Abstrak —  Turbin  arus  laut  merupakan  alat  yang  dapat menghasilkan energi listrik yang cukup besar. Akan tetapi turbin arus laut yang tersedia di pasaran sejauh ini disesuaikan dengan kondisi asal negara pembuatnya, dimana kecepatan karakteristik arus  laut  fluktuasi  pasang  surutnya  sangat  berbeda  dengan karakteristik  arus  laut  dan  pasang  surut  di  Indonesia.  Oleh karena itu, guna pemanfaatan energi arus laut di Indonesia yang lebih  maksimal  perlu    dilakukan    pengembangan    perancangan prototipe  turbin    pembangkit    yang  cocok  dengan  karakteristik arus  di  Indonesia.  Pada  makalah  ini  menggunakan  metode  CFD dengan  menggunakan  software  perangkat  lunak.  Validasi  dari hasil software dibandingkan  dengan  menggunakan  persamaan yang  telah  diaplikasikan. Kajian  dilakukan  untuk  pembangkit listrik  tenaga  arus  laut  di  Banyuwangi.    Kajian  meliputi  tipe turbin, besarnya Coefisien lift, besarnya gaya hidrodinamik, torsi dan  besarnya  daya  yang  dihasilkan.  Hasil  yang  diperoleh nantinya  desain  turbin  yang  menghasilkan  daya  terbesar  yang diaplikasikan  di  Banyuwangi.  Daya  listrik  terbesar  dihasilkan oleh tipe blade dengan jumlah daun 4 dan ketinggian 3m sebesar 349 Watt.
Kata  Kunci — Ocean  current ,  CFD,  Gaya  Hidrodinamik, Pembangkit Listrik, Turbin Gorlov

## I. PENDAHULUAN
NERGI terbarukan  (renewable  energy)  merupakan sumber  energi  alternatif  yang  menjanjikan  untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik masa depan. Posisi  geografis  Indonesia  di  antara  dua  samudra  dan  benua serta  di  daerah  khatulistiwa,  sehingga  mempunyai  potensi sumber  terbarukan  yang  berlimpah.  Salah  satu  pemanfaatan potensi sumber energi terbarukan Indonesia adalah pemanfaatan  arus  laut  (ocean  current)  sebagai  sumber  energi penghasil  listrik.  Energi  mekanis  dari  arus  laut  dapat digunakan  untuk  menggerakkan  turbin.  Salah satu  jenis turbin yang dapat dipergunakan untuk menangkap arus laut adalah turbin gorlov yag merupakan jenis turbin vertical.
Pemanfaatan  energi  dari  arus  laut  dapat  menjadi  salah  satu solusi  terhadap  permasalahan  nasional  yang  terjadi  saat  ini berkaitan  dengan  belum  tercapainya  target  proyeksi  Bauran Energi  Nasional  sebagaimana  Peraturan  Presiden  No.  5  tahun 2006 dan Blueprint Pengelolaan Energi Nasional (PEN) 2006
– 2025. Saat ini, penggunaan energi yang berasal dari sumber energi  fossil  masih  sangat  tinggi,  padahal  potensi  sumber- sumber  energi  baru  dan  terbarukan  (EBT),  seperti  energi  laut dan  panas  bumi  (geothermal),  sudah  diketahui.  Undang- Undang  No.  30/2007  tentang  Energi  menyatakan  bahwa  EBT harus  mencapai  25,9%  dalam  Bauran  Energi  Nasional  pada tahun  2025  pada  Gambar  1.  Target  tersebut  jauh  lebih  tinggi dibandingkan  dalam  Peraturan  Presiden  maupun  Blueprint Pengelolaan  Energi  Nasional  sehingga  upaya  penemuan  dan pemanfaatan  EBT  harus  ditingkatkan.  Keterbatasan  sumber daya  energi  akan  menjadi  kendala  yang  dapat  menghambat laju pertumbuhan ekonomi di kemudian hari.
Gambar .1. Status Bauran Energi Nasional tahun 2011 dan harapan tahun 2025 menurut Rencana Induk Kebijakan Energi Nasional 2014
Peningkatan  kebutuhan  energi  sejalan  dengan  pertumbuhan penduduk  yang  pesat  serta  adanya  keterbatasan  sumber  daya energi fosil yang tersedia mengakibatkan perlunya dikembangkan teknologi pemanfaatan sumber energi terbarukan yang salah   satunya adalah energi arus laut. Untuk keperluan  tersebut  maka  diperlukan  instalasi  turbin  arus  laut sebagai piranti untuk mengkonversi energi arus menjadi listrik. Akan  tetapi  pemanfaatan  energi  arus  laut  sebagai  pembangkit listrik atau Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) di Indonesia menghadapi beberapa kendala, terutama disebabkan oleh  kapasitas  nasional  terhadap  penguasaan  teknologi  energi laut masih terbatas.

