## PENILAIAN KONDISI TRANSFORMATOR DAYA PADA PT.X
Badaruddin, Ramot M. Hutabarat
Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Mercu Buana Jl. Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta 11650 E-mail: bsulle@gmail.com ramot.h@yahoo.com
Abstrak --  Transformator  daya  merupakan  peralatan  yang  vital  dalam  penyaluran  energi  listrik  dari unit  pembangkit  menuju  sistem  jaringan  saluran  tegangan.  Kehandalan  transformator  daya  sangat penting  untuk  keberhasilan  operasi  dari  sistem  tenaga  listrik.  Untuk  itu  dilakukan  pendekatan sistematis  dengan  cara  mengetahui  kondisi  peralatan  komponen  utama  dari  transformator  daya tersebut.  Transformator  secara  ideal  memiliki  useful  life  sesuai  dengan  design  life  yang direkomendasikan  yaitu  30  tahun.  Sedangkan  transformator  daya  PT  X  sudah  tidak  berada  dalam range  useful  life,  dimana  transformator  daya  tersebut  diproduksi  oleh  Takaoka  Electric  pada  tahun 1976.  Oleh  karena  factor  usia  transformator  yang  sudah  berumur  maka  diperlukan  inspeksi  khusus secara  mendalam  sebagai  pendukung  untuk  membuat  keputusan  pembatasan  operasi  atau keputusan investasi pembangkit secara tepat  dan  tidak merugikan  unit pembangkit itu sendiri. Untuk itu  penulis  melakukan  serangkaian  pengujian  dan  analisa  penilaian  kondisi  transformator  daya  PT  X untuk  memperoleh  nilai  kondisi  dengan  mengacu  pada  referensi  penilaian  HAP  (Hydro  Power Advancement  Project).  Hasil  penilaian  kondisi  diharapkan  nantinya  digunakan  sebagai  bahan pendukung tindak lanjut pengambilan keputusan oleh PT. X.
Kata Kunci: Transformator, Pembangkit, Pengujian, Kondisi, Kehandalan
Abstract --  Power  transformer  equipment  is  vital  in  the  distribution  of  electrical  energy  from  the generating  unit  to  the  network  system  voltage  lines.  Power  transformers  reliability  is  critical  to  the successful operation of the power system. For that performed a systematic approach by knowing the condition  of  the  equipment  main  components  of  the  power  transformer.  Transformers  are  ideally having  a  useful  life  in  accordance  with  the  recommended  design  life  of  30  years.  While  the  power transformer  PT  X is  not in  the range of useful life, in  which the  power transformers manufactured by Takaoka  Electric  in  1976.  Because  of  their  age-old  transformers  will  require  special  inspections  are mendalamsebagai support to make decisions operating restrictions or generation investment decisions by  precise  and  does  not  harm  the  plant  unit  itself.  To  the  authors  conducted  a  series  of  tests  and analysis  of  power  transformer  condition  assessment  PT  X  to  obtain  the  value  of  the  reference condition with reference to the HAP votes (Hydro Power Advancement Project). Results are expected condition assessment will be used as support material follow-up decision-making by PT. X.
Keywords : Transformers, Generators, Testing, Conditions, Reliability
PENDAHULUAN Indonesia
sebagi sebuah
Negara
kepulauan  memiliki  kebutuhan  listrik  yang banyak.  Saat  ini  listrik  tidak  hanya  ada  di  kota besar  saja.  Namun  energi  listrik  ada  di  pelosok desa sehingga listrik sudah masuk desa. Peranan  listrik  sangat  penting  dalam kehidupan  masyarakat  sehari-hari.  Listrik  adalah kebutuhan  utama  rakyat  Indonesia,  tanpa  listrik roda  ekonomi  di  Indonesia  bisa  macet  total. Pasalnya  banyak  pabrik  dan  industri  besar  yang menggunakan  listrik  dan  bergantung  pada  listrik. Dalam  kehidupan  sehari-hari  pun  manusia mengandalkan  listrik,  mulai  dari  memasak, belajar  dan  masih  banyak  lagi  lainnya.  Manusia membutuhkan energi listrik untuk kehidupannya.
Sebenarnya  manfaat  dari  energi  listrik hanya  dibagi  menjadi  dua  bagian  saja  yaitu
sebagai  penerangan  dimalam  hari  dan  sebagai penunjang  aktifitas  kita.  Jika  tidak  ada  listrik, maka semua benda elektronik yang kita punyai di rumah  tidak  akan  berfungsi.  Untuk  itu,  penting bagi kita jika kita menghemat dalam penggunaan listrik, seperti jangan menyalakan lampu di siang hari dan jangan menggunakan mesin air otomatis karena pasokan dari listrik di Indonesia juga bisa saja  habis  dan  terbatas.  Untuk  itu  pemeliharaan dan  penyaluran  yang  handal  sangat  diperlukan untuk mensuplai beban-beban dan memaksimalkan  kinerja  peralatan  (Muhalan  dan Husodo, 2014). Objek
penelitian dilakukan pada transformator  PT  X,  dimana  telah  beroperasi sejak  lama  hingga  sekarang.  Faktor  usia  dari transformator  daya  yang  sudah  mencapai  usia lebih  dari useful  life -nya  membuat  kondisi
transformator  cenderung  menurun  (Badaruddin dan  Budi  Wirawan,  2014).  Oleh  karena  itu  perlu dilakukan  pendekatan  sistematis  dengan  cara melakukan  inspeksi  dan  penilaian  tehadap  tiap peralatan pada transformator. Dari hasil penilaian diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi unit pembangkit  untuk  dapat  merekomendasikan kelayakan operasi dari transformator.

