## Penggunaan Unit
Slow Sand Filter , Ozon Generator dan Rapid Sand Filter untuk Meningkatkan Kualitas Air Sumur Dangkal menjadi Air Layak Minum dengan Parameter Kekeruhan, Fe, dan Mn
Jami’ah dan Wahyono Hadi Jurusan Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia e-mail : wahyono@enviro.its.ac.id
Abstrak —Air    tanah    dapat    diambil    masyarakat  untuk keperluan  sehari-hari.  Air  tanah  terkadang  belum  memenuhi standar kualitas air minum karena adanya kadar besi, mangan dan  kekeruhan  yang  tinggi.  Dari  permasalahan  tersebut diperlukan  adanya  teknologi  pengolahan  yang  efektif  dan efisien  bagi  masyarakat. Slow  sand  filter ,  proses  ozonisasi  dan rapid sand filter dapat menjadi alternatif pengolahan air sumur dangkal    tercemar    menjadi    air    layak    minum.Tujuan  dari penelitian  ini  yaitu  untuk  menganalisa   kemampuan  unit slow sand  filter ,  ozon  generator  dan  rapid sand  filter dalam menyisihkan  besi,  mangan,  dan  kekeruhan  yang  terkandung dalam    air    minum.Hasil    penelitian    menunjukkan    bahwa efisiensi  removal  pada  unit slow  sand  filter untuk  beban  besi, mangan  dan  kekeruhan  adalah  (84,13%;  4842%;  89,21%), pada  proses  ozonisasi  (75,4%;  47,4%;  35,83%),  dan  pada  unit rapid sand filter (79,63%; 72,2%; 64,94%).
Kata Kunci — Slow Sand Filter, Ozon Generator, Rapid Sand Filter, Kekeruhan, Fe dan Mn .

## I.   PENDAHULUAN
EBUTUHAN  rata-rata  akan  air  minum  bagi  manusia adalah  8  gelas  atau  2  liter  perhari,  sehingga  proses metabolisme  dalam  tubuh  manusia  dapat  berjalan  normal. Hal  ini  jika dipandang  dari segi jumlah  yang  harus diminum manusia    terhitung    kecil    dan    terkesan    mudah    untuk memenuhi  kebutuhan  air  tersebut.  Namun  tidaklah  mudah bagi  orang-orang  yang  tinggal  didaerah  yang  susah  untuk mendapatkan   air   minum   yang   sehat   dan   sesuai   dengan syarat kesehatan [1].
Dalam  pemenuhan  air  bersih  yang  digunakan  untuk keperluan  sehari-hari  oleh  masyarakat  ada  alternatif  yang dapat  dimanfaatkan  secara  gratis  yaitu  air  tanah  sebagai sumber air bersih. Namun sering dijumpai pula air tanah dekat sungai yang telah tercemar atau kualitas airnya berada di atas baku  mutu, terutama air tanah dekat sungai karena air sungai dapat  masuk  kedalam  air  tanah  saat  level  air  tanah  lebih rendah daripada level air sungai yang biasa disebut intrusi air sungai ke dalam air tanah.
Dari  permasalahan  tersebut  maka  terbentuk  ide  mengenai pengolahan  air  sumur  dangkal  menggunakan slow  sand filter ,
dan rapid sand filter dengan teknologi ozonisasi manjadi air layak  minum.  [2]  Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan oleh Lin  et  al. , slow  sand  filter mampu  menghilangkan 91,6%   kekeruhan,   89,1%   dari   padatan   tersuspensi  (SS), 77%  dari  kebutuhan  oksigen  kimiawi  (COD)  dan  85%  bio- kimia  kebutuhan  oksigen  (BOD),  99,95%  dari  total  dan fecal  coliform  (TC  dan  FC)  dan  99,99%  dari  streptokokus tinja (FS)
Pada  penelitian  ini  dilakukan  pengujian  pengaruh  beban pada inlet unit slow sand filter, pengaruh variasi waktu detensi (td)  pada  proses  ozonisasi,  serta  pengaruh  beban pada unit rapid  sand  filter  dalam  meremoval  kekeruhan,  besi  dan mangan.  Air  baku  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini berasal  dari  sumur  warga  Brebek-Waru.  Dari  tandon  yang digunakan,  air  baku  dialirkan  dengan  pompa  menuju  tandon atas  yang  selanjutnya  dialirkan  menuju  unit  slow  sand  filter, unit ozon, dan menuju unit rapid sand filter dengan kondisi air siap  konsumsi.  Unit slow  sand  filter termasuk  jenis pengolahan  air  tanpa  menggunakan  bahan  kimia,  unit  ini dapat  menurunkan  kualitas  bakteri  terutama  bakteri E.coli didalam  air   [3].   Alas  an  menggunakan   proses   ozonisasi yiatu  karena  ozon  sebelum  atau  setelah  bereaksi  dengan unsure  lain  akan  selalu  menghasilkan  oksigen  (O 2 )  sehingga teknologi ozon sangat ramah lingkungan atau sering dikatakan ozon merupakan kimia hijau masa depan [4].
