung :
Temperatur  luar  dan  dalam  ruangan
dengan dinding Trombe Variabel Kontrol Temperatur  ruangan  tanpa  dinding trombe

## Alat dan Bahan
Alat-alat  uji  terdiri  dari  2  buah  ruangan uji yaitu ruang uji dengan dinding Trombe yang Vertikal  ,  yang  kedua  yaitu  ruang  uji  tanpa dinding Trombe.
Bahan  yang  digunaka  yaitu  rangka ruangan  dari  kayu  dengan  penyerap  panas dari  batu  alam  NTT  yang  dibeli  di  pasaran, dengan  penutup  kaca  5  mm  dan  penutup ruang dalam dari stirofoam.
Alat ukur yang digunakan yaitu :
1.  Sofware ASHARE Psycometric calculator 2.  Piranometer
3.  Sensor panas LM35
4.  Arduino UNO untuk pasang sensor

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari  penelitian  yang  dilakukan  pada Bulan  Januari  2018  didapatkan  data  radiasi matahari  untuk  bidang  horisontal  dan  data temperatur  pada  tiap  titik  pada  ketiga  ruang, serta  data  udara  luar.  Radiasi  matahari  yang menembus  kaca  pelapis  akan  memanaskan permukaan dinding Trombe, sehingga temperaturnya  akan  berubah-ubah  seperti yang ditampilkan Gambar 5. Grafik Hasil Penelitian
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pada  pukul  09  sampai  12.00,  suhu  ruangan dengan  dinding  Trombe  dan  suhu  ruangan
tanpa  dinding  Trombe    cenderung  sama dengan suhu udara luar karena matahari saat itu  bertambah  panas  dan  sistem  dinding

## KAJIAN PENGGUNAAN SINAR MATAHARI UNTUK PENGKONDISIAN UDARA RUANGAN MENGGUNAKAN BATU ALAM PULAU TIMOR SEBAGAI PENYERAP PANAS PADA SYTEM DINDING TROMBE Aris Palinggi¹, Oktovianus D. Rerung², Edwin P.D. Hattu³
Trombe  belum  berfungsi  karena  suhu penyerap  panas  belum  tinggi  atau  masih sama  dengan  suhu  udara  luar  yaitu  33  ºC. pada  pukul  13.00,  suhu  penyerap  panas dinding  dinding  trombe  meningkat  hingga mencapai  47  ºC  pada  pukul  14.00  sehingga menyebabkan  aliran  udara  dalam  ruangan mengalir kencang dan sekaligus menurunkan suhu  ruangan.  Penurunan  suhu  ini  terus berlangsung  dari  pukul  14.00  sampai  pukul 21.00.  jika  dibandingkan  antara  ruangan dengan  system  dinding  trombe  dan  ruangan tanpa system dinding trombe maka didapatkan  bahwa  rata-rata  suhu  ruangan menurun  antara  1  ºC  sampai  2  ºC,  ini  cukup signifikan  namun  hanya  sampai  pukul  21.00 karena  saat  itu  suhu  penyerap  panas  dan celah  dinding  antara  kaca  dan  penyerap panas sudah rendah.
Hasil  yang  didapatkan  pada  grafik diatas  cukup  baik  namun  jika  dibandingkan dengan  standar  kenyamanan  manusia  maka hal  itu  belum  tercapai  karena  suhu  standar kenyamanan  manusia  yaitu  antara  21  ºC sampai  25    ºC.  hal  ini  disebabkan  karena suhu  udara  rata-rata  di  NTT  pada  bulan Januari  cukup  panas  yaitu  antara  27  ºC sampai 34 ºC.

## PENUTUP
Kesimpulan :
1.  Pemakaian sistem dinding trombe dengan penyerap panas batu alam Pulau Timor dapat menurunkan suhu ruangan
2.  Penurunan  suhu  yang  didapatkan  belum memenuhi standar kenyamanan manusia.
Saran : Penelitian  dilakukan  pada  bulan  September sampai Oktober dimana suhu udara panas di NTT  mencapai  puncaknya  agar  dapat diketahui  keadan  suhu  dengan  pemakaian dinding Trombe

## DAFTAR PUSTAKA
Brown,  GZ.  De  Kay,  Mark.  2001. Sun  ,  wind, and light, architectural design strategies.  2nd  edition .New  York  . John Wiley and Sons.
Cengel,  Yunus  A.  2003. Heat  transfer  a practical approach. 2nd edition .
McGraw Hill. New York Duffie,  John  A.  dan  Beckman,  Willium,  A.
1980, Solar  engineering  of  thermal
process ,  New  York,  John  Willey  & Sons Febrita,  Yuswinda.  2011. Ventilasi  Solar Cimney  Sebagai  Alternatif  Desain Passive  Cooling  di  Iklim  Tropis Lembab (Jurnal) . Jansen,  Ted  J.  1995. Teknologi  rekayasa surya. Terjemahan Wiranto Arismunandar .  PT.  Pradnya  Paramita Jakarta
Kaewruang, Sirisak. 1997 . Feasibility Study of Using  Trombe  Wall  Towards  Natural Ventilation  of  Houses  Under  Hot  and Humid  Climate.  School  of  energy  and materials .  King  Mongkut’s  Institute  of Technology Thonbury, Thailand Kalogirou,  Soteris.  2009. Solar  energy engineering. 1st edition .Elsevier. USA Koyunbaba,  Basak  Kundacki.  dan  Yilmaz, Zerrin.  2012. The  Comparison  of Trombe  Wall  Systems  with  Single Glass , Double glass and PV panels. Neville,  Richard  C.  1995. Solar  energy conversion 2nd edition . Elsevier Ong,  KS.  dan  Chow,  CC.  2003. Performance of  a  solar  chimney .  Solar  energy vol.74
Quaschning,  Volker.  2005. Understanding renewable  energy  systems .  Carl Hanser Verlag GmbH & Co KG Raman, P. dkk. 2001. A passive solar system for  thermal  comfort  conditioning  of buildings  in  composite  climates .  Solar energy vol. 70.
Ruiz,  A.  dkk.  2005. A  calculation  model  for Trombe walls and its use as a passive cooling technique,
International
Conference  “Passive  and  Low  Energy Cooling  for  the  Built  Environment
Santorini Greece.
Stoecker,  W.  F.  1982. Refrigeration  and    air conditioning.  Edisi  kedua .  McGraw- Hill. New York
Sun,  Wei.,  Ji,  Jie., Luo,  Chenglong.,  dan  He, We. 2011. Performance of PV-Trombe wall    in  winter  correlated  with  south facade Design (Jurnal) . Sudjito,  S.  2009. Teknologi  tenaga  matahari proses termal . Universitas Brawijaya.