## STUDI PUSTAKA
Penilaian  kondisi  terhadap  transformator yang dilakukan oleh penulis berdasarkan standar internasional yang telah diterapkan dan dijadiakan  acuan  oleh  perusahaan –perusahaan di bidang pembangkit meliputi beberapa pengujian sebagai berikut:
Tahanan  Isolasi  Belitan  ( Polarization  index test ) Pengujian tahanan isolasi bertujuan mengevaluasi terhadap kontaminasi, kelembapan  dan short  circuit terhadap  phasa maupun pentanahan. Polazization Index test (PI) adalah  pengujian  tahanan  isolasi  dengan  rasio pembanding  nilai  uji  menit  ke-10  dengan  nilai  uji menit ke- 1 (IEEE Std C57.100™. 2011).
Tegangan  DC  yang  diterapkan  saat melakukan pengujian tahanan isolasi ditunjukkan dalam tabel 1.
Tabel 1. Tegangan dc yang diterapkan selama uji tahanan isolasi
Winding rated voltage (V)a Insulation resistance test direct voltage (V) <1000 500 1000 –2500 500 –1000 2501 –5000 1000 –2500 5001 –12 000 2500 –5000 >12 000 5000 –10 000

## Tahanan Belitan
Pengujian  winding  resistance  menjelaskan bahwa  nilai  tahanan  dianggap  memuaskan apabila  prosentase  perbandingan  nilai  tahanan tidak  melebihi  5%  dan  pengukuran  aktual dikonversikan  dengan  suhu  referensi  dengan rumus:
(1) dimana: Rs : Tahanan dengan temperatur referensi Rm : Tahanan pengukuran aktual Ts : Temperatur referensi
Tm : Temperatur saat pengukuran Tk : 234,5°C (Tembaga)

## Rasio/Fasa/Polaritas
Polaritas  transfomator  diperlukan  saat diparalelkan  dengan  transformator  lain  atau dengan jaringan.

## Arus Eksitasi
Pengukuran  arus  eksitasi  terdiri  dari komponen besarnya arus (mA) dan kerugian (W). Besarnya  eksitasi  ini  tergantung  pada  nilai-nilai relatif  dari  komponen  induktif  dan  kapasitif  dari inti  dan  isolasi,  sedangkan  komponen losses selalu  didominasi  oleh  rugi-rugi  inti,  terutama yang  dihasilkan  oleh  arus  eddy  (IEEE  Std C57.91™. 2011).
Disipasi faktor daya (Tan Δ test)
Faktor  kerugian  isolasi  dinyatakan  dalam prosentase yang mengindikasikan kondisi isolasi. Kondisi  isolasi  diukur  dari dissipation  factor (tan Δ)  dimana  saat  tegangan  di inject pada  belitan maka  terjadi  arus  pada  belitan  terisolasi  seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.
Gambar 1. Vektor dan rangkaian sederhana rugi faktor daya
Tegangan inject di set antara range 100V sampai dengan  12kV,  sesuai  dengan  intruksi  manual data  pabrikan.  Sesuai  standart  tegangan inject sesuai tegangan nominal trafo dimana maksimun tegangan inject sebesar 10kV.

## Frequency Respone Analyzer
SFRA  adalah  suatu  peralatan  yang  dapat memberikan
informasi
tentang adanya pergeseran pada inti dan belitan suatu transformator.  Dengan  melakukan  pengujian, dapat diketahui bagaimana suatu belitan memberikan  sinyal  bertegangan  rendah  dalam berbagai variasi frekuensi.
DGA (Dissolved Gas –in Oil Analysis) Data Dissolve  Gas  Analysis yaitu  data jumlah  dan  jenis  gas  yang  terdapat  pada transformator  baik  yang  berupa  gas  maupun terlarut dalam minyak transformator.
Minyak  isolasi  transformator  terdiri  dari berbagai  molekul  hydrocarbon,  panas  ( Thermal ) atau  gangguan  elektrik  menyebabkan  proses dekomposisi  yang  kompleks.  Sedangkan  untuk interpretasi hasil DGA dan penentuan kemungkinan  problem  yang  potensial  terjadi  di dalam transformator sesuai dengan standar.

## Furan
Furan  merupakan  sebagian  produk  dari proses  degradasi  selulosa  pada  isolasi  kertas  di dalam  transformator  sebagian  larut  di  dalam minyak  isolasi.  Ketika  rantai  selulosa  terpisah selama  proses  degradasi  kertas  isolasi,  setiap pemisahan dari rantai tersebut akan menghasilkan  sebuah  unit  monomer  glukosa, yang  akan  mengalami  reaksi  kimia  lebih  lanjut menjadi  senyawa  furan  dan  produk  lainnya, seperti air dan gas.
Terdapat  senyawa  Furan  yang  paling sering  diukur  (Oak  Ridge  National  Laboratory, 2012) yaitu:
 2-furaldehide (2FAL)
 5-metil-2-furaldehide (5M2F)  5-hidroksimetil-2-furaldehide (5H2F)  furan 2-asetil (2ACF)
 2-furfurol (2FOL)
Metode  pengukuran  senyawa  furan  sesuai dengan standar ASTM D 5837 dan IEC 61198.
Diantara  senyawa  furan,  2FAL  dianggap sebagai  senyawa  utama  dalam  analisa  karena tingkat  generasi  (produksi)  yang  relatif  lebih tinggi dan tingkat stabilitas di dalam transformator  dibandingkan  senyawa  furan  yang lain (Cheim et. al. , 2012). Gambar 3 menunjukkan  hubungan  penurunan  nilai  DP dibandingkan peningkatan nilai konsentrasi furan dalam  minyak,  pada  temperatur  140°C,  pada proses penuaan kertas isolasi Kraft Paper.
Gambar 3. Kurva perbandingan nilai DP dengan konsentrasi 2-FAL dalam minyak, pada Kraft Paper & temp 140°C
Terdapat  beberapa  model  hubungan  nilai  DP dengan konsentrasi furan antara lain:
Pahlavanpour,  De  Pablo,  Chendong,  dan  lain- lain.
Dalam  penggunaan  analisa  ini,  sejarah pemeliharaan  minyak  transformator  harus  tetap diperhatikan,  terutama  tidak  ada  penggantian atau rekondisi selama 5 tahun kebelakang. Persamaan Chendong:
(2)
dimana:
F  =  konsentrasi  Furan  dalam  minyak  dalam satuan mg/L
Persamaan De Pabl:
(3)
dimana FFA  =  konsentrasi  Furan  dalam  minyak  dalam satuan mg/kg Persamaan Pahlavanpour:
(4)
dimana:
FFA  =  konsentrasi  Furan  dalam  minyak  dalam satuan mg/kg
Perhitungan  dengan  perbandingan  DP kertas  isolasi  awal  ketika  transformator  dalam kondisi baru (data dari manufaktur), dengan hasil analisa  DP  dari  Furan  pada  saat  pengujian, menghasilkan  estimasi Approx  Damage pada waktu pengujian furan (dalam persentase) (Wang and Srivastava, 2002).
(5)
dimana:
 DP  awal:  nilai  DP  trafo  saat  kondisi  awal operasi(dari manufaktur)
 DP uji
: hasil nilai pengujian DP
 200  merupakan  konstanta  nilai  akhir  umur kertas isolasi