Media  pada  unit slow  sand  filter dan rapid  sand  filter adalah  pasir  dengan  ketebalan  media  60  cm.  Digunakan  alat ozon  generator  model  TSH-278  0,400  gram/jam  yang berfungsi  mengoksidasi  kandungan  Fe,  Mn.    Terdapat  9  titik sampling  pada  penelitian  ini  yang  akan  dianalisa  hasilnya. Variasi  dan  metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini diharapkan  dapat  menurunkan  kadar  Fe,  Mn  dan  kekeruhan sehingga  memenuhi  standar  baku  mutu  air  minum  menurut PERMENKES/RI/NO.492/MENKES/PER/IV/2010.  Adapun variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  variasi waktu  detensi  15  &  25  menit,  25  &  40  menit    pada  unit ozon,  dan  variasi  kecepatan  aliran  adalah  0,3  dan  0,5 m 3 /m 2 .jam pada unit slow sand filter .
K
A.   Tahap Telaah II.   METODE Q = 50L/2jam Dari  persamaan  Q  =  maka  unutk  mencari  Volume adalah
Penelitian  ini  diawali  dengan  proses  aklimatisasi  untuk membentuk  biofilm  pada  media  di  unit  slow  sand  filter  dan pembiasaan   media   dengan   kondisi   air   baku   yang   akan diteliti. Proses aklimatisasi berlangsung selama kurang lebih 2 minggu  sebelum  dilakukan  pengolahan  air  baku.  Air  baku dari  tandon  menuju  unit  pertama  yaitu slow  sand  filter dialirkan  secara  gravitasi  dan  pada  pipa  penghubung  diberi valve  untuk  mengatur  debit  yang  masuk  unit slow  sand filter .
Air  dari  unit slow  sand  filter ini  akan  mengalir  pada  unit ozon.  Pengoperasian  unit  ozon  ini  didukung  adanya  ozon generator    yang    berfungsi    menghasilkan    ozon    dengan output-an  sebesar  0,400  gram/jam.  Ozon  yang  dihasilkan diharapkan mampu mendegradasi kandungan zat organik, Besi dan  Mangan  dan  membunuh  mikroorganisme  yang  ada  di dalam  air  baku.  Gas  yang  dihasilkan  dari  alat  ini  berupa  gas berwarna  kebiruan  dan  berbau  menyengat.  Output  air  baku setelah  melalui  unit  ozon  ini  mengandung  flog  yang menyebabkan  terjadi  kekeruhan.  Kekeruhan  ini  disebabkan adanya reaksi kimia yang menyebabkan adanya mikroorganisme yang mati dan hasil degradasi dari zat organik itu sendiri. Sehingga perlu adanya unit yang selanjutnya yang dapat menyaring hasil olahan dari unit ozon.
Pada  unit rapid  sand  filter ini  ketebalan  media  adalah  60 cm.  Pada  pengoahan  air  bersih,  penggunaan  rapid  sand  filter cukup sering dalam pengurangan konsentrasi Fe dan Mn pada air  sumur.  Media  yang  digunakan  lebih  kecil  dari  2  mm dengan   kecepatan   yang   cukup   besar  di  atas  15.10 -3 m/det [5].  Dalam  pengoperasian  unit rapid  sand  filter dengan filtration  rate sebesar  1,2  m/jam (variabel  filtration rate  SSF 0,3  m/jam)  dan  2  m/jam  (variabel  filtration  rate  SSF    0,3 m/jam)   ini   diharapkan   dapat   meremoval   hasil olahan dari unit  ozon  yang  masih  mengandung  kekeruhan  hasil pemecahan partikel antara ozon dan senyawa yang terkandung dalam  air  baku  sehingga  didapatkan  kualitas  effluent  yang memenuhi standar baku mutu air minum.
