## MITL
Media Ilmiah Teknik Lingkungan Volume 5, Nomor 2, Agustus 2020 Artikel Hasil Penelitian, Hal. 91-100
Penyediaan Air Bersih Berbasis Masyarakat Sebagai aktualisasi SDG’s di  Kabupaten Madiun
Ronnawan Juniatmoko 1 , Susanti Erikania 2
1 Program Studi Sains dan Teknologi IAIN Surakarta
2 STIKES Bhakti Husada Mulia Madiun Surel: 1 rjuniatmoko9@gmail.com, 1 ronnawan.juniatmoko@iain-surakarta.ac.id,
2 newerikania@gmail.com

## ABSTRAK
SDG’s merupakan  kelanjutan  dari MDG’s .  Dari  hasil  evaluasi  diperlukan langkah  konkret  untuk  mewujudkan  pembangunan  global  pada  tahun 2016-2030.  Salah satu tujuan SDG’s pada pilar pembangunan lingkungan hidup  antara  lain  memastikan  ketahanan  pangan  dan  gizi  yang  baik, mencapai akses universal ke air dan sanitasi. Akses universal air menjadi prioritas  pemerintah,  melalui  gerakan  100-0-100  yaitu  mentargekan penyediaan  100%  akses  aman  air  minum,  0%  kawasan  permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak.  Kebutuhan akan air oleh manusia tidak  ada  habisnya,  terutama  air  bersih.  Maka  dalam  rangka  percepatan capaian  akses  air  bersih  di  wilayah  Indonesia,  perlu  adanya  evaluasi  dari aspek teknologi, sosial, dan budaya. Pada studi kasus program percepatan capaian  air  bersih,  Kabupaten  Madiun,  Desa  Bodag  menjadi  salah  satu kawasan  strategis  yang  memiliki  potensi  sumber  daya  alam  sebagai wilayah  konservasi  lingkungan  dalam  pelestarian  hutan  dan  perlindungan air  bersih.  Sehingga  memiliki  potensi  sumber  mata  air  yang  berkualitas. Namun permasalahan yang  yang terjadi, hampir seluruh masyarakat tidak memiliki  akses  air  bersih  yang  layak.  Sehingga,  penerapan  teknologi distribusi air bersih diaplikasikan untuk meningkatkan kapasitas penduduk yang  terlayani  dengan  air  bersih  dan  diharapkan  dapat  mempercepat capaian akses aman air minum Indonesia di tahun 2020.
Kata kunci
Air Bersih, SDG’s,
Kabupaten Madiun

## PENDAHULUAN
Permasalahan  lingkungan  tidak  terlepas dengan  adanya  permasalahan  air  bersih  dan sanitasi yang berhubungan dengan keberlangsungan tingkat
kesehatan masyarakat.  Permasalahan  ini  sudah  menjadi permasalahan global, hingga timbulnya Tujuan SDG’s  (Sustainable  Development Goals) pada  pilar  pembangunan  lingkungan hidup  yang  disepakati  pada  25  September 2015.  Komitmen  International  ini  juga
dijadikan  salah  satu  acuan  bagi  Indonesia sebagai  komitmen  untuk  mengembangkan penyediaan  100%  akses  aman  air  minum. Perencanaan  100%  akses  aman  air  minum melibatkan partisipasi masyarakat ini menjadi penekanan pada SDG’s [1] .
Salah satu masalah pokok yang dihadapi  adalah  berkurangnya  tersedianya akses  sumber  air  yang  bersih  adalah  karena adanya  pencemaran  oleh  limbah  industri  dan limbah  domestik,  sehingga  beban  dalam  segi
pengelolaan air bersihnya
semakin meningkat [2] .
Selain  itu  belum  meratanya  pelayanan penyediaan  air  bersih,  terutama  pada  daerah perdesaan.  Sumber  air  bersih  yang  tersedia belum  dapat  dimanfaatkan  secara  maksimal. Maka dalam rangka penyediaan kebutuhan air bersih  yang  memenuhi  syarat  kesehatan, pemerintah  RI  mencanangkan  program- program  peningkatan  penyediaan  air  bersih dan  pemanfaatan  sumber  air  yang  ada  secara optimal [3] .