## Desain Blade Turbin Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut di Banyuwangi Berbasis CFD
Ricardo M. Lopulalan, Sardono Sarwito, Eddy S. Koenhardono Jurusan Teknik Sistem Perkapalan, Fakultas Teknologi Kelautan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia e-mail: Sarsan@its.ac.id
E

## A. Energi
Dalam Hukum Termodinamika pertama, energi itu bersifat kekal.  Energi  tidak  dapat  diciptakan  dan  tidak  dapat dimusnahkan, tetapi dapat dikonversi atau diubah dari bentuk energi yang satu ke bentuk energi yang lain.
Energi yang dapat diperbaharui adalah energi yang berasal dari  proses  alam  yang  berkelanjutan.  Istilah  dari  energi tersebuat  adalah  energi  berkelanjutan.  Artinya  natar  lain energi  ini  dapat  diperbaharui  selama-lamanya,  selama  masih ada sumber energi yang dapat digunakan untuk memperbaharuinya.  Energi  yang  tidak  dapat  diperbaharui adalah  energi  yang  berasal  dari  proses  alam  yang  tidak berkelanjutan.  Selama  masih  ada  sumber  energi  ini,  maka energi  tersebut  dapat  digunakan  akan  tetapi  ketika  sudah habis maka tidak bisa diperbaharui lagi.
Salah  satu  sumber  energi  terbarukan  adalah  Energi  Laut. Energi ini selanjutnya dibagi menjadi 4 kategori antara lain : Energi  gelombang,  Energi  Pasang  Surut,  Energi  Arus  Laut, dan  energy  panas  laut.  Energi  laut  merupakan  energi  yang dihasilkan  dari  samudera dan laut, dan tentu saja merupakan sumber  energi  hijau  terbarukan  karena  mengkonversi  gaya mekanik, gaya potensial dan perbedaaan temperature air laut
Energi Arus laut adalah gerakan masa air secara teratur dari suatu  tempat  ketempat  lain.  Sebagaian  besar    arus  laut bergerak  dengan  arah  horinzontal    dan  hanya  sebagian  kecil bergerak  dengan  arah  vertical.  Gerakan  masa  air  laut  secara vertical  disebut  upwelling  [2]. Berdasarkan device penangkap arus laut dibagi menjadi 5 jenis  yaitu turbin sumbu horizontal, turbin  sumbu  vertical,  ocilating  hydrofoil,  achimedes  screw, layang-layang pasang surut.
Salah  satu  turbin  arus  vertical  adalah  Turbin  Gorlov Helikal  adalah  jenis  turbin  yang  baru  dikembangkan  pada tahun 1995, mengubah energi kinetik yang dihasilkan oleh arus aliran  menjadi  energi  mekanis/gerak  putar,  di  temukan  oleh Profesor  Gorlov  dari  Northeastern  University,  jenis  turbin  ini diperuntukan  untuk  energi  arus  sungai  (river  energy),  energi arus  laut  (marine  energy)  dan  energi  arus  pasang-surut  (tidal energy).

## Gambar .2. Turbin Gorlov
Dalam  Pembuatan  model  turbin  arus  laut  gorlov  untuk sudut helix atau sudut pada daun turbin dapat dipengaruhi oleh beberapa  factor  jumlah  daun  turbin,  ketinggian  turbin  dan diameter  dari  turbin.  Sudut  ini  dapat  di  hitung  dengan menggunakan persamaaan sebagai berikut :