Perhitungan  reaktor  perlu  dilakukan  dalam  penelitian  ini untuk  mencari  diameter  pipa  pada  unit  slow  sand  filter  dan rapid  sand  filter,  serta  mengetahui  dimensi  reaktor  ozon. Berikut merupakan perhitungan untuk masing-masing reaktor.
 Diameter pipa pada unit slow sand filter
Direncanakan :
Kecepatan (v)      = 0,5 m/jam Debit (Q)     = 25L/jam Dari persamaan   Q = A.v   maka untuk mencari diameter pipa adalah
A =                 = = 0,05 m 2 A =    π D 2
D = 0,2523 m ≈ 25,2 cm
 Dimensi reaktor ozon Direncanakan : td 1 = 15 menit td 2 = 25 menit
V 1 = x 15 menit
V 1 = 6,25 L ≈ 6250 cm 3
Dimensi reaktor ozon untuk td 15 menit adalah panjang (p) =  20  cm,  lebar  (l)  =  20  cm,  dan  tinggi  (h)  =  15  cm  serta tinggi freeboard (fb) = 4 cm.
V 2 =
x 25 menit V 2 = 10,42 L ≈ 10420 cm 3
Dimensi reaktor ozon untuk td 25 menit adalah panjang (p) =  20  cm,  lebar  (l)  =  20  cm,  dan  tinggi  (h)  =  25  cm  serta tinggi freeboard (fb) = 4 cm.
 Diameter pipa pada unit rapid sand filter Direncanakan :
Kecepatan (v)      = 2 m/jam
Dari persamaan   Q = A.v   maka untuk mencari diameter pipa adalah
A =                 = = 0,0125 m 2 A =    π D 2

## D = 0,126 m ≈ 12 cm

## B.   Teknik Penentuan Media Pasir dan Kerikil
Media  pada slow  sand  filter dengan  jenis  pasir  yang berdiameter    0,1  –  0,3    mm.    Jenis    pasir    yang    digunakan adalah pasir lumajang karena mudah didapatkan dan harganya ekonomis.  Untuk  mendapatkan  ukuran  yang  seragam,  maka dilakukan pengayakan manual.
Untuk media slow sand filter menggunakan nomor ayakan 100  mesh  dan  50  mesh  yang  setara  dengan  0,15  mm dan  0,30  mm.  Sedangkan  untuk rapid  sand  filter menggunakan  nomor  ayakan  100  mesh  dan  40  mesh  yang setara  dengan  0,15  mm  dan  0,425  mm.  Saringan  dengan nomor  besar  diletakkan  paling  atas  kemudian  saringan  yang lebih  kecil,  sedangkan    bagian    paling    bawah    merupakan wadah    pasir  hasil ayakan. Pasir  yang  digunakan  adalah pasir yang  tertahan  pada  ayakan  nomor  50  mesh  untuk  unit  slow sand  filter  dan  40  mesh  untuk  unit rapid  sand  filter .  Media yang  digunakan  adalah  media  yang  tertahan  pada  ayakan terakhir  karena  media  yang  digunakan  adalah  media  pada rentang  0,15-0,30  mm  untuk  media slow  sand  filter dan 0,15-0,425 mm untuk media rapid sand filter .
Penyangga  filter  menggunakan  kerikil  hitam  dengan diameter  3-5  mm.  Penyusunan  media  kerikil  pada  reaktor dilakukan  dari  diameter  terkecil  dan  semakin  kebawah diameter  kerikil  menjadi  lebih  besar,  hal  ini  dilakukan  agar media  pasir  yang  sudah  tersusun  tidak  tergerus  bersamaan dengan  air  yang  mengalir  melewati  media  kerikil.  Media penyangga  untuk  slow  sand  filter  adalah  20  cm,  dan  untuk rapid  sand  filter  adalah  10  cm.  Ketinggian  media  penyangga pada  slow  sand  filter  lebih  tinggi  dikarenakan  reaktor  yang digunakan  besar  yaitu  10  inch  dan  media  pasir  yang digunakan  banyak  yaitu  sampai  ketinggian  60  cm  pada reaktor,  sehingga  membutuhkna  penyangga  yang  kuat  dan tinggi.

