## EFEKTIFITAS PEMASANGAN  KAPASITOR SEBAGAI METODE ALTERNATIF PENGHEMAT ENERGI LISTRIK
M. Tony Prasetyor) Luqman Assaffaf) tt)Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik
Universitas  Muharunadiyah Semarang Jl. Kasipah rp l0 -12 Semarang - Indorrcsia
e-mail : toniPrast@gmail.com

## ABSTRACT
Eficiency needs to be  done  by PLN as a provider o-f electrical ener&v and o-f course also by the  user  communit.v  as consqmers of electrical energt. One of the e-ficiency measures to conserve energ/ trse in the community  is the  use of energt-efficient electical appliances  (energt saver) are usei both in bttsiness, commercial or industrial or domestic  sector. Energlt'elJicient  appliances dre now widely sold in the wider community as they  seek to o.ffset the cost o.f electricol energt conrumpfion.  Equipment generally contains capacitor banks or elco (electrolyt  condensator) which can  reduce electric  currents,  but no signi-ficant e-ffect on consumer  sovings  account  payments.
The Sndy that's  obottt improving the power .factor  has been more on the side o-f the electricif-y xtpplier. both  in transmission and distrtbution. On the load side (electricity consumers), the meaitreient  of power.factor and load balancing  only on the main panel or distribution ponel.
so that the  measured accumulated loads ofdiferent types of loads.
So far research on increasing  the load power .foctor only  produces  the resulting level of power  e.ffiiiency and whether this leiel can still be expected  usefiilness in relieving the financial 'burden'if the e-tectricity anstomer  bills or not. h we need to do a srudy b determine the efiiciency
o.f the diminant lnwer generated  by the load in coniunction  with electric power  ftiangle.
Keywords : Power  Capacitor,  Lood, e.ffieiency o.f electric power

## ABSTRAK
Efisiensi  perlu  dilakukan  oleh  PLN sebagai  peny'edia energi listrik dan  tentunya juga oleh mas.varakat pengguna energi listrik sebagi konsumen Salah satu langkah effisiensi untuk menghemat p"nggrnuu, energi listrik di masyarakat adalah penggunaan suatu pertalatan peng-hemat .rrrgilirtrik (energt  sm,er) yang digunakan  baik di tingkat  rumah tanggq  komersial ut ,, Uirnir maupun di sektor industri. Peralalan penghemat  energi  sekarang banyak dijual di masyarakat luas sebagai upa-va mereka untuk meringankan bial'a pemakaian energi listrik.
Peralatan tersebut ,^o*nya-berisi kapasitor  bank atau elko yang memang  menurunk€m  arus listrik, tetapi tidak signifikan terhadap  penghematan  pembayaran rekeling konsumen.
' Kaji; tentang  perbaikan  faktor  daya selama ini lebih  banyak  pada sisi pemasok listrik, baik pada iansmisi aan-amriUusi. Pada sisi beban (konsumen listrik), pengukuran faktor da,va dan keseimbangan  beban  han-va pada panel utama atau panel distribusi. sehingga yang tenrkur merupakan akumulasi dari jenis beban  beban yang berbeda.
Sejagh ini penelifian perbaikan  faktor  daya  pada sisi beban hanya menghasilkan  tingkat efisiensi duyu y*g dihasilkannya dan apakah tingkatan  tersebut masih bisa diharapkan kegunaannyu dulu---.ringankan beban tagihan  furansial pelanggan listrik atau tidak. Sehingga prito alrtrtan suatu penelitian  untuk mengetahui efisiensi daya dominan .vang dihasilkan oleh beban  dalam  hubungannya  dengan segitiga da,va listrik.
Kata kunci : Kapasitor daya, beban.  efesiensi dala lisrik
Http z I I hurnal.unimus.ac.id

## I. PENGHEMATAN  ENERGI
Sebagai langkah untuk mengurangi pemakaian energi listrik di tingkat konsumen, pemerintah akhir-akhir ini sering mengumandangkan hemat energi,
khususnya PLN sebagai pemasok energi
listrik di Indonesia. Hal ini dilakukan pemerintah untuk  mengantisipasi adanya krisis energi yang terjadi dan juga kurangnya jumlah pembangkit listrik di lndonesia jika dibandingkan dengan jumlah pertumbuhan konsumsi energi
listrik pada sisi beban.