## (1)
dimana  : B  = Jumlah daun blade;
h   = Ketinggina Turbin (m);
D  = Diameter (m).
Perbandingan  efisiensi  dan  daerah  operasi  turbin  Dapat dilihat pada tabel .1.
Tabel .1. Efisiensi Dan Daerah Operasi Turbin Jenis Turbin Efisiensi Daerah operasi arus Gaman 15% - 18% >0,5m/s Tyson 16% >0,5m/s Savonius 19% >2m/s Seaflow 20% >2m/s Darrieus 23% >2m/s Gorlov 35% >0,6m/s Verdant 43% >2m/s
Menurut  penelitian  yang  dilakukan  Gorlov  [3]  kelebihan dari turbin arus gorlov antara lain :
 Dapat beroperasi di laut air pasang surut  dan arus sungai
 Dapat berputar pada kecepatan air 0,6 m/s,
 Berputar tanpa fluktuasi, Berputar pada satu arah saja
Balam  pembuatan  model  menggunakan  bentuk  airfoil  dari NACA.  NACA  airfoil  adalah  salah  satu  bentuk  bodi aerodinamika sederhana yang berguna untuk dapat memberikan  gaya  angkat  tertentu  terhadap  suatu  bodi  lainnya dan dengan bantuan penyelesaian matematis sangat memungkinkan  untuk  memprediksi  berapa  besarnya  gaya angkat yang dihasilkan oleh suatu bodi airfoil. Geometri airfoil memiliki  pengaruh  besar  terhadap  karakteristik  aerodinamika dengan parameter penting berupa Cl(koefisie lift).

## Gambar 3. NACA Airfoil Geometry
Agar  proses  penggambaran  Naca  lebih  teliti  maka  harus dihitung  terlebih  dahulu  nilai  panjang  chord  yang  diperoleh dengan rumusan berikut :
(2)
Dimana : B = Jumlah Blade = Solidity (0,5)
Setelah  penggambaran  bentuk  airfoil  maka  dilakukan analisa Gaya hidrodinamik terjadi karena aliran yang masuk ke blade  turbin  sehingga  menghasilkan  torsi  yang  mendorong blade  sehingga  turbin  dapat  berputar.  Gaya  hidrodinamik dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  antara  lain  sifat  fluida, kecepatan  fluida,  dan  luas  dari  dimensi  blade  turbin.  Rumus Umum  yang  digunakan  untuk  mencari  Gaya  hidrodinamik adalah sebagai berikut :
F = 0.5 x  ρ x v 2 x c x h x Cl                      (3)
dimana F= Gaya (N); ρ= rapat massa air (kg/m³); v= kecepatan arus (m/s). c= Lebar Chord (m); d= tinggi blade (m); Cl= Coefisien Lift

## Gambar 4. Gaya Pada Turbin
Setelah  dilakukan  analisa  terhadap  gaya  pada  blade  maka dapat  diketahu  torsi  yang  dihasilkan  dengan  mengalikan besarnya gaya yang diterima oleh blade dengan jari-jari turbin. Setelah  itu  perhitungan  daya  dapat  dicari  dengan  formula sebagai berikut [4]:
(P)    = T x RPM (4)
RPM = (5)
Ω = ω/R                                     (6)
dimana  :
P  = daya (Watt);
T = Torsi Poros Rotor;
ω = Kecepatan Anguler Turbin; dan
R= Jari jari turbin.

## II. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  tahapan  pertama  adalah  melakukan studi  literatur  dan  studi  empiris.  Studi  empiris  terkait  terkait tahapan  proses  dalam  menentukan  turbin  yang  sesuai  dengan karakteristik  arus  laut.  Sumber  yang  digunakan sebagai acuan dapat  berasal  dari  buku,  jurnal,  paper  dan  Internet.  Setelah dilakukan  studi  literatur  terkait  penentuan  turbin  langkah selanjutnya  mengumpulkan  data-data  yang  diperlukan  dalam pemodelan.  Kemudian  melakukan  identifikasi  variable  untuk mendapatkan  variable  serta  parameter  yang  akan  digunakan dalam  melakukan  pemodelan.  Setelah  variabel  didapat kemudian melakukan pengerjaan penginputan model blade 3D yang telah dibuat setelah itu langsung dimasukkan ke software komputer.    Kemudian  melakukan  validasi  terhadap  model yang  telah  didesain  untuk  mengetahui  kemungkinan  terjadi eror  pada  model  yang  telah  dibuat.  Validasi  dilakukan  tidak hanya  pada  data  yang  didapatkan  namun  evaluasi  secara menyelurus terkait metode juga tahapan pelaksanaannya.
Dengan  dilakukan  analisa  terhadap  hasil  simulasi  dari model,  maka  dapat  diambil  kesimpulan  tentang  desain  blade yang  maksimum  yang  dapat  memberikan  daya  listrik  terbesar dan  dapat    diterapkan  di  Banyuwangi.  Kesimpulan  meliputi semua  hasil  penelitian,  termasuk  simulasi,  perhitungan,  dan lain-lain. Kesimpulan ini akan menjawab poin-poin yang sudah dirumuskan  dalam  tujuan  dan  selanjutnya  juga  memberikan saran-saran  berdasarkan  hasil  penelitian  untuk  pengembangan penelitian selanjutnya.