## C.   Teknik Pengambilan Sampel
Dalam  metode  pengambilan  sampel  yang  menjadi perbedaan  antar  variabel  adalah  waktu  pengambilan  sampel air.  Hal  ini  dikarenakan  flow  rate  pada  slow  sand  filter berbeda  yaitu  0,3  dan  0,5  m/jam.  Berikut  merupakan  cara pengambilan sampel tiap variabel :
1. Pengambilan sampel sebagai control
Sampel  yang  digunakan  sebagai  kontrol  diperlakukan tanpa penambahan ozonisasi, urutan pengolahan dari tandon  slow  sand  filter  ozon  (tanpa  ozonisasi)  rapid  sand filter.
Adapun cara pengambilan sampel untuk variabel filtration rate yaitu :
∗ Filtration rate 0,3 m 3 /m 2 .jam
1. Sampel pertama adalah air baku yang diambil dari tandon
menumbuhkan  mikroorganisme  pada  media  pasir slow  sand filter yang  nantinya  dalam  pengolahan  air  berfungsi mendegradasi  kontaminan  pada  air  baku.  Media  yang dilakukan  aklimatisasi  hanya  pada  media  pada  unit slow sand  filter ,  media  pada  unit rapid  sand  filter tidak  perlu dilakukan  aklimatisasi  karena  fungsi  dari rapid  sand  filter sendiri  adalah  untuk  menyaring  partikel  yang  masih  tersisa dari  unit  sebelumnya  sebelum  air  hasil  pengolahan dikonsumsi.

## B.   Pengaruh Beban terhadap Efisiensi Penurunan Besi (Fe), Mangan (Mn) dan Kekeruhan
Hal    pertama    dan    penting    yang    dilakukan    dalam melakukan   variasi  filtration   rate  adalah  pengaturan  debit pada valve sebelum masuk ke unit pertama yaitu slow sand
3 2
(I) sebelum dipompa ke tandon atas (II).
2. Sampel  kedua  yaitu  setelah  melewati slow  sand  filter . Waktu   detensi   untuk   mengalirkan   air   dari   tandon   II menuju slow  sand  filter adalah  3  jam,  jadi  untuk pengambilan  air  sampel  dari  slow  sand  filter  setelah  3 jam.  Pengambilan  air  sampel  tidak  boleh  dilakukan sebelum  3  jam  untuk  menghindari  tercampurnya  air  hasil pengolahan yang sebelumnya.
3. Sampel   ketiga   diambil   setelah   melewati   ozon   (tanpa ozonisasi)  dan  rapid  sand  filter.  Adanya  sampel  sebagai kontrol  bertujuan  untuk  membandingkan  hasil  antara sampel  dengan  ozonisasi  dengan  sampel  tanpa  ozonisasi. Waktu   pengambilan   sampel   ketiga   adalah   50   menit setelah  air  sampel  melewati  rapid  sand  filter.  Dengan waktu  detensi  50  menit,  filtration  rate  di  rapid  sand  filter menjadi 1,2 m 3 /m 2 .jam.
∗ Filtration rate 0,5 m 3 /m 2 .jam
1. Sampel pertama adalah air baku yang diambil dari tandon (I) sebelum dipompa ke tandon atas (II).
2. Sampel  kedua  yaitu  setelah  melewati slow  sand  filter .
Waktu   detensi   untuk   mengalirkan   air   dari   tandon   II menuju slow  sand  filter adalah  2  jam,  jadi  untuk pengambilan  air  sampel  dari  slow  sand  filter  setelah  2 jam.  Pengambilan  air  sampel  tidak  boleh  dilakukan sebelum 2 jam pengaliran untuk menghindari tercampurnya air hasil pengolahan yang sebelumnya.
3. Pengambilan  sampel  ketiga  dilakukan  setelah  melewati ozon  (tanpa  ozonisasi)  dan  rapid  sand  filter.  Waktu  yang dibutuhkan  untuk  melewati reaktor ozon adalah 15  menit, kemudian  air  akan  masuk  ke  rapid  sand  filter  dan  sampai keluar    air    dibutuhkan    waktu    detensi    30    menit. Pengambilan air sampel ketiga dilakukan setelah 30 menit pengolahan.

