## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA

## PERENCANAAN SISTEM PEMADAM
KEBAKARAN AKTIF

## PADA GEDUNG BARU PASAR ANOM BARU KABUPATEN SUMENEP
Subaidillah Fansuri 1 , Norzainah 2 1 Dosen Program Studi Teknik Sipil, Universitas
Wiraraja email : Subaidillah.sd@gmail.com
2 Mahasiswa Fakultas Teknik, Universitas Wiraraja email : Norzainah.NZ@gmail.com

## ABSTRAK
Minimnya kejadian kebakaran membuat pelayanan  keselamatan  pada  bangunan  gedung  di kabupaten Sumenep juga minim.Pelayanan keselamatan yang dimaksud berupa sistem pemadam kebakaran.Kasus  kebakaran  di  Sumenep  yang paling  diingat  adalah  kebakaran  Pasar  Anom  Baru Sumenep  yang  terjadi  dua  kali  menyebabkan kerugian  materi  cukup  besar.Perencanaan  sistem pemadam  kebakaran  aktif  merupayan  salah  satu upaya  yang  dipandang  lebih  efektif  dalam mengantisipasi bahaya kebakaran pada gedung.

## Kata Kunci : Bangunan gedung, kebakaran, sistem
pemadam kebakaran aktif.

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Pasar  Anom  Baru  Sumenep  merupakan  pusat kegiatan jual beli di kabupaten Sumenep.Kebakaran yang  terjadi  tidak  hanya  merugikan  para  pedagang. Banyaknya  kerugian  yang  diakibatkan  karena kebakaran  yang    terjadi  pada  Pasar  Anom  Baru Sumenep,  membuat  penulis  mengangkat  masalah kebakaran  ini.  Saat  ini,  Pasar  Anom  Baru  Sumenep melakukan  pembangunan  gedung  baru  dua  lantai pasca kebakaran pada tahun 2014.
Belajar  dari  pengalaman  sebelumnya,  penulis merencanakan  sistem  pemadam  kebakaran  aktif pada  bangunan  gedung  baru  Pasar  Anom  Baru Sumenep  ini.  Sistem  pemadam  kebakaran  aktif  ini berupa  sistem  APAR  (Alat  Pemadam  Api  Ringan), Sistem  Detektor  dan  Alarm  Kebakaran,  Sistem Springkler dan Sistem Hidran.

## 1.2. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dalam hal ini adalah: 1. Berapakah  jumlah  dan  penempatan  sistem pemadam  kebakaran  aktif  pada  gedung  gedung baru Pasar Anom Baru Sumenep?
2. Berapakah kebutuhan air untuk sistem pemadam kebakaran  aktif  berbasis  air  pada  gedung  baru Pasar Anom Baru Sumenep?
1.3. Tujuan
Tujuan penelitian ini  secdiri untuk  mengetahui jumlah  kebutuhan  setiap  item  dalam perencanaan sistem pemadam kebakaran aktif .penelitian ini juga diharapkan  dapat    dijadikan  sebagai  bahan  rujukan bagi  penelitian  selanjutnya  pada  kajian  yang  sama tetapi  pada  ruang  lingkup  yang  lebih  luas  dan mendalam dibidang Teknik Sipil.

## 2. PEMBAHSAN
Gedung  baru    Pasar  Anom  Baru  Sumenep terdiri  dari  2  lantai  dengan  tinggi  tiap  lantai  adalah 3,20  m  dan  tinggi  total  bangunan  adalah  15,38  m. Panjang  bangunan  adalah  112,80  m  dan  lebar bangunan  adalah  36,50  m.  Klasifikasi  bangunan  ini berdasarkan fungsi bangunan masuk dalam bangunan  kelas  6,  berdasarkan  fungsi  bangunan gedung  ini  terbasuk  bangunan  hunian  bahaya kebakaran  sedang  kelompok  II  dan  berdasaarkan tipe  konstuksi  tahan  api  gedung  ini  termasuk  tipe konstruksi tahan api tipe A.