## Physical Test Oil Quality
Untuk  mengetahui  kualitas  isolasi  minyak transformator  dilakukan  pengujian  karakteristik antara  lain:  pengujian  tegangan  tembus  minyak (Breakdown voltage), yaitu:
1.  Tegangan Tembus Minyak ( Breakdown
Voltage ) 2.  Warna 3.  Tegangan Antar Permukaan ( Interfacial Tension /IFT)
4.  Kandungan air dalam minyak ( Water content )
5.  Angka  kenetralan  ( Neutralization  Number /
NN) 6.  Flash point
7.  Sludge.

## METODOLOGI
Rating  criteria  merupakan  penilaian  setiap bagian komponen
transformator
untuk mendapatkan  penilaian  terhadap  kesehatan keseluruhan transformator. Penilaian rating criteria ini menjadi metodologi pada penelitian ini.
Berdasarkan  nilai  Rating  criteria  ini  dibuat berdasarkan  keputusan  bersama  oleh  tim expertise  dengan  dasar  reference,  pengalaman dan pengetahuan tentang transformator.
Berikut  rating  criteria  yang  dapat  menjadi bahan penilaian kualitas transformator: a.  Kriteria kondisi Visual b.  Kriteria Umur transformer c.  Kriteria teknologi d.  Kriteria pembatasan operasi e.  Rating kriteria DGA f.  Rating pengujian elektrik g.  Rating kriteria isolasi minyak h.  Rating kriteria pemeliharaan rutin i.  Rating kriteria kualitas data

## DATA DAN PEMBAHASAN
Beberapa  penilaian  telah  dilakukan.  Hasil dari penilian tersebut adalah sebagai berikut.

## Data Inspeksi Visual
Data  inspeksi  visual  meliputi  observasi lapangan  terhadap  kondisi  actual  transformator daya ditampilkan pada Tabel 2.

## Pengujian Excitasi Current
Pengukuran  arus  eksitasi  terdiri  dari komponen besarnya arus (mA) dan kerugian (W). Besarnya  eksitasi  ini  tergantung  pada  nilai-nilai relatif  dari  komponen  induktif  dan  kapasitif  dari inti  dan  isolasi  (Emsley,  2000).  Sedangkan komponen losses selalu didominasi oleh rugi-rugi inti, terutama yang dihasilkan oleh arus eddy.

## Tabel 2.  Data Inspeksi Visual
Item Qualified Unqualified General cleanlines √ Check, cleaning and no leakage at body, conservator, radiator, accessories, bushing and line pipe √ No leakage at HV,LV and neutral bushing √ Fasa R terdapat rembesan minyakpada tap test Bushing clean and good condition √ check oil level for tank, conservator, bushing √ Check the gas relays(Bucholz) √ Moisture absorber in dry and good condition √ Cooling fans operate properly √ Check and cleaning earthing connection √ Check all termination and tightgen and good condition √ Check oil circulating pump and oil flow indication √ Visual Check Corrosion part transformer √ Check protection equipment √ Check and cleaning control panel √ Check alarm and protection √ Check or replace silica gel √ Inspeksi fan dan motor fan √ Function test / simulation protection transformer √ Test Sistem Pemadam √
Hasil  pengujian    arus  eksitasi  dapat  dilihat  pada Tabel  3,  dimana  pola  besar  arus  eksitasi  (Ie) adalah  High-Low-High  (HLH)  dan  pola  HLH menunjukkan bahwa transformer memiliki belitan inti  Y  (bintang)  dan  memiliki  belitan  sekunder terhubung Δ (delta).
Tabel 3.  Hasil Pengukuran Arus Eksitasi
Tap kV Excitation current (mA) dan Daya (W)
R S T I W X I W X I W X 3 9 164. 68 129
2.5 H 118. 53 919. 67 L 185.
78 144 0.7 H

## Data Insulation Resistance (Polarization Index test)
Pengujian  tahanan  isolasi  menggunakan alat  ukur  Megger  MIT.  Pengujian  menggunakan
tegangan  DC  5000V  selama  10  menit  dimana ada 3 macam pengukuran diantaranya:
⎯ (HV + LV) – GND ⎯ HV – (LV + GND)
⎯ LV – (HV + GND) Tabel 4 memperlihatkan data pengujian Polarization Index test (PI).
Tabel 4. Data pengujian Polarization Index test (PI)
Waktu (menit) LV – (HV + GND) (GΩ) (HV + LV) – GND (GΩ) HV – (LV + GND) (GΩ) 1 1.47 1.17 1.19 2 1.72 1.52 1.57 3 1.88 1.79 1.87 4 1.98 2.02 2.12 5 2.06 2.17 2.34 6 2.12 2.32 2.52 7 2.18 2.4 2.69 8 2.22 2.53 2.84 9 2.27 2.62 2.97 10 2.3 2.75 3.1 PI 1.57 2.36 2.6 C 14.3 nF 28 nF 15.2 nF
Data PI yang diperoleh merupakan hasil dari alat ukur.  Sesuai  degan  standart  maka  nilai  PI  dapat diperoleh secara perhitungan melalui Polarization Index:
Perhitungan manual PI untuk pengukuran:
LV – (HV + GND )= = 1,56
(HV + LV) – GND =
=  2,35 HV – (LV + GND) = = 2,60
Dari  hasil  perhitungan  alat  dengan  data  manual, nilai Polarization  Index (PI)  tidak  berbeda signifikan,  dimana  menurut  petunjuk  IEEE  C57
152-2013 mengenai evaluasi dari isolasi transformer adalah jika:
Kurang dari 1.0 = Dangerous 1.0 hingga 1.1 = Poor 1.1 hingga 1.25 = Questionable 1.25 hingga 2.0 = Fair Diatas 2.0 = Good