## Kapasitor daya adalah  suatu bentuk
elemen  eletronik  yang salah satu fungsi
utamanya adalah  memperbaiki faktor daya listrik. Dalam rangkaian arus bolak
balik (AC), daya listrik  terdiri atas tiga
komponen, yakni daya aktif, daya reaktif,
dan  daya semu.
Daya aktif (P) satuannya  adalah Wau (W) Daya ini merupakan daya yang diperlukan konsumen untuk kebutuhan
sehari-hari pada semua peralatan yang menggunakan sumber enegi listrik, oleh PLN konsumen diwajibkan untuk
membayar  kebutuhan energi yang
dihitung berdasarkan lamanya  pemakaian
yang diukur dengan KWh meter.
Daya reaktif (a) satuannya Volt
Ampere  Reaktif (VAR) Daya ini terjadi
karena reaktansi daya induktif dan
reaktansi daya kapasitif.  Reaktansi daya
induktif  terjadi karena beban yang
Efektifi  tas Pemasangan  ........
berbentuk  kumparan seperti motor-motor pada alat pendingin, pemanas, penghisap debu, dan motor industri. Sebagai  contoh:
kalau sebuah AC tertera rnenggunakan daya 400W, maka  daya sesungguhnya
yang digunakan untuk menyalakan  AC
tersebut lebih besar dari 500W
Daya semu (S) satuan nya Volt Ampere (vA) merupakan ukuran kapasitas yang terpasang pada  konsumen atau daya pasokan dari pLN (seperti
450VA, go0vA! l300vA, 2200YA,
3300vA! dan seterusnya).  Dikatakan daya semu  karena  daya ini tidak dapat kita manfaatkan  seluruhnya, karena daya yang sebenarnya bisa dipergunakan oleh konsumen (daya nyata/aktip-watt)
dipengaruhi  oleh falcor daya beban (cos o sebesar 0, I sampai  dengan  mendekati
I ) yang terdapat  dalam  beban yang bersifat induktif
Kebanyakan alat penghemat energi yang dijual dipasaran  hanya  mengurangr daya reaktif tetapi  daya aktif  (KWh) yang harus dibayar  konsumen ke PLN tidak turun secara signifikan  atau malah bisa tetap,  karena hanya menurunkan daya reahif (vAR) bukan daya aktifnya
(Kwh)

## 2. TUJUAN PENELITIAN
Tujuan  penelitian yang akan dicapai  dalam penelitian ini adalah .
l. Mengukur dan menganalisa pengaruh
tingkat efektifitas kapasitor terhadap
beban induktif  yang ada pada suatu
jaringan listrik.
2. Menganalisa  dan merumuskan urutan
besar harga induktansi yang sesuai
dengan beban induktif yang ada pada
jaringan listrik konsumen.

## 3. Menganalisa pengaruh besar
kapasitansi terhadap kualitas daya listrik pada suatu jaringan listrik
konsumen.

## 3. KAPASITOR  DAYA
Kapasitor  daya merupakan suatu
peralatan yang amat sederhana yaitu
suatu peralatan  yang terdiri dari dua pelat
metal  yang dipisahkan oleh dielektrik
(bahan isolasi). Adapun bagian dari
kapasitor  daya yaitu kertas, foil dan
cairan yang telah  diimpregnasi,  tidak ada
bagian  yang bergerak  akan tetapi terdapat
gaya  yang  bekerja sebagai fungsi dari
medan listrik. Sistem penghantar
biasanya terbuat dari aluminium murni
atau semprotan logam. Sistem
dielektriknya dapat dibuat dari kertas atau
plastik dengan  cairan  perekat.
a. Proses Kerja Kapasitor
Kapasitor yang akan digunakan
untuk meperbesar pf dipasang paralel
dengan rangkaian  beban. Bila rangkaian
itu diberi tegangan maka  elektron akan
I 24 I
mengalir  masuk ke kapasitor.  Pada saat kapasitor  penuh dengan muatan  elektron maka tegangan  akan berubah. Kemudian elektron akan ke luar dari  kapasitor dan mengalir ke dalam rangkaian yang memerlukannya dengan demikian pada
saat itu kapasitor  membangkitkan daya
reaktif. Bila tegangan yang berubah itu kembali normal (tetap) maka kapasitor akan menyimpan kembali elektron. Pada saat kapasitor mengeluarkan elektron  (tc)
berarti sama juga kapasitor  menyuplai daya reaktif ke beban. Keran beban bersifat induktif (+) sedangkan daya reaktif bersifat kapasitif (-) akibatnya daya reaktif yang berlaku menjadi  kecil

