## Implementasi Aplikasi EPANET Dalam Evaluasi Pipa Jaringan Distribusi Air Bersih PDAM Kolaka
Romy Talanipa*, Tryantini Sundi Putri**, Fathur Rahman Rustan***, Andi Tria Yulianti *** * Teknik Sipil, Teknik, Universitas Halu Oleo ** Teknik Sipil, Teknik, Universitas Halu Oleo
*** Teknik Sipil, Sains dan Teknologi, Universitas Sembilanbelas November Kolaka **** Teknik Sipil, Teknik, Universitas Halu Oleo *romy.talanipa_ft@uho.ac.id, **tryantinisputri@uho.ac.id, ***ur_mantan@usn.ac.id

## ABSTRACT
The  need  for  raw  water  for  various  reasons,  particularly  clean  water  for  households,  public  areas,  and industry,  will  continue  to  rise  as  the  world's  population  grows  and  the  pace  of  growth  in  various  fields accelerates. However, because the existing supply of clean water infrastructure is still limited, it has not been able to cover all of the country's water needs. Residents in Latambaga District, Kolaka Regency, are likewise concerned about the lack of safe water. Although the area has adequate water sources (river water) and a distribution network that distributes clean water to the population, the issue is getting water from these water sources to areas where there isn't an optimal clean water distribution network so that it can be used  by  the  community  population.  As  a  result,  it  is  required  to  assess  PDAM  Kolaka's  clean  water distribution network by employing the EPANET program application in its analysis. The findings of the pipeline  network  evaluation  using  the  EPANET  2.0  application,  the  diameter  of  the  pipes  used  in  the evaluation, pipes with a diameter of 1" to 4", and the demand for 1,003 rods of PVC pipes.
Keyword: Evaluation, Distribution, EPANET 2.0.

## 1.   Introduction
Pemanfaatan  sumber  air  membutuhkan  kesadaran  yang  sangat  tinggi  mengingat  saat  ini  dunia mengalami krisis yang dapat menghambat perkembangan masyrakat. Sustainable Development Goals (SDGs) adalah  rencana  aksi  global,  terdapat  17  tujuan  yang  ingin  dicapai  pada  tahun  2030,  salah  satunya  adalah “TUJUAN 6. Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua” yang saat ini tengah berjalan. Bagaimanapun daerah pedalaman di negara-negara berkembang di seluruh dunia sungguh sangat kekurangan, dimana 8 dari 10 orang tidak memiliki akses air bersih yang aman. Sebagaimana catatan WHO dan UNICEF, baru 87% dari populasi dunia yang memiliki akses air layak konsumsi. Sebuah kemjuan sebesar 10% dalam dua dekade terakhir [1].
Kebutuhan air baku untuk berbagai keperluan, terus meningkat mengikuti jumlah penduduk yang terus bertambah dan semakin berkembangnya laju pembangunan di berbagai bidang.  Di sisi lain, jumlah penyediaan air bersih saat ini masih terbatas dan tidak dapat mencukupi semua kebutuhan air.  Masalah ketersediaan air bersih  ini  juga  dihadapi  oleh  penduduk  di  Kecamatan  Latambaga,  Kabupaten  Kolaka.    Meskipun  wilayah tersebut memiliki sumber air (air sungai) yang cukup memadai serta jaringan pendistribusian yang menyalurkan air  bersih  ke  masyarakat  penduduk,  namun  yang  menjadi  kendala  adalah  bagaimana  cara  menangkap  dan menyalurkan air dari sumber air tersebut ke wilayah yang tidak memiliki jaringan  distribusi air bersih secara optimal sehingga dapat dimanfaatkan oleh penduduk.  Dengan memperhatikan lokasi serta potensi yang ada, maka diharapkan kebutuhan air bersih di Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka dapat terpenuhi.
Pada  Kecamatan  Latambaga  memiliki  luas  188,53  km 2 yang  mencakup  beberapa  kelurahan  yaitu Induha,  Ulunggolaka,  Mangolo,  Kolakaasih,  Sea,  Latambaga  dan  Sakuli.  Dari  beberapa  wilayah  tersebut, jaringan  distribusi  yang  disalurkan  oleh  PDAM  Kolaka  ada  3  jaringan  wilayah  yaitu  wilayah  1  daerah Latambaga  dan  Sakuli,  wilayah  2  daerah  Sea  dan  Latambaga,  dan  wilayah  8  daerah  Kolakaasih.  Untuk mengalirkan jaringan distribusi ke wilayah-wilayah tersebut PDAM Kolaka menggunakan pipa PVC ( Polyvinyl Chlororide ) dengan ukuran diameter 32, 48, 50, 60, 75, 100 dan 150.
Pada  tahun  2020  jumlah  penduduk  di  Kecamatan  Latambaga,  sebanyak  33.917    jiwa.  Jumlah penduduk yang terus meningkat, serta kebutuhan air yang bertambah sedangkan ketersediaan air yang terbatas maka  menimbulkan  tidak  seimbangan  antara  kebutuhan  dan  ketersediaan  yang  terjadi  di  beberapa  wilayah Kelurahan Latambaga dan Kelurahan Sakuli. Oleh karenanya diperlukan suatu evaluasi jaringan distribusi air bersih PDAM Kolaka dengan mengimplementasi penggunaan aplikasi program EPANET didalam analisisnya.