## Data Pengujian Tahanan Belitan (Winding)
Pengujian  winding  resistance  menggunakan  alat Multifunction Test CPC100 (Omicron) bahwa nilai tahanan dianggap memuaskan apabila prosentase  perbandingan  nilai  tahanan  tidak melebihi 5% dan pengukuran aktual dikonversikan  dengan  suhu  referensi  dengan rumus:
(6) Dimana : Rs : Tahanan dengan temperatur referensi Rm : Tahanan pengukuran aktual Ts : Temperatur referensi Tm : Temperatur saat pengukuran Tk : 234,5°C (Tembaga)
Tabel 5. Data Pengukuran Winding Resistance
Sisi Tap Fasa Arus DC (A) Volt DC (V) Tahanan ukur 39°C (Ω) Tahanan temp ref 9.5°C (Ω) Tahanan ref 9.5°C (Ω) Dev (%) HV 3 R - N 10 0.8009  0.0800993 0.0714 0.0731 2.26 S - N 10 0.7977  0.0797778 0.0711 0.0732 2.85 T - N 10 0.8026  0.0802667 0.0716 0.0736 2.69 LV - R - S 50 0.0910  0.0018204 0.0016 0.0016 1.24 S - T 50 0.0915  0.0018301 0.0016 0.0016 1.54 T - R 50 0.0910  0.0018203 0.0016 0.0016 1.49
Prosentase  perbandingan  tahanan  ukur  yang telah  dikonversikan  ke  dalam  suhu  referensi dengan  nilai  tahanan  referensi,  merupakan deviasi  dimana  dalam  tabel  6  menunjukkan semua  nilai  masih  masuk  dalam  kategori  baik (max 5%).

## Pengujian Rasio dan Polaritas
Sesuai  dengan  nameplate  trafo  dimana memiliki  vector  group  Ynd1,  maka  pengujian dilakukan  dengan  konfigurasi  seperti  pada  Tabel
6. Trafo daya memiliki fasa neutral sehingga nilai rasio pengukuran dibagi dengan √3.
Pengujian  rasio  dan  polaritas  menggunakan  alat Multifunction  Test  CPC100  (Omicron)  deviasi ratio antar belitan tidak boleh melebihi 0,5%.
Tabel 6. Konfigurasi pengukuran rasio
Test Sisi HV Sisi LV
1 H1 H0 X1 X2 2 H2 H0 X2 X3 3 H3 H0 X3 X1

## Tabel 7. Hasil Pengukuran Rasio dan Polaritas Belitan
Fasa Tap Tegangan Nameplate Hasil Ukur Deviasi (%) Rasio HV ° LV ° Rasio R 3 4.94 :1 999.7 0 202.064 -0.04  4.94: 1 -0.02 S 3 4.94 :1 999.8 0 202.138 -0.04  4.94: 1 -0.05 T 3 4.94 :1 999.8 0 202.133 -0.04  4.94: 1 -0.05
Hasil  data  pada  Tabel  7  menunjukkan  bahwa deviasi  ratio  antar  belitan  masih  dalam  kondisi baik (<5%)
Pengujian
Capacitance and Dissipation

## Factor (Tanδ Test)
Tegangan  nominal  transformer  daya  PT  X UPMKR  sisi  high  voltage  sebesar  150kV. Pengujian tan Δmenggunakan alat Doble M4000 dengan tegangan inject 10kV.
Gambar 4. Hubungan rangkaian pengujian tanΔ test
Tabel 8. Data Hasil P engujian tanΔ test V Measure Test (kV) Arus (I) Daya (W) % PF corr Corr Fact Cap (pF) HV CH + CHL 10 43.725 1.259 0.29 1 11614 CH 10 23.49 0.419 0.18 1 6239.7 CHL (UST) 10 43.701 1.258 0.29 1 11608 CHL 20.235 0.84 0.42 1 5374.4 LV CL + CHL 10 135.78 5.073 0.37 1 36066 CL 10 92.135 3.803 0.41 1 24472 CHL (UST) 10 43.691 1.262 0.29 1 11605 CHL 43.645 1.27 0.29 1 11593
Sesuai  referensi  dari  pada  Tabel  8,  maka  data hasil  pengujian  seperti  yang  tampak  pada  Tabel 9 masih dapat dikategorikan baik.
Tabel 9. Kondisi P enilaian tanΔ
Condition Good Maybe acceptable Investigated New DF < 0.5% - - Serv aged DF < 0.5% 0.5% < DF < 1 % DF > 1%

## Data Pengujian FRA
Pengujian FRA ( Frequency Respone Analyzer ) menggunakan alat OMICRON FRAnalyzer.  Analisa  menggunakan  metode perbandingan  antar  waktu.  Hasil  grafik  FRA setelah  overhoul  dibandingkan  dengan  hasil grafik  FRA  sebelum  overhaul  yang  akan digunakan  sebagai  baseline  untuk  pengujian FRA  selanjutnya.  Data  hasil  pengujian  FRA dapat dilihat pada Gambar 5.

