e-ISSN : 2715-5064

## Analisa Pengujian Kualitas Gas SF6 Pada Pemutus Tenaga (PMT) 66 KV Bay Reaktor 4R2 di GITET Bandung Selatan
Dede Siti Nurjannah 1*) , Dian Budhi Santoso 2 , Insani Abdi Bangsa 3
1,2,3 Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang
1,2,3 Jln. HS. Ronggo Waluyo, Kabupaten Karawang, 41361, Indonesia email: 1 dedesiti.nurjannah135@gmail.com , 2 dian.budhi@ft.unsika.ac.id , 3 iabdi.bangsa@ft.unsika.ac.id
Abstract Electrical  energy  is  a  necessity  that  is  needed  by everyone.  To  ensure  the  reliability  of  electrical  energy,  the electrical equipment  used  must  be regularly  maintained. One of the  maintenance  carried  out is  testing the  SF6  gas  on  the  power breaker (PMT). This test is carried out to determine the quality of  SF6  gas  which  functions  as  an  insulation  medium  for  PMT. Because when there is a fault current or a normal current at the time the PMT is cut off, an arc will arise which can damage the PMT equipment itself. Therefore, the quality of SF6 gas in PMT must  be  maintained  under  normal  conditions.  In  the  SF6  gas test, the  SF6  Multi  Analyzer  test tool  is  used  which functions to ensure  that  the  quality  of  the  SF6  gas  at  PMT  is  still  in  good condition.  In  routine  maintenance  activities,  SF6  gas  testing  is carried  out  at  66  kV  PMT  which  is  in  the  4R2  Reactor  Bay. From  the  test  results,  the  gas  purity  value  of  SF6  is  99.9%,  the product  decomposition  or  SO2  content  of  SF6  gas  is  26  ppmv, the  dew  point  value  is  -21.2  ºC,  and  the  pressure  value  is  0.735 MPa.  Based  on  the  test  results,  there  is  an  anomaly  in  PMT, namely  the  results  of  the  SO2  content  test  in  SF6  gas  are  not normal.  The  SO2  value  exceeds  the  predetermined  standard limit,  which  exceeds  the  maximum  limit  of  12  ppmv.  Therefore, in accordance  with  the  analysis  of  the FMEA  method, that is, if there  is  a  bad  quality  test  result  for  SF6  gas,  then  SF6  gas replacement  and  SF6  gas  purity  testing  must  be  carried  out  so that  there  is  no  widespread  disturbance  and  to  ensure  the reliability  of  the  electric  power  distribution  system.  After replacing  SF6  gas,  the  test  results  show  the  value  of  SO2  =  0 ppmv.
Keywords – PMT, SF6 gas, FMEA
Abstrak  Energi  listrik  merupakan  suatu  kebutuhan  yang diperlukan oleh setiap orang. Untuk menjamin keandalan energi listrik,  maka  peralatan  listrik  yang  digunakan  harus  dipelihara secara  rutin.  Salah  satu  pemeliharaan  yang  dilakukan  yaitu melakukan  pengujian  gas  SF6  pada  pemutus  tenaga  (PMT). Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kualitas dari gas SF6 yang  berfungsi  sebagai  media  isolasi  pada  PMT.  Karena  ketika terdapat  arus  gangguan  maupun  arus  normal  pada  waktu pemutusan PMT berlangsung, maka akan timbul busur api yang dapat  merusak  peralatan  PMT  itu  sendiri.  Oleh  karena  itu, kualitas  gas  SF6  pada  PMT  harus  tetap  dijaga  dalam  kondisi normal.  Pada  pengujian  gas  SF6  digunakan  alat  uji  S F6  Multi Analyser yang  berfungsi  untuk  memastikan  bahwa  kualitas  gas SF6  pada  PMT  masih  dalam  kondisi  yang  baik.  Pada  kegiatan pemeliharan  rutin,  dilakukan  pengujian  gas  SF6  pada  PMT  66 kV  yang  berada  di  Bay  Reaktor  4R2.  Dari  hasil  pengujian tersebut  didapatkan  nilai  kemurnian  gas  SF6  99.9%, dekomposisi  produk  atau  kandungan  SO2  pada  gas  SF6  26 ppmv,  nilai  titik  embun  -21.2  ºC,  dan  nilai  tekanan  0.735  MPa. Berdasarkan  hasil  pengujian  tersebut,  terdapat  anomali  pada PMT yaitu hasil uji kandungan SO2 pada gas SF6 tidak normal. Nilai    SO2  tersebut  melebihi  batas  standar  yang  telah ditetapkan,  yaitu  melebihi  batas  maksimum  12  ppmv.  Oleh karena  itu,  sesuai  dengan  analisis  metode  FMEA,  yakni  jika terdapat  hasil  pengujian  kualitas  gas  SF6  yang  buruk  maka
harus dilakukan penggantian gas SF6 dan pengujian kemurnian gas  SF6  kembali agar tidak  terjadi  gangguan  yang  meluas  serta demi  menjamin  keandalan  sistem  penyaluran  tenaga  listrik. Setelah  dilakukan  penggantian  gas  SF6,  hasil  pengujian menunjukan nilai SO2 = 0 ppmv.