## 1.1. Sumber Air
Menurut Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air bahwa yang di maksud dengan air adalah semua yang terdapat pada, diatas ataupun dibawah permukaan  tanah,termaksut  dalam  pengertian  ini  air  permukaan,  air  tanah,  air  hujan,dan  air  laut.  Air  juga merupakan factor penyebab penyakit yang berasal dari tinja untuk sampai kepada manusia. Butuh pengolahan air yang baik supaya air yang masuk ketubuh manusia baik berupa makanan dan minuman tidak menyebapkan penyakit. Pengolahan air baik berasal dari sumber, jaringan transmisi atau distribusi adalah mutlak di perlukan untuk mencegah terjadinya kontak antara kotoran sebagai sumber penyakit dengan air yang di perlukan [2].
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang persyaratan air minum terdapat pengertian mengenai air minum yaitu air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
Secara umum sumber air dibagi atas :
1) Air Permukaan
Air permukaan adalah air yang terdapat pada permukaan tanah. Pada perinsipnya air permukaan terbagi menjadi:
a) Air Sungai adalah air hujan yang jatuh kepermukaan bumi dan tidak meresap kedalam tanah akan mengalir secara gravitasi searah dengan kemiringan permukaan tanah dan mengalir melewati aliran sungai.  Sebagai  salah  satu  sumber  air  minum,  air  sungai  harus  mengalami  pengolahan  secara sempurna karena pada umumnya memiliki derajat pengotoran yang tinggi.
b) Air Danau adalah air permukaan (berasal dari hujan atau air tanah yang keluar ke permukaan tanah), terkumpul pada suatu tempat yang relatif rendah/ cekung.
2) Air Tanah Air tanah adalah air yang berasal dari jatuhnya air hujan ke permukaan tanah / bumi,  kemudian meresap kedalam tanah dan mengisi rongga-rongga atau pori didalam tanah. Air tanah terbagi atas:
a) Air Tanah Dangkal, terjadi karena daya proses peresapan air dari permukaan tanah.
b) Air Laut adalah salah satu sumber air walaupun tidak termasuk kategori yang bias dipilih sebagai sumber air baku untuk untuk air bersih atu air minum, karena memiliki kandungan garam (NaCl) yang cukup besar [3].

## 1.2. Kebutuhan Air
Kebutuhan air adalah jumlah debit air yang perlu ada untuk distribusi daerah pelayanan. Faktor yang berpengaruh  pada  kebutuhan  air  yaitu  jumlah  penduduk  dan  konsumsi  perkapita.  Dimana  kecenderungan populasi  dan  sejarah  populasi  digunakan sebagai  dasar  perhitungan  kebutuhan  air  domestik  terutama  dalam penentuan kecenderungan laju pertumbuhan.

## 1.2.1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebutuhan Air
Pemakaian air rata-rata liter/orang/hari berbeda di suatu negara dengan negara lainnya, kota dengan kota lainnya, desa dengan desa lainnya. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:
1) Besar kecilnya daerah;
2) Tingkat kehidupan penduduk;
3) Harga air;
4) Iklim;
5) Tekanan air;
6) Sistem penyambungan;
7) Kualitas air;
8) Sistem manajemen penyediaan air.