## III.   HASIL DAN PEMBAHASAN

## A.   Aklimatisasi Media Slow Sand Filter
Proses  aklimatisasi  dilakukan  dengan  cara  perendaman media   pasir   yang   telah   diayak   selama   kurang   lebih   2 minggu.  Tujuan  dari  proses  aklimatisasi  ini  adalah  untuk
filter. Cara mendapatkan filtration rate 0,3 m /m .jam adalah dengan  mengatur  (membuka  dan  menutup)  stop  kran  pada pipa penghubung antara tandon atas dengan slow  sand filter menggunakan  beaker  glass  1  L,  stop  watch  hingga mendapatkan debit 125 ml/30 detik.
Hasil  analisa  yang  didapatkan  menunjukkan  bahwa  nilai efisiensi  dalam  meremoval  kontaminan  pada  tiap  unit pengolahan  mengalami  fluktuasi.  Hal  ini  dapat  disebabkan karena   beban   yang   masuk   juga   mengalami   fluktuasi. Efisiensi  removal  besi,  mangan  dan  kekeruhan  yang  belum stabil  (naik/turun)  ini  disebabkan  karena  beban  yang  masuk mengalami  penurunan/kenaikan  yang  tidak  stabil  pula  dan mempengaruhi    kinerja    unit    slow    sand    filter.    Proses degradasi  besi  dan  mangan  pada  unit  slow  sand  filter dilakukan  dengan  cara  mikroorganisme  yang  hidup  pada media  filter,  akan  mendegradasi  pencemar  sebagai  makanan. Sedangkan  kekeruhan  pada  slow  sand  filter  ini  mengalami proses filtrasi dengan kontak antara media dan air baku.
Unit selanjutnya yaitu proses ozonisasi oleh ozon generator. Hasil    ozonasi    terbaik    adalah    pada    hari    ke-1  sebesar 48.58 %  dengan  beban  awal  sebesar  8.80  mg/jam  menjaadi 4.52    mg/jam.    Sehingga    dapat    dikatakan    bahwa  unit  ozon bekerja  maksimal  pada  beban  8  mg/jam.  Kemampuan  unit ozon  dalam  meremoval  besi  dan  mangan sangat  bergantung pada dosis ozon dalam air. Semakin sedikit dosis ozon dalam air,  maka  efisiensi  removal  ozon  semakin  rendah.  Ditinjau dari jurnal yang didapatkan, banyaknya  ozon  yang  dihasilkan dipengaruhi  oleh  faktor  udara  yang  digunakan  berasal  dari udara  bebas  atau  berasal  dari  senyawa  oksigen  murni. Dikatakan pula, apabila menggunakan oksigen, hasilnya dapat meningkat 4 kali dibanding menggunakan udara bebas.
Pada   unit   rapid   sand   filter,   efisiensi   removal   terbaik terjadi  pada  hari  ke-2  yaitu  sebesar  81.88%  dari  beban  awal sebesar  8.11mg/jam     menjadi  2.07  mg/jam.  Dari  tabel  4.2 juga  dapat  dikatakan  bahwa  rapid  sand  filter  efektif  dalam meremoval  mangan  pada  beban  8  –  9  mg/jam.  Hasil  yang didapatkan   secara   keseluruhan   menunjukkan   rapid   sand filter  belum  stabil  dalam  mengolah  air  baku.  Ketidakstabilan ini  dikarenakan  ukuran  partikel  yang  yang  dihasilkan  dari proses  ozonasi  belum  sepenuhnya  menjadi  flog,  sehingga pada   saat   masuk   pada   unit   rapid   sand   filter   terdapat beberapa  partikel  yang  masih  lolos  melewati  pori.  Ukuran partikel  sangat  mempengaruhi  keefektifan  rapid  sand  filter dalam menyaring air baku.
Efisiensi  removal  untuk  parameter  kekeruhan  memiliki nilai  efisiensi  yang  kecil,  hal  ini  dikarenakan  air
baku  memiliki  kekeruhan  yang  kecil  yaitu  <  5NTU.  Nilai kekeruhan yang sangat kecil ini memungkinkan proses filtrasi yang    dilakukan    oleh    unit    penyaringan slow    sand  filter maupun rapid  sand  filter tidak  bekerja  optimum,  sehingga nilai  efisiensi  removalnya  kecil.  Unit  selanjutnya  yaitu  rapid sand  filter.  Pada  unit  ini  terjadi  penyaringan  partikel  yang dihasilkan  maupun  yang  lolos  dari  pengolahan  sebelumnya. Efisiensi  removal rapid  sand  filter terbaik  adalah  pada  hari ke-2  yaitu  sebesar  40  %  dari  nilai  0.21 NTU menjadi 0.15 NTU.  Ukuran  partikel  sangat  mempengaruhi    keefektifan rapid  sand  filter  dalam menyaring air baku.

