## EVALUASI DAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN JARINGAN DISTRIBUSI PDAM PUSAT KABUPATEN SAMBAS
Imam Argono (1) , Winardi Yusuf (1) , Eko Yulianto (2)
1 Program Studi Teknik Lingkungan Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura, Pontianak
2 Program Studi Teknik Sipil Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura, Pontianak Email: imamargn@gmail.com

## ABSTRAK
Perusahaan  Daerah  Air  Minum  (PDAM)  Tirta  Muare  Ulakan  Kabupaten  Sambas  sebagai  perusahaan yang  bergerak  dalam  bidang  pelayanan  air  minum/air  bersih,  dituntut  untuk  meningkatkan  pelayanannya kepada  masyarakat/pelanggan  di  Kabupaten  Sambas.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  menganalisa  kondisi eksisting sistem distribusi PDAM Pusat Kabupaten Sambas, mengevaluasi dan merencanakan pengembangan jaringan distribusi air bersih PDAM Pusat Kabupaten Sambas, dapat memenuhi 90% dari jumlah kebutuhan air penduduk  yang  ada.  Metode  yang  digunakan  adalah  dengan  menganalisa  kondisi  eksisting  jaringan  pipa distribusi  PDAM  Pusat  Kabupaten  Sambas  dan  merencanakan  pengembangan  jaringan  distribusi  dengan menggunakan software Epanet 2.0. Berdasarkan hasil analisa terhadap kondisi eksisting didapat permasalahan yang harus di evaluasi yaitu peningkatan terhadap pelayanan, penurunan tingkat kehilangan air, peningkatan tekanan dan kontinuitas aliran.. Dari hasil simulasi didapat nilai tekanan terkecil pada jam 05.00 dan tekanan terbesar pada jam 00.00 karena pengaruh fluktuasi kebutuhan yang terjadi pada setiap jam. Tekanan mengalami penurunan disebabkan oleh meningkatnya pemakaian air oleh pelanggan dan tekanan mengalami peningkatan disebabkan oleh pemakaian air yang kecil oleh pelanggan. Untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang ada harus dilakukan modifikasi terhadap jaringan pipa dan penggantian pompa serta menambah kapasitas produksi.

## Kata Kunci : PDAM Kabupaten Sambas, Jaringan Pipa, Air Bersih

## ABSTRACT
Perusahaan  Daerah  Air  Minum  (PDAM)  Tirta  Muare  Ulakan  Sambas  Regency  as  a  company  that engaged in the field of water service/ clean water, required to improve services for customer/ society at Sambas Regency. The purpose from this research are analyzing existing condition of distribution system at PDAM Central of Sambas regency, evaluation and planned development of distribution networks clean water PDAM Central of Sambas Regency can satisfy 90% from the amount of water needs of the existing population. Method that used are  analyzing  existing  condition  of  distribution  pipelines  PDAM  Central  of  Sambas  Regency  and  planned development of distribution pipelines with using software EPANET 2.0. Based on the analysis of existing condition obtained problems that must be evaluated increase of service, reduction of water less, increased pressure and flow continuity. From simulation result obtained the smallest pressure value at 05.00 o’clock and the biggest pressure value at 00.00 o’clock because the effect of fluctuations in demand occurs at every hour. Reduction of pressure  caused  increase  water  consumption  by  customer  and  increasing  pressure  caused  small  water consumption by customer. To satisfy all the needs that exist must be do modification of pipeline and replacement pump also adding capacity production.
