http://jurnal.umsb.ac.id/index.php/RANGTEKNIKJOURNAL

## ANALISIS PADA SEALINGEND TERHADAP TEKANAN MOISTURE CONTENT DAN DEWPOINT GIS KIARACONDONG
IRVAN ADITIA PRATAMA 1 , TEGUH ARFIANTO 2
Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Nasional, Bandung 1,2
Irvanaditiapratama@gmail.com 1 , Teguh.arfianto@gmail.com 2
Abstract: Gas  Insulated  Substation  (GIS)  is  defined  as  a  series  of  equipment  installed  in  a  metal enclosure  and  isolated  by  a  pressurized  gas.  In  general,  the  pressurized  gas  used  is  Sulfur Hexafluoride  ( ).  Based  on  the  description  above,  the  authors  wanted  to  test  and  analyze  the quality  of gas  on  GIS  to  maintain  and  improve  the  reliability  of  GIS.  The  method  used  is  to calculate the value of dew point, moisture content and calculate the rate of gas pressure drop on Sealingend and compare it with International standard. In this study, the authors obtained the results dew point value -44 ° C on pole A and Pole B shows that the dew point value is still in  accordance with international standards that is <-5 ° C and on the result of decreasing pressure of pole A and pole B gets a decrease of 26.10% and 0% indicate that in compartment sealing end pole A leakage because it is not in accordance with the leakage rate standard that is <1% so it will affect the quality of gas, but for pole B still in accordance with applicable standards. So for the value of dew point content and moisture content on sealingend still fit the standard, but sealing end pole A has leak. Keywords: , Pressure, Moisture content, Dewpoint , leakage rate
Abstrak: Gas  Insulated  Substation  (GIS)  didefinisikan  sebagai  rangkaian  beberapa  peralatan  yang terpasang  di  dalam  sebuah  metal  enclosure  dan  diisolasi  oleh  gas  bertekanan.Pada  umumnya  gas bertekanan  yang  digunakan  adalah  Sulfur  Hexafluoride  ( ).  Berdasarkan  uraian  diatas  maka penulis  ingin  menguji  dan  menganalisis  kualitas  gas pada  GIS    untuk  tetap  menjaga  dan meningkatkan  keandalan  pada  GIS  .  metode  yang  dilakukan  adalah  mengihitung  nilai    dew  point  , moisture  content  dan  menghitung  laju  penurunan  tekanan  gas pada  Sealingend  serta membandingkanya  dengan  standar  Internasional.  Pada  penelitian  ini  penulis  mendapat  hasil  nilai dewpoint -44 °C pada pole A dan Pole B ini menunjukan bahwa nilai dewpoint masih sesuai dengan standar  internasional  yaitu  <-5  °C  dan  pada  hasil  penurunan  tekanan pole  A  dan  pole  B mendapat hasil penurunan sebesar 26,10% dan 0 % ini mengindikasikan bahwa pada kompartement sealing end pole A mengalami kebocoran karena sudah tidak sesuai dengan standar laju kebocoran yaitu  <1%  sehingga  akan  berpengaruh  kepada  kualitas  gas ,akan  tetapi  untuk  pole  B  masih sesuai dengan standar yang berlaku. Sehingga untuk  nilai kandungan dewpoint dan moisture content pada sealingend masih sesuai standar akan tetapi sealing end pole A sudah mengalami kebocoran . Keywords: , Tekanan, uap air, titik embun , penurunan tekanan