Kabupaten  Madiun  merupakan  salah satu kabupaten yang dikelilingi oleh beberapa pegunungan yaitu Gunung Lawu pada sebelah Barat,  Gunung  Pandan  pada  sebelah  utara, Gunung  Wilis  pada  sebelah  selatan  dan gugusan  Gunung  Kelud  pada  sebelah  Timur. Desa  Bodag,  Kecamatan  Kare  terletak  pada pegunungan Wilis yang mana sebagai wilayah konservasi  lingkungan  dalam  pelestarian hutan dan perlindungan air bersih.
Desa  Bodag  memiliki  potensi  sumber mata air yang berkualitas. Namun, masyarakat di  sekitar  Desa  Bodag  masih  banyak  yang tidak  mendapatkan  akses  air  bersih  yang memadai  karena  kurang  adanya  akses  air bersih.  Selain  itu  penyediaan  air  bersih  tidak merata  dikarenakan  air  bersih  yang  layak untuk  memenuhi  kebutuhan  rumah  tangga sehari-hari dimanfaatkan juga untuk menyiram  perkebunan  cengkeh,  kakao  dan kopi. Dalam studi ini, akan dibahas mengenai kondisi  daerah  studi  (Kabupaten  Madiun) dengan  aspek  sosial  dan  ekonomi  yang melatarbelakangi keterbatasan akses air bersih tersebut.
Mengingat peran air bersih yang  sangat penting  bagi  kelangsungan  hidup  manusia maka  perlu  upaya  perencanaan  sistem penyediaan air bersih dengan sumber air baku berasal  dari  Sumber  mata  air  Gunung  Wilis dan di manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan  air  bersih  masyarakat  di  desa Bodag.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  dilakukan  selama  3  minggu. Meliputi wawancara langsung dan penyebaran kuisioner di beberapa rumah tangga, Polindes, Puskesmas Kecamatan Kare, Dinas Kesehatan
Kabupaten Madiun, hingga Dinas  Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Madiun untuk mengetahui keadaan sebenarnya  di  lapangan.  Ruang  lingkup kuisioner  rumah  tangga  dibagikan  bagi penduduk  yang  sudah  mendapatkan  program air  bersih  yang  akan  dianalisa  dampak perubahan  perilaku  terhadap  kebutuhan  air bersih.
Pengamatan  kondisi  eksisting  dengan kajian sosial masyarakat kemudian dilanjutkan  dengan  analisis  pengumpulan data. Evaluasi dilakukan dengan menganalisis penyediaan  air  bersih,  pemanfaatan  mata  air,
dan lembaga pemerintahan/komunitas masyarakat yang turut serta dalam pengelolaan  air  bersih.  Kemudian  dilakukan perecanaan  teknologi  dalam  penyediaan  air bersih yang diperkuat dengan studi pustaka [4] .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  dan  pembahasan  berdasarkan survei  dan  analisis  kondisi  eksisting  dan perencanaan  menngunakan  software  epanet dan autocad.

## Analisis  Kondisi  Eksisting  Fasilitas  Air Bersih
Menurut  survei  yang  telah  dilakukan pada  tanggal  3-12  Februari  2020,  didapatkan bahwa  tingkat pendidikan  di  Desa  Bodag sebanyak  48%  merupakan  lulusan  SD. Sedangkan  lulusan  SMP  dan SMA  berturut- turut  sebanyak  28%  dan  20%  serta  4  % lulusan  Perguruan  Tinggi.  Jenis  pekerjaan penduduk  Desa  Bodag  adalah  sebagian  besar adalah  petani  dan  peternak, yaitu  sebanyak 89%  dan  11%.  Hal  ini  membuktikan  bahwa seluruh  penduduk  merupakan  petani.  Dari hasil  survei  yang  telah  dilakukan,  didapatkan hasil  bahwa  pendapatan  bersih  penduduk Desa  Bodag  adalah  sebanyak  Rp.  700.000,- sebesar  66%,  lalu  Rp.  500.000  sebesar  15%, dan  Rp.  1.200.000  sebesar  19%.  Pendapatan ini  merupakan  pendapatan  untuk  satu  rumah dengan  total  per  bulan  yang  sudah  dikurangi untuk  pengeluaran  pembelian  pupuk  untuk pertanian dan perkebunan.