Keyword : PDAM Sambas Regency, Pipeline, Clean Water

## PENDAHULUAN
Dalam Kehidupan ekonomi modern air adalah merupakan salah satu unsur pokok yang harus dipenuhi dan harus dapat tercukupi. Sebagai salah satu unsur utama dalam siklus kehidupan di muka bumi  air  juga  harus  dapat  kita  usahakan  dan  kelola  dengan  baik  sehingga  ketersediaan  dan keberadaannya dapat lestari dan termanfaatkan dengan bijaksana. Sebaran air yang ada di muka bumi ini  tidak  merata  sehingga ketersediaan  air  di suatu tempat  sangat  bervariasi. Dari  waktu ke  waktu kebutuhan  air  bersih  bagi  kehidupan  manusia  semakin  meningkat  sejalan  dengan  bertambahnya jumlah penduduk, sedangkan ketersediaan yang ada semakin terbatas, bahkan di beberapa daerah telah menjadi kritis. Oleh karena itu upaya peningkatan produksi air bersih perlu dilakukan dengan
bijaksana. Hal inilah yang mendorong pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan terhadap sumber-sumber air yang ada. Dalam mengatasi permasalahan air tersebut maka diperlukan sistem penyediaan air yang mampu menyediakan air yang memenuhi standar kesehatan dimana air tersebut diambil dari sumber-sumber yang ada antara lain : air hujan, air permukaan (sungai, waduk dan danau), mata air, sumur dangkal dan lain-lain. Akan tetapi bearnya air berbeda-beda tergantung dari  musim  dan  lokasi  sumber  airnya.  Untuk  menjamin  ketersediaan  air  dan  pengelolaan  air  serta distribusi air tersebut berupa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)  Tirta  Muare  Ulakan  Kabupaten  Sambas  sebagai  perusahaan  yang  bergerak  dalam  bidang pelayanan  air  minum/air  bersih,  dituntut  untuk  meningkatkan  pelayanannya  kepada pelanggan/masyarakat  di  Kabupaten  Sambas.  PDAM  Kabupaten  Sambas  berusaha  memanfaatkan seoptimal mungkin sumber-sumber air yang ada untuk memberikan pelayanan air bersih secara lebih teratur dalam kuantitas air yang cukup dan kualitas air yang sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisa kondisi eksisting pada jaringan pipa  distribusi  PDAM  Pusat  Kabupaten  Sambas,  mengevaluasi  dan  merencanakan  pengembangan jaringan distribusi PDAM Pusat Kabuoaten Sambas dalam usaha peningkatan prosentase pelayanan, dan  diharapkan  perencanaan  ini  dapat  mencakup  dan  memenuhi  90%  kebutuhan  air  masyarakat dalam wilayah pelayanan. Manfaat yang diharapkan dari perencanaan ini adalah diperoleh gambaran kondisi  distribusi  air  bersih  sebagai  pertimbangan  PDAM  Kabupaten  Sambas  dalam  melakukan evaluasi dan perencanaan pengembangan jaringan distribusi dalam upaya peningkatan pelayanan.

## METODE PENELITIAN
Perencanaan  ini  dilakukan  di  Kecamatan  Sambas  Kabupaten  Sambas  yang  meliputi  daerah pelayanan  PDAM  Pusat  Kabupaten  Sambas.  Wilayah  Pelayanan  ini  meliputi  18  desa  di  Kecamatan Sambas yaitu Desa Sungai Rambah, Desa Gapura, Desa Kartiasa, Desa Saing Rambi, Desa Lumbang, Desa  Durian,  Desa  Pasar  Melayu,  Desa  Pandawan,  Desa  Tanjung  Bugis,  Desa  Lubuk  Dagang,  Desa Dalam Kaum, Desa Tanjung Mekar, Desa Tumuk  Manggis, Desa Jagur, Desa  Lorong, Desa  Sebayan, Desa  Sumber  Harapan,  dan  Desa  Semangau  yang  merupakan  kawasan  permukiman,  pusat perdagangan,  komersil,  perkantoran,  sekolah,  industri,  pariwisata  dan  fasilitas  umum  lainnya. Perencanaan  ini  dilaksanakan  selama  kurang  lebih  5  bulan  yang  dimulai  dari  bulan  Agustus  2014 hingga Januari 2015.
Kegiatan pelaksanaan penelitian tentang evaluasi dan perencanaan pengembangan jaringan distribusi PDAM Pusat Kota Sambas adalah sebagai berikut:
1.  Melakukan  pengecekan  terhadap  data-data  yang  telah  diperoleh,  yaitu  data  topografi,  data kependudukan, data jaringan, data debit dan data karakteristik pemakaian air.