## PENDAHULUAN
Gas  insulated  substation  merupakan sebuah  gardu  listrik  yang  menggunakan  gas sebagai  media  isolasinya  .  GIS  memiliki keandalan  yang  tinggi  karena  bagian  –bagian yang bertegangan (konduktor) di dalam sebuah lapisan metal yang di isolasi oleh gas yang memiliki  kekuatan  dielektrik  hampir  2,3  kali udara yaitu sebesar 8,9 KV / mm (IEEE, 1993)
Penelitian  sebelumnya  mengenai  Gas
dengan judul  “Analysis  Desiccant
Addition  To  The  Quality  Of
Gas
Compartment  For  Gas  Insulated  Switchgear 150kv”  dalam  penelitiannya  membahas mengenai penggunaan dessicant sebagai bahan penyerap  kelembaban  guna  menjaga  kualitas gas (Suheta, 2016)
Adapun  penelitian  lainnya  mengenai kualitas  gas
dengan  judul  “Quality
Assessment Of Insulation At Waru 150 Kv
Gis Compartment Using Partial Discharge Ion Mobility  Spectrometer”.  Dalam  penelitiannya membahas  mengenai  penurunan  kualitas  gas
yang  diakibatkan  adanya  switching  dan busur api (Yulistya Negara, 2008)
Isolasi  merupakan  komponen  yang memiliki peran sangat penting dalam ketenagalistrikan karena isolasi mampu memisahkan konduktor yang memiliki muatan satu  dengan  yang  lainnya  atau  dengan komponen  lain  yang  tidak  memiliki  muatan. Sehingga  diantara  penghantar  penghantar tersebut  tidak  terjadi  loncatan  bunga  api  atau (Flash  Over)  .sehingga  itu  menyebabkan isolasi  memiliki  peran  yang  sangat  penting pada  sebuah  sistem  instalasi  listrik  baik  di Gardu  induk  ataupun  instalasi  listrik  lainnya. Sehingga  apabila  isolasi  tidak  bekerja  dengan baik  dapat  menimbukan  kegagalan  isolasi yang  berakibat  terganggunya  kinerja  sistem dan peralatan peralatan listrik lainnya.
Contoh  dari  isolasi  listrik  pada  Gardu Induk  adalah  Isolasi  Gas atau  Sulfur Hexafloride yang merupakan salah satu contoh dari isolasi  yang  berbentuk  gas  /  udara  .  Pada GIS (Gas insulated substation ) sendiri gas digunakan  untuk  mengisolasi  kompartemen kompartemen penting seperti pemutus, pemisah,  busbar  sampai  dengan  Sealing  end. Apabila  kompartemen  Kompartemen  tersebut mengalami  kerja  yang  terus  menerus  maka akan  menimbulkan  penurunan  kualitas  pada gas itu sendiri baik dari kemurniannya dan tekanannya sehingga dapat menurunkan kualitas  dari  gas itu  sendiri  dan  berpotensi menyebabkan  kegagalan  isolasi  .Sehingga apabila terjadi  gangguan  pada  isolasi baik dari  kemurnian  gas ataupun  dari  tekanan yang  ada  pada  kompartemen  GIS  terganggu maka  akan  menimbulkan  gangguan  yang sangat berbahaya.
Dengan
adanya kemungkinan
gangguan  yang  terjadi  pada  gas
maka perlu  diadakan    beberapa  pengujian  guna mengetahui  kualitas  dari  kemurnian  gas itu  sendiri  agar  kita  dapat  menghindari  dan memperkecil kemungkinan kemungkinan terjadinya  kegagalan  isolasi  pada  gas tersebut. Sehingga setelah dilakukan pengujian kita dapat menentukan apakah gas tersebut memiliki  tekanan  dan  kemurnian  yang  sesuai dengan  dengan  standar  pabrik  dan  standar IEEE. Apabila memiliki hasil yang baik maka Gas tersebut  tidak  perlu  diganti  atau diperbaharui.  Akan  tetapi  apabila  gas tersebut memiliki kandungan yang jelek maka
gas  tersebut  harus  diganti  atau  di  tambah tekanan  pada  kompartemen  gis  tersebut.  ada beberapa  pengujian  yang  dapat  dilakukan untuk  mengetahui  kualitas  dari  gas itu sendiri yaitu pengujian pengukuran kebocoran gas ,  pengujian  purity  gas ,  pengujian decomposition  product
,  pengujian  Dew
Point  (moisture  content  gas ).  Sehingga setelah melakukan beberapa pengujian tersebut kita  akan  mengetahui  dan  membandingkan antara  hasil  pengujian  dengan  standar  gas itu  sendiri  dan  dapat  menentukan  apakah  gas itu sendiri masih dalam keadaan baik atau sudah buruk.
Sedangkan  dalam  penelitian  ini  lebih fokus  kepada  analisis  kualitas  gas pada Sealing  end  terhadap  tekanan,  moisture content dan dewpoint dengan membandingkannya  dengan  standar  IEEE C37.122  (mengenai  penurunan  tekanan  gas ) dan IEEE 1125 (mengenai nilai dewpoint pada suhu 20°C).