## 1.2.2. Analisis Kebutuhan Air
1) Kebutuhan Domestik.
Kebutuhan  domestik adalah kebutuhan air yang digunakan pada tempat-tempat  hunian  pribadi untuk    memenuhi    keperluan    sehari-hari  seperti  memasak,  minum,  mencuci  dan  keperluan  rumah tangga lainnya. Satuan yang dipakai adalah liter/orang/hari.
2) Kebutuhan Non Domestik
Standar kebutuhan air non domestik adalah kebutuhan air bersih diluar keperluan rumah tangga. Kebutuhan air non domestik antara lain:
a) Kebutuhan institusional adalah kebutuhan air untuk kegiatan perkantoran dan kegiatan pendidikan atau sekolah.
b) Kebutuhan  komersial  adalah  kebutuhan  air  bersih  untuk  kegiatan  hotel,  pasar,  pertokoan,  dan restoran.
c) Kebutuhan industri adalah kebutuhan air bersih untuk air pendingin, air pada boiler untuk pemanas, dan bahan baku proses produksi.
d) Kebutuhan  fasilitas  umum  adalah  kebutuhan  air  bersih  untuk  kegiatan  tempat-tempat  ibadah, terminal dan tempat rekreasi.
Kebutuhan  air  non  domestik  ditentukan  dari  besarnya  kebutuhan  air  domestik.  Besarnya kebutuhan sir non domestik dibagi menjadi tiga kategori, yaitu :
a) Kota Besar :  (30 – 45) % x kebutuhan air domestik
b) Kota Sedang  :  (20 – 30) % x kebutuhan air domestik
c) Kota kecil :  (10 – 20) % x kebutuhan air domestik
Besarnya kebutuhan Standar kebutuhan air bersih non domestik [4] dapat dilihat pada tabel 1 sampai tabel 3.
Tabel 1. Kebutuhan Air Non Domestik Untuk Kota Kategori I, II, III dan IV
No. Sektor Nilai Satuan 1 Sekolah 10 Liter/murid/hari 2 Rumah Sakit 200 Liter/tempat tidur/hari 3 Puskesmas 2000 Liter/hari 4 Masjid 3000 Liter/hari 5 Kantor 10 Liter/pegawai/hari 6 Pasar 12000 Liter/hektar/hari 7 Hotel 150 Liter/tempat tidur/hari 8 Rumah Makan 100 Liter/tempat duduk/hari 9 Kompleks Militer 60 Liter/orang/hari 10 Kawasan Industri 0,2-0,8 Liter/detik/hari 11  Kawasan Pariwisata 0,1-0,3 Liter/detik/hari Tabel 2. Kebutuhan Air Non Domestik Untuk Kategori V (Desa) No. Sektor Nilai Satuan 1 Sekolah 5 Liter/murid/hari 2 Rumah Sakit 200 Liter/tempat tidur/hari 3 Puskesmas 1200 Liter/unit/hari 4 Masjid 3000 Liter/unit/hari 5 Mushola 2000 Liter/unit/hari 6 Pasar 12000 Liter/hektar/hari 7 Komersial/industri 10 Liter/hari
Tabel 3. Kebutuhan Air Non Domestik Untuk Kategori Lain No. Sektor Nilai Satuan 1 Lapangan Terbang 10 Liter/orang/detik 2 Pelabuhan 50 Liter/orang/detik 3 Terminal Bus 10 Liter/orang/detik 4 Kawasan Industri 0,75 Liter/detik/hektar

## 1.3. Proyeksi Jumlah Penduduk
Proyeksi jumlah penduduk adalah perkiraan jumlah penduduk pada beberapa tahun mendatang dan disesuaikan  dengan  periode  perencanaan  yang  diinginkan  berdasarkan  data  pertumbuhan  jumlah  penduduk selama 3 tahun terakhir, serta rata – rata kenaikan jumlah penduduk selama tiga tahun terakhir.
Pengelompokan  data  dengan  deskriptif  dipengaruhi  oleh  jumlah  penduduk  pada  tahun  n.  Untuk mengetahui jumlah penduduk terdapat beberapa metode yang dipakai [5], antara lain :
1) Metode Arithmatik
Proyeksi penduduk dengan metode arimatik mengsumsikan bahwa jumlah penduduk bertambah dengan jumlah yang sama setiap tahun.
Pt   = Po  ∙ (1 + r ∙ t) (1) r   = 1 t ( Pt Po − 1) (2)
Keterangan :
Pt   =  Jumlah penduduk pada tahun ke-t; Po   =  Jumlah penduduk pada tahun dasar; r      =   Laju pertumbuhan penduduk; t   =   Periode waktu antara tahun dasar dan tahun t (dalam tahun).
2) Metode Geometrik
Proyeksi  penduduk  dengan  metode  geometrik  mengasumsikan  bahwa  jumlah  penduduk bertambah  secara  geometrik  dan  laju  pertumbuhan  penduduk ( rate  of  growth )  dianggap  sama setiap tahun.
Pt   = Po  ∙ (1 + r) n
(3)
r   = ( Pt Po ) 1/t - 1 (4)
Keterangan :
Pt   =   Jumlah penduduk pada tahun ke-t; Po   =   Jumlah penduduk pada tahun dasar; r      =   Laju pertumbuhan penduduk; t      =  Periode waktu antara tahun dasar dan tahun t (dalam tahun).
3) Metode Eksponensial
Perkiraan  jumlah  penduduk  berdasarkan  metode  eksponensial  dapat  didekati  dengan  persamaan berikut:
Pt   = Po  ∙ e r∙n
(5) r     = (Log Pt − Log Po) n ∙log e (6) Dimana :
Pt   =   Jumlah penduduk pada tahun ke-t; Po   =   Jumlah penduduk pada tahun dasar; n     =   Jumlah tahun proyeksi;
r     =   Laju pertumbuhan penduduk;
e     =   Bilangan logaritma natural.