## Kata Kunci  PMT, Gas SF6, FMEA

## I. PENDAHULUAN
Tenaga  listrik  merupakan  suatu  kebutuhan  yang diperlukan  oleh  setiap  orang,  baik  yang  tinggal  di  perkotaan maupun  di  pedesaan.  Dalam  penyaluran  tenaga  listrik diperlukan suatu gardu induk yang berfungsi untuk mengatur tegangan  yang  disalurkan  dari  pembangkit  ke  pusat  beban. Pada gardu induk terdapat berbagai peralatan listrik tegangan tinggi yang mempunyai fungsi pada masing-masing peralatan tersebut  sehingga  kontinuitas  penyaluran  energi  listrik  dapat terlaksana  dengan  baik.  Salah  satu  peralatan  listrik  tegangan tinggi  yang  sangat  penting  di  gardu  induk  yaitu,  Pemutus Tenaga atau yang lebih dikenal PMT. PMT merupakan suatu saklar  yang  yang  berguna  untuk  menghubungkan  ataupun memutuskan  arus  listrik  ataupun  daya  listrik  secara  otomatis sesuai  dengan  ratingnya  jika  terdapat  gangguan  pada  gardu induk atau alat transmisi lainnya.
Gardu  Induk  Tegangan  Ekstra  Tinggi  (GITET)  Bandung Selatan  merupakan  salah  satu  gardu  induk  yang  beroperasi dibawah  ULTG  Bandung  Selatan.  GITET  Bandung  Selatan telah beroperasi pada tahun 1982. Di GITET Bandung Selatan terdapat  salah  satu  peralatan  listrik  tegangan  tinggi  yaitu, PMT  66  kV  yang  berada  pada  Bay  Reaktor  4R2  yang menggunakan  SF6  sebagai  media  pemadam  busur  apinya. Ketika  terdapat  arus  gangguan  maupun  arus  normal  pada waktu  pemutusan  PMT  tersebut  berlangsung,  maka  akan timbul busur api yang dapat merusak peralatan terutama PMT itu  sendiri.  Oleh  karena  itu,  pada  PMT  yang  menggunakan gas  SF6  sebagai  media  pemadam  busur  apinya  harus dilakukan  pemeliharaan  secara  berkala  demi  menjamin keandalan sistem penyaluran tenaga listrik.
Pemeliharaan  yang  dilakukan  pada  PMT  salah  satunya yaitu  pengujian  gas  SF6  yang  bertujuan  untuk  memeriksa kondisi  kemurnian  gas  SF6  karena  apabila  terjadi dekomposisi  produk,  maka  akan  menimbulkan  kerusakan pada  PMT.  Karena  gas  SF6  yang  berfungsi  sebagai  media pemadam  busur  api  akan  menurun  kualitasnya  jika  terdapat zat  lain  yang  dihasilkan  dari  dekomposisi  produk,  sehingga tidak  dapat  memadamkan  busur  api  dengan  baik.  Selain  itu, dengan  dilakukan  pengujian  kualitas  gas  SF6  secara  berkala diharapkan  dapat  memperpanjang  umur  PMT  tersebut  serta kondisi  kualitas  gas  SF6  pada  PMT  dapat  terpantau  dengan baik, sehingga tidak menimbulkan hal yang tidak diharapkan
e-ISSN : 2715-5064
seperti  gangguan  yang  dapat  merugikan  masyarakat  atau pengguna listrik.
Setelah dilakukan kegiatan pemeliharan pada PMT 66 kV bay  Reaktor  4R2,  terdapat  anomali  yaitu  hasil  pengujian kemurnian  gas  SF6  tidak  normal,  nilai  SO2  =  26  ppmv. Berdasarkan  ketetapan  (SK  DIR  :  0520-2.K/DIR/2014) standar  parameter pengujian  gas  SF6  yaitu,  batas maksimum SO2 (Decomposition Product) adalah 12 ppmv. (IEC 60480) Berdasarkan  masalah  tersebut  maka  untuk  mengatasi anomali tersebut pada penelitian ini dilakukan studi pengujian gas SF6 dengan menggunakan metode FMEA (Failure Modes Effects Analysis) yaitu dengan mengganti gas SF6 pada PMT tersebut  dan  melakukan  pengujian  kemurnian  gas  SF6 kembali  agar  tidak  terjadi  gangguan  yang  meluas  serta  demi menjamin keandalan sistem penyaluran tenaga listrik.
.