2.  Melakukan simulasi jaringan eksisting sistem distribusi dengan menggunakan program EPANET 2.0 berdasarkan data yang diperoleh, yaitu kondisi konfigurasi jaringan dan topografi, dengan input data yang meliputi data fisik jaringan, interkoneksi jaringan, serta aksesoris jaringan pipa.
3.  Melakukan analisis terhadap kondisi jaringan eksisting yang telah disimulasikan. Analisis jaringan tersebut meliputi analisis terhadap diameter pipa, head tiap node, debit yang mengalir pada tiap pipa, dan head pada pompa.
4.  Melakukan  evalusi  dan  perencanaan  pengembangan  jaringan  berdasarkan  hasil  analisis  kondisi jaringan eksisting.
Pada  penelitian  ini,  analisa  dilakukan  dengan  mengolah  data-data  yang  telah  diperoleh, kemudian disesuaikan dengan pustaka-pustaka serta hasil terdahulu yang terkait. Analisa terhadap data primer maupun sekunder, yang telah diperoleh meliputi:
A. Analisa Kependudukan
Data kependudukan yang digunakan adalah data penduduk Kota Sambas, analisa ini dilakukan untuk  mengetahui  jumlah,  tingkat  kepadatan,  dan  pertumbuhan  penduduk  Kota  Sambas. Perkiraan jumlah penduduk di masa akan datang mengacu pada besarnya angka pertumbuhan
penduduk  yang  didapat  dari  BPS  Kabutapen  Sambas.  Secara  teoritis  metode  proyeksi  ada beberapa macam, diantaranya metode Aritmatik, Geometri serta Least Square.
B. Analisa Kebutuhan Air
Besarnya  kebutuhan  air  penduduk  kota sedang mengacu  kepada  Dirjen  Cipta Karya,  tahun 2000 yaitu sebesar 100 l/orang/hari dengan faktor hari maksimum sebesar 1,1 dan faktor jam puncak sebesar 1,5 dan jumlah jiwa per sambungan rumah sebanyak 5 orang sehingan dapat diketahui  kebutuhan  air  penduduk  per  tahun.  Selanjutnya  tingkat  pelayanan  air  dianalisis dengan mengambil tingkat pelayanan 90% terhadap jumlah penduduk Kota Sambas.
C. Analisa Kondisi Jaringan Eksisting Analisa  kondisi  jaringan  eksisting  diperlukan  untuk  mengetahui  kondisi  jaringan  distribusi PDAM Pusat Kota Sambas yang akan dijadikan studi kasus dalam tugas akhir ini. Adapun data yang  diperlukan  dalam  analisa  ini  sebelum  simulasi  jaringan  adalah  peta  eksisting  jaringan pipa, data jumlah pelanggan PDAM Pusat Kota Sambas, data pipa dan data pompa.