## 1.4. Kehilangan Tinggi Tekanan Pipa
Kehilangan  tinggi  tekanan  akibat  gesekan  sepanjang  aliran  melalui  pipa  perlu  dihitung  untuk mengetahui berapa besar kehilangan tekanan yang terjadi pada pipa sehingga dapat dhitung sisa tekanan yang ada pada pipa, apakah memenuhi persyaratan atau tidak. Kehilangan tekanan akibat gesekan sepanjang pipa yang dilalui dapat menggunakan persamaan Hazen-Williams.
h L (mayor) = ( Q 0,279 ∙ C ∙ D 2,63 ) 1,85 ∙  L (7)
Dimana : h L =   Kehilangan tekan (m) D   =   Diameter pipa (m) Q   =   Debit aliran (m 3 /detik) C   =   Koef. Hazen-Williams L   =   Panjang pipa (m)
Nilai  koefisien  gesekan  Hazen-Williams  tergantung  pada  jenis  material  pipa  dan  umur  pemakaian pipa.  Besarnya  nilai  koefisien  Hazen  Williams  untuk  beberapa  jenis  material  pipa  yang  biasa  digunakan tercantum dalam tabel 4 [6].
Tabel 4. Koefisien Kekasaran (C) Pipa H-W (Hazen-Williams) Jenis Pipa Nilai C Galvanized Iron 120 Plastic 140 – 150 Steel 140 - 150

## 1.5. Aplikasi EPANET 2.0
Epanet adalah program komputer yang digunakan untuk pemodelan jaringan pipa dan bersifat public- domain.  Epanet  dikembangkan  oleh US  Environmental  Protection  Agency (USEPA).  Epanet  mampu mensimulasikan  perilaku  hidraulika  dan  kualitas  air  pada  jaringan  pipa  dengan  menggambarkan  simulasi hidrolis      dan      kecenderungan      kuantitas      air      yang  mengalir  di  dalam  jaringan  pipa.  Simulasi  perilaku hidraulika bisa dilakukan untuk waktu tunggal atau beberapa waktu misalnya selama 24 jam.
Gambar 1 . Overview Aplikasi Epanet 2.0
Permasalahan klasik aliran dalam jaringan pipa menyebutkan bahwa debit aliran dan energi tekanan titik  dalam  jaringan  pipa  merupakan  parameter  yang  hendak  diketahui.  Dua  persamaan  dibutuhkan  untuk menyelesaikan permasalahan ini. Persamaan pertama mensyaratkan konversi debit (kontinuitas) terpenuhi di setiap node ( junction ). Persamaan kedua merupakan hubungan nonlinier antara debit dan kehilangan energi di setiap pipa, seperti persamaan Darcy-Weisbach dan Hazen-Williams dengan rumus sebagai berikut:
Persamaan Darcy Weisbach:
Hf  = f  ∙ 𝐿 𝑑 ∙ 𝑣² 2∙𝑔 (8)
Keterangan : Hf  =  Kehilangan energi ( Headloss ) dalam satuan meter;
f  =  Koefisien Darcy (koefisien tak berdimensi);
L  =  Panjang pipa (m);
d   =  Diameter pipa (m);
v  =  Kecepatan aliran air (m 2 ); g  =  Percepatan gravitasi.
Persamaan Hazen Williams:
Hf  = 10,666  x  Q 1,85
C 1,85 x  d 4,85
(9)
Dimana :
Q   =  Debit aliran (m 3 /detik); C   =  Koef. Hazen-Williams.
1) Kegunaan Program EPANET 2.0
a) Untuk mengetahui perkembangan dan pergerakan air serta degradasi unsur kimia yang ada dalam air pipa distribusi.
b) Untuk  dasar  analisa  dan  berbagai  macam  sistem  distribusi,  detail  desain,  model  kalibrasi  hidrolik, analisa sisa khlor dan berbagai unsur lainnya.
c) Untuk membantu menentukan alternatif strategis managemen dan sistem jaringan pipa distribusi air bersih seperti:
[1] Penentuan alternatif sumber / instalasi, apabila terdapat banyak sumber / instalasi.
[2] Simulasi  dalam  menentukan  alternatif  pengoperasian  pompa  dalam  melakukan  pengisian reservoir maupun injeksi ke sistem distribusi.
[3] Digunakan sebagai pusat treatment seperti dengan dilakukan proses.
[4] Khlorinasi, baik diinstalasi maupun dalam sistem jaringan.
[5] Digunakan sebagai penentuan prioritas terhadap pipa yang akan dibersihkan/ diganti.
2) Input Data dalam EPANET 2.0
Data  data  yang  dibutuhkan  dalam  EPANET  2.0  sangat  penting  sekali  dalam  proses  analisa, evaluasi dan simulasi jaringan air bersih berbasis EPANET. Input data yang  dibutuhkan adalah:
a) Peta jaringan.
b) Node/junction /titik dari komponen distribusi.
c) Elevasi.
d) Panjang pipa distribusi.
e) Diameter dalam pipa.
f) Jenis pipa yang digunakan.
g) Umur pipa.
h) Jenis sumber (mata air, sumur bor, IPAM, dan lain lain).
i) Spesifikasi pompa (bila menggunakan pompa).
j) Bentuk dan ukuran reservoir.
k) Beban masing-masing node (besarnya tapping).
l) Faktor fluktuasi pemakaian air.
m) Konsentrasi khlor di sumber.
3) Output yang dihasilkan diantaranya adalah hidrolik head masing - masing titik, tekanan, velocity dan unit headloss .