## II. PENELITIAN YANG TERKAIT
Pada penelitian yang dilakukan oleh Arief Goeritno tahun 2018  yang  berjudul  “Kinerja  Pemutus  Tenaga  Tegangan Tinggi  Bermedis  Gas  SF6  Berdasarkan  Sejumlah  Parameter Diri”  penelitian  tersebut  membahas    tentang  pemeliharaan PMT dimana pada penelitian ini didapatkan hasil berupa nilai dari  beberapa pengujian, diantaranya nilai uji kemurnian gas SF6,  nilai  uji  keserempakan,  nilai  uji  tahanan  kontak,  serta nilai uji tahanan isolasi (Arief, 2018). Pada penelitian kali ini hanya  berfokus  pada  pengujian  kualitas  gas  SF6  pada  PMT serta  penggantian  gas  SF6  pada  PMT,  sehingga  data  yang didapatkan  dan  analisis  yang  dilakukan  dari  penelitian  ini cukup lengkap daripada penelitian sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi nilai kemurnian gas SF6, tekanan,  dekomposisi  produk  dan  titik  embun  gas  SF6  yang ada  pada  peralatan  listrik  PMT,  agar  PMT  dapat  digunakan dengan  aman  dan  mencegah  terjadinya  gangguan  pada  PMT tersebut.  Metode  yang  digunakan  dalam  melakukan  analisis yaitu kuantitatif dimana data yang diperoleh dari alat penguji dikumpulkan  kemudian  dianalisis  sehingga  didapatkan  hasil nilai pengujian yang sesuai.

## III. METODE PENELITIAN
Proses  penelitian  terbagi  menjadi  beberapa  tahap  yang dilakukan berdasarkan urutan dalam melakukan penelitian: a. Survei Teknis Lapangan ( field engineering survey )
Survei teknis lapangan adalah kegiatan pengumpulan data teknis  di  lapangan  dengan  melakukan  serangkaian wawancara  kepada  staf  PLN dan  karyawan  dalam rangka menambah data penelitian.
b. Observasi Lapangan ( field observasion )
Observasi  lapangan  adalah  pengamatan  objek  yang berkaitan  dengan  penelitian  secara  langsung  di  lapangan baik itu pemeliharaan peralatan PMT maupun mengamati proses pemeliharaan peralatan gardu induk lainnya. c. Studi Literatur
Studi  literatur  adalah  pengumpulan  data-data  sekunder dan teori-teori yang yang terkait dengan tujuan penelitian, melalui  manual  book,  jurnal  dan  situs  lainnya  mengenai pengujian gas SF6 pada Pemutus Tenaga (PMT).
d. Metode Tanya Jawab ( interview )
Tanya  jawab  atau interview dilakukan  dengan  cara berdiskusi  dengan  beberapa narasumber  baik  itu  operator ataupun  mentor  yang  mendampingi  penulis  tentang  tema yang  sedang  dikaji  serta  data-data  yang  harus  disiapkan
dalam  penulisan  artikel  ilmiah  sehingga  tidak  keluar  dari konteks permasalahan.
Metode  yang  digunakan  dalam  melakukan  pengujian gas SF6 pada PMT yaitu berdasarkan metode analisis FMEA. FMEA  merupakan  prosedur  analisa  dari  model  kegagalan ( failure modes ) yang dapat terjadi dalam sebuah sistem untuk diklasifikasikan  berdasarkan  hubungan  sebab-akibat  dan penentuan efek dari kegagalan tersebut terhadap sistem. Pada masalah  terjadinya  anomali,  yaitu  kemurnian  gas  SF6  tidak normal,  dimana  hasil  pengujian  kemurnian  gas  SF6  tersebut menunjukan  nilai  SO2  =  26  ppmv.  Masalah  tersebut  dapat diatasi  berdasarkan  metode  FMEA  (Failure  Modes  Effects Analysis)  untuk  sistem  peralatan  PMT.  Setelah menganalisis FMEA untuk sistem PMT yaitu jika terjadi kualitas SF6 yang buruk  seperti  pembentukan  dekomposisi  produk  (SO2) disebabkan oleh jumlah pengopersian PMT yang tinggi maka solusi  yang  digunakan  untuk  mengatasi  masalah  tersebut yaitu,  melakukan  pengujian  kualitas  SF6  dan  apabila  hasil kualitasnya sudah buruk maka dilakukan penggantian gas SF6 pada  PMT  tersebut,  lalu  lakukan  pengujian  kemurnian  gas SF6 kembali.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  pekerjaan  pemeliharaan  2  tahunan  bay  reaktor  4R2 di  GITET  Bandung  Selatan,  telah  dilakukan  pengujian  gas SF6  pada  PMT  66  kV.  Dari hasil  pengujian telah  ditemukan anomali yaitu kemurnian gas SF6 tidak normal, dimana hasil pengujian  kemurnian  gas  SF6    menunjukan  nilai  SO2  =  26 ppmv (standar SO2 < 12 ppmv).