Kondisi  ketersediaan  air  bersih  di  Desa Bodag sebenarnya tidak terlalu memprihatinkan.  Dikenal  dengan  salah  satu
Ada
[NILA
I] Tidak ada [NILA I] Akses Air Bersih di Rumah Mata air (Perpi paan) 92% lain- lain
8%
A K S E S  A I R   B E R S I H
kawasan  hutan  lindung  Gunung  Wilis,  Desa Bodag  menjadi  salah  satu  kawasan  dengan mata  air  yang  berlimpah  sekaligus  dengan kualitas  air  bersih  yang  tergolong  baik. Berikut  merupakan  salah  satu  mata  air  yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar.
Gambar 1. Salah satu mata air yang digunakan warga Desa Bodag
Gambar 2. Penangkap Mata Air
Salah  satu  permasalahan  yang  ada  di Desa Bodag adalah sumber mata air yang jauh dari  wilayah  penduduk,  dan  tidak  adanya sistem  distribusi  perpipaan  yang  baik  untuk mengalirkan  mata  air  tersebut.  Sehingga hanya sebagian kecil masyarakat memanfaatkan  mata  air  rembesan  terdekat. Mata  air  (rembesan)  tersebut  memiliki  debit yang kecil sehingga hanya dapat dimanfaatkan  oleh  sekelompok  penduduk
disekitar  mata  air.  Beberapa  penduduk memasang  pipa  distribusi  yang  sangat sederhana  ataupun  harus  membawa  air dengan  timba.  Sedangkan  penduduk  yang tinggal  jauh  dari  jangkauan  mata  air,  harus berjalan  beberapa  kilometer  untuk  mendapat air  bersih.  Selain  itu  masyarakat  terdekat dengan  rembesan  air  tersebut  menggunakan air  bersih  untuk  menyiram  perkebunan masyarakat.
Gambar 3. Ketersediaan akses Bersih Sumber: hasil survey
Gambar 4. Akses Air Bersih
Gambar  3  menyatakan  penduduk  Desa Bodag  yang  sudah  memiliki  akses  air  bersih di  rumah  adalah  88%.  Dari  hasil  data  survei dapat dilihat bahwa, sebagian besar penduduk tersebut sudah memiliki akses air bersih. Hal ini  dikarenakan  oleh  adanya  kebutuhan operasional perkebunan dan pertanian.
Gambar 4 menyatakan diantara penduduk  yang  sudah  mendapat  akses  air bersih  ternyata  sebesar  8%  responden  yang jauh  dari  mata  air  dan  sistem  perpipaan, mengakses  air  bersih  dengan  menggunakan air  sumur  gali,  air  permukaan  sungai  dan  air sumur  dangkal.    Sedangkan  92%  mendapat air  bersih  dari  mata  air  (perpipaan).  Hal  ini menunjukkan  akses  air  bersih  menjadi  suatu kebutuhan  pokok  dalam  perkebunan  dan lahan  pertanian  masyarakat.  Kasus  di  Desa Bodag menunjukkan lahan perkebunan cengkeh dan pertanian yang sudah dijalankan telah  meningkatkan  kebutuhan  air  bersih, sedangkan  lahan  perkebunan  dan  pertanian masyarakat dapat menggunakan air permukaan  sungai  yang  kualitas  air  tidak sama dengan kualitas air layak minum.
Permasalahan  air  bersih  lainnya  adalah adanya  sistem  perpipaan  mandiri  penduduk yang  tidak  sesuai  dengan  kriteria  ditribusi perpipaan  air  minum.  Masyarakat  secara langsung mengambil air dari sumber mata air dengan  teknik  perpipaan yang  sangat sederhana  dan  tidak  terencana  dengan  baik. Kebocoran  pipa  banyak  terjadi,  baik  di sambungan  antar  pipa  maupun  retakan- retakan  pipa  akibat  tertindih  beban  berat (akibat tidak tertanam di dalam tanah) [5] .