## Perhitungan Kebutuhan APAR
Perncanaan  APAR  (Alat  Pemadam  Api  Ringan) menggunakan jenis air kapasitas 9 liter dengan jarak maksimum  antar  titik  adalah  15  m.  Luas  tiap  lantai adalah  3.609,60  m 2 ,  maka  kebutuhan  APAR minimal (n) adalah:
n = 3.609,60 144 = 25,0676 ≈ 26 buah perlantai

## Perhitungan Kebutuhan Detektor kebakaran
Jenis  detektor  kebakaran  yang  digunakan  adalah jenis  “Fix  Temperature”yang  termasuk  ke  dalam detektor  kebakaran  jenis  Heat  Detector.  Alasan pemilihan  tipe  detektor  jenis  ini  untuk  mengurangi terjadinya False Alarm (Alarm  Palsu)  jika menggunakan  smoke  detector  atau  flame  detector karena  untuk  area  yang  lingkungannya  memang sudah  agak-agak  "panas",  seperti  halnya  di  pasar. Area  efektif  detektor  jenis  ini  adalah  30m2  (pada ketinggian  plafon  4m)  atau  15m2  (untuk  ketinggian plafon antara 4 – 8m).Maka  kebutuhan  fire detector minimal (n) per lantai adalah:
n = 3.609,60 30 = 120,32 ≈ 121 buahtiap lantai.

## Perhitungan Kebutuhan Alarm Kebakaran
Alarm kebakaran yang digunakan bangunan perdagangan dengan jumlah lantai dua menggunakan  Titik  Panggil  Manual  (TPM)  dimana luasan  layanan  maksimum  adalah  900  m2  dengan jarakdari  suatu  titik  sembarang  ke  posisi  TPM maksimum  30  m.  maka  kebutuhan  fire  alarm minimal (n) per lantai adalah:
n = 3.609,60
900 = 4,011 ≈ 5 buah per lantai
Perhitungan Kebutuhan Springkler

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
Perancangan  springkler  untuk  gedung  baru  pasar Anom  Baru  Sumenep  ini,  perlu  memperhatikan beberapa hal berikut:
Arah  pancaran  ke  bawah,  karena  kepala  springkler diletakkan pada atap ruangan, bukan dinding. Kepekaan terhadap suhu, warna cairan dalam tabung gelas  yang  digunakan  berwarna  jingga  pada  suhu 57º.
Springkler  yang  digunakan  ukuran  15  mm  dengan kebutuhan  air  =  725  liter/menit  dan  bertekanan  1,4 kg/cm3.
Kepadatan pancaran = 5 mm/menit Jarak maksimum antar titik springkler adalah 4,0 m Jarak  maksimum  springkler  dari  dinding  adalah  1,8 m.
Springkler overlap ¼ bagian. Satu  buah  sprinkler  mampu  mencakup  area  sebesar 4.0  m  x  4.0  m  dengan  overlap  ¼  area  jangkauan. Maka  area  jangkauan  springkler  dapat  dihitung sebagai berikut:
X = jarak maksimum antar titik
springkler – (¼ jarak maksimum) X = 4 m – ( ¼ x 4 m)
= 3 m Maka, L = 3 m x 3 m = 9 m2

## Perhitungan Kebutuhan Hidran
Kebutuhan  hidran terdiri dari tiga jenis  hidran  yaitu hidran  kotak  dalam  gedung  (Hydrant  Box  Indoor), hidran  kotak  luar  gedung  (Hydrant  Box  Outdoor) dan hidran tiang (Hydrant Pillar).
a. Hidran Kotak Dalam Gedung Panjang  slang  untuk  setiap  hidran  adalah  30  m.
Jadi luas layanan hidran adalah:
L = 30m x 30m = 900 m 2
Jumlah minimum hidran (n):
n = 3.609,60
900 = 4,011 ≈ 5 buah per lantai
b. Hidran Kotak Luar Gedung
Hidran  halaman  dipasang  sepanjang  keliling bangunan dengan perhitungan sebagai berikut:
Panjang gedung = 112.80 m Lebar gedung = 32 m Panjang slang hidran = 30 m
n = 112.80 30 = 3.76 ≈ 4 buah hidran per sisi terpanjang gedung Maka  jumlah  hidran  halamn  yang  direncanakan adalah 8 buah di sekililing bangunan.
c. Hidran Tiang
Penempatan hidran tiang sesuai dengan penempatan  hidran  kotak  halaman,  sehingga jumlah  perencanaan  juga  sama  dengan  hidran kotak halaman yaitu 8 buah

