Dinamika Lingkungan Indonesia,  Januari 2024, p 49-54 p-ISSN 2356-2226
e-ISSN 2655-8114 Volume 11, Nomor 1
DOI 10.31258/dli.11.1.p. 49-54 https://dli.ejournal.unri.ac.id/index.php/DL
Pengolahan Limbah Cair Rumah Potong Ayam Menggunakan Sistem Filtrasi dan Ozon Dalam Menurunkan Nilai BOD, COD, dan TSS
Donny Yuslan Cortheo 1* , Agus Budianto 2
1,2 Magister Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya Jl. Arif Rahman Hakim No.100, Klampis Ngasem, Kec.Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60117 Indonesia
*Koresponden E-mail: donnycortheo@gmail.com
(Diterima: 1 Februari 2023|Disetujui: 30 Januari 2024|Diterbitkan: 31 Januari 2024)
Abstract: Processing of  wastewater in chicken slaughterhouses is a must in the framework of environmental preservation.  Currently,  there  are  many  water  outputs  resulting  from  wastewater  treatment  in  chicken slaughterhouses that still do not meet the quality standards for wastewater treatment set by the government. Problems in the wastewater treatment plant are mainly caused by the design and capacity of the incoming waste  to  the  wastewater  treatment  plant  which  exceeds  the  initial  design.  The  use  of  Filtration  and  Ozone technology is used to reduce the values of BOD, COD, and TSS in wastewater. This study aims to look at the values of BOD, COD, and TSS and their effectiveness with the use of Filtration systems and a combination of Filtration systems and Ozone systems. The research method uses physical and chemical methods, namely the filtration  system  which  is  expected  to  reduce  the  TSS  value  and  also  react  wastewater  after  filtration  with ozone  mixed water  to reduce BOD and COD values. The results of this study showed that  the BOD value decreased by 97.14%, the COD value decreased by 64.27%, while the TSS value decreased by 97.14%.
Keywords: filtration; ozone; BOD; COD; TSS

## PENDAHULUAN
Pembangunan rumah potong ayam merupakan solusi  terbaik  untuk  meminimalkan  dampak lingkungan  yang  dihasilkan  dari  proses  pemotongan ayam  tersebut,  karena  jika  proses  pemotongan  ayam dilakukan  secara  tradisional  seperti  halnya  dipasar pasar  tradisional  atau  di  pedagang  daging  ayam kelliling,  masalah  limbah  dari  pemotongan  ayam seperti darah, bulu dan lain-lain akan secara langsung dibuang  ke  saluran  air  kotor  atau  selokan  tanpa melalui  proses  pengolahan  limbah  terlebih  dahulu, namun  jika  proses  pemotongan  ayam  dilakukan  di Rumah Potong Ayam (RPA) maka limbah cair yang berupa darah, lemak dan lainnya harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke badan air atau saluran air. Hal  ini  akan  sangat  membantu  bagi  pelestarian lingkungan  hidup.  Hal  inilah  yang  mendorong pemilik  Rumah  Potong  Ayam  “X”    untuk  membuat Rumah  Potong  Ayam  (RPA)  yang  berlokasi  di Madiun Jawa Timur yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan  daging  ayam  potong  di  kawasan  Madiun dan sekitarnya secara lebih modern dan higienis.
Namun  demikian  permasalahan  yang  sering ditimbulkan  di  Instalasi  Pengolahan  Limbah  Cair (IPAL)  di  rumah  potong  ayam  yang  lain  adalah desain,  dan  kapasitas  serta  perawatan  peralatan limbah yang belum sepenuhnya baik. Untuk masalah desain awal IPAL, kebanyakan para pemilik Rumah
Potong Ayam masih berusaha membuat sendiri IPAL tidak berdasarkan perhitungan debit, beban pencemaran dan masa tinggal yang benar, karena itu Standart  Baku  Mutu  Limbah  Cair  effluent  dari  dari IPAL  akan  kurang  baik  atau  diatas  ambang  baku mutu.  Jika  desain  awal  IPAL  sudah  sesuai  masalah berikutnya  yang  bisanya  terjadi  adalah  terbatasnya lahan  untuk  membangun  IPAL  atau  kemungkinan lonjakan  jumlah  ayam  pada  proses  potong  ayam sehingga  mengakibatkan  kapasitas  atau  debit  serta beban pencemaran di influent IPAL akan meningkat, sehingga waktu tinggal di unit IPAL akan tidak sesuai sehingga effluent limbah juga akan melebihi Standart Baku Mutu Limbah Cair.