Gambar 5. Perpipaan PVC yang tidak tertanam dalam tanah

## Gambar 6. Kebocoran Pipa

## Perencanaan Sistem Air Bersih
Pada  sistem  distribusi  masyarakat  Desa Bodag  ini  akan  direncanakan  dengan  fasilitas sambungan  halaman.  Untuk  pipa  yang  akan dipasang sampai ke dalam rumah dibebankan ke  masing-masing  pemilik  rumah  sesuai dengan  keinginan  mereka  yang  beragam. Berdasarkan  Desa  Bodag  (2019)  sebanyak 1655  jiwa.  Dengan  proyeksi  10  tahun, diperkirakan  jumlah  penduduk  meningkat sebanyak  20%.  Sehingga  jumlah  penduduk yang terlayani = 100% x 1.2 = 1986 jiwa [6] . Untuk  perhitungan  pembagian  SR diasumsikan  kebutuhan  air  100L/jiwa/hari.
Sehingga jumah sambungan rumah didapatkan 397 rumah dengan Q domestik = 2,54
L/detik.  Kebutuhan  non  domestik  ditentukan dari  fasilitas  yang  dimiliki  oleh  daerah tersebut  seperti  sekolah,  tempat  ibadah, fasilitas  tempat  kesehatan,  dan  industri  (2,54 L/detik). Sehingga  kebutuhan  air  total  (2,77
L/detik)  dihitung  dengan  menjumlahkan kebutuhan  air  pada  jam  puncak  dengan kebutuhan  air  untuk  pemadam  kebakaran (20% dari debit total). Sehingga kebutuhan air total+kebocoran  =    3,33  L/detik.  Untuk menghitung  besarnya  Q hm (Debit  harian
maksimum)  digunakan  faktor  harian maksimum  (f)  sebesar  1,2.  Angka  ini diperoleh dari analisa data kapasitas produksi dan kapasitas distribusi oleh mata air [7] .
Sebaiknya  untuk  menentukan  faktor harian maksimum dilakukan penelitian khusus mengenai pola pemakaian air per hari. Dengan adanya pola pemakaian tersebut akan di dapat titik tertinggi pemakaian air per hari. Titik  tersebut  yang  akan  dijadikan  faktor harian  maksimum  didapatkan  dari  fluktuasi pemakaian  air  dari  KPSPAMS  sehingga didapatkan Q hm = 3,99  L/detik.
Untuk  menghitung  besarnya  Q jm (Debit jam  maksimum)  digunakan  faktor  jam maksimum  (f jm ).  Faktor  jam  maksimum ditentukan  oleh  kebiasaan  dan  pola  aktivitas dari  populasi  yang  menempati.  Fluktuasi kebutuhan air timbul karena kegiatan masyarakat  dalam  penggunaan  air  yang berbeda  pada  tiap  jam,  hari,  minggu,  atau bulan.  Dari  keseluruhan  aktivitas  sehari tersebut  dapat  diketahui  kondisi  konsumsi rata-rata  pada  hari  tersebut.  Diasumsikan fluktuasi  kebutuhan  air  jam  puncak  dalam sehari,  sehingga  diambil  nilai  2  sehingga didapatkan Q jm = 6,66 L/detik. Jadi kebutuhan total  dalam  Desa  Bodag  adalah  sebesar  6.66 L/detik. Gambar  7 merupakan rencana sistem penyediaan  air  bersih  berdasarkan  survei sebaran penduduk.
Ada tiga sumber mata air yang terdapat di  Desa  Bodag,  akan  tetapi  sumber air  bersih yang digunakan oleh masyarakat Desa Bodag adalah  berasal  dari  mata  air  Sumber  Nanas yang memiliki debit 8 liter/detik. Perencanaan kali  ini  menggunakan  bangunan  penangkap mata  air  (PMA)  ( broncaptering )  untuk pemeliharaan  kuantitas  dan  kualitas  sumber mata air. Diasumsikan waktu detensi air pada
PMA sebesar 60 detik, sehingga volume yang akan ditampung= Q x td= 0.48 m 3 . Kemudian diasumsikan  dimensi  bak  panjang  (p)  =  lebar (l),  sehingga  didapatkan  tbak  (tinggi  bak)  = 0,48  m [8] .  Jadi  dimensi  bangunan  penangkap mata  air  tersebut  adalah  1m  x  1  m  x  0.5  m (pxlxt).