## l2l
Rugi-rugi daya sebelum dipasang kapasitor :
Rugi daya aktif : 12 R Watt (l)
Rugi daya reaktif : 12 x VAR (2)
Rugi-rugi daya sesudah dipasang kapasitor :
Rugi daya aktif : (I'z- Ic'?) R Watt(3)
Rug daya reaktif :  (I' [c') x
vAR(4)
b. Peranan  Kapasitor dalam
Penggunaan Energi Listrik
Besarnya  energi  atau beban listrik yang dipakai ditentukan oleh reaktansi
(R), induktansi (L) dan  kapasitansi (C).
Besarnya  pemakaian energi listrik itu disebabkan karena banyak dan beraneka
Tony  Prasetyo,  Luqman Assaffat
Media Elektrika,  Vol. 3 No. 2, Desember 2010
ragam peralatan (beban) listrik yang
digunakan sedangkan  beban listrik yang digunakan  umumnya bersifat induktif dan kapasitif. Di mana  beban induktif (positi0 membutuhkan daya reaktif
seperti trafo pada rectifier, motor induksi
(AC) dan lampu TL, sedang beban kapasitif (negati0 mengeluarkan daya reahif.
Daya reaklif itu merupakan daya tidak berguna  sehingga tidak dapat dirubah  menjadi tenaga akan tetapi diperlukan untuk proses transmisi energi listrik  pada beban. Jadi yang
rnenyebabkan pemborosan energi listrik adalah  banyaknya  peral atan yang bersifat induktif,, Berarti dalam menggunakan
energi listrik ternyata  pelanggan tidak
hanya dibebani oleh daya aktif (kw) saja tetapi j uga daya reaktif (kVAR).
Penjuml ahan kedua daya itu akan menghasilkan daya  nyata yang merupakan  daya yang disuplai oleh pLN.
P (tx) Q {kusr}

## CosO=pf:p(kW)/S(kVA)
(5)
P (kW): S (kVA) . Cos O (6)
Seperti kita ketahui  bahwa harga
Cos O adalah mulai dari 0 s/d l. Berarti kondisi terbaik yaitu pada saat harga p (kW) maksimum t P (kW) : S (kVA) l atau  harga  Cos O: I dan ini disebutjuga dengan Cos g yang terbaik. Namun dalam kenyataannya harga Cos O yang ditentukan  oleh pLN sebagai pihak yang mensuplai  daya adalah sebesar 0,g. Jadi untuk  harga  Cos O < 0,g berarti pf dikatakan jelek. Jika pf pelanggan jelek (rendah) maka kapasitas daya aktif (kW) yang dapat digunakan  pelanggan akan berkurang.  Kapasitas itu akan terus menurun seiring dengan semakin menurunnya pf system kelistrikan pelanggan.
Akibat menurunnya pf itu maka akan muncul beberapa persoalan sebagai berikut:
a. Membesarnya  penggunaan  daya listrik
kWH karena rugi-rugi.
b. Membesarnya  penggunaan  daya listrik
KVAR.
c. Mutu listrik menjadi rendah karena jatuh tegangan.
Untuk memperbesar harga Cos O 00 yang rendah hal yang mudah dilakukan  adalah  memperkecil sudut O sehingga menjadi  @t berarti O > Or.
Sedang untuk memperkecil sudut @ iw
I l2s
Dari Gambar I
bahwa perbandingan
dengan daya nyata
didefinisikan sebagai
atau Cos O.
tersebut  diperoleh
daya aktif (kW)
(kVA) dapat
faktor daya (p0
Gambar l. Segt tiga  daya
hal yang rnungkin dilakukan adalah
memperkecil komponen daya reaktif
(kVAR) Berarti komponen daya reaktif
yang  ada bersifat induhif harus dikurangi
dan pengurangan itu bi sa dilakukan dengan  menambah suatu sumber daya
reaktif  yaitu berupa kapasitor.
Proses pengurangan itu bisa
terjadi karena  kedua  beban (induktor dan
kapasitor) arahnya berlawanan akibatnya
daya reakrif  menjadi kecil Bila daya
reaktif  menjadi kecil sementara daya aktif
tetap maka harga pf akan medadii besar
akibatnya daya nyata (kVA) menjadi
kecil sehingga  rekening listrik rnenjadi berkurang.
Keuntungan lain mengecilnya
daya reaktif adalah :
a. Mengurangi rugi-rugi  daya pada
si stern
b. Adanya  peningkatan  tegangan karena
daya meningkat