## Gambar 5. Hasil pengujian FRA

## Data Pengujian Bushing
Pada  bushing  hanya  dilakukan  pengujian disipasi  fakor  daya  (tanΔ  test)  pada  sisi  high voltage  (HV).  Pengujian  dilakukan  dengan  2 metode yaitu metode UST (Ungrounded Specmen  Test)  pada  C1  dan  metode  GST (Grounded  Specimen  Test)  pada  C2  yang ditunjukkan pada Gambar 6.
Gambar 6. Pengukuran C1 dan C2
Pengujian  tanΔ  C1  menggunakan  metode  GST- Guard  (Grounded  Specimen  Test)  dimana pengujian dilakukan untuk mengukur nilai disipasi factor daya tes tap dari bushing terhadap ground. Pengujian bushing pada metode UST
menggunakan  tegangan  10kV  sedangkan  pada metode  GST  menggunakan  tegangan  500V. Adapun hasil dari pengujian bushing dapat dilihat dalam Tabel 10.
Hasil  pengujian  tanΔ  pada  metode  C1, %PF  masih  dibawah  5%  yang  menunjukkan bahwa  kondisi  isolasi  utama  bushing  masih dalam kondisi baik
Tabel 10. Hasil tan Δbushing Test ID Serial Number test (kV) Arus (mA) Daya (W) %PF corr Corr fact Cap (pF) C1 H1 143913 10 0.713 0.029 0.41 1 229.7 H2 149794 10 0.731 0.031 0.42 1 235.4 H3 142759 10 0.717 0.035 0.49 1 230.9 C2 H1 143913 0.5 1.25 0.114 0.91 1 402.9 H2 149794 0.5 1.294 0.042 0.32 1 417.2 H3 142759 0.5 1.164 0.0480 0.41 1 375.1

## Data Pengujian Minyak Isolasi
Hasil  data  pengujian  minyak  isolasi diperoleh  dari  pengujian  laboratorium  dimana oleh  PT.  X,  secara  berkala  sample  minyak diambil  untuk  diuji  guna  mendapatkan  data trending  peningkatan  kandungan  gas  maupun karakteristik yang terdapat dalam isolasi minyak.
Data pengujian isolasi minyak menunjukkan  secara  garis  besar  bahwa  kondisi minyak  isolasi  trafo  daya  masih  dalam  keadaan baik.  Untuk  warna  dari  minyak  yang  sedikit kuning  gelap  (amber),  masih  dalam  area acceptable. Untuk perbaikan warna perlu dilakukan  proses  reklamasi  untuk  memperbaiki kualitas warna.

## Formula Penilaian Kondisi Transformator
Untuk penilaian tiap komponen berdasarkan data dan hasil uji yang tersedia atau acceptable  dimana  pada  tiap  komponen  sudah memenuhi  semua  kondisi  yang  ditetapkan  atau hanya memenuhi beberapa kondisi saja.
Skor penilaian didapatkan dengan perhitungan  CI  Data  skor  yang  telah  dinilai  pada tiap  komponen  transformator  dapat  diperoleh nilai Condition Indicator (CI):
(7) Dimana: M : Total jumlah parts
K : Identifikasi nomor dari part
N
: Jumlah total parameter kondisi J : Nomor identitas dari parameter kondisi
SC(K,J):  Skore  kondisi  part  untuk  kondisi parameter
F(J)
:  Weighting  factor  untuk  parameter kondisi didefinisikan berdasarkan  tingkat  kepentingan  dari  parameter kondisi dari keseluruhan assesmen kondisi F(K) :    Weighting  factor  untuk  part  /  item, didefinisikan  berdasarkan  tingkat  kepentingan terhadap keseluruhan kondisi komponen

## Skor  Penilaian  Peralatan  untuk  Parameter Kondisi (Sc)
Pemberian  skor  penilaian  berasarkan kriteria penilaian yang sebelumnya telah dipaparkan  dimana  tiap  peralatan  dilihat  sesuai dengan  rating  kriterianya.  Berikut  pemaparan skor  penilaian  dari  tiap  parameter  utama transformator.

## Inti besi (Core)
Usia peralatan
Usia  core  telah  mencapai  usia  40  tahun  (name plate  1976)  sehingga  penulis  memberikan  skor penilaian 4 karena masuk dalam range penilaian kriteia unur 5-40 tahun. Teknologi yang terinstall Pada inti besi belum memilki indicator monitoring sehingga  penulis  memberikan  nilai  0  pada  inti besi.  Faktor  design  pabrikan  pada  tahun pembuatan  transformator  memungkinkan  belum
terpasangnya  teknologi  yang  dibutuhkan  untuk monitoring  inti  besi.  Tim  pemeliharaan  uni pembangkit  selama  ini  masih  menggunakan monitoring eksternal seperti thermal imager. Pembatasan operasi Pada  inti  besi  tidak  menimbulkan  kendala  yang menyebabkan  pembatasan  operasi  sehingga penulis memberikan skor penilaian 9 DGA Sesuai  dengan  kriteria  dari  Tabel  7  baris  ke-2 maka penulis memberikan skor penilaian 7  pada parameter DGA Pengujian electrical Dari  hasil  pengujian  excitation  current  tidak terdapat  indikasi  yang  menunjukkan  adanya kelainan  sehingga  penulis  memberikan  skor penilaian 8.
Pemeliharaan rutin Pihak  pemeliharaan  unit  pembangkit  sudah melakukan  pemeliharaan  preventif  rutin,  analisis dan  pengujian  rutin  pada  frekuensi  yang direkomendasikan.  Penulis  memberikan  skor penilaian 9 pada parameter kriteria ini. Ketersediaan data Data  design  awal  dari  pabrikan,  manual  book, data  commissioning,  dan  data  hasil  inspeksi pemeliharaan  masih  tersedia,  sehingga  penulis memberikan skor penilaian 9.