## METODE PENELITIAN
Dalam
melakukan penelitian
mengenai    “analisis
pada  sealingend
terhadap  Tekanan  moisture  content  dan dewpoint  GIS  Kiaracondong”  maka  penulis memerlukan  metode  penelitian  agar  penulis melakukan penelitian dengan secara sistematis. Penulis melakukan observasi lapangan,  pengumpulan  data,  analisis  serta kesimpulan  dan  dapat  dijelaskan  melalui flowchart .
http://jurnal.umsb.ac.id/index.php/RANGTEKNIKJOURNAL
MULAI OBSERVASI LAPANGAN STUDY LITERATUR PENGUMPULAN DATA PENGOLAHAN DATA ANALISA KESIMPULAN END DATA HASIL UJI GAS SF 6 Gambar 1 Flow chart penelitian
Langkah-langkah Penelitian:

## Study Literatur
Penulis  mencari  ,  mempelajari  serta mengumpulkan  materi  mater  serta  literature yang  mendukung  penyusunan  laporan  kerja praktek ini teori yang didapat berasal dari mata kuliah  yang  telah  diambil  ,  buku  pedoman perusahaan serta penelitian penelitian terdahulu  maupun  sumber  lainnya  guna dijadikan  pembanding  dalam  pembahasan masalah yang dibahas.

## Observasi Lapangan
Dalam  penyusunan  penelitian  ini penyusun  melakukan  observasi  lapangan terlebih  dahulu,  observasi  dilakukan  terlebih dahulu  di  GIS  Kiaracondong  ,  observasi dilakukan  agar  penulis  memahami  serta memudahkan  penulis  dalam  penelitian  yang dilakukan.

## Pengumpulan Data
Untuk  memperoleh  data  yang  di inginkan  dalam  proses  penelitian  pengujian kualitas gas pada GIS Kiaracondong maka terlebih  dahulu  harus  dilakukan  pengukuran terhadap : a. Suhu sekitar
Pengukuran  suhu  sekitar  ini  dilakukan menggunakan  alat  ukur  suhu  /  temperatur yaitu  thermometer  yang  bertujuan  untuk mengetahui kondisi suhu sekitar dimana hal
ini  akan  berpengaruh  terhadap    tingkat kerusakan pada o ring
b. Tekanan Gas c. Data hasil uji Moisture Content d. Data hasil Uji dewpoint Alat  uji  yang  digunakan  untuk  mengukur tekanan  Gas ,  hasil  pengujian  dew point, dan hasil pengujian moisture content yaitu  menggunakan Analyzer .