## 4, KUALITAS  DAYA LISTRIK
Kualitas  daya listrik digambarkan
sebagai segala hal masalah yang
berkaitan dengan daya listrik  di mana di dalamnya terdapat penyimpangan
tegangan V (Volt), arus I (Ampere) dan
frekuensi f GIz) yang diakibatkan oleh
timbulnya kegagalan (failure) dan
kesalahan pengoperasian peralatan
konsumen li strik.
Daya listrik diukur dengan  tiga
besaran utama, yaitu : daya semu atau daya kompleksn S dengan satuan Volt
Ampere (VA), daya nyata atau daya aktif
P dengan satuan Watt (W) serta daya reaktif a dengan satuan Volt Amper
Reaktif  (VAR)

## 5. METODOLOGI
Objek yang  akan diamati dan diuji dalam penelitian ini adalah kapasitor tipe MKT dengan berbagai tingkat besaran kapasitas yang sesuai dengan spesifi kasi
j aringan listrik. Sebagai sampel penelitian, akan diambil beberapa sampling beban yang bersifat resistif,
kapasitif dan indukti  f.
Peralatan ukur  yang akan digunakan didalam penelitian ini adalah
Power  Quality  Analizer A3Q produksi dari LEM, Italia. Peralatan ini dapat mengukur parameter-parameter seperti arus dan tegangan [istrik, frekuensi, tingkat harmonisa, bentuk gelombang tegangan dan arus listrik,  flicker, ketidak seimbangan sistem 3 fasa, daya, faktor daya, cos phi (p), serta distorsi daya listrik serta kualitas daya listrik secara umum.
Semua data  yang diukur menggunakan alat tersebut dapat disimpan di memorinya,  kemudian dapat ditransfer  ke komputer.
Selain  alat ukur power quality analyzer, terdapat peralatan tambahan lain yang digunakan yaitu pengatur
tegangan (voltage regulator). Alat ini
digunakan untuk mendapatkan  variable
tegangan masukan yang  berbeda-beda.
Pada penelitian ini, kapasitor akan dihubungkan dengan beban yang mempunyai variasi nilai induktansi
tertentu. Untuk menganalisa pengaruh
kapasitor terhadap  beban, maka tegangan masukan rangkaian penelitian
dipertahankan  konstan pada tegangan ZZ0
Vl50  Hz,sehingga  variabelnya adalah .
. Variabel  tetap : Spesifikasi  kapasitor,
beban lampu,  proses pengukuran.
. Variabel berubah : Nilai kapasitansi
dan nilai induktansi beban
Variabel respon. Arus total rangkaian
dengan kapasitor, arus total
rangkaian tanpa kapasitor dan
kualitas daya listrik
o Variabel kontrol :
masukan Tegangan
Observasi  dilakukan untuk mengamati, memperhatikan  dan mencatat
terhadap peristiwa atau kejadian yamg terj adi pada kinerja kapasitor sebagai
objek penelitian  selama dilakukan penelitian di laboratorium. Sebagai contoh terjadinya pemanasan yang
berlebih  pada kapasitor pada kondisi
tertentu, ketidaksesuaian fungsi kapasitor
Efektifitas Pemasangan .....!..
tssN L979-7  45L
dalam efi siensi energi listrik, atau kej adian tertentu lainnya  sebagai akibat dari dilakukannya penelitian