Permasalahan  limbah  ini  akan  berhubungan dengan isu perlindungan lingkungan yang mana akan diawasi  oleh  pemerintah  dan  akan  berdampak langsung  dengan  warga  masyarakat  sekitar.  Limbah yang  dihasilkan  oleh  Rumah  Potong  Ayam  ada  3 jenis  yaitu  limbah  padat  yang  berupa  bulu  ayam, kotoran  ayam,  sisa  daging  atau  kulit  yang  terlepas, kotoran  lain  dari  perut  ayam  dan  lemak,  juga terkadang  ada  bangkai  ayam  yang  mati  sebelum dipotong.  Kemudian  limbah  cair  yang  berupa  darah, air  dari  proses  pencucian  ayam,  air  dari  proses perendaman  ayam,  air  dari  proses  pencucian  darah, air  hasil  pencucian  peralatan  dan  air  hasil pembersihan lantai dan dinding ruang produksi.  Dan yang terakhir adalah limbah udara yang dapat terjadi
dari proses penguraian oleh bakteri dari limbah padat dan  cair  hasil  dari  Rumah  Potong  Ayam  yang  tidak dikelola dengan baik.
Untuk limbah padat yang dihasilkan di Rumah Potong  Ayam  dapat  dimanfaatkan  lebih  lanjut, contohnya  bulu  ayam  dapat  diolah  lebih  lanjut menjadi  tepung  bulu  untuk  pakan  ternak  atau alternative bahan ransup pakan berprotein (Erlita, D, Puspitasari,  A,  Isbandi,  T.      2016).  ataupun  dapat dilakukan  proses  pembakaran  atau  insenerator. Sedangkan  limbah  cair  inilah  yang  harus  kita  olah sebelum  dibuang  ke  badan  air  dengan  menggunakan IPAL. Pada penelitian ini kami akan menggunakan 2 sistem pengolahan secara Fisika yaitu :
Ozon  yang  merupakan  oksidan  yang  sangat kuat jika dibandingkan dengan klorin dan fungsi ozon untuk inaktivasi bakteri sangat cepat pada konsentrasi hanya sebesar 0,1 mg/l dalam waktu 10 menit. Ozon tidak  menimbulkan  dampak  samping  seperti  jika menggunakan  klor  yaitu  terbentuknya  senyawa trihalomethan yang bersifat kasrinogen (Syarifudin, A dan  Novia,  2013).  Di  dalam  suatu  media  cair  ozon akan  menghasilkan  radikal  bebas  yang  berfungsi untuk  menginaktivasi  mikroorganisme,  karena  ozon mempengaruhi  permeabilitas,  aktivitas  enzim  dan DNA dari sel bakteri. Pengolahan ozon mengakibatkan  konversi  circular  plasmid  DNA tertutup  (ccDNA)  E.  Coli  menjadi  circular  DNA terbuka  (ocDNA).  Ozon  juga  menginaktivasi  virus dengan cara merusak inti asam nukleat (Nusa Idaman Said, 2017).
Massa  jenis  ozon  adalah  2154  g/m3.  Ozon berbau  sangat  kuat  dan  juga  merupakan  gas  yang sangat  beracun  dan  korosif.  Kadar  maksimum  ozon di  udara  sekitar  instalasi  adalah  0,2  mg/m3  (Hadi, Wahyono. 2012). Reaksi pembentukan Ozon sebagai berikut (Fair, 1971) :
O 2 +e  2O + e O + O 2 + (M) 
O 3 +  (M)    dimana M adalah O2 atau N2
O 3 + O  2O 2 O 3 + e  O + O 2 + e Kadar ozon dari udara sekitar 1% dan oksigen 2%.  Sedangkan  energi  yang  harus  dikeluarkan  untuk mengkonversi  0,5  –  1%  oksigen  di  atmosfir  menjadi ozon adalah 0,025 – 0,030 kwh per gram ozon (Hadi, W. 2012).