Mata  air  Sumber  Nanas  ini  tidak  hanya dimanfaatkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  air bersih  masyarakat  namun  digunakan  untuk mengairi  irigasi  ladang  dan  perkebunan cengkah masyarakat Desa Bodag. Oleh karena itu  pada  bangunan  penangkap  mata  air  ini akan  dibuat  3  pipa overflow dengan kebutuhan air  yang  bervariasi:  (a)  Digunakan kebutuhan  air  harian  rata-rata  (Q rh =  3.33 liter/detik), dengan waktu detensi 60 detik dan dimensi  P=L  sehingga  ketinggian  pipa overflow t=  0.2  m;  (b)  Digunakan  kebutuhan air  harian  maksimum  (Q hm =  3.99  liter/detik), sehingga ketinggian pipa overflow t= 0.24 m; (c)  Digunakan  kebutuhan  air  jam  maksimum (Q jm =  6.66  liter/detik),  sehingga  ketinggian pipa overflow t= 0.4m. Gambar 7 menunjukkan peta rencana sistem penyediaan air bersih Desa Bodag.
Analisis  perencanaan  sistem  distribusi air  bersih  menggunakan  software  EPANET. Seluruh  data  elevasi,  titik junction ( node ), debit,  panjang  pipa  dan  diameter  pipa dimasukkan ke dalam software. Data diameter yang  digunakan  adalah  diameter  dalam  dan yang sesuai dipasaran. Dalam tugas perencanaan  ini  digunakan  pipa  PVC  dengan kriteria  SNI  S12,5  dengan  arti  kekuatan  pipa tersebut adalah 10 bar [9] .
Tabel  1  berikut  adalah  tabel  hasil perhitungan pressure dan head yang dihasilkan  dari  perencanaan  istem  distribusi Desa Bodag. Tabel 1. Network Node Epanet Network Table - Nodes Node ID Elevation (m) Base Demand (LPS) Demand (LPS) Head (m) Pressure (m) Junc P1 666 0 0 708.39 42.39 Junc RT27 666 0.15 0.18 708.84 42.84 Junc RT32 670 0.18 0.22 709.12 39.12 Junc RT33 675 0.15 0.18 709.45 34.45 Junc RT24 790 0.18 0.22 827.55 37.55 Junc RT25 750 0.14 0.17 759.9 9.9
Tabel 1. (lanjutan) ... Network Table - Nodes Node ID Elevation (m) Base Demand (LPS) Demand (LPS) Head (m) Pressure (m) Junc RT26 700 0.18 0.22 755.36 55.36 Junc RT2930 690 0.48 0.58 702.12 12.12 Junc RT34 660 0.25 0.3 707.72 47.72 Junc RT20 670 0.28 0.34 703.96 33.96 Junc RT21 680 0.16 0.19 703.33 23.33 Junc RT22 680 0.21 0.25 703.98 23.98 Junc RT23 670 0.1 0.12 705.02 35.02 Junc RT31 650 0.36 0.43 706.3 56.3 Junc RT28 700 0.26 0.31 709.37 9.37 Junc P2 666 0 0 707.64 41.64 Junc P3 666 0 0 705.39 39.39 Junc P4 700 2.58 3.1 751.27 51.27 Junc 4 830 3.08 3.7 893 63 Junc 7 760 2.9 3.48 825.99 65.99 Resvr 1 830 #N/A -3.7 830 0 Resvr 2 710 #N/A -3.1 710 0 Resvr 3 900 #N/A -3.7 900 0 Resvr 4 760 #N/A -3.48 760 0
Tabel 2 berikut ini adalah tabel diameter yang digunakan untuk sistem distribusi Desa Bodag.