D. Perencanaan Jaringan Dengan EPANET 2.0 Proses  perencanaan  sistem  distribusi  air  bersih  terdiri  dari  menentukan  kebutuhan  air  di setiap  wilayah  pelayanan,  menentukan  jalur  pipa  dan  jarak  pipa  distribusi  air  bersih,  serta perhitungan hidraulik meliputi kehilangan energi, sisa tekan, head pompa, kapasitas dan jenis pompa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Proyeksi Kebutuhan Air
Berikut  hasil  perhitungan  proyeksi  kebutuhan  air  masyarakat  Kecamatan  Sambas  (Hasil Analisa, 2014):

## Tabel 1. Proyeksi Kebutuhan Air
Deskripsi Satuan Tahun Perencanaan 2015 2020 2025 2030 Jumlah Penduduk : Jiwa 43.883 51.743 59.603 67.463 Penduduk yang dilayani melalui : - Sambungan Rumah : (%) 30 50 70 90 - Jumlah Jiwa yg terlayani Jiwa 13.165 25.872 41.722 60.717 - Asumsi 1 SR melayani Jiwa 5 5 5 5 - Jumlah Sambungan Rumah Unit 2.633 5.174 8.344 12.143 Asumisi Kebutuhan Air : - Sambungan Rumah (l/o/h) 100 100 100 100 Kebutuhan Air Domestik l/h 1.316.490  2.587.150  4.172.210  6.071.670 l/det 15,24 29,94 48,29 70,27 Persen Non Domestik % 20 20 20 20 -Total Non Domestik l/det 3,05 5,99 9,66 14,05 Total Kebutuhan Air l/det 18,28 35,93 57,95 84,33 Kehilangan air % 25 25 25 25 l/det 4,57 8,98 14,49 21,08 Kebutuhan Air Rata-Rata l/det 22,86 44,92 72,43 105,41 Faktor Hari Maksimum 1,10 1,10 1,10 1,10 Kapasitas Produksi l/det 25,14 49,41 79,68 115,95 Faktor Jam Puncak 1,5 1,5 1,5 1,5 Kapasitas Distribusi l/det 34,28 67,37 108,65 158,12

## B. Analisa Kondisi Eksisting
1. Pelayanan Dan Kebutuhan Air ( Suply and Demand )
Berdasarkan data PDAM KAbupaten Sambas jumlah pelanggan PDAM masih sangat sedikit  yaitu  hanya  melayani  sekitar  12.700  orang  pada  daerah  pelayanan  Kecamatan Sambas.  Berdasarkan  data  kecamatan  sambas  jumlah  penduduk  Kecamatan  Sambas hingga bulan Oktober 2014 tercatat sebanyak 54.050 orang, sehingga jumlah orang yang harus dilayani oleh PDAM sebanyak 42.311 orang yaitu berdasarkan daerah pelayanan PDAM sebanyak 16 desa dari 18 desa yang ada di Kecamatan Sambas. Dengan demikian cakupan pelayanan PDAM pada daerah Kecamatan Sambas hanya melayani 30,01 % dari jumlah penduduk yang harus dilayani.
Beberapa program pengembangan yang harus dilaksanakan oleh pihak PDAM dalam upaya peningkatan pelayanan adalah sebagai berikut:
1.  Melakukan optimalisasi intake hingga pipa transmisi agar terus dapat dimanfaatkan hingga tahun 2030.
2.  Melakukan  peningkatan  kapasitas  produksi  dengan  cara  rehabilitasi  terhadap bangunan  IPA  dan  memanfaatkan  instalasi  dengan  kapasitas  2x10  liter/detik  agar dapat  dimanfaatkan  dan  dapat  memenuhi  kebutuhan  air  pelanggan  hingga  tahun 2030.
3.  Melakukan pengembangan pemasangan jaringan pipa distribusi di daerah yang belum terpasang jaringan distribusi sehingga dapat menambah sambungan pelanggan.
4.  Melakukan  pendataan  dan  pemetaan  jaringan  pipa  dan  sambungan  rumah  aktif maupun tidak aktif.
2. Kehilangan Air Beberapa  faktor  yang  dapat  menyebabkan  terjadinya  kehilangan  air  pada  jaringan distribusi ini adalah:
1.  Umur pipa yang sudah tua yaitu diatas 30 tahun.
2.  Tingkat kebocoran yang tidak dapat terdeteksi dengan baik karena tidak terpasangnya alat pengukur debit dan tekanan pada jaringan distribusi.
3.  Tidak  adanya  meter  induk  sehingga  besarnya  jumlah  air  yang  didistribusikan  tidak dapat diketahui dengan pasti.
4.  Sistem perpipaan yang sudah berlumpur dan tidak adanya pengurasan.
5.  Pipa  distribusi  dalam  keadaan  rusak  ringan  hingga  rusak  parah  dan  tidak  adanya perbaikan terhadap jaringan pipa.