## A. Spesifikasi Turbin Gorlov
Spesifikasi  dari  turbin  Gorlov  yang  dirancang  sebagai berikut :
1. Tipe NACA Series 4 Digit 0018
 Jumlah Blade           = 3 Buah
 Tinggi turbin          = 1.5 meter
 Diameter Turbin        = 1 meter
 Panjang Chord Blade    = 0.5 meter
2. Tipe NACA Series 4 Digit 0018
 Jumlah Blade           = 4 Buah
 Tinggi turbin          = 1.5 meter
 Diameter Turbin        = 1 meter
 Panjang Chord Blade    = 0.392 meter
3. Tipe NACA Series 4 Digit 0018
 Jumlah Blade           = 3 Buah
 Tinggi turbin          = 2 meter
 Diameter Turbin        = 1 meter
 Panjang Chord Blade    = 0.5 meter
4. Tipe NACA Series 4 Digit 0018
 Jumlah Blade           = 4 Buah
 Tinggi turbin          = 2 meter
 Diameter Turbin        = 1 meter
 Panjang Chord Blade    =  0.392 meter
5. Tipe NACA Series 4 Digit 0018
 Jumlah Blade           = 3 Buah
 Tinggi turbin          = 3 meter
 Diameter Turbin        = 1 meter
 Panjang Chord Blade    = 0.5 meter
6. Tipe NACA  Series 4 Digit 0018
 Jumlah Blade           = 4 Buah
 Tinggi turbin          = 3 meter
 Diameter Turbin        = 1 meter
 Panjang Chord Blade    = 0.392 meter

## B. Simulasi CFD pada Turbin Gorlov
Computational  Fluid  Dynamics (CFD)  adalah  cabang  dari mekanika  fluida  yang  menggunakan  metode  numerik  dan algoritma  untuk  memecahkan  dan  menganalisis  masalah  yang melibatkan  dari  aliran  fluida  tersebut.  Pada  analisis  ini komputer  digunakan  untuk  melakukan  perhitungan  yang diperlukan  untuk  mensimulasikan  interaksi  cairan  dan  gas dengan  permukaan  yang  didefinisikan  oleh  kondisi  batas, dengan  kecepatan  tinggi  superkomputer,  agar  hasil  analisis yang  lebih  baik  dapat  dicapai.  Code  CFD  terstruktur  atas logaritma numeric, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan problem pada suatu aliran fluida.
Simulasi  CFD  pada  turbin  gorlov  digunakan  untuk mengetahui   besarnya gaya putar pada turbin yang diakibatkan arus  laut  dengan  kecepatan  tertentu  yang  mengenai  turbin, sehingga  nantinya  dari  besarnya  gaya  pada  turbin  dapat digunakan  untuk  mendapatkan  besarnya  torsi  yang  dihasilkan
oleh  turbin.  Setelah  mendapatkan  torsi  pada  turbin  maka didapatkan daya listrik yang bias dihasilkan oleh turbin.
Pengerjaan  simulasi  turbin  gorlov  memerlukan  beberapa tahapan pengerjaan sesuai dengan Table 2. berikut ini.
Tabel 2. Proses Tahapan Simulasi No Proses Pengerjaan 1 Pembuatan Geometri Airfoil NACA 0018 2 Penggambaran 3 Dimensi Turbin Gorov
3 Simulasi Pre-Processor dan Solver

## 4 Post Processor
Permodelan  Geometri  dari  Airfoil  turbin  di  buat  dengan menggunakan  software  komputer.  Untuk  mencari  koordinat dari  geometri  Airfoil  Naca  0018  maka  menggunakan persamaan  dari  standart  penggambaran  NACA  empat  digit 0018.  Koordinat-koordinat  dari  geometri  Airfoil  dimasukkan kedalam  software  komputer.  Geometri  Airfoil  turbin  dengan Naca empat digit 0018 seperti gambar 6.

## Gambar 5. Pembuatan Naca 0018 Software komputer
Pemodelan  3  dimensi  dari  turbin  gorlov  digambar  pada software  komputer.  Setelah  permodelan  Geometri  dari  Airfoil turbin,  maka  langkah  selanjutnya  penggambaran  3  Dimensi dengan koordinat Naca yang telah didapat.