## 6. RANCAIYGAN PENELITIAN
Penelitian tentang pemasangan kapasitor dan pengaruhnya sebagai metode alternatif penghemat energi Iistrik ini akan dilaksanakan  sesuai  perancangan gambar 4 sebagai inti dari rancangan dari penelitian.
7. HASIL DAN PEMBAHASAN
7 -1. Pengaruh Penambahan Kapasitor pada Jaringan Listrik terhadap
Beban Resistip Murni
Dari  hasil pengujian yang dilaksanakan, pada tabel s.l. dan grafik
5.1. berikut dapat dilihat  bahwa tidak ada pengaruh  harga/nilai arus beban resistip murni terhadap penambahan kapasitor pada rangkaian dan pemakaian induktansi yang bervariasi pada
rangkaian.
- -I
Gamb ar 2 Rancangan inti penelitian
Tabel I Hasil Pengujian Pengaruh
Penambahan Kapasitor Terhadap Besar
Arus Resistip Murni pada Rangkaian
c Ii{PAStTOR R
(BEBA:Y) L (tifDtiKTAxsD I LA}IPU u-{. l0 pF LA},{PU 100\1' 10H -iH ]H 1H 00urH 103 l0r 103 I08 l0$
5pr LA\{PU 100\\- 10H JH -1H 3H ]H IH OOmH 103 108 108 l0t l0s 108 108
2pF LAIUPU 100\\'
10H 9H EH 5H 1H 3H 2H 1H 00,xH l0E 108
108 t08 l0s l0t 108 108 108
Gamb ar 3 Grafik Arus Resistif Murni
Terhadap Kapasitansi Kapasitor
Media Elektrika,  Vol. 3 N a.7, Desember  20L0
7 .2 .Pengaruh Penambahan  Besar Nilai Induktansi Terhadap Arus Induktansi
Tabel 2. Hasil Penguj ian Pengaruh
Penambahan Besar Nilai Induktif
Terhadap Arus Induktansi
Cramb ar 4 Crrafik Arus Induktif Terhadap
Beban tnduktif
Dari  hasil pengujian yang dilaksanakan dapat dilihat  dari tabel 2
dan gambar gafik 4 diketahui ada pengaruh penambahan besar nilai
induktansi  terhadap arus induktansi.
Semakin besar nilai beban induktansi maka akan semakin kecil harga arus induktansinya.
L{}.{PU 100$' LA\IPU 100\1' LA:\IPU r 00\\' Gndik I Rcslrtlp trrhadrp (' ,u= t (a4) I L.-;r", nttttt* I ii*"I- - ' I----'- EO 60 .t0 l0 0 0,00 I I 6 8 l0 ll t*r#rrcl  !*ir*.J tlln Graftk  I L terhadap L pada C=10rF irr.L (&il l4 r-l I w 16 kClhrn{ (H} 8 d l
Media Elektrika,  Vol. 3 No. 2, Desember  2010
7.3. Pengaruh  Penarnbahan IYilai Induktansi Terhadap Arus Total Rangkaian  Tanpa Kapasitor
Dari  hasil penguj ian yang dilaksanakan dapat dilihat dari tabel 7 3 dan gamb ar gtafik 7 .3. berikut, diketahui ada pengaruh  penambahan besar nirai
induktansi terhadap arus total rangkaian,
Semakin  besar nilai induktansi maka akan semakin kecil harga arus total rangkaiannya. .
Tabel 3 Hasil pengujian
Penambahan Besar Induktansi
Arus Total Tanpa Kapasitor Pengaruh Terhadap tr1pror (3r,tr Grellk I tot ttrhadap  L Trupe C {6 hfifaul- (al Gambar  5 Grafik  Arus Total Terhadap
Beban Induhip Tanpa Kapasitor
tssN 1979_7 451
7 -4. Pengaruh Penarnbahan Nilai Induktansi Terhadap Arus Totar Rangkaian  Dengan Kapasitor Dari  hasil penguj ian yang dilaksanakan dapat dilihat bahwa ada pengaruh penarnbahan besar nilai induktansi terhadap arus total rangk  aian. semakin  besar nilai induktansi ada kecenderungan penurunan harga arus total rangkaian pada harga induktansi tertentu.
Tabel 4 Hasil pengujian pengaruh  Nilai Induktansi Terhadup Arus Total Rangkaian  Dengan Kapasitor
Gamb ar 6 cnafik Arus Total Terhadap
Beban Induktif Dengan Kapasitor
c r{PTSTTOR B oEB.r:r) L .::, (tlTDtlXtArsD II.AITPU
a.l
ITOTil.
laip{ C
lo pF LA\CITI :0,1\\' i0H -iH .1H
1H :OtlorH l0s t08 108 l0s I (,8 69 1-18 itj 69t 1_1t0 t!9 176 362 699 l3t7 5Pr LA.\{PU i001r' t0H JH {H ]H :H .lH ]oftnH OE 0s
0s 0s 0s 0s OE 69 ns !:: li0 JJ: 69: i lE0 l19 t16 t&t tss 36' 599 l-r3:
llF LAUPU l00t1' :OH 9H 8H JH ]H ]H :H IH
iOenH
0fi OE 08 os 0s 0s 0t 0s DS 69 129 133 139 l?6 l0{ ts5 36r 699 l-rs7 .lrxu qag Grrf,k I tot rerhrdap  L Den3an  C=10 rf l1 ll I .l 6 In{r}nd (El 8 4
tssN 1,979-7  451,
7.5. Pengaruh Penambahan Nilai
Kapasitip Terhadap Arus Total
Rangkaian  Dengan Variasi Harga
Kapasitor Pada  Pemakaian Variasi
llarga Induktansi
Dari  hasil pengujian Yang
dilaksanakan dapat dilihat bahwa ada
pengaruh penambahan besar nilai induktansi terhadap  arus total rangkaian.
Semakin besar nilai induktansi ada
kecenderungan penurunan harga arus
total rangkaian pada  harga induktansi
tertentu kemudian terjadi kenaikan, dan
semakin  besar harga kapasitansi maka
dapat dilihat pada grafik gambar 7 ada
karakleristik  penurunan dan kenaikan
arus total yang signifikan
Gambar 7 merupkan Hasil Pengujian
Pengaruh Nilai Induktansi Terhadap Arus
Total Rangkaian Dengan KaPasitor
Dengan Pemakaian Variasi Harga
Induktansi