6.  Accessories perpipaan banyak yang tidak berfungsi, termasuk valve untuk pembagian aliran wilayah pelayanan.
7.  Meter  air  pelanggan  banyak  yang  sudah  rusak  sehingga  pencatatan  konsumsi  air pelanggan tidak lagi akurat.
Untuk  menurunkan  angka  kehilangan  air,  perlunya  sebuah  program  ataupun  solusi yang  dapat  mengatasi  permasalahan-permasalahan  yang  menjadi  faktor  penyebab terjadinya kehilangan air tersebut. Solusi yang dapat dilakukan adalah:
1.  Melakukan penggantian meter air pelanggan yang sudah tidak berfungsi dengan baik.
2.  Mengganti pipa-pipa distribusi yang telah berusia diatas 30 tahun dengan pipa yang baru agar kebocoran pipa dapat diatasi.
3.  Memasang meter induk pada jaringan distribusi agar jumlah air yang didistribusikan dapat diketahui.
4.  Melakukan  penggantian  terhadap  accessories  pada  jaringan  distribusi  seperti  valve agar pembagian debit kewilayah pelayanan dapat dilakukan dengan baik.
5.  Pembuatan  peta  jaringan  dan  peta  pelanggan  agar  dapat  mempermudah  dalam melakukan perbaikan terhadap jaringan distribusi.
3. Peningkatan Tekanan Dan Kontinuitas Aliran Air Beberapa  kendala  yang  dihadapi  oleh  PDAM  dalam  hal  peningkatan  tekanan  dan kontinuitas aliran adalah sebagai berikut:
1.  Jam operasi pendistribusian air ke pelanggan hanya selama 18 jam.
2.  Daya listrik yang tidak mencukupi untuk melakukan penambahan pompa.
3.  Banyaknya  kebocoran  pipa  yang  mengakibatkan  aliran  air  tidak  merata  ke  seluruh jaringan pipa.
4.  Umur pipa yang sudah tua sehingga permukaan pipa lebih kasar dan mengakibatkan besarnya kehilangan tekanan.
5.  Banyaknya endapan lumpur pada pipa sehingga berakibat kepada kehilangan tekanan. Untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut  diperlukan  beberapa  solusi  dalam  upaya peningkatan  tekanan  dan kontinuitas  aliran  air  hingga  tahun  perencanaan  2030.  Solusi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:
1.  Meningkatkan jam pelayanan selama 24 jam.
2.  Melakukan penambahan pompa distribusi agar mencukupi kapasitas distribusi hingga tahun 2030
3.  Melakukan penambahan daya  listrik agar dapat mencukupi daya  pompa yang akan digunakan.
4.  Melakukan penambahan kapasitas reservoir sesuai kebutuhan air pada perencanaan tahun 2030. Yaitu 20% dari kebutuhan air hari maksimum.
5.  Mengganti  pipa  yang  telah  rusak  dengan  pipa  baru  agar  dapat  mengurangi  angka kehilangan tekanan.
6.  Melakukan optimaisasi intake dan unit pengolahan.

## C. ANALISA SIMULASI EPANET 2.0 TERHADAP JARINGAN EKSISTING
Analisa  kondisi  eksisitng  menggunakan  software  Epanet  2.0  dilakukan  dengan  dua skenario yaitu skenario pertama menggabarkan kondisi aliran pada jaringan sekarang tanpa adanya  modifikasi  terhadap  jaringan,  sedangkan  simulasi  kedua  menggambarkan  kondisi aliran  pada  saat  kebutuhan  air  mengalami  peningkatan  pada  tahun  2020  dengan  kondisi jaringan  yang  tetap  sama dengan  kondisi  jaringan  eksisting.  Berikut  hasil  simulasi  pertama yang dilakukan pada kondisi jaringan pipa eksisting (Hasil Analisa, 2014):
Gambar 1. Grafik Tekanan pada Node 22 (Simulasi 1)
Grafik tekanan diatas adalah tekanan yang terjadi pada titik 22 yang merupakan titik terjauh  dari  sumber.  Tekanan  yang  terjadi  pada  titik  tersebut  mengalami  fluktuasi  pada setiap jam yag merupakan akibat dari perubahan pemakaian air oleh konsumen. Tekanan yang diterima pada titik 22 ini merupakan tekanan terkecil jika dibandingkan dengan titik- titik yang lain pada jaringan. Tekanan terkecil terjadi pada jam 05.00 yang merupakan jam puncak pemakaian air pada wilayah Kecamatan Sambas. Pada titik 22 ini tekanan pada jam 05.00  adalah  sebesar  9,93  meter,  dengan  demikian  berdasarkan  hasil  simulasi  terhadap jaringan  eksisting  nilai  tekanan  di  setiap  titik  masih  dapat  mendistribusikan  air  ke  semua pelanggan.