## C. Simulasi
Simulasi  pada  software  computer  terdapat  tahapan-tahapan dalam pengolahan yaitu simulasi :

## 1. Pre-Processor
Tahapan  dimana  data  diinput  mulai  dari  pendefinisian domain  serta  pendefinisian  kondisi  batas  atau  boundary condition.  Ditahap  ini  juga  sebuah  benda  atau  ruangan  yang akan  dianalisis  dibagi-bagi  dengan  jumlah  grid  tertentu  atau sering juga disebut dengan meshing. Meshing digunakan untuk akurasi  modeling  dengan  hasil  perhitungan.  Nantinya  solver akan  memperhalus  seperti  pada  bagian  ujung-ujung,  atau sudut.  Untuk  ukuran  meshing  digunakan  ukuran  yang  terkecil supaya  nantinya  model  semakin  seragam  dan  pola  separasi pada turbin semakin seragam.
2. Solver
Tahap  ini  dilakukan  proses  penghitungan  data-data  input dengan  persamaan  yang  terlibat  secara  iteratif.  Artinya penghitungan  dilakukan  hingga  hasil  menuju  error  terkecil atau hingga  mencapai  nilai  yang  konvergen.  Penghitungan dilakukan secara menyeluruh terhadap volume kontrol dengan proses integrasi persamaan diskrit. Pada tahapan ini parameter yang  digunakan    untuk  maksimal  iterasi  sebesar  100  dan timescale  Control  yaitu  Automatic  time  Scale.  Semakin  besar nilai  iterasi  maka  hasil  yang  akan  diperoleh  saat  simulasi semakin akurat.

## 3. Post Processor
Tahap  akhir  merupakan  tahap  post  processor  di  mana hasil perhitungan diinterpretasikan ke dalam gambar, grafik bahkan animasi  dengan  pola  warna  tertentu.  Untuk  memvalidasi  data digunakan  fungtion  calculator  yang  dari  data  tersebut  dapat dianaliasa  berapa  besarnya  gaya  yang  diterima  oleh  blade  di setiap bagian turbin.

## D. Validasi
Validasi  adalah  membandingkan  gaya  yang  di  dapatkan dengan  menggunakan  software  computer  dengan  perhitungan matematis.  Untuk  membuktikan  bahwa  hasil  simulasi  masih memenuhi    maka  perlu  dilakukan  validasi  data  dengan  cara menghitung  secara  teori.  Dari  validasi  tersebut  terjadi perbedaan  hasil  antara  perhitungan  matematis  dengan menggunakan software komputer. Perbedaan tersebut merupakan prosentase error .

## III. H ASIL DAN DISKUSI

## A. Analisa Grafik Potensi Arus Laut di Banyuwangi
Arus  laut  sangat  mempengaruhi  kerja  kerja  turbin. Pemilihan  lokasi  dilakukan  untuk  mendapatkan  data  potensi arus  laut  yang  terbesar.  Gambar  7  Grafik  potensi  arus  laut  di pantai Grajakan.

## Gambar 6 Grafik  Potensi Arus laut di pantai Grajakan tahun 2015
Gambar  7  terlihat  bahwa  potensi  arus  laut  terbesar  terjadi pada  bulan  Juli  dengan  rata-rata  kecepatan  arus  laut  0,29  m/s
dan untuk potensi terendah arus laut terdapat pada bulan maret dengan rata-rata arus 0,01 m/s.
Potensi arus laut terbesar di pantai muncar pada tahun 2015 terlihat pada gambar 8 terjadi pada bulan juli dengan rata-rata kecepatan arus laut 0,023 m/s.  Potensi arus lautterendah pada tahun  2015  terjadi  pada  bulan  Maret  dengan  rata-rata  arus 0,004 m/s.
Gambar 8 Grafik.  Potensi Arus laut di pantai Muncar tahun 2015

## B. Analisa Koefisien Terhadap Sudu Serang
Naca  mempengaruhi  dari  karakteristik  system  kerja  turbin. Pemilihan  dari  Naca  akan  mempengaruhi  geometri  dari  blade yang  di  didesain.  Sehingga  nantinya  mempengaruhi  kinerja sudu  dari  turbin.  Pada  kecepatan  aliran  fluida  yang  melewati turbin  mempunyai  koefisien  lift  yang  naik  pada  kondisi reynold  tertentu.  semakin  besar  sudu  serang  maka  nilai  dari coefisien lift semakin besar hingga maksimal. Akan tetapi sudu serang  yang  terlalu  besar  akan  menyebabkan  aliran  terpisah dari  permukaan  foil  dan  mengakibatkan  gaya  dorong  akan berkurang.