## 7.6.Pengaruh  Penarnbahan Nilai
Kapasitip Terhadap Arus Total
Rangkaian Dengan Variasi flarga
Kapasitor Pada  Pemakaian Variasi Harga Induktansi Yang
Berhubungan  dengan  Efesiensi  dan
Efektifitas Daya
Dari  hasil penguj ian yang dilaksanakan dapat dilihat bahwa ada pengaruh penambahan besar nilai induktansi terhadap  arus total rangkaian.
Semakin besar nilai induktansi ada kecenderungan penurunan harga arus total rangkaian pada  harga induktansi tertentu kemudian terjadi kenaikan, dan semakin  besar harga  kapasitansi maka terlihat ada karakteristik  penurunan dan
kenaikan  arus total yang signifikan.
Dari karakteristik yang kita dapatkan, maka untuk rnendapatkan efesiensi  dan efektitifitas Daya, dari tabel dipilih nilai I tot dengan C (Arus total dengan  kapasitor)  yang terendah sehingga dapat dipilih berapa harga kapasitas
kapasitor dan harga Induktansi yang terpasang pada suatu rangkaian atau jaringan  listrik.
Tabel 6 Hasil Pengujian  Pengaruh Nilai
Induktansi  Terhadap Arus Total
Rangkaian Dengan dan Tanpa  Kapasitor
Dengan Pemakaian Variasi Harga
Induktansi Gnfrk I tot rcrLt&p  L denSen terlrbcl C -+-{8lt Totel GlO f t ..r an$ Tonl C.* pf
+ dr*r Taal Cil  |r {6 tr#taxi (El
Gamb ar 7 Grafik  Arus Total Terhadap
Beban Induktif Den gan Variasi Harga
Kapasitor
Tony  Prasetyo,  Luqman  Assaffat
Dari data tersebut dapat kita
tentukan  bahwa dengan menggunakan
harga kapasitor s  FF, efektivitas tertinggi berada pada nilai induktansi
seki tar 2 Henry, lebih kecir dari itu efektivitas  menurun.