## 2.  Research Method
Penelitian  ini  mengambil  lokasi  daerah  pelayanan  PDAM  Kolaka  di  Kelurahan  Latambaga, Kecamatan  Latambaga,  Kabupaten  Kolaka  dengan  jumlah  populasi  5.380  jiwa  [7].  Sedangkan  untuk penentuan jumlah sampel dalam penelitian digunakan rumus Slovin [8] :
n  = N 1  +  N   (e) 2 (10)
Dengan :  n  =  Jumlah sampel; N  =  Jumlah populasi penduduk; e  =  Batas toleransi error 10%.
Adapun jumlah sampel penelitian ini adalah sebagai berikut:
n  = 5380
1  +  5380∙ (10%) 2
n  =  98,2  jiwa disesuaikan oleh peneliti menjadi 100 responden.
Sehingga  diperoleh  sampel  sebanyak  100  responden  yang  diambil  dari  pelanggan  pengguna  air  PDAM Kolaka.
Sebelum  mengimplementasi  hasil  penelitian  ke  dalam  aplikasi  EPANET  2.0,  perlu  dilakukan pengumpulan data berupa : (a) Data primer antara lain : penyebaran kuesioner (mendapatkan informasi yang dibutuhkan serta  data yang  mendukung  penelitian),  pengamatan  kondisi  mata air dan sungai  (mengetahui keadaan  eksisting  lokasi  penelitian),  pengambilan  titik  koordinat  sungai  dan  mata  air  menggunakan  alat Global  Positioning  System (mengetahui  letak  ketinggian  sungai  dan  mata  air  sehingga  dapat  digunakan dalam  pengolahan  dan  analisis  data),  dan  pengambilan  data  penduduk  Kecamatan  Latambaga;  (b)  Data sekunder  yaitu  :  peta  kecamatan  Latambaga,  data  kebutuhan  domestik  dan  non-domestik,  peta  jaringan distribusi air PDAM Kolaka, dan sumber air.
Adapun tahapan analisis data yang dipakai adalah (a) perhitungan kebutuhan air bersih dengan cara survey  kebutuhan  air  secara  nyata  (RDS)  dan  proyeksi  penduduk;  (b)  perhitungan  perpipaan  untuk memperoleh  nilai  kecepatan, head  statis , pressure ,  dan  kehilangan  tekanan  tiap  ruas  pipa  dengan menggunakan aplikasi  EPANET  2.0.  Secara lengkap tahapan analisis dalam  penelitian ini disajikan pada Gambar 2.

## 3.  Result and Analysis

## 3.1.  Data Umum
Saat  ini  PDAM  Kolaka  melayani  area  cakupan  Kecamatan  Latambaga  dan  Kecamatan  Kolaka. PDAM Kolaka mampu memproduksi air dengan kapasitas sebesar 90,00 liter/detik yang siap didistribusikan kepada pelanggan. PDAM Kolaka memanfaatkan Sungai Sakuli sebagai sumber air baku utama dengan titik koordinat 121º35’33’E yang terletak 4 - 5 km dari Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM). Sistem pengaliran yang  digunakan  PDAM  Kolaka  dalam  mendistribusikan  air  ke  pelanggan  menggunakan sistem  gravitasi  di mana letak IPAM memiliki elevasi yang lebih tinggi (+57 mdpl) [9].

## 3.2.  Real Demand Survey (RDS)
Survei kebutuhan nyata atau Real Demand Survey adalah hasil survey langsung yang dilakukan pada masyarakat dan menjadi sampel penelitian (100 responden) yang dianggap mewakili total jumlah penduduk masyarakat  Kecamatan  Latambaga.  Teknik  Pengambilan  sampel  dilakukan  secara  acak/random  terhadap pelanggan PDAM Kolaka di Kecamatan Latambaga. Tabel 5 disajikan untuk menjadi gambaran kebutuhan air bersih berdasarkan RDS.
Gambar 2 . Tahapan Penelitian
Tabel 5. Kebutuhan Air Bersih Berdasarkan Real Demand Survey No. Jenis Konsumsi Kebutuhan Perhari (m 3 /hari) Kebutuhan Perhari (m 3 /bulan) Rata-Rata Kebutuhan Air (liter/orang/hari) 1 Minum 0,62 18,49 1,50 2 Dapur 2,54 76,14 6,16 3 Mandi dan Cuci 20,61 618,30 50,02 4 Lain-Lain 1,69 50,56 4,09 J u m l a h 25,45 763,49 61,77
Berdasarkan  tabel  5  diketahui Real  Demand  Survey (RDS)  kebutuhan  air  rata-rata  Kecamatan Latambaga 61,77 liter/orang/hari, dan masih sesuai dengan standar kebutuhan air bersih untuk kategori wilayah dengan kepadatan penduduk di bawah 20.000 jiwa.