## Winding (belitan)
Usia peralatan Usia belitan telah mencapai usia 40 tahun (name plate  1976)  sehingga  penulis  memberikan  skor penilaian 4 karena masuk dalam range penilaian kriteia unur 5-40 tahun.
Teknologi yang terinstall Pada  belitan  sudah  terpasang  sensor  suhu, vibrasi (modifikasi tim pemaliharaan unit pembangkit)  yang  membantu  opetaor  unit  untuk memonitoring  kondisi  operasi  dari  transformator. Karena  memenuhi  2  kriteria  maka  penulis memberikan skor penilaian 7.
Pembatasan operasi Pada  belitan  tidak  menimbulkan  kendala  yang menyebabkan  pembatasan  operasi  sehingga penulis memberikan skor penilaian 9 DGA Sesuai  dengan  kriteria  dari  Tabel  7  baris  ke-2 maka penulis memberikan skor penilaian 7  pada parameter DGA Pengujian electrical Beberapa  data  pengujian  diantaranya  power factor  pada  belitan  masih  <  0,5%,  pada  winding resistane  mempunyai  deviasi  +/-  <5%  dan seimbang,  tidak  ada  perubahan  dari  data  awal pabrikan  sehingga  penuls  memberikan  skor penilaian 10.
Pemeliharaan rutin
Pihak  pemeliharaan  unit  pembangkit  sudah melakukan  pemeliharaan  preventif  rutin,  analisis dan  pengujian  rutin  pada  frekuensi  yang direkomendasikan.  Penulis  memberikan  skor penilaian 9 pada parameter kriteria ini. Ketersediaan data Data  design  awal  dari  pabrikan,  manual  book, data  commissioning,  dan  data  hasil  inspeksi pemeliharaan  masih  tersedia,  sehingga  penulis memerikan skor penilaian 9.

## Minyak isolasi
Kondisi visual Dari  data  hasil  pengujian  laboratorium  kondisi minyak memiliki warna agak kecoklatan sehingga penulis memberikan skor 6
Usia Belum ada penggantian minyak maupun reklamasi  selama  transformator  beroperasi, hanya  dilakukan  proses  purifier  saja.  Pada  saat pemeliharaan  baik  itu  pemelharaan  prediktif maupun overhaul terjadi beberapa kali penambahan  volume  minyak  (baru)  sehingga penulis memberikan skor penilaian 5. Teknologi yang terinstall
Pada  minyak  isolasi  sudah  terpasang  system monitoring  berupa  DGA  online,  sensor  suhu, sensor moisture minyak, power factor monitoring, sehingga  pnulis  membrikan  skor  penilaian  9 karena memenuhi 4 dari kriteria yang diperlukan. Pembatasan operasi Pada  minyak  isolasi  tidak  menimbulkan  kendala yang menyebabkan pembatasan operasi sehingga penulis memberikan skor penilaian 8 DGA Dari  hasil  data  laboratorium  (pada  lampiran) TDCG  dan  combustible  gas  secara  periode mengalami  degradasi  yang  sesuai  dengan kriteria  dari  Tabel  7  baris  ke-2  sehingga  penulis memberikan  skor  penilaian  7.  Dalam  hal  ini penulis  mengasumsikan  bahwa  minyak  isolasi antra core, winding dan tap changer adalah sama (satu  kesatuan)  sehingga  skor  penilaian  pada part winding sama dengan skor penilaian core. Pengujian electrical Pada  minyak  isolasi  dilakukan  pengujian  seperti breakdown  voltage  test  dimana  hasil  pengujian masih  dalam  kondisi  sangat  baik.  dimana  untuk minyak  baru  mempunyai  standar  minimum breakdown  voltage  sebesar  47  kV.  Hasil pengujian  minyak  isolasi  transformator  sebesar 78  kV.  Dalam  hal  ini  nilai  breakdown  voltage yang  tinggi  di  sebabkan  purifier  minyak  secara rutin  baik  itu  saat  beroperasi  maupun  saat dilakukan  pemeliharaan  major  (overhaul).  Oleh karena  itu  penulis  memberikan  skor  penilaian pada kriteria pengujian elektik sebesar 10.
Pengujian isolasi minyak Pada  pengujian  isolasi  minyak,  kondisi  terakhir menunjukkan neutralization number (acid), interfacial  tension  (IFT),  dielectric  strength,  % power  factor,  dan  water  content  masih  dalam kondisi  yang  dapat  diterima.  Data  isolasi  minyak ini  juga  mencakup  data  pada  pengujian  minyak isolasi tap changer, sehingga penulis memberikan skor penilaian 10.
Pemeliharaan rutin Pihak  pemeliharaan  unit  pembangkit  sudah melakukan  pemeliharaan  preventif  rutin,  analisis dan  pengujian  rutin  pada  frekuensi  yang direkomendasikan.  Penulis  memberikan  skor penilaian 9 pada parameter kriteria ini. Ketersediaan data Data  design  awal  dari  pabrikan,  manual  book, data  commissioning,  dan  data  hasil  inspeksi pemeliharaan  masih  tersedia,  sehingga  penulis memberikan skor penilaian 9.