## C. Analisa Hasil Simulasi
Data  yang  diperoleh  dari  hasil  simulasi  digunakan  untuk menghitung  besarnya  torsi  dan  daya  listrik  yang  dihasilkan oleh  turbin  yang  dirancang.  Berikut  data  gaya  yang  diperoleh dari  proses  hasil  simulasi  berdasarkan  variasi  kecepatan  arus 0.01-0.29 m/s.

## Gambar 9 Grafik Gaya Hidrodinamik yang diperoleh dari simulasi
Gambar  9  Grafik  merupakan  hasil  simulasi  komputer  yang menghasilkan  nilai  output  berupa  gaya  yang  bekerja  pada blade  turbin.  Pada  grafik  diatas  dapat  terlihat  perbandingan Gaya  Hidrodinamik  berbanding  lurus  terhadap  besarnya kecepatan    fluida  yang  masuk  ke  turbin,  Sehingga  semakin besar  Kecepatan  arus  maka  nilai  dari  Gaya  Hidrodinamik semakin besar hingga maksimal  125.962 N.

## D. Perhitungan Torsi
Dengan  mendapatkan  Gaya  hidrodinamik  maka  dapat diperoleh perhitungan torsi sesuai persamaan berikut :
T = F x r
T = 120,25 x 0.5

## T = 60,12 Nm
Pada  gambar  10  terlihat  kecepatan  arus  berbanding  lurus terhadap  besarnya  torsi  yang  dihasilkan  turbin,  Sehingga semakin  besar  Kecepatan  arus  maka  nilai  dari  Torsi  yang dihasilkan  semakin  besar  yang  paling  besar  pada  kecepatan arus 0.29 m/s yakni 62,981 Nm.

## Gambar 10 Grafik Torsi yang diperoleh dari simulasi

## E. Perhitungan Daya
Daya  Listrik  dihitung  dari  nilai  torsi  yang  telah  diperoleh dengan persamaan sebagai berikut :
(P) = T x RPM
(P)=Tx
(P)=Tx
(P) = 60,12 x = 333 Watt
Pada  gambar  11  terlihat  perbandingan  Kecepatan  arus berbanding  lurus  terhadap  besarnya  torsi  yang  dihasilkan turbin, Sehingga semakin besar Kecepatan arus maka nilai dari Torsi  yang  dihasilkan  semakin  besar  yang  paling  besar  pada kecepatan arus 0.29 m/s yakni 349 Watt.

## F. Prosentase Error
Prosentase  error  yang  terjadi  sebagai  pada  penelitian  ini seperti  yang  terlihat  pada  gambar  12  Grafik  Prosentase  Error Hasil Simulasi.
Gambar 12 Grafik . Prosentase Error Hasil Simulasi
Pada  gambar  12  grafik  menunjukkan  bahwa  semakin  besar kecepatan arus laut semakin besar juga tingkat prosentase eror. Hal  ini  dikarenakan  simulasi  pada  software  masih  ada tingkat kesalahan  yang  disebabkan  oleh  nilai  meshing  yang  kurang tinggi.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  analisis  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan bahwa  Dengan  kondisi  arus  pasang  surut  yang  memiliki kecepatan  arus  berkisar  0,1  sampai  0,7  laut  di  banyuwangi maka  turbin  tipe  vetikal  gorlov  cocok  diaplikasikan  di banyuwangi.  Dengan  bertambah  ketinggian  dari  turbin  3  m akan  mengakibatkan  torsi  dan  daya  listrik  sebesar  62,98  Nm dan  349  watt.    Sudut  serang  15 0 akan  memberikan  gaya dorong optimal sebesar 125,96 N

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Achirudhin .D, 2011. Ocean energy, Universitas darma Persada
[2] Mahammad,  hamid.  2005.Jakarta:  Ilmu  Pengetahuan  Sosial  Geografi Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Departemen Pendidikan Nasional.
[3] Gorlov,  2001.  Limits  of  the  Turbine  Efficiency  for  Free  Fluid  Flow.
Institute of Computational Modeling, Krasnoyarsk, Russia.
[4] Hincley  ,Dr  Michael.Design,  Fabrication  and  Testing  of  a  Water  Current Energy Device. (n.d.). Memorial University of Newfoundland.