## 8. KESIMPULAIY
Dari peneliti an efektifitas pemasangan kapasitor sebagai metode
alternatip penghemat energi listrik, dapat
diambil suatu kesimpulan bahwa:
l. Besarnya harga arus resistif murni tidak berubah  dengan adanya
penambahan kapasitor daya pada
suatu janngan listrik.
2- Dengan tidak berubahnya harga  arus
resistip murni maka tidak akan
mengubah besaran nilai energi yang
terukur pada alat ukur Kwh meteq
karena yang diukur adalah harga  daya
aktif.
3. Pemasangan kapasitor akan
menurunkan daya reaktif (induhif)
pada  suatu sistern ja.ingan listrik
Efektifitas PemasangaJl  ........
4 Efektifitas dapat didapatkan dari pemasangan kapasitor daya yaitu akan menimbulkan  penurunan arus total rangkaian yang merupakan akumulasi dari beberapa komponen
arus.
5 Efektifitas tertingg  dari penurunan arus total j aringan didapatkan dari pemilihan harga induktansi dan harga kapasitansi kapasitor yang akan digunakan sesuai dengan tabel efesiensi .
6. Pemilihan harga indurctansi dan harga kapasitansi kapasitor yang tidak sesuai akan  menimbulkan penurunan efektifi tas pemasangan  kapasitor.
7 . Pemasangan kapasitor dal am rumah tangga tidak terlalu signifikan dalam menurunkan  arus total jaringan, tetapi kalau dipasang secara  serentak  pada suatu wil ayah akan sangat signifikan sekali dalam penurunan arus total, sehingga bisa menjadi acuan untuk berbagai kepentingan termasuk mengatasi krisis energi ristrik dalam skal a besar.

## DAFTAR  PUSTAKA
[]ANSVIEEE standard c 37 }tz, tg7g. IEEE "Applications  Cruide -fo, capacitance current sw itching for AC High l'oltage circuit Breakers  Rated on a Symmetrical Currenl Bqsis,, .
121 Arrilaga, J, Watson  N R-, S Chen,
2000, " Power SYstem QualitY
Assesment",  John WileY & Sons Ltd,

## New Yo
13] Dugan, R.C, McCrranaghan M.F,
Beaty H.W. , 1996, " Electrical
Power Syslent QttolitY", McGrcnY-
Hill Book Company, New York.
t4l Deshpande, MV. 1990 'Electrical
Power Sistem Desigryt", New Delhi,
Tata McGraw - Hill.
t5] IEEE Task  Force , SePt 1985, " The
Effict of Power rystent Harmonic on
Power SYstem EquiPment and
Loads"'  IEE  Trans. Power
Apparatus and SYstems, vol PAS-
104, pp 2555 -2563.
t6] Larry M. Smith, July/August, 1995-
"A Practical  Approach in Substatiorr
Capacitor Bank APPlication to
Calcttlating, Limiting  and Reducing
the Effect o.f Transient  Currents",

## IEEE
17) Nawali lkhsanudin, Desember  2008,
"siasati Beban Listrik yang Kian
MelonjEk",
Semarang. Suara Merdeka, t8] Prasetyo Roem ,, 2006, "Penggunaan
Nat Penghemat Energi Yang
Melawan  Hukurn", Kompas,  Jakarta
t9l I.TDIKLAT PT  PLN, 1987
"spesifikasi Desain Untuk Jaringan
rFt Tegangan Menengah (JTM) Dan
Jaringan Tegangan Rendah (JTR)". SPLN 72 PT. PLN (Persero), Jakarta.
U0l William D. Stevent, Jr, 2002,
"Analisa Sistem  Tenaga Listrik",
Erlangga,  Jakarta.
[11)Zuhal, 1995, "Dasar Teknik Tenaga
Listrik dan Elektronika Daya", PT
Gramedia Pustaka Utama, jakarta