Menurut  penelitian  dari  Estikarini,  H.D,  dkk (2016) tentang Penurunan Kadar COD dan TSS Pada Limbah  Tekstil  Dengan  Metode  Ozonisasi  dengan menggunakan variasi dosis ozon 24 ppm dan 32 ppm selama 3 jam, dan sampel air limbah yang digunakan sebanyak  2  liter  dengan  pengambilan  sampel sebanyak  100  ml  setiap  15  menit.  Proses  adsorbsi menggunakan  karbon  aktif  setelah  proses  ozonisasi didapatkan  hasil  penurunan  kadar  COD  dan  TSS berturut-turut  sebesar  90,5%  dan  97,2%  pada penggunaan  dosis  ozon  32  pmm  dan  waktu pengolahan 180 menit dengan proses adsorbsi. Hal ini menunjukkan  smakin  besar  dosis  ozon  dan  waktu
pengolahan  maka  penurunan  kadar  COD  dan  TSS akan semakin besar.
Sistem  Filtrasi  berfungsi  untuk  memisahkan patikel  padat  dari  limbah  cair.  Pemisahan  ini berfungsi  untuk  dapat  mengefektifkan  kinerja  ozone dalam membunuh bakteri di dalam limbah cair. Pada sistem  Filtrasi  ini  menggunakan  Bag  Filter  pada aplikasi  di  lapangan  dan  pada  percobaan  ini  juga menggunakan Filter Bag yang mana filter media nya menggunakan  material    Polypropylene.  Material lainnya  pada  filter  bag  adalah    Polyester  atau  Nylon sebagai media filtrasi. Selain itu ada juga penggunaan Cartridge  Filter  atau  Bag  Filter  yang  umum digunakan di limbah biasanya menggunakan material Polypropylene  dan  Polyester  yang  termasuk  dalam jenis  depth  filtration.  Sedangkan  jika  filter menggunakan material Nylon Monofilament termasuk dalam jenis surface filtration. Padatan yang dapat  disaring  maksimal  1  micron.  Untuk  aplikasi standar dengan kapasitas yang tidak terlalu besar dan yang  memiliki  cara  pengoperasian  yang  termudah adalah  dengan  menggunakan  Bag  Filter.  Jadi  akan digunakan sistem Filtrasi pada limbah cair ini dengan menggunakan  Bag  Filter.  Sedangkan  fungsi  filtrasi dengan  menggunakan  Bag  Filter  ini  adalah  untuk menurunkan kandungan partikel padat yang terdapat dalam air limbah sehingga Ozon dapat mengoksidasi limbah cair dengan lebih baik.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  menganalisis penggunaan  sistem  filtrasi  dan  penggunaan  system filtrasi dan sistem ozon dan pada pengolahan limbah cair di rumah potong ayam dengan tiga macam dosis konsentrasi  BOD, COD dan TSS pada limbah cair di rumah  potong  ayam.  Dan  juga  untuk  menganalisis penurunan  nilai  BOD,  COD,  dan  TSS  dengan penggunaan metode filtrasi dan ozonisasi.

## BAHAN DAN METODE

## Peralatan
Pada penelitian ini menggunakan peralatan kerja yaitu : 1 buah jerigen plastik 20 liter untuk mengambil sample  limbah  cair    awal.  1  buah  jerigen    plastic  5 liter  untuk  mengambil  air  bersih  hasil  reactor  ozone 0,4 sampai 0,6  ppm. 1   buah  Filter Bag 10 micron nominal.    1  buah  jerigen  plastik  5  liter  sebagai pengganti  reactor  sebelum  dimasukkan  ke  botol plastic  1,5  liter.  Agitator  atau  alat  pengaduk. Stopwatch atau pencatat waktu. 8 buah  botol plastik 1,5  liter  untuk  membawa  hasil  pengujian  ke Laboratorium  Pengujian  untuk  diujikan  parameter BOD, COD dan TSS.
Metode Adapun  metodologi  penelitian  efektifitas penambahan  sistem  filtrasi  dan  ozone  dalam menurunkan BOD, COD di hasil pengolahan limbah cair  sebagai berikut :
Pengambilan Sampel Limbah Cair diambil dari effluent  IPAL  di  RPA  “X”  sebanyak  20  liter
menggunakan  1  buah  jerigen  plastik  20  liter.  Sampel ditutup  rapat  sebelum  dilakukan  penelitian  dan percobaan.