Simulasi yang kedua dilakukan dengan cara menambahkan semua kebutuhan pada srtiap titik berdasarkan hasil proyeksi kebutuhan air tahun 2020. Dengan simulasi ini dapat diketahui apakah jaringan eksisting masih mampu mendistribusikan air kesemua pelanggan hingga  tahun  2020.  Berikut  hasil  simulasi  kedua  yang  dilakukan  pada  kondisi  jaringan eksisting (Hasil Analisa, 2014):
Gambar 2. Grafik Tekanan pada Node 22 (Simulasi 2)
Berdasarkan hasil simulasi diatas dapat dilihat terjadi nilai tekanan yang negatif pada titik 22 ini. Nilai tekanan yang negatif terjadi pada semua titik karena terjadi penambahan kebutuhan air pada setiap titik tersebut. Dengan nilai tekanan yang negatif maka jaringan pipa eksisting tidak mampu mendistribusikan air jika terjadi penambahan kebutuhan oleh pelanggan,  maka  perlu  dilakukan  modifikasi  terhadap  jaringan  pipa  eksiting  dan penambahan  kapasitas  pompa  agar  jaringan  mampu  untuk  mendistribusikan  air  kepada pelanggan.

## D. ANALISA PENGEMBANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI
Pengembangan  jaringan  distribusi  PDAM  Pusat  Kabupaten  Sambas  dilakukan berdasarkan hasil simulasi terhadap kondisi eksisting. Perluasan dan pengembangan jaringan akan  dilakukan  menjadi  tiga  tahap  pengembangan  yaitu  tahap  pertama  perencanan  tahun 2015-2020, tahap kedua perencanan tahun 2021-2025 dan tahap ketiga perencanaan tahun 2026-2030.  Barikut  matriks  pengembangan  jaringan  dan  pompa  yang  dilakukan  dalam perencanaan ini (Hasil Analisa, 2014):
Tabel 2 . Perencanaan Pengembangan Jaringan Pipa
No Strategi Perencanaan Lokasi Panjang Pipa (m) Tahun Perencanaan 2015 - 2020 1 Pengembangan Pipa ø100 mm - Desa Kartiasa 1105 - Desa Dalam Kaum 2703 - Desa Tumuk Manggis 950 - Desa Saing Rambi 9940 - Desa Lumbang 300 2 Penggantian Pipa ø100 mm - Desa Tumuk Manggis 500 3 Pengembangan Pipa ø150 mm - Desa Kartiasa 1834 - Desa Lumbang 1693 4 Penggantian Pipa ø150 mm - Desa Sebayan 1000 Tahun Perencanaan 2021 - 2025 1 Penggantian Pipa ø 150 mm - Desa Lubuk Dagang 1000 - Desa Lumbang 1331 2 Penggantian Pipa ø 200 mm - Desa Durian 1000 - Desa Lorong 1542 3 Pengembangan Pipa ø 100 mm - Desa Kartiasa 1000 - Desa Dalam Kaum 1200 4 Pengembangan Pipa ø 150 mm - Desa Sebayan 1518 - Desa Lumbang 800 5 Penggantian Pipa ø 250 mm - Desa Durian 550 Tahun Perencanaan 2026 - 2030 1 Penggantian Pipa ø 150 mm - Desa Saing Rambi 1775 - Desa Dalam Kaum 2926 - Desa Tanjung Mekar 497 2 Penggantian Pipa ø 200 mm - Desa Kartiasa 1834 - Desa Durian 868 - Desa Pasar Melayu 877 - Desa Jagur 1196 Tabel 3. Perencaan Pengembangan Pompa No Kapasitas Pompa yang digunakan Pemasangan Jadwal Operasi Keterangan Tahun Perencanaan 2015 - 2020 1 30 l/det Head = 50 m Eksisting 18 Jam (04.00 – 22.00) Optimalisasi 2 30 l/det Head = 50 m 2020 24 Jam Penambahan Tahun Perencanaan 2021 - 2025 1 30 l/det Head = 50 m 2020 24 Jam Optimalisasi