## Pengolahan Data
Menghitung  pressure  gauge  absolute  dengan menggunakan rumus :
Keterangan : Inlet Press : Tekanan gas yang terukur Pnormal : Tekanan normal P gauge :Tekanan  gas terhadap
tekanan  atmosfir  sekitarnya pada suhu 20 ℃
Setelah  dapat  pressure  gauge  absolutemaka penulis  menghitung  pressure  absolutedengan menggunakan rumus :
Keterangan : Pressure Absolute : Tekanan udara terhadap tekanan ruang hampa.
Tahap selanjutnya menghitung dengan
menggunakan rumus :
Keterangan : T : suhu
Pressure Absolute : Tekanan Udara pada suhu sekitar 20  C
Maka setelah melakukan beberapa tahap diatas penulis  dapat  menghitung  Pparsial  pada Sealing End, yang menggunakan rumus :
Keterangan : Pparsial : Tekanan parsial uap air
Tahap  selanjutnya  adalah    menghitung
Standarisasi menggunakan rumus
Untuk  menentukan  Dew  Pointmaka  terlebih dahulu  akan  dihitung  nilai  tekanan  parsial berdasarkan  nilai  moisture  content,  tekanan dan  suhu saat  pengujian  menggunakan analyzer. Dari nilai tekanan parsial uap air maka  melalui  table  IEEE  1125  tahun  1993, maka akan didapat nilai dew point.
Menghitung  penurunan  gas dalam  waktu satu tahun.
(6)
Selanjutnya  Membandingkan  hasil  persentase penurunan  gas
dengan  standar  yang
berlaku (IEEE C37.122) Analisis Setelah melakukan pengukuran dan pengolahan  data  mengenai  Isolasi  gas
,
maka  penulis  dapat  melakukan  analisa mengenai  kualitas  gas pada  Sealingend yang digunakan di GIS Kiaracondong. Hal ini dilakukan  agar  penulis  dapat  menentukan kualitas  gas dan  menyimpulkan  secara keseluruhan mengenai penelitian yang dilakukan
Kesimpulan
Setelah  melakukan  pengolahan  data  dan analisa maka penulis dapat menyimpulkan dan memberikan  saran  mengenai  kuliatas  gas pada  Sealing  End  yang  terdapat  di  GIS Kiaracondong .hal ini berguna untuk penentuan pemeliharaan pada GIS Kiaracondong.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
 Data    Hasil  Pengujian  Moisture  Content dan Dewpoint di GIS Kiaracondong.
Tabel 1.hasil uji moisture content dan dewpoint
 Data  Hasil  Uji  tekanan  di  SealingEnd  GIS kiaracondong.
Tabel 2 Data tekanan gas sealing end pole A dan pole B
 Data Tabel IEEE 1125
NILAI TEKANAN PARSIAL UAP AIR NILAI DEW POINT (mmHg) ( ℃ ) 0,009 0,01 -59 0.010 0,011 -58 0,012 0,013 -57 0,013 0,014 -56 0,015 0,016 -55 0,017 0,018 -54 0,02 0,021 -53 0,023 0,024 -52 0,026 0,027 -51 0,029 0,03 -50 0,033 0,034 -49 0,037 0,038 -48 0,042 0,043 -47 0,048 0,049 -46 0,054 0,055 -45 0,06 0,061 -44 0,068 0,069 -43 0,076 0,077 -42
http://jurnal.umsb.ac.id/index.php/RANGTEKNIKJOURNAL
0,086 0,087 -41 0,096 0,097 -40 0,108 0,109 -39 0,121 0,122 -38 0,135 0,136 -37 0,151 0,152 -36 0,169 0,17 -35 0,188 0,189 -34 0,209 0,21 -33 0,233 0,234 -32 0,259 0,26 -31 0,288 0,289 -30 0,319 0,32 -29 0,354 0,355 -28 0,392 0,393 -27 0,434 0,435 -26 0,48 0,481 -25 0,53 0,531 -24 0,585 0,586 -23 0,646 0,647 -22 0,712 0,713 -21 0,783 0,784 -20 0,861 0,862 -19 0,947 0,948 -18 1,041 1,042 -17 1,142 1,143 -16 1,252 1,253 -15 1,373 1,374 -14 1,503 1,504 -13 1,644 1,645 -12 1,798 1,799 -11 1,964 1,965 -10 2,144 2,145 -9 2,34 2,341 -8 2,55 2,551 -7 2,778 2,779 -6 3,025 3,026 -5 3,291 3,292 -4 3,578 3,579 -3 3,887 3,888 -2 4,22 4,221 -1 4,58 4,581 0 4,92 4,921 1 5,29 5,291 2
5,68 5,681 3 6,1 6,101 4 6,54 6,541 5 7,01 7,011 6 7,51 7,511 7 8,04 8,041 8 8,61 8,611 9 9,21 9,211 10 9,85 9,851 11 10,52 10,521 12 11,24 11,241 13 11,99 11,991 14 12,79 12,791 15 13,64 13,641 16 14,54 14,541 17 15,49 15,491 18 16,49 16,491 19 17,55 17,551 20 Tabel 3 Data tekanan gas sealing end pole A dan pole B
Perhitungan  Standarisasi  BAY  BDSLN  2 Kompartement Sealing End Pole A Tekanan Gas terhadap tekanan atsmosfir
sekitarnya pada suhu 20°C (Pgauge)
Tekanan udara terhadap tekanan ruang hampa (Pressure Absolute)
Tekanan udara pada suhu sekitar 20 (Pressure Absolute 20°C)
Tekanan Parsial uap air
Standarisasi Measture content
Dari nilai tekanan parsial uap air maka melalui table IEEE 1125 tahun 1993, maka akan didapat nilai Dewpoint yaitu -44  C

## Perhitungan Standarisasi BAY BDSLN 2
Kompartement Sealing End Pole B Tekanan Gas terhadap tekanan atsmosfir sekitarnya pada suhu 20°C (Pgauge)
Tekanan udara terhadap tekanan ruang hampa (Pressure Absolute)
Tekanan udara pada suhu sekitar 20 (Pressure Absolute 20°C)
Tekanan Parsial uap air
Standarisasi Measture content
Dari nilai tekanan parsial uap air maka melalui table IEEE 1125 tahun 1993, maka akan didapat nilai Dewpoint yaitu -44  C
Grafik Tekanan Gas Sealing End Pole
A
Gambar 2 Grafik tekanan gas pada Sealing end Pole A Pada  Gambar  2  menjelaskan  tentang  tekanan terhadap  waktu  ,  pada  grafik  kompartement sealing  end  pole  A  terdapat  2  garis  ,  garis berwarna  biru  menandakan  tekanan  gas sebelum  adanya  pengisian  atau  penambahan gas ,  dan  garis  berwarna  orange menandakan  nilai  tekanan  gas
setelah dilakukan pengisian gas .
Gambar 3 Grafik tekanan gas pada Sealing end
Pole B
Pada  Gambar  3    menjelaskan  tentang  tekanan terhadap  waktu  ,  pada  grafik  kompartement sealing  end  pole  B  hanya  terdapat  satu  garis  , garis  berwarna  merah  menunjukan  nilai tekanan gas tanpa adanya nilai
penambahan gas . Perhitungan Penurunan Gas  Pole A (Gasmengalami Penurunan tekanan)
 Pole B