## 3.3.  Proyeksi Jumlah Penduduk
Proyeksi jumlah penduduk digunakan untuk memprediksi jumlah penduduk beberapa tahun kedepan pada suatu daerah penelitian. Proyeksi jumlah penduduk Kecamatan Latambaga pada Kelurahan Latambaga dan Kelurahan Sakuli di hitung hingga 10 tahun kedepan dengan mengacu pada junulah penduduk 10 tahun terakhir dari tahun 2011 sampai tahun 2020 untuk menentukan jumlah kebutuhan air di daerah tersebut.
Metode  yang  digunakan  dalam  proyeksi  jumlah  penduduk  adalah  metode  Aritmatika,  metode Geometrik,  dan  metode  Eksponensial.  Dari  tiga  metode  tersebut  akan  dipilih  satu  metode  dengan  mengacu pada  pertumbuhan  penduduk  Kecamatan  Latambaga  pada  Kelurahan  Latambaga  dan  Kelurahan  Sakuli  dan mencari hasil proyeksi yang mendekati real kondisi eksisting di lapangan, dengan mencari faktor korelasi yang paling mendekati 1 (satu).
Dari hasil perhitungan faktor korelasi (r) dan standar deviasi (stdvs) dari 3 (tiga) metode tersebut dapat dilihat hasil perhitungan pada Tabel 6.
Tabel 6. Rekapitulasi Proyeksi Jumlah Penduduk Tahun Proyeksi Jumlah Penduduk Metode Aritmatik Metode Geometrik Metode Ekponensial R 0,415 0,993 1 stdvs 13.787,83 13.781,56 13.780,97
Dari hasil perhitungan koefisien korelasi (r) dan standar deviasi (stdvs) dengan menggunakan metode Aritmatik, Geometrik, dan Eksponensial maka diperoleh hasil bahwa metode Eksponensial memiliki korelasi terbesar yang mendekati ± 1 dan standar deviasi terkecil.

## 3.4.  Kebutuhan Air
Hasil analisa data kebutuhan air bersih domestik pada sambungan rumah (SR) dan non-domestik (2 unit kantor dan 4 unit tempat peribadatan) tahun penelitian hingga 10 tahun kedepan dapat dilihat pada tabel 7.
Tabel 7. Jumlah Kebutuhan Air Bersih Domestik dan Non Domestik Tahun Jumlah Penduduk (jiwa) Domestik Non-Domestik Jumlah Total Kebutuhan Air (liter/detik) Kebutuhan Air Rata-Rata (liter/detik) SR (liter/detik) Kantor (liter/detik) Masjid (liter/detik) 2020 4524 1,818 0,013 0,139 1,970 2,462 2021 5498 1,828 0,013 0,139 1,980 2,476 2022 5618 1,838 0,013 0,139 1,990 2,488 2023 5741 1,849 0,017 0,143 2,009 2,511 2024 5867 1,976 0,017 0,143 2,136 2,669 2025 5996 1,987 0,017 0,143 2,147 2,684 2026 6128 1,998 0,026 0,152 2,176 2,720 2027 6262 2,009 0,026 0,152 2,187 2,734 2028 6400 2,092 0,026 0,152 2,270 2,838 2029 6540 2,107 0,029 0,155 2,291 2,863 2030 6683 2,116 0,029 0,155 2,300 2,875

## 3.2.  Hasil Pengolahan Dengan Program Epanet 2.0
Dalam pengolaha semua data pada aplikasi EPANET 2.0, satuan volume yang digunakan adalah LPS ( liter per second ) dan perhitungan hidrolis pipa menggunakan formula H-W (Hazen-Williams) dengan koefisien kekasaran (C) pipa PVC ( polivinil klorida ) sebesar 140. Kecepatan aliran dibatasi dengan faktor- faktor tertentu, kecepatan  yang  terlalu  tinggi  bisa  mengakibatkan  penggerusan  permukaan  pipa.  Sebaliknya,  kecepatan  aliran yang  terlalu  rendah  dapat  mengakibatkan  pengendapan  pada  jalur  perpipaan.  Beberapa  standar  yang  perlu diperhatikan dalam mengolah aplikasi EPANET 2.0 yaitu untuk Velocity = 0,3 - 3 m/s, Unit Headloss = 0 - 10 m/km dan Pressure = 10 - 100 m.