Tabel 2. Network Link Epanet Running Success Network Table - Links Link ID Length (m) Diameter (mm) Roughness Flow (LPS) Velocity (m/s) Unit Headloss (m/km) Pipe 1 700 100 120 3.7 0.47 3.5 Pipe 2 500 100 120 3.48 0.44 3.13 Pipe 5 100 75 120 2.21 0.5 5.47 Pipe 8 50 50 120 0.85 0.43 6.75 Pipe 14 200 30 120 0.58 0.81 39.41 Pipe 15 50 50 120 1.18 0.6 12.29 Pipe 16 50 50 120 1 0.51 9.03 Pipe 19 100 38 120 0.53 0.47 10.61 Pipe 20 50 25 120 0.19 0.39 12.52 Pipe 21 50 25 120 0.25 0.51 20.72 Pipe 22 50 25 120 0.43 0.88 56.23 Pipe 23 50 30 120 0.31 0.44 12.66 Pipe 24 100 25 120 0.2 0.41 13.95 Pipe 25 50 19 120 -0.1 0.34 13.33 Pipe 26 100 50 120 0.9 0.46 7.48 Pipe 27 300 50 120 0.9 0.46 7.48 Pipe 28 50 50 120 0.9 0.46 7.48 Pipe 4 2000 100 120 3.7 0.47 3.5 Pipe 7 10 25 120 0.17 0.34 9.78 Pipe 9 400 75 120 3.31 0.75 11.59 Pipe 10 400 75 120 3.1 0.7 10.23
Pada  perencanaan  sistem  distribusi  air bersih  ini  direncanakan  satu  buah  bangunan penangkap  air  minum,  1  buah  bak  pelepas tekan  dan 2 buah reservoar. Dibutuhkan satu buah bak Pelepas tekan yang akan diletakkan diantara  bangunan  penangkap  mata  air  dan reservoar  1  dikarenakan  beda  tinggi  yang amat  besar  antara  kedua  bangunan  tersebut. Dengan data perencanaan sebagai berikut:   L = 2700 m; DH = 110 m; Q rh = 3.33 liter/detik; C= 120, menggunakan rumus Hazen
Williams:
( ) (1) [10]

## Keterangan :
L = panjang pipa (m) Q = debit pipa (m 3 /detik) C = koefisien kekasaran pipa (0.00155* c * d ) D = diameter pipa (m) Jika digunakan d = 10 cm, maka Hf = 7.64 m dan sisa head yang terjadi = 110 m – 7.64 m= 102.36 m.
Dari  perencanaan  di  atas  didapatkan sisa head 102.36 m. Pada perencanaan sistem distribusi  air  bersih  masyarakat  Desa  Bodag ini  digunakan  pipa  PVC  SNI  S  12,5  yang berarti  pipa  tersebut  mampu  menahan tekanan  maksimum  80  m.  Jika  sisa  head 102.36  m  dibiarkan  terjadi  di  dalam  pipa tersebut,  maka  pipa  akan  pecah.  Untuk menghindari hal tersebut, maka direncanakan bak  pelepas  tekan  (BPT)  yang  diletakan sebelum  reservoar  1  atau  pada  beda  tinggi maksimum  80  m  dari  bangunan  penangkap mata air. Data perencanaan sebagai berikut: L = 2000 m; DH = 70 m; Q rh = 3.33 liter/detik; C = 120. Jika digunakan d = 10 cm, maka, Hf = 5.66 m. Sisa head yang terjadi = 70 m–5.66 m= 64.34m.
Bila  menggunakan  debit  jam  puncak  (Q jm = 6.66 liter/detik); d = 10 cm maka, Hf = 20.41 m. Sisa head yang terjadi = 70 m – 20.41 m= 49.59 m.
Dari  hasil  perhitungan  sisa  head  yang terjadi  pada  bak  pelepas  tekan  di  atas,  dapat dilihat  bahwa  sisa  head  maksimum  yang terjadi  adalah  64.34  m  dan  sisa  head minimum  adalah  49.59  m.  Angka  ini  cukup aman untuk ditahan oleh pipa dan juga untuk distribusinya.

## Bill of Quantity (BOQ)
Menurut kondisi eksisiting Desa Bodag maka dibutuhkan 3 jembatan pipa dengan menggunakan  3  perlintasan  3  Pipa  GIP dengan diameter 4 inch. Tabel 3 dan Tabel 4 merupakan perhitungan  panjang, jumlah pipa dan aksesorisnya berdasarkan dari kebutuhan pipa dengan program epanet.
Tabel 3. Kebutuhan pipa Diameter Pipa (mm) Panjang Pipa (m) Diameter Pipa (inch) Jumlah Pipa batang 100 3000 4 750 75 100 3 25 50 600 2 150 38 350 1,52 88 25 300 1 75

## Tabel 4. Kebutuhan aksesoris
D (mm) Panjang (m) Satuan Batang (m) Jumlah Pipa (buah) Jumlah Socket (buah) 100 3200 4 800 800 75 900 4 225 225 50 600 4 150 150 38 100 4 25 25 30 250 4 62,5 63 25 260 4 65 65
Tabel 5 merupakan perhitungan BOQ (Bill of Quantity ) pekerjaan pemasangan pipa.