## TABEL I HASIL PENGUJIAN SEBELUM DILAKUKAN PENGGANTIAN GAS SF6 PADA PMT
Tempat (Bay) Kom parte men Purit y(%) Dew Point (ºC atm) SO2 (ppmv) Pressure (MPa abs) Reaktor 4R2 PMT 99.9 -21.2 26 0.735
Pada  pengujian  kualitas  gas  SF6,  parameter  yang  diuji yaitu purity atau  kadar  kemurnian  gas  SF6, dew  point atau titik  embun  gas  SF6,  dekomposisi  produk  atau  kandungan SO2  pada  gas  SF6,  dan  tekanan  gas  SF6.  Berdasarkan  hasil pengujian  kualitas  gas  SF6,  dapat  dilihat  pada  tabel  bahwa nilai purity atau  kadar  kemurnian  gas  SF6  masih  dalam keadaan  yang  normal  yaitu  mencapai  angka  99.9%.  Untuk nilai dew  point atau  titik  embun  gas  SF6  juga  masih  dalam kondisi  normal  yaitu  -21.2°C.  Selanjutnya  nilai  tekanan  gas SF6  masih  berada  dalam  keadaan  normal  yakni  0.735  MPa. Sedangkan nilai kandungan SO2 pada gas SF6 melebihi batas maksimum  atau  berada  dalam  keadaan  tidak  normal,  yaitu bernilai 26 ppmv. Hal tersebut menunjukkan adanya anomali pada  kemurnian  gas  SF6,  yang  jika  dibiarkan  akan mengakibatkan rusaknya peralatan PMT itu sendiri.
Berdasarkan  metode  FMEA (Failure  Modes  Effects Analysis) untuk  mengatasi  anomali  tersebut  maka  dilakukan penggantian  dan  pengujian  kembali  kemurnian  gas  SF6. Maka  dari  itu  dilakukanlah  pekerjaan  penggantian  gas  SF6 oleh para personil yang bertugas dalam kegiatan pemeliharaan PMT. Setelah melakukan penggantian gas SF6, selanjutnya  dilakukan  pengujian  kembali  kualitas  gas  SF6 tersebut. Pengujian  tersebut  dilakukan  untuk  mengetahui perubahan kandungan gas SF6 setelah mengalami penguraian
*) penulis korespondensi : Dede Siti Nurjannah
Email: dedesiti.nurjannah135@gmail.com
e-ISSN : 2715-5064
setelah  sekian  kali  ataupun  sekian  lama  berfungsi memadamkan  busur  api  listrik.  Alat  yang  digunakan  untuk pengujian kualitas gas SF6 pada pekerjaan ini adalah dengan alat uji SF6 Multi-Analyser Merk Dilo 3-038R-R303.