Filtrasi Sampel Limbah Cair dilakukan dengan cara  manual  dengan  menggunakan  media  Filter  Bag Polypropyle  10  micron  nominal.  Cairan  hasil  filtrasi disimpan  di  ember  plastik  bersih  sebelum  dilakukan pengujian lebih lanjut.
Pembuatan  Air  Campuran  Ozon  untuk percobaan  akan  dibuat  air  campuran  ozon  dari  air bersih sampai  mencapai kadar ozon di dalam air  0,4 sampai 0,6 ppm.
Sampel  A  menggunakan  sampel  air  limbah sebanyak  1,5  liter  dilakukan  test  BOD,  COD,  ini berfungsi sebagai data awal.
Sampel  B  menggunakan  sampel  air  limbah sebanyak  1,5  liter  dilakukan  penyaringan  secara manual  dengan  menggunakan  bag  filter  10    micron nominal, lalu dilakukan test BOD, COD dan TSS ini berfungsi  sebagai  pembanding  data  awal  setelah melalui proses filtrasi.
Sampel  C  menggunakan  sampel  air  limbah sebanyak 1,35 liter ditambahkan dengan 0,15 liter air bersih lalu diaduk merata selama 5 menit, kemudian dilakukan  test  BOD,  COD  dan  TSS  ini  berfungsi sebagai data awal atau pembanding data dari sample 4.
Sampel  D  menggunakan  sampel  air  limbah sebanyak 1,35 liter ditambahkan dengan 0,15 liter air ozon  0,6  mg/l  lalu  diaduk  merata  selama  5  menit, kemudian dilakukan test BOD, COD dan TSS.
Sampel  E  menggunakan  penyesuaian  dosis konsentrasi  20%  dengan  mencampurkan  sample  air limbah  sebanyak  1,2  liter  ditambahkan  dengan  0,15 liter  air  bersih  lalu  diaduk  merata  selama  5  menit, kemudian  dilakukan  test  BOD,  COD  dan  TSS  ini berfungsi  sebagai  data  awal  atau  pembanding  data dari sample 6.
Sampel  F  menggunakan  penyesuaian  dosis konsentrasi  20%  dengan  mencampurkan  sample  air limbah sebanyak  1,2 liter dengan 0,15 liter air  bersih dan  0,15  liter  air  ozon  0,6  mg/l  lalu  diaduk  merata selama 5 menit, kemudian dilakukan test BOD, COD dan TSS.
Sampel  G  menggunakan  penyesuaian  dosis konsentrasi  40%  dengan  mencampurkan  sample  air limbah  sebanyak  0,9  liter  ditambahkan  dengan  0,6 liter  air  bersih  lalu  diaduk  merata  selama  5  menit, kemudian  dilakukan  test  BOD,  COD  dan  TSS  ini berfungsi  sebagai  data  awal  atau  pembanding  data dari sample 8.
Sampel  H  menggunakan  penyesuaian  dosis konsentrasi  40%  dengan  mencampurkan  sample  air limbah  sebanyak  0,9  liter  ditambahkan  dengan  0,45 liter  air  bersih  dan  0,15  liter  air  ozon  0,6  mg/l  lalu diaduk  merata  selama  5,  kemudian  dilakukan  test BOD, COD dan TSS.
Sampel hasil percobaan eksperimental  dibawa ke  Laboratorium  Pengujian  di  PDAM  Surabaya untuk  di  test  BOD,  COD  dan  TSS.  Kemudian
dilakukan  pengolahan  data  hasil  pengujian  dan diperbandingkan nilainya.