Tabel 5 perhitungan BOQ (Bill of Quantity ) pekerjaan pemasangan pipa per meter lari D (mm) a (m)  b (m)  c (m)  d (m) L (m) H (m) Panj. Pipa (m) Vol. gal (m 3’ ) Vol. Urug tnh kmbali Vol. timbun pasir (m 3’ ) Vol. tnh dibuang (m 3’ ) Total Vol. Gali (m 3 ) Total Vol. urug tnh kembali (m 3 ) Total Vol. timbun pasir
(m 3 ) Total Vol. tnh dibuang
(m 3 ) (D/100) + (2*d) (a+b + c+D) 19 1,1 0,15 0,15 0,3 0,62 1,42 50 0,88 0,68 0,20 0,20 43,92 34,05 9,86 9,87 25 1,1 0,15 0,15 0,3 0,63 1,43 250 0,89 0,69 0,20 0,20 22,66  171,88  50,66 50,78
Tabel 5. (lanjutan) ...
D (mm) a (m)  b (m)  c (m)  d (m) L (m) H (m) Panj. Pipa (m) Vol. gal (m 3’ ) Vol. Urug tnh kmbali Vol. timbun pasir (m 3’ ) Vol. tnh dibuang (m 3’ ) Total Vol. Gali (m 3 ) Total Vol. urug tnh kembali (m 3 ) Total Vol. timbun pasir (m 3 )
Total Vol. tnh dibuang (m 3 ) (D/100) + (2*d) (a+b + c+D) 30 1,1 0,15 0,15 0,3 0,63 1,43 250 0,90 0,69 0,21 0,21  225,23  173,25  51,80 51,98 38 1,1 0,15 0,15 0,3 0,64 1,44 100 0,92 0,70 0,21 0,22 91,74 70,18  21,45 21,56 50 1,1 0,15 0,15 0,3 0,65 1,45 600 0,94 0,72 0,23 0,23  565,50  429,00 135,32 136,50 63 1,1 0,15 0,15 0,3 0,66 1,46 0 0,97 0,73 0,24 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 75 1,1 0,15 0,15 0,3 0,68 1,48 100 1,00 0,74 0,25 0,25 99,56 74,25  24,87 25,32 90 1,1 0,15 0,15 0,3 0,69 1,49 0 1,03 0,76 0,26 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 110 1,1 0,15 0,15 0,3 0,71 1,51 3000 1,07 0,78 0,28 0,29 3216,30  2343,00 844,80 873,30 Keterangan: A = tinggi urugan tanah kembali
b = tinggi urugan pasir atas pipa kembali c = tinggi urugan pasir bawah pipa d = lebar urugan kanan kiri pipa L = lebar galian H = kedalaman galian total diubah-ubah sesuai kebutuhan

## KESIMPULAN
1. Tingkat pendidikan masyarakat di Desa Bodag sebanyak 48% merupakan lulusan SD, sedangkan lulusan SMP dan SMA  berturut-turut  sebanyak  28%  dan 20%  serta  4  %  lulusan  Perguruan Tinggi.
2. Jenis  pekerjaan  penduduk  Desa  Bodag adalah sebagian besar adalah petani dan peternak, yaitu sebanyak 89% dan 11%.
3. Pendapatan  bersih  penduduk  Desa Bodag  adalah  sebanyak  Rp.  700.000,- sebesar  66%,  lalu  Rp.  500.000  sebesar 15%, dan Rp. 1.200.000 sebesar 19%.
4. Penduduk  Desa  Bodag  yang  sudah memiliki  akses  air  bersih  di  rumah adalah  88%,  sedangkan  sisanya  12% belum  memiliki  akses  air  bersih dirumah.
5. Penduduk  yang  sudah  mendapat  akses air bersih ternyata sebesar 8% responden  yang  jauh  dari  mata  air  dan sistem  perpipaan,  mengakses  air  bersih dengan menggunakan air sumur gali, air permukaan  sungai  dan  air  sumur dangkal.  Sedangkan 92% mendapat air bersih dari mata air (perpipaan).