## Bushing
Kondisi visual Pada  bushing  terdapat  kebocoran  namun  tidak mempengaruhi  system  operasi  pada  knerja transformator sehingga penulis memberikan skor penilaian 7 pada bushing.
Usia peralatan Usia  bushing  telah  mencapai  usia  40  tahun (name plate 1976) sehingga penulis memberikan skor  penilaian  4  karena  masuk  dalam  range penilaian  kriteia unur 5-40 tahun.
Teknologi yang terinstall Pada  bushing  telah  terpasang  sensor  suhu (berdasarkan  arus  operasi)  sensor  power  factor sehingga penulis memberikan skor penilaian 7. Pembatasan operasi Selama  transformator  beroperasi  telah  terjadi satu  kali  pembatasan  operasi  yang  diakibatkan oleh  kenaikan  suhu  yang  signifikan.  Kenaikan suhu  disebabkan  oleh  terminal  joint  antara bushing  dan  kabel  saluran  tegangan  tinggi  yang mengalami pemumaian
yang tidak ratadikarenakan material yang berbeda pada tiap baut sehingga menjadi longgar dan menyebabkan  suhu  naik  secara  signifikan. Namun setelah dilakukan perbaikan dan serangkaian pengujian tidak menyebabkan perubahan  karakteristik  pada  bushing  dan konponen  lainnya,  S\sehingga  bushing  masih dapat beroperasi secara normal. Dalam kasus ini penulis  memberikan  skor  penilaian  7  pada bushing untuk kriteria pembatasan operasi. Pengujian electrical Dari  hasil  pengujian  elektrik  diperoleh  hasil disipasi  daya  C1  pada  bushing  <5%.  Hasil pengujian  disipasi  daya  C2  pada  bushing ditemukan  disipasi  daya  yang  dibawah  normal
(0.91)  yang  disebabkan  kebocoran  minyak  pada tap  test  yang  mempengaruhi  nilai  disipasi  saat melakukan pengujian. Secara umum hal ini tidak mempengaruhi  kondisi  saat  operasi,  sehingga penulis memberikan skor penilaian 8.
Pemeliharaan rutin Pihak  pemeliharaan  unit  pembangkit  sudah melakukan  pemeliharaan  preventif  rutin,  analisis dan  pengujian  rutin  pada  frekuensi  yang direkomendasikan.  Penulis  memberikan  skor penilaian 9 pada parameter kriteria ini.
Ketersediaan data Data  design  awal  dari  pabrikan,  manual  book, data  commissioning,  dan  data  hasil  inspeksi pemeliharaan  masih  tersedia,  sehingga  penulis memberikan skor penilaian 9.

## Sistem pendingin
Kondisi visual Kondisi  system  pendingin  (ONAF)  secara  visual tidak  terlihat  cacat  atau  kegagalan  fungsi  (suara dan  arah  putaran  kipas  pendingin)  sehingga penulis  memberikan  skor  penilaian  8  pada system pandingin Usia peralatan Selama  tranformator  berperasi  telah  dilakukan penggantian  peralatan  system  pendingin  yaitu motor  dan  kipas  pada  tahun  2014  sehingga penulis  memberikan  nilai  8  karena  kondisi system pendingin yang masih baik.
Teknologi yang terinstall Pada system pendingin sudah terpasang indicator  arus  operasi  dan  sudah  bekerja berdasarkan  sensor  suhu  sehinggan  penulis memberikan skor pnilaian 6.
Pembatasan operasi Tim  pemeliharaan  prediktif  unit  pembangkit secara rutin melakukan monitoring dan perbaikan sehingga saat beroperasi system pendingin tidak mengalami kendala, sehngga penulis memberikan skor penilaian 8.
Pengujian electrical
Pengujian  pada  system  pendingin  meliputi pengujian  arus  operasi,  tahanan  isolasi.  Hasil pengujian menunjukkan kondisi system pendingin  masih  dalam  kondisi  yang  baik, sehingga penulis memberikan skor penilaian 8 Pemeliharaan rutin Pihak  pemeliharaan  unit  pembangkit  sudah melakukan  pemeliharaan  preventif  rutin,  analisis dan  pengujian  rutin  pada  frekuensi  yang direkomendasikan.  Penulis  memberikan  skor penilaian 9 pada parameter kriteria ini.
Ketersediaan data Data  design  awal  dari  pabrikan,  manual  book, data  commissioning,  dan  data  hasil  inspeksi pemeliharaan  masih  tersedia,  sehingga  penulis memberikan skor penilaian 9.

## Tap Changer
Kondisi visual Kondisi  visual  tap  changer  tidak  mengalami kebocoran  dan  pasisi  tap  sesuai  dengan  name plate  (kebutuhan  operasi)  sehingga  penulis memberikan skor penilaian 8.
Usia peralatan Usia  tap  changer  telah  mencapai  usia  40  tahun (name plate 1976) sehingga penulis memberikan skor  penilaian  4  karena  masuk  dalam  range penilaian  kriteia unur 5-40 tahun.
Teknologi yang terinstall Pada  tap  changer  belum  memiliki  indicator monitoring  sehingga  penulis  memberikan  skor penilaian 0.
Pembatasan operasi Selama  transformator  beroperasi  belum  ada perubahan  posisi  tap  pada  tap  changer  (sesuai desain  awal  commisioning)  dan  tidah  memiliki kendala  saat  beroperasi  sehingga  penulis memberikan skor penilaian 8 Pengujian electrical Pengujian  electrical  yang  dilakukan  pada  tap changer adalah pengujian rasio dimana pengujian  ini  berhubungan  dengan  winding. Tidak ditemukan deviasi ratio yang tinggi (<0.5%) sehingga penulis memberikan skor penilaian 8. Pengujian isolasi minyak Pada  pengujian  isolasi  minyak,  kondisi  terakhir menunjukkan neutralization number (acid), interfacial  tension  (IFT),  dielectric  strength,  % power  factor,  dan  water  content  masih  dalam kondisi yang dapat diterima. penulis memberikan skor  penilaian  10  pada  parameter  pengujian isolasi minyak.
Pemeliharaan rutin Pihak  pemeliharaan  unit  pembangkit  sudah melakukan  pemeliharaan  preventif  rutin,  analisis dan  pengujian  rutin  pada  frekuensi  yang direkomendasikan.  Penulis  memberikan  skor penilaian 9 pada parameter kriteria ini. Ketersediaan data Data  design  awal  dari  pabrikan,  manual  book, data  commissioning,  dan  data  hasil  inspeksi
pemeliharaan  masih  tersedia,  sehingga  penulis memberikan skor penilaian 9.