## 3.2.1.  Evaluasi Jaringan Berdasarkan Peta Perencanaan
Adapun hasil pengolahan data berdasarkan peta jaringan eksisting menggunakan aplikasi EPANET 2.0 disajikan dalam Tabel 8 dan Tabel 9.
Berdasarkan hasil running dengan aplikasi EPANET 2.0 diketahui velocity terbesar terdapat pada pipa 2 yaitu 0,44 m/s dan velocity terendah berada pada pipa 5 yaitu 0,07 m/s yang dipengaruhi oleh jarak tempuh dan diameter pada pipa. Sedangkan untuk unit headloss terbesar berada pada pipa 6 yaitu 2,99 m/km dan unit headloss terendah berada pada pipa 5 yaitu 0,12 m/km yang dipengaruhi oleh faktor gesekan pada pipa.
Tabel 8. Hasil analisis Velocity dan Unit Headloss No. Pipa Diameter Pipa (mm) Diameter Pipa (inch) Panjang Pipa (m) Jenis Pipa Velocity (m/s) Unit Headloss (m/km) Pipa 1 100 4” 200 PVC 0,42 2,14 Pipa 2 50 2” 200 PVC 0,44 3,30 Pipa 3 75 3” 100 PVC 0,22 0,93 Pipa 4 100 4” 200 PVC 0,16 0,79 Pipa 5 75 3” 600 PVC 0,07 0,12 Pipa 6 50 2” 450 PVC 0,33 2,99 Pipa 7 75 3” 402 PVC 0,17 0,86 Pipa 8 75 3” 450 PVC 0,13 0,23 Pipa 9 50 2” 250 PVC 0,15 0,43 Pipa 10 50 2” 500 PVC 0,16 0,83 Tabel 9. Hasil analisis Pressure No. Node Elevasi (m) Kebutuhan Dasar (liter/detik) Pressure (m) Node 1 5 0,36 52,75 Node 2 9 0,344 48,73 Node 3 4 0,34 53,75 Node 4 10 0,341 47,75 Node 5 2 0,310 55,75 Node 6 4 0,33 53,75 Node 7 1 0,314 56,75 Node 8 3 0,325 54,75 Node 9 2 0,323 55,75 Node 10 1 0,321 56,75 Reservoir 57,75 #N/A 0,00
Berdasarkan hasil running dengan aplikasi EPANET 2.0 nilai tekanan ( pressure ) pada node 1 – 10 masih berada pada standar-standar efesiensi ketetapan yaitu (10 – 100 m). Nilai pressure terbesar terdapat pada node 7 dan 10 yaitu 56,77 m sedangkan nilai pressure terkecil terdapat pada node 4 yaitu 47,75 m. Naik atau turunnya nilai pressure dipengaruhi oleh faktor kecepatan aliran, diameter pipa serta debit aliran pada pipa.

## 3.2.2.  Evaluasi Jaringan Berdasarkan Peta Google Earth EPANET 2.0
Gambar hasil evaluasi jaringan berdasarkan  peta Google Earth , desain jaringan simulasi inputan nilai Velocity , Unit Headloss , Pressure ditampilkan berturut-turut dalam gambar 3 – 5.
Gambar 3. Peta Jaringan Pipa Backdrop EPANET 2.0
Gambar 4. Desain Jaringan Simulasi EPANET 2.0 (Nilai Velocity dan Unit Headloss )
Adapun  hasil pengolahan  data  berdasarkan peta  jaringan dengan  dasar  tahun perencanaan  hingga 10 tahun kedepan menggunakan aplikasi EPANET 2.0 disajikan dalam Tabel 10 – 11.
Tabel 10. Hasil analisis Velocity dan Unit Headloss Tahun 2021 No. Pipa Diameter Pipa (mm) Diameter Pipa (inch) Panjang Pipa (m) Jenis Pipa Velocity (m/s) Unit Headloss (m/km) Pipa 1 75 3” 300 PVC 0,75 8,69 Pipa 2 60 2” 200 PVC 0,66 8,49 Pipa 3 48 1 ½” 200 PVC 0,55 8,20 Pipa 4 32 1” 1.260 PVC 0,42 8,19 Pipa 5 32 1” 660 PVC 0,41 8,02 Pipa 6 48 1 ½” 100 PVC 0,40 5,05 Pipa 7 32 1” 290 PVC 0,33 4,55 Pipa 8 60 2” 200 PVC 0,33 2,45 Pipa 9 48 1 ½” 250 PVC 0,33 3,03 Pipa 10 48 1 ½” 300 PVC 0,32 4,13
Berdasarkan hasil running dengan aplikasi EPANET 2.0 diketahui velocity terbesar terdapat pada pipa 1 yaitu 0,75 m/s dan velocity terendah berada pada pipa  10 yaitu 0,32 m/s. Sedangkan untuk unit headloss terbesar berada pada pipa 1 yaitu 8,69 m/km dan terendah berada pada pipa 8 yaitu 2,45 m/km.
Tabel 11. Hasil analisis Pressure Tahun 2021
No. Node Elevasi (m) Kebutuhan Dasar (liter/detik) Pressure (m) Node 1 5 0,360 50,14 Node 2 9 0,344 44,44 Node 3 4 0,340 47,80 Node 4 10 0,341 31,48 Node 5 2 0,310 44,51 Node 6 4 0,330 48,94 Node 7 1 0,314 50,62 Node 8 3 0,325 51,65 Node 9 2 0,323 51,90 Node 10 1 0,321 51,66 Reservoir 57,75 #N/A 0,00
Berdasarkan hasil running dengan aplikasi EPANET 2.0 nilai tekanan ( pressure ) pada node 1 – 10 masih berada pada standar-standar efesiensi ketetapan yaitu (10 – 100 m). Nilai pressure terbesar terdapat pada node 10 yaitu 51,66 m sedangkan nilai pressure terkecil terdapat pada node 4 yaitu 31,48 m. Naik atau turunnya nilai pressure dipengaruhi oleh faktor kecepatan aliran, diameter pipa serta debit aliran pada pipa.
Di dasarkan pada hasil evaluasi jaringan pipa dengan mengimplementasi aplikasi EPANET 2.0 yang dilakukan dengan mengambil panjang pipa pada peta perencanaan dan pengukuran melalui Google Earth dapat dilihat  perbedaannya  terdapat  pada  tekanan  atau unit  headloss , velocity dan pressure ,  dimana  tekanan  pipa yang terjadi rata-rata lebih besar pada pengukuran menggunakan google earth.