Gambar 1. Sampel Limbah Cair Sebelum Dan Sesudah Proses Filtrasi
Gambar 2. Proses Filtrasi Dengan Menggunakan Filter Bag
Gambar 3. Pengecekan Kandungan Ozon Dalam Air
Gambar 4. Rencana Pengaplikasian di IPAL
Gambar 5. Sampel Limbah Cair Sebelum Dilakukan Pengetesan di Laboratorium

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Proses Filtrasi
Dari  hasil  percobaan  limbah  cair  sebelum  dan sesudah  dilakukan  proses  filtrasi  didapatkan perbandingan  hasil  uji  nilai  BOD,  COD,  dan  TSS yaitu sebagai berikut :
Gambar 6. Perbandingan Nilai TSS, BOD dan COD Sampel  A  :  1.500  ml  Limbah  Tanpa Perlakuan  dan  Sampel  B  :  1.500  ml Limbah  Dengan Filtrasi
Gambar  6.  perbandingan  hasil  uji  sampel  A dan  hasil  uji  sampel  B  yang  menerangkan perbandingan nilai TSS, BOD dan COD pada sampel limbah  A  tanpa  proses  filtrasi  dan  sampel  B  dengan menggunakan  proses  filtrasi.  Untuk  pengujian  nilai TSS  pada  sampel  B  setelah  dilakukan  proses  filtrasi terjadi  penurunan  nilai  sebesar  97,14%.  Pada pengujian  nilai  BOD  pada  sampel  B  terjadi penurunan  nilai  sebesar  63,73%.  Sedangkan  pada pengujian  nilai  COD  sampel  A  terjadi  penurunan nilai  sebesar  64,27%.  Hal  ini  terjadi  karena  fungsi utama  dari  proses  filtrasi  adalah  mengurangi  nilai TSS,  tetapi  juga  bisa  mengakibatkan  nilai  BOD  dan COD  ikut  menurun.  Menurut  penelitian  Meity Pungus  dkk  2013,  penggunaan  filtrasi  dengan  pasir silika,  arang  aktif,  zeolit,  antrasit  dan  ferolit  dapat menurunkan  nilai  BOD  53%  dan  COD  54%.  Jadi menurut  data  hasil  uji  lab  dalam  penelitian  ini penggunaan  Filter  Bag  lebih  effektif  dalam menurunkan  nilai  BOD  dan  COD  dibandingkan dengan  penggunaan  pasir  silika,  arang  aktif,  zeolit, antrasit dan ferolit.
Hasil percobaan dan penelitian ini membuktikan bahwa sistem filtrasi dengan menggunakan filter bag dapat menurunkan nilai BOD sebesar  63,73%,  COD  sebesar  64,27%,  dan  TSS sebesar  97,14%.  Sistem  filtrasi  dengan  menggunakan filter  bag  lebih  baik  dalam  menurunkan  nilai  BOD,
COD,  dan  TSS  dibandingkan  dengan  percobaan sebelumnya yang menggunakan system filtrasi lain.

## Proses Filtrasi dan Ozon
Data  hasil  uji  sampel  perbandingan  nilai BOD, COD, dan TSS pada limbah cair dengan tanpa penambahan  ozon  dan  adanya  proses  penambahan ozon  didapatkan  perbandingan  hasil  uji  nilai  BOD, COD, dan TSS sebagai berikut :
Gambar 7. Perbandingan Nilai TSS, BOD dan COD Pada Sampel A : 1. 500 ml Limbah dan Pada  Sampel  D  :  1.350  ml  Limbah Ditambah  150  ml  Ozon  Dengan  Proses Filtrasi
Gambar  7.  perbandingan  nilai  TSS,  BOD  dan COD  pada  hasil  uji  sampel  A  tanpa  melalui  proses filtrasi  dan  hasil  uji  sampel  D  dengan  proses  filtrasi dan ozon. Untuk pengujian nilai TSS pada sampel D setelah  dilakukan  proses  filtrasi  dan  ozon  terjadi penurunan nilai sebesar 97,52%. Pengujian nilai BOD pada  sempel  D  terjadi  penurunan  nilai  sebesar 70,82%.  Sedangkan  pengujian  nilai  COD  pada sampel  D  terjadi  penurunan  nilai  sebesar  71,63%. Seperti  yang  telah  dijelaskan  diatas  hal  ini  terjadi karena  fungsi  utama  dari  proses  filtrasi  adalah menurunkan  nilai  TSS,  tetapi  bisa  berakibat  nilai BOD  dan  COD  juga  ikut  turun  dan  fungsi  utama ozon  adalah  mengurangi  nilai    BOD  dan  COD. Sedangkan menurut penelitian dari Is Yuniarto, dkk, tahun  2009  dihasilkan  penurunan  TSS,  BOD  dan COD  pada  limbah  udang  yang  telah  melalui  proses ozonisasi  selama  20  menit  dan  penyesuaian  pH limbah  dengan  kapur  tohor  didapatkan  hasil penurunan TSS 47,9%, BOD 68,5% dan COD sebesar 68,2%.

## Dosis Konsentrasi 10%
Dibawah  ini  adalah  perbandingan  antara sampel  C  dan  sampel  D  dengan  variabel  dosis konsentrasi  10%  dari  data  hasil  uji  sampel  limbah cair.