## (Gas tidak mengalami penurunan Tekanan)
Tabel 4 Data Hasil Perhitungan.
 Dew  Point  menunjukan  titik  di  mana gas berubah menjadi air. Hal ini terkait dengan tingkat  kelembaban  gas ,  yaitu  berapa banyak  partikel  air  yang  terkandung  dalam isolasi  gas
.    Pada  Pengujian  dan
perhitungan  nilai  Dewpoint  pada  isolasi  Gas
http://jurnal.umsb.ac.id/index.php/RANGTEKNIKJOURNAL
ini  berfungsi  untuk  mengetaui  bagaimana nilai  titik  embun yang  terdapat  pada kompartement Sealing End pada bay BDSLN2 dan  dibandingkan  dengan  nilai  Standarisasi yang  dimiliki  guna  mengetahui  keadaan  gas itu  sendiri.  Secara  keseluruhan  hasil perhitungan  Dewpoint  yang  didapat  nilainya kurang dari <-5°C sehingga ini mengindikasikan bahwa pada pengujian dewpoint  gas pada  kompartement  Sealing
End itu dalam keadaan baik dan tidak terdapat masalah  .  karena  nilainya  masih  dibawah Standarisasi  yang  dimiliki.  Sehingga  gas masih  dapat  digunakan  secara  normal  tanpa adanya perbaikan.
 Pengujian moisture  content dilakukan untuk  mengetahui  kandungan  atau  kadar  uap air  yang  terdapat  di  compartment.  Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah titik jenuh dari tekanan  uap  air  dan  tekanan  gas  yang  terukur dari  alat  uji  .Perhitungan  stadarisasi  measture content  ini  dilakukan  untuk  mengetahui kandungan atau kadar uap air yang terdapat di kompartement  sesuai  standarisasi  atau  tidak. Secara  keseluruhan  nilai  standarisasi  yang dihitung dan sudah dibandingkan dengan nilai pengujian measurment content BAY BDSLN2  Pole  A  memiliki  nilai  measurment content  2300  PPMV  dan  hasil  perhitungan standarisasi  kurang  dari  >1039  PPMV  ini mengindikasi  bahwa  kandungan  kadar  uap  air pada  kompartement  tersebut  baik  dan  masih dapat  digunakan  secara  normal  .  hal  hal  yang perlu  diperhatikan  adalah  titik  jenuh  dari tekanan  uap  air  dan  tekanan  gas  yang  terukur dari  alat  uji.  karena  uap  air  didalam kompartement akan mempengaruhi nilai kekuatan isolasi gas SF6 .
 Pengujian moisture  content dilakukan untuk  mengetahui  kandungan  atau  kadar  uap air  yang  terdapat  di  compartment.  Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah titik jenuh dari tekanan  uap  air  dan  tekanan  gas  yang  terukur dari alat uji Perhitungan stadarisasi measurment  content  ini  dilakukan  untuk mengetahui kandungan atau kadar uap air yang terdapat  di  kompartement  sesuai  standarisasi atau tidak. Secara keseluruhan nilai standarisasi yang dihitung dan sudah dibandingkan dengan nilai pengujian measurment  content  contoh  :  BAY  BDSLN2 Pole  B  memiliki  nilai  measurment  content
2310 PPMV dan hasil perhitungan standarisasi kurang  dari  >1058  PPMV  ini  mengindikasi bahwa  kandungan  kadar  uap  air  pada kompartement  tersebut  dalam  keadaan  baik dan  dapat  digunakan  dengan  normal.  hal  hal yang perlu diperhatikan adalah titik jenuh dari tekanan  uap  air  dan  tekanan  gas  yang  terukur dari  alat  uji.  karena  uap  air  didalam kompartement akan mempengaruhi nilai kekuatan isolasi gas .  Penurunan  tekanan  gas pada sebuah  kompartement  dapat  menurunkan kualitas  isolasi  Gas
.  Laju  penurunan
tekanan  gas
yang  diperbolehkan  adalah
<1%  dalam  satu  tahun.  Sehingga  perlu diadakannya  perhitungan  guna  mengetahui apakah  gas pada  sebuah  kompartemen mengalami  penurunan  atau  tidak.  Pada pengolahan  data  mengenai  penurunan  tekanan pada  conpartement  Sealing  end  pole  A diindikasikan  mengalami  kebocoran  karena mengalami  penurunan  sebanyak  26,10  % sehingga  ini  menyebabkan  penurunan  kualitas isolasinya dan gas harus selalu ditambah ini menyebabkan  tidak  efisiensinya  waktu  dan biaya perawatan sehingga ini dinilai tidak baik dan  harus  segera  diperbaiki  atau  direklamasi kompartement  sealing  end  tersebut  agar kualitas gas tetap terjaga keandalannya.