6. Saat  diadakan  penelitian  masyarakat Desa  Bodag  sebanyak  1655  jiwa. Dengan proyeksi 10 tahun, diperkirakan jumlah  penduduk  meningkat  sebanyak
20%.  Sehingga  jumlah  penduduk  yang terlayani = 100% x 1.2 = 1986 jiwa.
7. Kebutuhan  air  bersih  sebesar  3,  99 l/detik
8. Sumber  air  baku  adalah  mata  air Sumber  Nanas  dengan  besar  debit  air  8
l/detik.
9. Air  dialirkan  dahulu  ke  bangunan penangkap mata air/ PMA
( broncaptering) yang  berukuran  1m  x 1m x 0,5m.
10. Perencanaan  ini  menggunakan  pipa PVC  dengan  kriteria  SNI  S12,5  dengan arti  kekuatan  pipa  tersebut  adalah  10 bar.
11. Air  bersih  didistribusikan  ke  penduduk menggunakan SR halaman atau
sambungan  rumah  yang  hanya  sampai halaman rumah sejumlah 397 rumah.
12. Diameter  pipa  beragam,  pipa  transmisi menggunakan diameter 4 inch sedangkan untuk pipa distribusi menggunakan pipa 3; 2; 1,5 dan 1 inch.

## SARAN
Penelitian  ini  masih  perlu  pembenahan untuk  luasan  bangunan  penangkap  mata  air dikarenakan  saat  musim  hujan,  debit  air meningkat  dan  rembesan  semakin  banyak sehingga  diperlukan  perencanaan  lanjutan yang survei lapangan dilaksanakan saat cutah hujan  tinggi.  Sehingga  diperlukan  juga
perencanaan pengembangan untuk bak pelepas  tekan  atau  menggunakan  aksesoris airvalve diperbanyak  sesuai  dengan  diameter pipa.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  ditujukan  kepada pemerintah dan masyarakat Desa Bodag serta teman-teman  konsultan  Program  Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kabupaten Madiun.

## REFERENSI
[1] Panuluh,  S., Fitri,  M.  R.,  2016, Perkembangan  Pelaksanaan  Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia.
Biefing Pap, 02 infid, 1–25.
[2] Darajati,  W.,  Sardjunani,  N.,  2017, Penyusunan rencana aksi .
[3] Bappenas
Republik Indonesia Pembangunan  Milenium  Indonesia  2010. Bappenas .
[4] Farahdiba,  A.,  Ulfah,  Ramdhaniati,  A., Soedjono,  E.  S.,  2014,  Pengembangan Teknologi  Air  Bersih  Masyarakat  dalam Rangkaian  Percepatan  MDG’s  2015  Di
Kabupaten  Malang, J.  Sains  &Teknologi
Lingkung, 6, 48–62.
[5] Cameron, L., Shah, M., Sussan, O., 2013, Impact Evaluation of a Large-Scale Rural Sanitation  Project  in  Indonesia:  Policy Research  Working  Papers. Policy  Res.
Work. Pap.
[6] Mehta,  V.  N., Joshi,  G.  S.,  2019,  Design and analysis of rural water supply system using  loop  4.0  and  water  gems  V8i  for Nava  Shihora  zone  1. Int.  J.  Eng.  Adv. Technol. 9, 2258–2266.
[7] Pebakirang, A., Tanudjaja, L., Sumarauw,  J.  S.  F.,  2015,  Perencanaan Sistem  Penyediaan  Air  Bersih  di  Desa Munte Kecamatan Likupang Barat
Kabupaten Minahasa Utara. J. Sipil Statik 3, 531–542.
[8] Pekerjaan  Umum  (Public  Works),  2007, Penyelenggaraan  pengembangan  sistem penyediaan air minum.
[9] Widiyanto, W., 2010, Hitungan Diameter Pipa pada Sistem Penyediaan Air Minum sederhana  Pipe  Diameter  Calculation  on Simple  Drinking  Water  System, Din. Rekayasa , 6, 26–32.
[10] Niazkar,  M.,  Talebbeydokhti,  N.,  Afzali, S. H., 2017, Relationship between Hazen- William coefficient and Colebrook-White friction  factor :  Application  in  water network analysis, 513–520.