## IV.   KESIMPULAN
Dari  penelitian  ini  maka  dapat  diperoleh  kesimpulan sebagai berikut:
1. Nilai   terbesar   efisiensi   removal   pada   slow   sand   filter terhadap besi, mangan, dan kekeruhan  :
Besi :  efisiensi  removal  (84,13%)  ;  beban  awal  – akhir (16,76 mg/jam – 2,67 mg/jam). Mangan :  efisiensi  removal  (48,42%)  ;  beban  awal  – akhir  (31,89  mg/jam  –  16,45  mg/jam).  Kekeruhan: efisiensi removal (89,21 %) ; kekeruhan awal – akhir (2,41 NTU – 0,26 NTU)
2. Nilai  terbesar  efisiensi  removal  pada  unit  ozon  terhadap besi, mangan, dan kekeruhan  :
Besi : efisiensi removal (75,4%) ; beban awal-akhir
(16,76 mg/jam – 4,12 mg/jam).
Mangan :   efisiensi  removal  (47,40%)  ;  beban  awal  – akhir  (16,82  mg/jam  –  8,85  mg/jam).  Kekeruhan: efisiensi removal (35,83 %) ; kekeruhan awal
– akhir (1,2 NTU – 0,77 NTU)
3. Nilai terbesar efisiensi removal pada  unit rapid sand filter terhadap besi, mangan, dan kekeruhan  :
Besi
:  efisiensi  removal  (79,63%)  ;  beban awal- akhir (3,06 mg/jam – 1,3 mg/jam).
Mangan  :   efisiensi  removal  (72,20%)  ;  beban  awal  – akhir  (15,26  mg/jam  –  4,57  mg/jam).  Kekeruhan: efisiensi removal (64,94 %) ; kekeruhan awal
– akhir (1,54 NTU – 0,54 NTU)
Adapun  saran  yang  dapat  diberikan  guna  dalam penyempurnaan penelitian selanjutnya, antara lain:
1.  Perlu    dilakukan    kajian    lebih    lanjut    mengenai diameter media  dan  kecepatan  aliran  pada  unit slow  sand filter yang  efektif  dalam  mengolah  air  sumur  dangkal  dekat sungai tercemar.
2.  Perlu  dilakukan  kajian  lebih  lanjut  mengenai  dosis ozon yang efektif untuk menguraikan besi dan mangan.
3.  Perlu  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut  mengenai bentuk  dan  letak  buffle  pada  unit  ozon,  sehingga  aliran  air baku dapat terozonisasi dengan sempurna
UCAPAN TERIMA KASIH Penulis  mengucapkan  terimakasih  kepada  Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementrian Pendidikan Nasional Republik  Indonesia  yang  memberikan  bantuan  finansial  pada penelitian melalui Beasiswa Bidik Misi tahun 2010-2014”.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Alaerts,  G.  dan  Santika,  S.S.,  1987.  Metoda  Penelitian  Air. Surabaya: Usaha Nasional.
[2] Lin, E., Page, D., dan Pavelic, P. 2008. A new method to evaluate polydisperse kaolinite clay particle removal in roughing filtration using  colloid  filtration  theory .  Jurnal  dari Water  Research 42 (2008) 669 –676.
[3] Pacini,  A.V.,  Ingallinella,  M.A.,  dan  Sanguinetti,  G.  2005. “ Removal of Iron and Manganese Using Biological Roughing Up Flow  Filtration  Technology ”.  Water Research.  Vol.  39.  Halaman 4463 – 4475.
[4] Schulz,  C.R.  and  Okun,  D.A.  1984. Surface Water  Treatment for Communities in Developing Countries. (Wiley - interscience). New York, NY, USA: Wiley; ITDG Publishing: London, UK.
[5] Huismann,  1974,  Slow  Sand  Filter,  University  of  Technology, Netherlands.