## TABEL II HASIL PENGUJIAN SETELAH DILAKUKAN PENGGANTIAN GAS SF6 PADA PMT
Tempat (Bay) Kom parte men Purit y(%) Dew Point (ºC atm) SO2 (ppmv) Pressure (MPa abs) Reaktor 4R2 PMT 99.9 -33.4 0 0.733
Berdasarkan  hasil  pengujian  kembali  kualitas  gas  SF6, nilai purity atau  kadar  kemurnian  gas  SF6  berada  dalam keadaan normal yaitu mencapai angka 99.9%.  Nilai tersebut sama  dengan  sebelum  dilakukan  penggantian  gas  SF6  pada PMT. Untuk nilai dew point atau titik embun gas SF6 setelah dilakukan  penggantian  gas  SF6  yaitu  -33.4°C,  nilai  tersebut lebih  baik  dari nilai  sebelum  dilakukan  penggantian  gas  SF6 pada  PMT,  namun  pada  nilai dew  point sebelumnya  yaitu  - 21.2°C sudah memenuhi nilai standar karena untuk batas dew point yaitu  <-5°C.  Selanjutnya  tekanan  gas  SF6  pada  PMT bernilai  0.733  MPa,  yang  pada  sebelumnya  bernilai  0.735 MPa.  Namun  nilai  tekanan  tersebut  masih  dalam  keadaan normal. Kemudian untuk nilai SO2 yang sebelumnya bernilai 26  ppmv  yang  menunjukkan  anomali  dan  mengakibatkan kerusakan pada PMT jika dibiarkan atau tidak diperbaiki kini nilainya  menjadi  0  ppmv  setelah  dilakukan  penggantian  gas SF6 pada PMT tersebut. Nilai tersebut merupakan hasil yang memenuhi standar kemurnian gas SF6 yaitu, SO2 < 12 ppmv. Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  kini  gas  SF6  pada  PMT berada  dalam  kondisi  normal.  Dengan  adanya  penggantian gas SF6 pada PMT, maka kualitas gas SF6 yang normal akan dapat  memadamkan  busur  api  dengan  baik  dan  dapat meningkatkan  kualitas  isolasi  pada  peralatan  PMT  serta diharapkan dapat memperpanjang umur PMT.
.

## V. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pengujian  yang  telah  dilakukan  dapat disimpulkan  bahwa  kandungan  gas  SF6  yang  terdapat  pada
PMT  akan  mengalami  perubahan  setelah  sekian  kali memadamkan  busur  api  listrik.  Dengan  dilakukannya pemantauan  secara  berkala  dan  pengujian  kualitas  gas  SF6 dapat diketahui kualitas dari gas SF6. Kualitas gas SF6 yang tidak  normal  akan  mengakibatkan  isolasi  peralatan  menurun dan akan merusak peralatan. Dari hasil yang didapatkan pada pengujian kualitas gas SF6 yaitu terdapat anomali pada PMT yakni nilai parameter kandungan SO2 = 26 ppmv, sedangkan nilai  parameter  lainnya  berada  dalam  kondisi  normal.  Oleh karena itu pada penelitian ini dilakukan penggantian gas SF6 pada  PMT  agar  keandalan  listrik  tetap  terjaga.  Setelah dilakukan  penggantian  gas  SF6  pada  PMT,  nilai  SO2  =  0 ppmv.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  gas  SF6  pada  PMT tersebut dalam kondisi yang baik sesuai dengan standar batas maksimum SO2 yakni kurang dari 12 ppmv.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  penulis  kepada  pihak  ULTG Bandung  Selatan  yang  telah  mengizinkan  penulis  melakukan penelitian  di  setempat  serta  kepada  mentor  dan  dosen pembimbing yang telah memfasilitasi penulis dan membimbing dalam melakukan penelitian..

## DAFTAR PUSTAKA
[1] PT  PLN  (Persero), Buku  Pedoman  Pemeliharaan  Pemutus  Tenaga, Nomor  Dokumen:  7-22/HARLUR-PST/2009,  Himpunan  Buku Petunjuk  Batasan  Operasi  dan  Pemeliharaan  Penyaluran  Tenaga Listrik (2010).
[2] PT  PLN  (Persero), Buku  Pedoman  Pemeliharaan  Pemutus  Tenaga, Nomor  Dokumen:  PDM/PGI/07:2014,  Himpunan  Buku  Petunjuk Batasan Operasi dan Pemeliharaan Penyaluran Tenaga Listrik (2014).
[3] PT  PLN  (Persero), Buku  Petunjuk  Operasi  dan  Pemeliharaan Peralatan  Penyaluran  Tenaga  Listrik, SE  No.032/PST/1984, Perusahaan Umum Listrik Negara (1984).
[4] Flurscheim, C.H., Power Circuit Breaker Theory and Design (Revised edition). IEE Power Engineering Series 1 (1982).
[5] IEEE C37.10-1995, Guide for diagnostics and failure investigation of power circuit breaker, IEEE (1995).
[6] Goeritno,  A.,  Rasiman,    S.  &  Komara,  Z., Kinerja  Pemutus  Tenaga Tegangan  Tinggi  Bermedia  Gas  SF6  Berdasarkan  Sejumlah Parameter Diri, Jurnal EECCIS Vol.12 No.2 (2018) [7] Yulistiawan,  Hasan,  B.  &  Hasbullah, Analisis  Penggunaan  Gas  SF6 Pada  Pemutus  Tenaga  (PMT)  di  Gardu  Induk  Cigereleng  Bandung, ELECTRANS Vol. 11 No. 2 (2012)