## Perhitungan Sistem Perpipaan

## 1. Sistem Springkler
Pendistribusian  air  dalam  sistem  springkler  dimulai dari  pipa  keluaran  dari  reservoir  menuju  pipa  tegak yang nantinya akan didistribusikan ke pipa pembagi utama.  Dari  pipa  ini  dibagi  menjadi  pipa  pembagi, kemudian dilanjutkan ke pipa cabang yang nantinya akan menuju pipa-pipa tiap springkler springkler a. Pipa Tegak
Pipa yang digunakan pada pipa tegak adalah pipa dengan jenis material besi tuang (cast iron). Perencanaan diameter pipa yang digunakan:
Q = 1 4 ∙ π ∙ D 2 ∙ v
D= Q ∙ 4 π ∙ 2
D= 1, 208 x 10 -2 x 4
3,14 ∙ 2 D = 87,70683 mm D = 3,45302” Maka diameter  pipa  yang digunkan adalah pipa dengan diameter 4”.
Diameter luar pipa 111,252 mm = 0,111252 m Diameter dalam pipa (D) 100,076 mm = 0,100076 m Tebal pipa 11,176 mm = 0,011176 m
b. Pipa Pembagi Utama Pipa yang digunakan pada pipa utama pengeluaran  adalah  pipa  dengan  jenis  material besi tuang (cast iron).
Perencanaan diameter pipa yang digunakan:
Q = 1 4 ∙ π ∙ D 2 ∙ v D= Q ∙ 4 π ∙ 2
D= 1, 208 x 10 -2 x 4
3,14 ∙ 2 D = 87,70683 mm D = 3,45302” Maka diameter  pipa  yang digunkan adalah pipa dengan diameter 4”.
Diameter luar pipa 111,252 mm = 0,111252 m Diameter dalam pipa (D) 100,076 mm = 0,100076 m Tebal pipa 11,176 mm = 0,011176 m
c. Pipa Pembagi Perencanaan diameter pipa yang digunakan:
Q = 1 4 ∙ π ∙ D 2 ∙ v
D= Q ∙ 4 π ∙ 2

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
D= 3, 028 x 10 -3 x 4 3,14 ∙ 2
D = 43,85342 mm

## D = 1,72651”
Maka diameter  pipa  yang digunkan adalah pipa dengan diameter 2”.
Diameter luar pipa 56,769 mm = 0,056769 m Diameter dalam pipa (D) 49,784 mm = 0,049784 m Tebal pipa 1,0160 mm = 0.010160 m
d. Pipa Cabang Pada pipa cabang yang digunakan menggunakan pipa  dengan  diameter  1  ½”  sesuai  dengan  SNI 03-3989-2000  dengan  jumlah  kepala  springkler yang diijinkan adalah 3 buah.
Maka diameter  pipa  yang digunkan adalah pipa dengan diameter 1 ½”.
Diameter luar pipa 48,269 mm = 0,04826 m Diameter  dalam  pipa  (D)  38,100  mm  =  0.03810 m Tebal pipa 7,021 mm = 0.0101 m

## Sistem Hidran
a. Hidran kotak dalam gedung
Q hidran gedung = 1
4 ∙ π ∙ D 2 ∙ v
D hidran gedung = Q ∙ 4 π ∙ 2 D hidran gedung = 0,04 x 4
3,14 ∙ 2 D hidran gedung = 79,78845 mm D hidran gedung = 3,14128”
Diameter  yang  digunakan  adalah  pipa  dengan bahan cast iron ukuran 4”.
b. Hidran kotak luar gedung
Q hidran halaman = 1 4 ∙ π ∙ D 2 ∙ v
D hidran halaman = Q ∙ 4 π ∙ 2
D hidran halaman = 0,8 x 4 3,14 ∙ 2
D hidran halaman = 112,83792 mm D hidran halaman = 4,44243” Diameter  yang  digunakan  adalah  pipa  dengan bahan cast iron ukuran 5”.