No Kapasitas Pompa yang digunakan Pemasangan Jadwal Operasi Keterangan 2 80 l/det Head = 40 m 2025 18 Jam ( 04.00 – 22.00)  Penambahan Tahun Perencanaan 2026 - 2030 1 30 l/det Head = 50 m 2015 7 Jam (22.00 – 03.00) Optimalisasi 2 80 l/det Head = 40 m 2025 17 Jam (04.00 – 21.00) Optimalisasi 3 80 l/det Head = 40 m 2030 19 Jam (03.00 – 22.00) Penambahan

## E. Analisa Perencanaan Pada Simulasi Epanet
Berdasarkan  hasil  simulai  yang  dilakukan  terjadi  fluktuasi  tekanan  pada  setiap  jam untuk semua node. Nilai tekanan terkecil terjadi pada jam 05.00 karena besarnya pemakaian air  pada  jam  tersebut  sedangkan  nilai  tekanan  terbesar  terjadi  pada  jam  00.00  karena pemakaian yang sangat kecil.  Besarnya nilai pemakaian pada simulasi ini marupakan akibat dari nilai pattern yang telah di input kedalam program epanet. Berikut grafik tekanan yang yang terjadi pada hasil simulasi pada software Epanet 2.0 (Hasil Analisa, 2014):
Gambar 3. Grafik Tekanan Pada Node JA19
Berdasarkan Gambar 3 diatas yang merupakan grafik tekanan yang terjadi pada Node JA19 terjadi fluktuasi tekanan dalam setiap jam. Fluktuasi tekanan ini terjadi karena pengaruh dari jumlah pemakaian air oleh konsumen yang tidak menentu pada setiap jam nya. Besarnya pemakaian air oleh konsumen ini sangat mempengaruhi nilai kehilangan tekanan yang terjadi pada setiap pipa. Dalam analisa hidrolis ini sebuah aliran fluida mengalir dalam satu luasan penampang yang tetap dan panjang penampang yang tetap, sehingga yang mempengaruhi nilai perubahan kehilangan tekanan adalah besarnya debit yang mengalir pada pipa tersebut. Besarnya debit yang mengalir pada pipa merupakan jumlah pemakaian air oleh pelanggan.
Perubahan  tekanan  pada  jaringan  distribusi  juga  merupakan  pengaruh  dari penggantian pompa dari kapasitas kecil ke kapasitas besar sehingga tekanan yang dikeluarkan pompa akan besar pula. Besarnya tekanan yang dikeluarkan pompa akan menaikkan tekanan pada  Node  saat  dijalankan  simulasi.  Setiap  Node  pada  jaringan  menunjukkan  pola  grafik tekanan  yang  sama  karena  pengaruh  fluktuasi  tekanan  juga  sama  pada  setiap  Nodenya.
Penjadwalan terhadap pompa dilakukan agar dapat menghemat biaya yang dikeluarkan untuk operasional pompa.
Tekanan pada Node JA19 merupakan tekanan terkecil pada semua Node dalam satu jaringan. Tekanan terkecil terjadi pada jam puncak pemakaian air oleh konsumen, yaitu terjadi pada jam 05.00 dengan tekanan sebesar 1,63 meter pada Node JA19 yang merupakan daerah pelayanan Desa Saing Rambi. Tekanan pada Node JA19 akan terus naik dari jam 06.00 hingga jam 11.00 yaitu sebesar 10,11 meter pada jam 06.00 dan 51,12 meter pada jam 11.00.