Gambar 8. Perbandingan Nilai TSS, BOD dan COD
Pada  Sampel  C  :  1.350  ml  Limbah Ditambah 150  ml  dan Sampel D :  1.350 ml  Limbah  Ditambah  150  ml  Ozon Dengan Filtrasi
Gambar  8.  hasil  percobaan  dengan  variabel dosis konsentrasi 10%. Perbandingan hasil uji sampel C  yaitu  1.350  ml  limbah  cair  ditambah  150  ml  air bersih dan hasil uji sampel D  yaitu 1.350 ml limbah ditambah  150  ml  ozon  dengan  filtrasi  menerangkan bahwa  perbandingan  nilai  TSS,  BOD  dan  COD untuk  pengujian  nilai  TSS  pada  sampel  2  setelah dilakukan  proses  filtrasi  terjadi  penurunan  nilai sebesar  6,25%..  Pada  pengujian  nilai  BOD  pada sempel  4  terjadi  penurunan  nilai  sebesar  13,94%. Sedangkan pada pengujian nilai COD pada sampel 4 terjadi  penurunan  nilai  sebesar  14,52%.  Dari  hasil percobaan  ini  yang  menggunakan  dosis  konsentrasi 0%    membuktikan  bahwa  penggunaan  sistem  ozon dengan sistem filtrasi efektif menurunkan  nilai BOD, COD, dan TSS pada sampel limbah cair.

## Dosis Konsentrasi 20%
Dibawah  ini  adalah  perbandingan  antara sampel  E  dan  sampel  F  dengan  variabel  dosis konsentrasi  20%  dari  data  hasil  uji  sampel  limbah cair.
Gambar  9.  hasil  percobaan  dengan  variabel dosis konsentrasi 20%.  Perbandingan hasil uji sampel E  yaitu  1.200  ml  limbah  cair  ditambah  300  ml  air bersih dan hasil uji sampel F  yaitu 1.200 ml limbah ditambah 150 ml air bersih dan 150 ml ozon dengan filtrasi menerangkan bahwa pada pengujian nilai TSS pada sampel F terjadi kenaikan nilai sebesar 11,48%. Pada  pengujian  nilai  BOD  sempel  F  terjadi penurunan  nilai  sebesar  0,66%.  Sedangkan  pada pengujian  nilai  COD  pada  sampel  F  terjadi penurunan  nilai  sebesar  6,55%.  Kenaikan  pada  nilai TSS  dapat  diasumsikan  bahwa  distribusi  suspended solid pada tiap sampel limbah yang tidak merata pada saat  pengambilan  sampel  limbah  sebelum  dilakukan percobaan  dan  kemudian  diujikan  ke  laboratorium. Dari  hasil  percobaan  ini  yang  menggunakan  dosis
konsentrasi  20%    membuktikan  bahwa  penggunaan sistem ozon dengan sitem filtrasi efektif menurunkan nilai BOD, COD pada sampel limbah cair.
Gambar 9. Perbandingan Nilai TSS, BOD dan COD Pada  Sampel  E  :  1.200  ml  Limbah Ditambah  300  ml    dan  Pada  Sampel  F  : 1.200  ml  Limbah  Ditambah  150  ml  Air dan 150 ml Ozon Dengan Filtrasi

## Dosis Konsentrasi 40%
Dibawah  ini  adalah  perbandingan  antara sampel  G  dan  sampel  H  dengan  variable  dosis konsentrasi  40%  dari  data  hasil  uji  sampel  limbah cair.
Gambar  10. Perbandingan  Nilai  TSS,  BOD  dan COD Pada Sampel G : 900 ml Limbah Ditambah 600 ml  dan Pada Sampel H : 900 ml Limbah Ditambah 450 ml air dan 150 ml Ozon Dengan Filtrasi
Gambar  10.  hasil  percobaan  dengan  variabel dosis konsentrasi 40%.  Perbandingan hasil uji sampel G  yaitu  900  ml  limbah  cair  ditambah  600  ml  air bersih  dan  hasil  uji  sampel  H    yaitu  900  ml  limbah ditambah 450 ml air bersih dan 150 ml ozon dengan
filtrasi  menerangkan  bahwa  penurunan  nilai  TSS sebesar 15,38%. Pada pengujian nilai BOD sempel H terjadi kenaikan nilai sebesar 0,44%. Sedangkan pada pengujian nilai COD sampel H terjadi kenaikan nilai sebesar  1,58%.  Kenaikan  nilai  BOD  dan  COD  yang berkisar  di  antara  nilai  0,44%  sampai  1,58%  dapat diasumsikan  bahwa  efektifitas  penggunaan  sistem ozon  dan  sistem  filtrasi  akan  menurun  bahkan  tidak efektif pada nilai BOD dan COD yang kecil.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  proses  filtrasi effektif menurunkan nilai BOD, COD, dan TSS pada limbah  cair,  sebesar    63,73%,  64,27%,  dan  97,14%. Sedangkan  penggunaan  sistem  filtrasi    dan  ozon effektif dalam menurunkan nilai BOD,COD, dan TSS sebesar  70,82%,  71,63%,  97,52%.    Jadi  penggunaan sistem  filtrasi  dan  sistem  ozon  lebih  effektif  dalam menurunkan nilai BOD, COD, dan TSS pada limbah cair  di  Rumah  Potong  Ayam.  Tetapi  efektifitas penggunaan  sistem  ozon  dan  sistem  filtrasi  akan menurun  bahkan  tidak  efektif  pada  nilai  BOD  dan COD yang kecil.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Peneliti  mengucapkan  terima  kasih  kepada pemilik  Rumah  Potong  Ayam    “X”  di  Madiun  atas kesempatan  untuk  melakukan  penelitian  pada  hasil pengolahan limbah cair di Rumah Potong Ayam.

## DAFTAR PUSTAKA
Metcalf, & Eddy. (2003). "Waste Water Engineering : Treatment and Reuse (Fourth Edition)”, Mc Graw Hill.
Sofia,  Rosmaniar,  D.  (2019).  Perbandingan  Hasil Disinfeksi    Menggunakan  Ozon  dan  Sinar  Ultra Violet  Terhadap  Kandungan  Mikroorganisme
Pada  Air  Minum  Isi  Ulang.  Agroscience  9(1). https://doi.org/10.35194/agsci.v9i1.636.
Said, N. I. (2017). Teknologi Pengolahan Air Limbah Teori dan Aplikasi. Penerbit Erlangga Said,  N.I.  &   Yudo, S.   (2006).   Rancang    Bangun Instalasi  Pengolahan      Air      Limbah    Rumah Potong  Hewan   (RPH)  Ayam   Dengan Proses Biofilter. Jurnal Air Indonesia
Ginantaka, A. (2015). Disinfeksi Limbah Cair dengan Menggunakan  Ozon.  Jurnal  Agroindustri  Halal 1(2): 86-94.
Erlita,  D,    Puspitasari,  A  ,  Isbandi,  T.      (2016).
Reduksi   Limbah   Rumah Potong Ayam (RPA) Sebagai  Alternatif  Bahan  Ransum  Pakan Berprotein.  Program  Studi  Teknik  Industri, Fakultas  Teknik  Industri,  Institut  Teknologi Yogyakarta
Pungus,  M.,  Palilingan,  S.,  Tumimomor,  F.  (2019). Penurunan  kadar  BOD  dan  COD  dalam  limbah cair  laundry  menggunakan  kombinasi  adsorben alam  sebagai  media  filtras.  Fullerene  Journ.  Of Chemistry 4(2): 54-60.
https://indochembull.com/index.php/fulerene/ar ticle/view/58.
Utami  ,F,  Resti,  Samudro,  G,  Sumiyati,  S.  (2013). Studi  Penurunan  Parameter  BOD,  COD  dan BOD/COD  Menggunakan  Gabungan  Vertikal dan  Horizontal  Roughing  Filter  Pada  Limbah Cair Domestik Artificial. Jurnal Teknik Lingkungan, 2(2). https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/tlingkun gan/article/view/2711. Singgih,  M.  L,  &  Kariana,  Mera.  (2008).
Perancangan  Alat  Teknologi  Tepat  Guna  Untuk Mengurangi Dampak Lingkungan dan
Meningkatkan  Pendapatan  Rumah  Pemotongan Ayam.  Jurusan  Teknik  Industri,  Fakultas Teknologi  Industri,  Institut  Teknologi  Sepuluh Nopember Surabaya.