## Perhitungan Kebutuhan Air
Perhitungan  volume air  yang  dibutuhkan berdasarkan  jumlah  air  yang  dibutuhkan  oleh springkler, hidran gedung dan hidran halaman.
Menetukan  kapasitas  air  yang  mengalir  dalam pipa diasumsikan bahwa:
1. Kebakaran terjadi pada 2 lantai
2. Kebakaran  dalam  gedung  dapat  diatasi  oleh maksimum  3  buah  hidran  gedung  untuk perlantai.
3. Jumlah  komponen  maksimum  yang  bekerja  bila terjadi  kebakaran  adalah  6  buah  hidran  gedung dan 3 buah hidran halaman.
Dengan  berpedoman  pada  asumsi  diatas,  maka jumlah kapasitas maksimum air yang diperlukan bila semua  komponen  bekerja  sesuai  asumsi  diatas adalah:
Springkler =    725 l/menit Hidran gedung = 2.400 l/menit Hidran halaman = 4.800 l/menit Total = 7.925 l/menit = 7,925 m 3 /menit
Perhitungan  volume  air  sangat  diperhatikan sehingga  tidak  menyebabkan  kekurangan  maupun kelebihan air saat pengoperasian. Adapun perhitungan  volume  kebutuhan  air  untuk  sistem springkler dan hidran menggunakan rumus:
V = Q x T
= 7,925 m 3 /menit x 60 menit = 475,5 m 3
Reservoir  atau  bak  air  yang  digunakan  untuk menampung  kebutuhan  air  tidak  boleh  terisi  penuh dari hasil volume air yang dibutuhkan karena faktor keamanan.
Direncanakan dimensi reservoir yang merupakan ground tank adalah: Panjang (p) = 8,25 m Lebar (l) = 7,5 m Kedalaman (k) = 8,25 m Volume total reservoir (V reservoir ) V reservoir = p x l x k =  8,25  m  x  7,5  m  x  8,25 m = 510,5 m 3
Selisih volume ( ∆V) ∆ V
= V reservoir  V kebutuhan = 510,5m 3  475,5 m 3
= 35 m 3
Tinggi freeboard (t)
t = ∆ V A dimana  A  merupakan  luas  penampang  reservoir, maka
t = ∆ V A = 35 60 =0.583 m

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA

## 3. KESIMPULAN
Jumlah APAR yang direncanakan sebanyak 26 buah perlantai, Heat  Detector yang  direncanakan adalah  121  buah  di per  lantai, Fire  Alarm dan
Hydrant  Indoor masing-masing  adalah  5  buah perlantai. Jumlah  springkler  yang  digunakan  adalah 402  titik  perlantai  denga n  diameter  pipa  tegak  4”, pipa  pembagi  utama  4”,  pipa  pembagi  2”  dan  pipa cabang  1  ½”  dengan  ukuran  lubang  springkler adalah  15  mm  untuk  bahaya  kebakaran  sedang. dan Jumlah Hydrant box outdoordan Hydrant  pillar yang direncanakan adalah 8 buah.

## 4. DAFTAR PUSTAKA
Badan  Standarsasi  Nasional.  (2000).  SNI  03-1745- 2000: Tata Cara Perencanaan dan Pemasangan Sistem Pipa Tegak dan Slang untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Rumah  dan  Gedung. StandarNaional  Indonesi (SNI). Jakarta:  Badan  Standarsasi  Nasional (BSN). Badan  Standarsasi  Nasional.  (2000).  SNI  03-3985- 2000: Tata cara Perencanaan, Pemasangan dan Pengujian Sistem Deteksi
dan Alarm Kebakaran
untuk pencegahan Bahaya Kebakaran  pada  bangunan  Gedung. Standar Nasional  Indonesia  (SNI). Jakarta:  Badan Standarsasi Nasional (BSN). Badan  Standarsasi  Nasional.  (2000).  SNI  03-3989- 2000: Tata Cara Perencanaan dan Pemasangan Sistem Springkler Otomatik  untuk Pencegahan Bahaya  Kebakaran  pada  Bangunan  Gedung. Standar  Nasional  Indonesia  (SNI). Jakarta: Badan Standarsasi Nasional (BSN). Departemen  Pekerjaan  Umum  Direktorat  Jenderal Cipta  Karya.  (2008).  Tentang  Persyaratan Teknis Sistem Proteksi
KebakaranpPada Bangunan  Gedung  dan  Lingkungan. Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum
Nomor : 26/PRT/M/2008 (p.  3).  Jakarta:  Departemen Pekerjaan  Umum  Direktorat  Jenderal  Cipta Karya. Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi.  (1980). Peraturan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi  No  :  PER.04/MEN/1980  Syarat- Syarat  Pemasangan  Dan  Pemeliharan  Alat Pemadam Api Ringan. Jakarta: Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Poerbo,  H.  (1992). Utilitas  Bangunan. Jakarta: Penerbit Djambatan. Presiden  Republik  Indonesia.  (2002).  Undang- Undang  RI  No.:  28  Tahun  2002;  Tentang Bangunan Gedung. Undang-Undang RI. Jakarta. Tangoro, D. (2006). Utilitas Bangunan. Jakarta: UI- Press. Yudha,  E.  S.  (2011).  Tugas  Akhir - Institut  Teknik Sepuluh Nopember (ITS). Perancangan
Peletakan  Sprinkler  Dan  Detector  Pada Conveyor PT. YTL Jawa Timur Sebagai Upaya
Untuk Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.