Besarnya nilai kebutuhan oleh pelanggan dapat dilihat dari grafik kehilangan air pada reservoir yang akan ditampilkan pada gambar 4 dibawah ini (Hasil Analisa, 2014):
Gambar 4. Grafik Demand Pada Reservoir
Besarnya pemakaian oleh konsumen dapat dilihat dari Gambar 4 diatas. Nilai kebutuhan akan terus mengalami peningkatan hingga jam puncak pemakaian yaitu jam 05.00 dan mengalami penurunan  pemakaian  hingga  jam  11.00.  Pola  grafik  ini  berbanding  terbalik  dengan  grafik tekanan pada Node, karena nilai tekanan semakin kecil dipengaruhi oleh nilai pemakaian yang semakin besar oleh konsumen.
Berdasarkan hasil simulasi terhadap jaringan yang telah direncanakan, maka jaringan ini dianggap telah memenuhi syarat dan mampu untuk mendistribusikan air kepada konsumen secar  continue  dan  dapat  memenuhi  sebanyak  90%  kebutuhan  air  masyarakat  Kecamatan Sambas.

## KESIMPULAN
Dari hasil perencanan didapatlah kesimpulan sebagai berikut:
 Kondisi eksisting jaringan distribusi PDAM Pusat Kabupaten Sambas masih banyak mengalami permasalahan. Permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya jaringan pipa dalam memenuhi kebutuhan  pada  daerah  pelayanan,  banyaknya  kebocoran  pada  jaringan  yang  tidak  dapat terdeteksi, dan kontinuitas aliran yang tidak terpenuhi secara continue .
 Dalam  upaya  pengembangan  jaringan  distribusi  maka  perlu  dilakukan  perbaikan  terhadap jaringan  yaitu  menambah  perluasan  jaringan  pipa,  penambahan  kapasitas  pompa, penambahan dimensi pipa dan penggantian pipa yang sudah berumur diatas 30 tahun.
 Kapasitas  jaringan  direncanakan  dapat  memenuhi  90%  kebutuhan  air  masyarakat  pada daerah pelayanan dengan kebutuhan air sebesar 158 l/det pada jam puncak pemakaian.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Puji  dan  syukur  kehadirat  Allah  SWT,  karena  atas  berkat  rahmat  dan  Hidayah-Nya maka  penulisan Jurnal  dengan  judul  “Evaluasi  dan  Perencanaan  Pengembangan  Jaringan  Distribusi  PDAM  Pusat Kabupaten Sambas” ini dapat diselesaikan. Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kedua Orang Tua yang selalu memberi semangat dan motifasi yang kuat dalam penulisan ini serta kepada  Bapak Winardi, ST, MT. dan Bapak Eko Yulianto, ST, MT. sebagai pembimbing  utama  dan  pembimbing  pendamping  yang  telah  memberikan  bimbingan,  masukan, diskusi  intensif  khususnya  mengenai  sistem  distribusi  air  bersih  yang  digunakan.  Terima  kasih disampaikan pula kepada PDAM Kabupaten Sambas serta seluruh pihak yang telah membantu serta memberikan dukungannya selama ini.

## Referensi
Departemen  Pekerjaan  Umum,  Direktorat  Jendral  Cipta  Karya.  2000.  Petunjuk  Teknis  Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan. Jakarta: Dept. Pu
Ray K. Linsley & Joseph B. Franzini, 1996. Teknik Sumber Daya Air. Jilid 2. Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga. Rossman, Lewis. A, 2000, Epanet 2 User Manual, Water Supply and Water Resources Division. National Risk Management Research Laboratory, Cincinnati, OH.
Sularso,  Haruto  Tahara.  2000.  Pompa  dan  Kompressor:  Pemilihan,  Pemakaian  dan  Pemeliharaan. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha.