Vol. 12. No. 01, Januari 2021: 16 - 21 http://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/jte p-ISSN: 2086 ‐ 9479   e-ISSN: 2621-8534

## Rancang Bangun Sistem Pemantauan Dan Pengendali Kualitas Udara Diruang MI (Manual Insert)
PT. Smart Meter

## M. Firdos Afris Bona Zagita
PT. Smart Meter Indonesia, Jakarta daus36614@gmail.com
Abstrak— Polusi udara adalah zat fisik, kimia, maupun biologi yang  dapat  membahayakan  kesehatan  dan  dapat  menimbulkan penyakit pada makhluk hidup, udara merupakan salah satu unsur pokok bagi makhluk hidup. Sistem monitoring pada penelitian ini mengacu pada data yang didapatkan dari tiga kombinasi sensor, sensor Air quality sensor  untuk mengukur kadar kualitas udara, sensor  MQ-7  sebagai  pengukur  gas  karbon  monoksida(CO), sensor  MQ-135  sebagai  pengukur  gas  karbon  Dioksida  (CO2). Membuat  alat  yang  dapat  mengukur  kualitas  udara  dengan akurasi yang baik, Memperbaiki sirkulasi udara dalam ruangan dan  menjaga  kualitas-nya,  masuk  dalam  ambang  batas  standar ISPU atau WHO serta Mengurangi kadar udara berbahaya yang secara langsung dapat merugikan kesehtan. Hasil dari penelitian ini  menunjukan  bahwa  sistem  yang  dibuat  mampu  mendeteksi kualitas udara dan kadar gas dengan kecepatan respon 0,5 detik saat  sistem  dilakukan  uji  coba  pada  ruang  MI  (dalam  ruangan, ber-AC) dengan suhu ruangan 27ºC, kelembaban 63% rata-rata Kadar kualitas udara didalam ruang MI saat dilakukan pengujian yaitu  29,7  ppm.  Sedangkan  untuk  kadar  gas  CO2  adalah  10.90 ppm dan untuk kadar gas CO  rata-rata 1.48 ppm.
Kata  Kunci— Monitoring,  Kualitas  Udara,  Internet  of  Thing, ISPU(Indeks Standar Pencemaran Udara), ESP32, Ubidots, Sensor.
DOI: 10.22441/jte.2021.v12i1.004

## I. P ENDAHULUAN
Udara adalah campuran gas yang terdapat pada permukaan bumi,  yang  termasuk  salah  satu  sumber  daya  alam  karena memilik  banyak  manfaat  bagi  kehidupan.  Udara  tersusun  dari campuran  gas,  antara  lain  nitrogen  78%,  oksigen  20%,  argon 0.93%,  dan  karbon  dioksida  0.30% kemudian    sisanya  berupa gas-gas lain [1]. Jakarta dan kota lain di Indonesia sering dilanda cuaca  yang  tak  menentu.  Dalam  kondisi  yang  tidak  menentu, udara juga menjadi berbahaya bagi kesehatan. Sumber pencemar udara  juga  dapat  disebabkan  dari  berbagai  kegiatan  antar lain, industri,  transportasi,  perkantoran  dan  perumahan.  Selain  itu proses  alam  seperti  kebakaran  hutan,  gunung  meletus  dan  gas alam beracun [2].
Solder  sudah  banyak  dipakai  sejak  dahulu  kala,  solder digunakan  dalam  proses  industri  untuk  proses  menyambung komponen  elektronika.  Timah  yang  dipakai  dalam  proses penyolderan  merupakan campuran antara 5-70% timah dengan timbal,  akan  tetapi  campuran  63%  timah  dan  37%  timbal merupakan  komposisi  yang  umum  untuh  solder.  Timbal  (Pb) merupakan    logam  berat  yang  berbahaya  jika  masuk  kedalam
tubuh manusia karena mengandung racun. Jika suatu timbal dan timah dipanaskan  ataupun dileburkan, maka akan menghasilkan asap yang pekat dan sedikit terasa lengket karena ada flux dalam campuran timahnya. Ketika proses solder dilakukan maka akan ada timah yang terlepas ke udara bila dihirup dalam jumlah yang banyak,    seseorang  bisa  saja  menjadi  keracunan  timah  dan timbal  yang  di  tandai  dengan  sakit  kepala,  lelah,  sulit  BAB, muntah, nafsu makan turun,  nyeri  perut,  nyeri  sendi, rasa  besi dimulut, tenggorokan terasa kering dan lain sebagainya. Dalam jangka  panjang  menghirup    timah  atau  asap  solder  dapat menyebabkan  kerusakan    pada  saluran  pernapasan  dan menimbulkan  beberapa  penyakit  antara  lain,  penyakit  paru obstruktif  kronis  (PPOK),    sembap  paru,  peradangan  sel  paru dan pengapuran paru.
Indeks  Standar  Pencemar  Udara  (ISPU)  adalah  laporan kualitas udara kepada masyarakat untuk menerangkan seberapa bersih  atau  tercemarnya  kualitas  udara  dan  bagaimana dampaknya  terhadap  kesehatan  setelah  menghirup  udara tersebut selama selama beberapa jam atau hari. Penetapan ISPU ini mempertimbangkan tingkat mutu udara terhadap kesehatan manusia, tumbuhan, hewan, bangunan dan nilai estetika. ISPU ditetapkan  berdasarkan  5  pencemar  yaitu  :  karbon  monoksida (CO),  sulfur  dioksida  (SO2),  nitrogen  dioksida  (NO2),  ozon permukaan (O3), dan partikel debu (PM10). Di Indonesia ISPU diatur  berdasarkan  Keputusan  Badan  Pengendalian  Dampak Lingkungan  (Bapedal)  Nomor  KEP-107/Kabapedal/11/1997 (Kabapedal 1997).
Merujuk jurnal diatas,  maka peneliti akan membuat rancang bangun  sistem  pemantauan  dan  pengendali  kualitas  udara diruang  MI  ( manual  insert) Pt.  Smart  Meter.  Kontribusi  dari peneliti  adalah  merancang  alat  yang  bisa  memantau, mengendalikan  sirkulasi  kualitas  udara  dan  memberikan informasi melalui notifikasi email ketika keadaan kualitas udara dalam ruangan masuk kategori sedang, tidak sehat, sangat tidak sehat  dan  berbahaya  berdasarkan  standar  ISPU.  Membantu penelitian  terhadap  kondisi  kualitas  udara  dalam  ruangan, dimana  penilitan  ini  berfokus  pada  ruang  kerja  untuk  proses solder seperti ruang MI. Setelah ada hasil penelitian diharapkan tata udara dalam ruang MI bisa diperbaiki agar tercipta kondisi yang nyaman dan sehat bagi para pekerja dengan kualitas udara yang baik.  Hasil  pembacaan  alat  yang  dirancang bisa  menjadi bahan  pertimbangan  untuk  menindak  lanjuti  kelola  tata  udara diruang  MI.  Perancangan  alat  diharapkan  bisa  menjadi kontribusi yang besar terhadap perbaikan tata uadar diruang MI.

## II. P ENELITIAN TERKAIT
Penelitian yang dilakukan oleh [3] menghasilkan Input yang di  deteksi  oleh  sensor  yaitu  gas Ammonia (NH3), Nitrogen Oxcide (NOX), Alcohol , Benzena , Carbon Monoxide (CO) , dan Carbon  Dioxcide (CO2).  Sensor  kualitas  udara  jenis  MQ135 adalah  sensor  yang  digunakan  dan  terhubung  dengan mikrokontroler  Wemos board . Input yang  terbaca  dari  sensor diproses di dalam mikrokontroler dan modul wifi yang terdapat pada  Wemos board mengirimkan  informasi  ke  internet. Thingspeak sebagai platform IoT merekam data dari sensor di channel yang telah ditentukan dan memberikan output berupa grafik.  Aplikasi  Blynk  memberikan  notifikasi  kepada  user malalui smartphone jika kualitas udara mengalami peningkatan pada level yang signifikan.
Kemudian  penelitian  [4]  menghasilkan  sensor  debu  jenis GP2Y1010AU0F,  Sensor  ini  membaca  kadar  debu  dalam satuan μg/m3. Sensor asap jenis MQ-2. Sensor ini  digunakan untuk mendeteksi kadar asap pada ruangan dalam satuan ppm. Dan pembacaan sensor konsentrasi asap 120 ppm, konsentrasi debu  177  μg/m3.  Pengujian  monitoring  pada platform  IoT. Platform yang  digunakan  adalah Think  Speak untuk menampilkan data secara visual.
Berikutnya ada [5], hasilnya adalah Peningkatan Tvoc dan Eco2 terjadi antara jam12 siang yang merupakan waktu orang kantor untuk pergi makan siang sehingga pergerakan manusia menjadi generator alami VOC ini mungkin yang meningkatkan partikulat  debu  baik  dari  pergerakan  orang  dalam  kantor ataupun  perpindahan  barang  dalam  ruangan  sehingga  debu terevaporasi kemana-mana.
Lalu  ada  [6],  menghasilkan  Sensor  MQ-135  berhasil membaca  gas  NOX  dengan  baik.  Dengan  rata-rata  kesalahan 21%. Hasil pembacaan sensor PM10 bisa bekerja dengan baik konsentrasi partikulat molekul 10. Dengan rata-rata kesalahan 20%.  Pengujian  kadar  CO  bisa  dibaca  dengan  sensor  MQ-7. Data pembacaan sensor semua diakumulasi  oleh wemos yang ditampilkan  melalui  aplikasi  Blynk  dengan  tampilan  visual yang menarik.
Terakhir  ada  [7],  Ketika  alat  bekerja,  LCD  menampilkan seberapa besar kadar gas CO, CO2, dan CH4 didalam simulasi ruangan. Semakin tinggi kadar gas yang terdeteksi oleh sensor, maka  semakin  tinggi  pula  tegangan  pada  masing-masing sensor.  Jika  kandungan  udara  bersih  maka  LED  hijau  akan menyala, buzzer dan blower dalam keadaan tidak aktif. Namun jika sensor mendeteksi ada kadar gas berbahaya melewati batas yang ditentukan, maka LED merah akan menyala, buzzer aktif, dan  blowerpun  akan  aktif  secara  otomatis  untuk  membuang kadar gas berbahaya keluar dari simulasi ruangan. Setelah udara di  dalam simulasi  ruangan kembali bersih, buzzer dan blower akan  berhenti  menyala  serta  LED  akan  kembali  pada  warna hijau.

## III. METODOLOGI PENELITIAN
Adapun  metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah:
• Studi  literatur  pada  tahap  ini  dilakukan  pencarian landasan-landasan  teori  yang  diperoleh  dari  berbagai sumber  seperti  buku,  jurnal  dan  lain-lian  untuk melengkapi  perbendaharaan  konsep  dan  teori,
sehingga  memiliki  landasan  dan  keilmuan  yang  baik dan sesuai supaya tujuan dari penelitian dapat tercapai.
• Metode  rancang  bangun  pada  metode  ini  melakukan perancangan  baik hardware maupun software yang disesuaikan dengan kebutuhan alat yang akan dibuat.
• Metode  percobaan,  metode  percobaan  dimaksudkan untuk  menguji  dan  membuktikan  hasil  rancang bangun  alat  yang  dibuat,  apakah  sesuai  dengan landasan teori  yang telah didapat dari studi literature.
• Pembuatan  laporan  pada  tahap  ini  dilakukan pembuatan  laporan  yang  disusun  berdasarkan  hasil penelitian dengan menggunakan menggunakan teknik pengumpulan  data  primer  dan  skunder  sehingga menjadi  laporan  penelitian  yang  dapat  memberikan gambaran peneliti secara utuh.

## A. Blok diagram
Blok  diagram  adalah  diagram  dari  sebuah  sistem,  dimana bagian utama atau fungsi yang diwakili oleh blok dihubungkan dengan  garis  yang  menunjukkan  hubungan  dari  blok.  Blok diagram  dibuat  untuk  memperjelas  konsep  keseluruhan  dari sebuah rancangan sistem.

## Gambar 1 Blok Diagram Alat

## B. Diagram alir
Adalah  jenis  diagram  yang mewakili  algoritma,  alur  kerja atau  proses  dari  sebuah  sistem,  yang  menampilkan  langkah- langkah  dalam  benuk  simbol-simbol  grafis  dan  urutannya dihubungkan dengan panah. Diagram ini mewakili ilustrasi atau penggambaran penyelesaian masalah.
INPUT PROSE S
OUTPUT
Gambar 2 Diagram Alir Sistem
Pada  gambar  2  merupakan  Diagram  Alir  dari  keseluruhan sistem, secara garis besar sistem akan menerima data masukan dari 3 sensor yang akan digunakan untuk perancangan alat. Data yang dikirm oleh sensor berisi informasi kadar kualitas udara, gas  CO2  dan  CO  yang  kemudian  ditampilkan  ke  dalam  data visual.  Saat  gas  melebihi  ambang  batas  50  sampai  100  ppm relay akan ON untuk mengalirkan arus ke Exhaust fan dan ada notifikasi pemberitahuan melalui email. Saat udara kembali ke batas  normal  atau  sesuai  standar  relay OFF dan Exhaust  fan mati sistem akan terus bekerja selama catu daya terus mengalir pada alat yang dirancang.
C. Perancangan Prototype alat
Tahap  ini  adalah  proses  pembuatan prototype alat  yang mengacu pada gambar schematic diagram dan layout yang telah dibuat.  Proses  perakitan  alat  harus  sesuai  dengan schematic diagram supaya tidak ada kesalahan, lakukan perakitan dengan teliti dan hati-hati.
Gambar 3 Skematik Diagram

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  dan  pembahasan  dari  penelitian  ini  dilakukan  guna mengetahui apakah seluruh sistem dapat bekerja sesuai dengan apa  yang  telah  dirancang.  Pengujian  dilakukan  pada  masing- masing  blok  perancangan  alat  ( Hardware dan Software) serta pengujian keseluruhan untuk mengetahui fungsi alat dan sistem dapat bekerja dengan baik.
Percobaan dilakukan dengan tahap awal adalah melakukan pengkuran  kualitas  udara  di  area  MI.  Sensor  yang  digunakan yaitu Air  Quality  Sensor, MQ-135  dan  MQ-7  dengan  fokus pengukuran-nya  adalah  kualitas  udara  bersih,  CO2  dan  CO. Software  untuk  data  visual  atau dashboard menggunakan Platform IoT  [8]  dari  Ubidots  yang  nanti-nya  dilengkapi notifikasi  Email  dari  Ubidots sistem bila mana ada batas atau parameter  tertentu  untuk  menginformasikan  kondisi  sekitar yang menjadi area pengukuran.
Perancangan  alat  ini  menggunakan Air  Quality  Sensor untuk  pengukuran kadar kualitas udara bersih, MQ-135 untuk pengukuran kadar CO2 dan MQ-7 untuk pengukuran kadar CO didalam  ruangan  MI.  Sensor  tersebut  terhubung  ke mikrokontrol  ESP-32 Development  Board .  Pemabacan  awal sebagai  langkah  kalibrasi  dilakukan  secara serial  monitor antara ESP-32 dan Arduino IDE melalui laptop.

## Gambar 4 Skematik Diagram
A. pengujian Air Quality Sensor Tabel
Tujuan  pengujian Air  Quality  Sensor adalah  untuk mengetahui  apakah  sensor  dapat  bekerja  dengan  baik  dan memberikan hasil yang sesuai dengan data yang terlampir pada datasheet -nya,  sehingga  hasil  pembacaan  dari  sensor  tersebut dapat digunakan sebagai panduan perancangan alat. Mikrokontrol  ESP-32  dapat  menerima  data  hingga  12  bit sehingga  dapat  mengkonversi  data  analog  menjadi  4096 keadaan  ( 2 12 .=  4096).  Artinya  nilai  0  mempresentasikan tegangan  0  volt  dan  nilai  4096  mempresentasikan  tegangan  5 volt.
Pengujian Air  Quality  Sensor yang  digunakan  untuk mendeteksi  kualitas  udara  bersih  (CO,  H2CO,  Alkohol,  Nox, dan  Tinner) dilakukan didalam ruangan sebanyak tiga kali guna mengetahui  selisih  setiap  pembacaan  dari  masing-masing percobaan. Hasil percobaan dapat dilihat pada tabel 1 berikut.
Sensor MQ-
135 da MQ-7
Air Quality Sensor ESP32 Relay
Tabel 1 Hasil pembacaan Air Quality Sensor NO Kualitas Udara (CO, H2CO, Alkohol, NOx, dan Tinner) Satuan Kategori 1 35 ppm Udara Segar/Bersih 2 16 ppm Udara Segar/Bersih 3 56 ppm Sedang 4 21 ppm Udara Segar/Bersih 5 30 ppm Udara Segar/Bersih 6 29 ppm Udara Segar/Bersih 7 29 ppm Udara Segar/Bersih 8 28 ppm Udara Segar/Bersih 9 25 ppm Udara Segar/Bersih
Bisa  dilihat  pada  tabel  diatas  pengujian  pada  sensor Air Quality Sensor rata-rata pembacaan adalah 29,7 ppm, kualitas udara dalam ruangan yang terukur masih masuk dalam kategori bersih.  Dan  kesetabilan  sistem  saat  pengujian  cukup  baik. Karena  keterbatasan  alat  ukur  untuk  kalibrasi  maka  peneliti melakukan  perbandingan  data  yang  merujuk  pada  ISPU  atau WHO.
Ketika pengukuran kualitas udara melebihi 100 ppm dalam waktu  10  detik  maka  sistem  akan  langsung  menghidupkan relay, dua exhaust fan akan menyala. Exhaust fan satu mengatur sirkulasi kualitas udara masuk dengan menarik udara dari luar ruangan dan exhaust fan dau membuang udara dalam ruangan dengan  menarik  udara  dari  dalam  ruangan.  Kemudian  sistem akan memberitahu melalui email  tentang kadar kualitas udara saat  itu.  Dimensi  ruang  MI  yaitu  864  m 3 dengan  tingkat keperluan  pertukaran  udara  50  kali  dalam  satuan  ACH (air changes  per  hour) maka  kebutuhan exhaust  fan yang  sesuai untuk ruang MI yaitu 4500 CMH.
B. pengujian Sensor MQ-135 Tujuan pengujian Sensor MQ-135 adalah untuk mengetahui apakah sensor dapat bekerja dengan baik dan memberikan hasil yang  sesuai  dengan  data  yang  terlampir  pada datasheet -nya. Sehingga  hasil  pembacaan  darai  sensor  tersebut  dapat digunakan  sebagai  panduan  perancangan  alat . Dengan  fokus pembacaan kadar CO2 dalam ruangan.
Pengujian  Sensor  MQ-135  yang  digunakan  untuk mendeteksi  kualitas  udara  bersih  dilakukan  didalam  ruangan sebanyak  tiga  kali  guna  mengethaui  selisih  setiap  pembacaan dari  masing-masing  percobaan.  Hasil  percobaan  dapat  dilihat pada tabel 2 berikut.
Tabel 2 Hasil pembacaan sensor MQ-135

## NO
Has il p en gu k u r
an C O2 Referensi Journal Satuan Kat egor i T er ce m ar (WHO ) A. B. C. 1 2.16 652 2.44 400 ppm 350 > ppm 2 2.37 661 ppm
3 2.66 746 476 ppm 4 2.31 850 ppm 5 2.73 840 7.5 510 ppm 6 3.28 832 ppm 7 3.21 887 690
ppm
8 2.85 1132 2.45 ppm 9 2.60 1000 780 ppm 10 2.35 958
ppm
Catatan:  (A.)  =  Hasil  pengukuran  dari  jurnal  “Purwarupa Sistem  Deteksi  Dan  Pengurangan  Kadar  CO,  CO2  Dan  NO2 Berbasis Mikrokontroler” , (B.) = Data yang diambil dari jurnal “Monitor  Kualitas  Udara  Berbasis  Web  Menggunakan Raspberry Pi dan Modul Wemos D1 [9] dan (C.) = Multiplexer Performance  Testing  For  IoT-Based  Air  Quality  Monitoring System [10] .
Kelebihan  hasil  pengukuran  jurnal  (A.)  Data  sampel pengujian  cukup  variatif  dan  banyak  dilakukan  uji menggunakan  bahan/media  yang  berbeda  namun  alat  yang dirancang  memiliki  kekurangan  yaitu  belum  terintegrasi dengan internet. Pada jurnal (B.) alat dirancang menggunakan wemos D1 ( Client ) sebagai mikrokontrol yang data pembacaan- nya dikirim ke server Raspberry Pi. Kelebihan-nya mempunyai server yang dirancang khusus untuk akumulasi data dari wemos sedangkan  kekurangan-nya  data  hasil  pengukuran  yang divisualisasikan  kurang  banyak.  Sedangkan  pada  jurnal  (C.) sistem dirancang untuk bisa di akses menggunkan smarthphone dimana data yang dikirim oleh Nodemcu 8266 disimpan pada database Google Firebase kemudian diakuisisi oleh server MIT APP  Inventor  untuk  divisualisaikan  data  pengukuran-nya, kekurangan pada jurnal ini adalah sistem belum ada notifikasi pada saat nilai pembacaan melebihi batas standar. Pengukuran kadar gas CO 2 juga dipengaruhi oleh jumlah orang yang berada pada ruangan, saat dilakukan sampel atau uji pengambilan data selain itu juga ada pengaruh lain seperti kegitaan penyolderan, penggunaan bahan kimia lain yang ada dalam ruangan tersebut sebagai  contoh pengnunaan cairan IPA, Coating, Thinner dan cairan flux.
C. pengujian Sensor MQ-7
Sama seperti sensor sebelum-nya tujuan pengujian Sensor MQ-7 adalah untuk mengetahui apakah sensor dapat bekerja dengan baik  dan memberikan hasil yang sesuai  dengan data yang  terlampir  pada datasheet -nya.  Sehingga  hasil pembacaan  darai  sensor  tersebut  dapat  digunakan  sebagai panduan  perancangan  alat . Dengan  fokus  pembacaan  kadar CO dalam ruangan.
Pengujian  Sensor  MQ-135  yang  digunakan  untuk mendeteksi  kualitas  udara  bersih  dilakukan  didalam  ruangan sebanyak  tiga  kali  guna  mengethaui  selisih  setiap  pembacaan dari  masing-masing  percobaan.  Hasil  percobaan  dapat  dilihat pada tabel 3 berikut.
Tabel 3 Hasil pembacaan sensor MQ-7
Catatan:  (A.)  =  Hasil  pengukuran  dari  jurnal  “Purwarupa Sistem  Deteksi  Dan  Pengurangan  Kadar  CO,  CO 2 Dan  NO 2 Berbasis Mikrokontroler” , (B.) = Data yang diambil dari jurnal “Monitor  Kualitas  Udara  Berbasis  Web  Menggunakan Raspberry  Pi  dan  Modul  Wemos  D1  dan  (C.)  = Multiplexer Performance  Testing  For  IoT-Based  Air  Quality  Monitoring System. Untuk kelebihan dan kekurangan-nya seperti dijelaskan pada catatan tabel 4.2. Pengukuran kadar gas CO disetiap daerah atau  ruang  pasti  berbeda  karena  setiap  daerah  atau  ruang memiliki  kondisi  tingkat  polusi  berbeda  yang  dipengaruhi lingkuangan sekitar.

## D. Pengujian keseluruhan
Setelah  melakukan  pengujian  dari  masing-masing  sensor langkah  berikut-nya  adalah  pengujian  keseluruhan  sistem. Tujuan pengujian keseluruhan adalah untuk mengetahui apakah sistem  yang  dibuat  dapat  bekerja  sesuai  dengan  perancangan. Dimana  parameter  pengujian  yang  menjadi  fokus  penelitian adalah  kualitas  kebersihan  udara,  gas  CO2  dan  CO  didalam ruang  MI.  Data  yang  didapat  dari  hasil  pembacaan  sensor diakumulasi oleh mikronktrol (ESP-32) yang kemudian dikirim ke MQQT server Ubidots untuk kemudian ditampilkan kedalam bentuk  visual  dengan dashboard yang  sudah  didesain sedemikian rupa.
Gambar 5 Tampilan Dashboard Ubidots
Tabel 4 Hasil percobaan keseluruhan
Pengukuran  kualitas  udara  (CO,  H2CO,  Alkohol,  dan Tinner), kadar CO2 dan CO juga dipengaruhi oleh jumlah orang yang  berada  pada  ruangan,  saat  dilakukan  sampel  atau  uji pengambilan  data  selain  itu  juga  ada  pengaruh  lain  seperti kegitaan penyolderan, penggunaan bahan  kimia lain  yang ada dalam ruangan tersebut sebagai contoh pengnunaan cairan IPA, Coating, Thinner dan cairan flux.
Kondisi  sirkulasi  udara  dalam  ruangan  juga  menentukan kualitas udara dalam ruangan, karena buruk-nya sirkulasi udara dalam  ruangan  berdampak  pada  kualitas  udara  didalam-nya dimana udara yang sudah terkontaminasi tidak terbuang dengan baik  dan  kurang-nya  masukan  udara  segar  yang  mendorong keluar udara dalam ruangan.
Alat  yang dirancang oleh penulis memiliki perbedaan dari jurnal yang menjadi literature review salah satu-nya yaitu alat dilengkapi  dengan  notifikasi  Email  ketika  hasil  pembacaan kualitas  udara  melebihi  batas  tidak  sehat  sesuai  level  indeks standar pencemaran udara (ISPU). Pesan yang dikirim melalui email berupa nilai pembacaan kualitas udara.

## V. KESIMPULAN
Berdasarkan pengujian dan analisis dari penilitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
• Kadar  kualitas  udara  didalam  ruang  MI  saat  dilakukan pengujian  rata-rata  29,7  ppm  dan  masuk  dalam  kategori baik atau segar.
• kadar gas CO2 rata-rata 10.90 ppm dan untuk kadar gas CO rata-rata  1.48  ppm,  masih  masuk  dalam  kategori  baik sesuai standar ISPU dan WHO.
• Rancang  bangun  sistem  menggunakan Air  quality  sensor v1.3, sensor MQ-7, sensor MQ-135 yang dikendalikan oleh ESP32 sebagai mikrokontrol dengan output exhaust fan dan sistem  pemantauan  berbasis  internet  bisa  dilaksanakan sesuai perumusan masalah .
Si stem s a a t P ub li shed da ta ke U bi do ts Hasil pengukuran alat Referensi Jurnal Ku al it as U d ar a (C O, H 2C O, Alk oh ol , N ox, d an T in n er ) C O2 CO Kua li ta s U da ra C O2 CO
1 08:58:13 35 10.69 1.45 356 -
531 652 29 2 08:58:02 16 10.81 1.54 661 33 3 08:58:40 56 10.85 1.54 746 29 4 08:57:29 21 10.69 1.48 850 95 5 08:57:18 30 10.92 1.58 840 82 6 08:57:07 29 10.95 1.50 832 110 7 08:56:56 29 10.18 1.40 887 120 8 08:56:45 28 11.00 1.58 1132 93 9 08:56:34 25 11.03 1.47 1000 99 10 08:56:23 28 10.97 1.31 958 89 NO Ha si l peng ukur a n CO Referensi Jurnal Satuan Ka teg o ri Tercem a r (WHO) A. B. C.
1 5.97 29 2.15 41 ppm 5 – 200 ppm
2 5.96 33 ppm 3 5.94 29 44 ppm 4 5.94 95 0.87 ppm 5 5.94 82 49 ppm 6 5.89 110 ppm 7 5.92 120 2.30 53 ppm 8 5.89 93 ppm 9 5.88 99 58 ppm 10 5.86 89 ppm

## D AFTAR P USTAKA
[1] S.  R.  Damaik, “Sistem  Monitoring  Kualitas  Udara  Pada  Kamar  Rumah Sakit Menggunakan Sensor DHT11, MQ135 dan Arduino”. Universitas Sumatra Utara. Medan, 2019.
[2] A.  S.  Mannaf,  F.  A.  Setyaningsih  and  I.  Ruslianto,  “Purwarupa  Sitem Deteksi  dan  Pengurangan  Kadar  CO,  CO2  dan  NO2  Berbasis Mikrokontroler”,  Coding  Jurnal  Komputer  dan  Aplikasi,  Universitas Tanjung Pura, vol. 4, no. 3, 2016.
[3] M.  Jacquline  and  O.  Lengkong,  “Sistem  Monitoring  dan  Notifikasi Kualitas  Udara  dalam  Ruangan  dengan  Platform  IoT”,  CogITo  Smart Journal 4(1):94, 2018.
[4] Irianto,  F.  D.  Murdianto,  D.  S.  Fitrian  and  E.  Sunarno,  “Implementasi Sistem Monitoring Kualitas Udara Dalam Ruangan Berbasis Internet of Things (IoT)”, Jurnal Teknik Elektro dan Komputer TRIAC, 2019.
[5] J. Esquiagola, M. Manini, A. S. Aikawa, L. Yoshioka and M. K. Zuffo, “Monitoring  Indoor  Air  Quality  by  using  IoT  Technology”,  XXV International  Conference  on  Electronics,  Electrical  Engineering  and Computing - INTECON 2018
[6] M.  J.  S.  Mulia,  “Rancang  Bangun  Pemantau  Kualitas  Pencemar  Udara Menggunakan  Sensor  di  Industri  Gula  Berbasis  Android”.  Politeknik Negeri Surabaya, Surabaya, 2019.
[7] S. Widodo, M. M. Amin, A. Sutrisman and A. A. Putra, “Rancang Bangun Alat Monitoring Kadar Udara Bersih dan Gas Berbahaya CO, CO2, dan CH4  Dalam  Ruangan  Berbasis  Mikrokontroler”,  Politeknik  Negeri Sriwijaya Palembang, Palembang, 2017.
[8] A.  Adriansyah,  S.  Budiyanto,  J.  Andika,  A.  Romadlan,  and  N.  Nurdin, “Public street lighting control and monitoring system using the internet of things,”  The  5th  International  Conference  On  Industrial,  Mechanical, Electrical, And Chemical Engineering 2019 (ICIMECE 2019), 2020, doi: 10.1063/5.0000594.
[9] F. Tahir, W. Ridwan, and I. Z. Nasibu, “Monitor Kualitas Udara Berbasis Web Menggunakan Raspberry Pi dan Modul Wemos D1”, jt , vol. 18, no. 1, pp. 35-44, Jun. 2020.
[10] B.  D.  Waluyo,  H.  D.  Hutahaean,  and  A.  Junaidi,  “Multiplexer Performance  Testing  For  IoT-Based  Air  Quality  Monitoring  System: Multiplexer Performance Testing For IoT-Based Air Quality Monitoring System”, mantik , vol. 4, no. 1, pp. 33-40, May 2020.