## Tangki dan Komponen Peralatan yang Lain
Kondisi visual Pada  tangi,  konservator,  panel,  sensor  dan peralatan  lainya  tidak  mengalami  kebocoran minyak,  korosi  dan  perubahan  struktur  sehingga penulis memberikan skor penilaian 8.
Usia peralatan Usia  tangki,  konservator,  panel,  dan  peralatan lainnya    memang  telah  memiliki  usia  yang  sama dengan name plate. Namun dalam pemeliharaan sebelumnya  telah  dilakukan  penggantian  part seperti  kontaktor  dan  instalasi  pada  system kelistrikan, perbaikan tangki konservator, perbaikan gasket secara keseluruhan, penggantian  system  indikator  sehingga  penulis memberikan  skor  penilaian  8  karena  masuk dalam range penilaian  App Damage 20% - 39%. Teknologi yang terinstall Secara  umum  pada  tangki  dan  peralatan  yang lain sudah terpasang beberapa indikator operasi, level minyak, humidity pada konservator sehingga penulis memberikan skor penilaian 7. Pemeliharaan rutin Pihak  pemeliharaan  unit  pembangkit  sudah melakukan  pemeliharaan  preventif  rutin,  analisis dan  pengujian  rutin  pada  frekuensi  yang direkomendasikan.  Penulis  memberikan  skor penilaian 9 pada parameter kriteria ini.
Ketersediaan data Data  design  awal  dari  pabrikan,  manual  book, data  commissioning,  dan  data  hasil  inspeksi pemeliharaan  masih  tersedia,  sehingga  penulis memberikan skor penilaian 9.
Untuk
penilaian tiap komponen berdasarkan data dan hasil uji yang tersedia atau acceptable  dimana  pada  tiap  komponen  sudah memenuhi  semua  kondisi  yang  ditetapkan  atau hanya memenuhi beberapa kondisi saja. Penilaian  kondisi  tiap  komponen  disadurkan dalam Tabel 11.

## Tabel 11. Tabel Condition Indicator
Komponen J Komponen K V is u a l C o n d it ion S c o re A g e S c o re In s ta lle d Tec h n o log y S c o re Op e ra tion R e s tr ic tion S c o re D GA S c o re Tr a n s fo rmer E lec tr ic a l Te s t S c o re In s u la ting Oi l Qu a lit y Te s t S c o re Mainten a n c e R e q u ire men t S c o re D a ta Qu a lit y S c o re F( J ) Core N A 4 0 9 7 8
NA 9 9 2.0 Windings N A 4 7 9 7
10 NA 9 9 2.5 Insulating Fluid 6 5 9 8 7
10 10 9 9 2.5 Bushings 7 4 7 7
NA 8 NA 7 9 2.0 Cooling System 8 6 6 8
NA 8 NA 9 9 1.5 Tap Changer 8 4 0 8
NA 8 10 7 9 1.0 Tank & Other 8 6 7 NA NA NA NA 9 9 0.5 F(K) 1. 0 1.5 1.0 1.5 2.5 2.0 1.5 1.0 Data Quality CONDITION INDICATOR     = = 7.32 Maka

## Tabel 12.  CI dan saran berdasarkan kondisi CI
7 ≤ CI ≤ 10 Good Continue O&M without restriction
3 ≤ CI ≤ 7 Fair Continue operation tapi re- evaluation  suggested 0 ≤ CI ≤ 3 Poor Immediate evaluation and O&M adjustment required
Berdasarkan  nilai  CI,  transformator  PT  X  masih dalam kategori  baik  (Good).  Transformator  PT  X masih  dapat  beroperasi  tanpa  ada  pembatasan operasi pada komponen transformator.

## KESIMPULAN
Setelah  melakukan  penelitiaan,  penulis dapat  menyimpulkan  beberapa  hal  berikut. Pertama,  transformer  daya  PT  X  yang  sudah berumur sangat lama masih dalam kategori layak operasi tanpa ada pembatasan operasi komponen transformer pada kinerja unit pembangkit.
Sehingga  terdapat  kondisi  disipasi  factor daya  yang  lebih  tinggi  pada  bushing  sisi high voltage fasa  R,  hal  ini  disebabkan    temuan berupa  rembesan  minyak  pada tap  test bushing yang menyebabkan nilai disipasi daya lebih tinggi dari fasa S dan fasa T.
Selain  itu,  isolasi  minyak  transformer memiliki warna yang kecoklatan yang menunjukkan mulai melemahnya kualitas minyak
isolasi.  Data  pengujian  tes  elektrik  yang  telah dilakukan  akan  dijadikan  data  trending  untuk melihat ada tidaknya degradasi kualitas komponen utama transformer.

## DAFTAR PUSTAKA
Badaruddin  dan  Wirawan,  B.  Setting  Koordinasi Over  Current  Relay  pada  Trafo  60  MVA 150/20  Kv  dan  Penyulang  20  KV. SINERGI. 2014; 18 (3): 134-140.
Emsley, A.M. Degradation  of cellulosic insulation in  power  transformers.  Part  2:  Formation  of furan  products  in  insulating  oil. IEE  Proc.-Sci. Mea.r. Technol . 2000; 147 (3). IEEE  Std  C57.100™. IEEE  Standard  Test Procedure for Thermal Evaluation of
Insulation Systems for Liquid-Immersed Distribution and Power Transformers . 2011. IEEE  Std  C57.91™. IEEE  Guide  for  Loading Mineral Oil-Immersed Transformers and Step- Voltage Regulators . 2011
Luiz  Cheim,  Donald  Platts,  Thomas  Prevost, Shuzhen Xu. Furan Analysis for Liquid Power Transformers. IEEE Electrical Insulation Magazine . 2012.
Muhalan dan Husodo, B.  Y.  Analisa Perhitungan dan  Pengaturan  Relai  Arus  Lebih  dan  Relai Gangguan  Tanah  pada  Kubikel  Cakra  20  KV di PT XYZ. SINERGI. 2014; 18 (3): 165-170. Oak  Ridge  National  Laboratory. Hydropower Advancement  Project-condition  Assessment Manual .  Tennessee:  UT-BATTELE,  LLC. 2012.
Wang,  M.,  and  Srivastava,  K.D.  Review  of condition  Assesment  of  Power  Transformers in Service. IEEE Electrical Insulation Magazine . 2002.