## SIMPULAN
 Hasil  Uji moisture  content (PPMV) nilai  yang  didapat  Pada  bay  BDSLN2  pada pole  A  dan  B  memiliki  nilai  2300  dan  2310 dan  nilai  standar  yang  didapat    >  1039  dan >1058    ini  berarti  bahwa  nilai  dari  kadar  uap air  yang  terdapat  pada  compartement Sealing End pole A masih sesuai dengan standar.
 Nilai dewpoint yang didapat dari tabel IEEE  1125  pada  suhu  20°C  memiliki  nilai yang  sama  pada  Pole  A  dan  Pole  B  yaitu bernilai  -44°C    nilai  ini  masih  sesuai  dengan batas standar yang ditentukan yaitu <-5°C.
 Perhitungan  laju  penurunan  tekanan gas pada kompartemen Sealing End pole A didapat  hasil  26,10  %  dalam  satu  tahun sehingga ini sudah tidak sesuai dengan standar yang  berlaku  yaitu  <1%  .  Akan  tetapi  untuk sealing End pada Pole B presentase penurunan
tekanan  gas
adalah  0  %  sehingga  masih sesuai dengan standar yang berlaku yaitu <1%

## UCAPAN TERIMAKASIH
Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar- besarnya  dan  penghargaan  yang  setinggi- tingginya  kepada  Bapak  Teguh  Arfianto  ,M.T selaku Dosen Pembimbing, disela-sela
rutinitasnya namun tetap meluangkan waktunya untuk memberikan petunjuk, dorongan,  saran  dan  arahan  sejak  rencana penelitian hingga selesainya penulisan Penelitian    ini.  Ucapan  terima  kasih  juga penulis sampaikan kepada : 1.Bapak  DR.  Waluyo  selaku  Kepala  jurusan teknik elektro Itenas. 2.Bapak  Arsyad  S.T.,  M.T  selaku  Kepala Program Studi Teknik Elektro.
3. Ibu Kania Sawitri M.SI Selaku dosen wali.
4.Seluruh Staf Pengajar (Dosen)Jurusan
Teknik Elektro
5.Teman –Teman elektro14 Itenas. yang  dengan  penuh  keikhlasan  membantu penulis  kebersamaan  kita  selama  menempuh hari-hari  perkuliahan  semoga  tetap  terjalin indah sebagai kenangan abadi selamanya

## DAFTAR PUSTAKA
Titiek,  Suheta.(2016) Analysis  Desiccant Addition  To  The  Quality  Of  Sf6  Gas
Compartment For Gas Insulated
Switchgear  150kv.  Asian  Research
Publishing Network (ARPN).
Yulistya  Negara,  Syariffuddin  Mahmudsyah, Ade  Arizal  Kurniawan  . Quality Assessment  Of  Sf6  Insulation  At  Waru 150 Kv Gis Compartment Using Partial Discharge Ion Mobility Spectrometer.
Pascal  Streit. Dry  Terminations  For  High Voltage Cable System. Nexans
Switzerland Ltd, +41 21 861 83 31 Mukti,  Erlangga.  2008. Condition  Assesment GIS 150kV Salak Lama – Gunung Salak. Laporan  Tugas  Akhir  Teknik  Tenaga Elektrik, Institut Teknologi Bandung. Buku Pedoman Pemeliharaan Peralatan Penyaluran  Operasi  dan  Tenaga  Listrik SKDIR 114.K/DIR/2010 GIS No. Dokumen: 14-22/HARLUR-PST/2009