## 3.3.  Total Kebutuhan Pipa
Total panjang kebutuhan  jaringan  pipa adalah   4.010 meter  dan  jumlah  pipa yang  dibutuhkan adalah 1.003 batang dengan rincian sebagai berikut :
Jika  diketahui  pipa  yang  umum  dipasaran  adalah  Pipa  PVC  dengan  panjang  per  batangnya  4  meter.  Sebagai contoh: Pipa 1 sepanjang 300 m.
Jumlah pipa yang dibutuhkan  = Panjang jaringan pipa Panjang pipa
= 300 m
4 m
=   75 batang
Dengan  merujuk  pada contoh hitungan  diatas,  maka dapat dihitung  untuk pipa selanjutnya.  Hasil  perhitungan selanjutnya dapat dilihat pada tabel 12.

## Tabel 12. Total Kebutuhan Pipa
No. Pipa Diameter Pipa (mm) Diameter Pipa (inch) Ukuran Pipa Per Batang (m) Panjang Jaringan Pipa (m) Jumlah Pipa (Batang) 1 100 4” 4 300 75 2 32 1” 4 1260 315 3 32 1” 4 660 165 4 60 2” 4 200 50 5 48 3” 4 250 63 6 32 1 ½” 4 300 75 7 75 3” 4 200 50 8 60 2” 4 100 25 9 48 1 ½” 4 450 113 10 32 1” 4 290 73 Jumlah 4.010 1.003
Berdasarkan  tabel  12  total  kebutuhan  pipa,  maka  diperoleh  total  kebutuhan  pipa  pada  Wilayah Latambaga dan Sakuli yaitu 1.003 batang. Untuk diameter pipa 1 menggunakan pipa diameter Ø 4”, pipa 2, pipa 3, pipa 6 dan pipa 10 menggunakan pipa dengan diameter Ø 1”, pipa 4 dan 8 menggunakan pipa diameter Ø 2”, sedangkan pipa 5 dan pipa 9 menggunakan pipa diameter Ø 1 1/2”, serta pipa 7 menggunakan pipa Ø 3”.

## 4.  Conclusion
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:
a) Berdasarkan  hasil  penelitian,  jumlah  kebutuhan  air  bersih  domestik  dan  non-domestik  masyarakat Kelurahan Latambaga dan Sakuli pada tahun 2021 = 2,476  liter/detik dan tahun 2030 = 2,875 liter/detik.
b) Hasil  evaluasi  jaringan  pipa  dengan  aplikasi  EPANET  2.0,  diameter  pipa  yang  digunakan  pada  hasil evaluasi berdasarkan Google Earth adalah jalur 1 menggunakan pipa diameter Ø 4”,  jalur 2, 3, dan 6 menggunakan  pipa  diameter  Ø  1”,    jalur  4  dan  8  menggunakan  pipa  diameter  Ø  2”,  jalur  5  dan  9 menggunakan pipa diameter Ø 1½”, dan jalur 7 menggunakan pipa Ø 3”. Hasil pengolahan data dengan aplikasi EPANET 2.0, jenis dan diameter digunakan adalah pipa PVC sebanyak 1.003 batang.

## References
[1]  A. Tadesse, "Rural Water Supply Management and Sustainability: The Case of Adama Area, Ethiopia," Journal of Water Resource and Protection, vol. 05, no. 02, pp. 208-221, 2013.
[2]  Peraturan Pemerintah RI, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Jakarta: Presiden Republik Indonesia, 2001.
[3]  Menteri Kesehatan RI, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 2010.
[4]  Anonim, Kriteria Perencanaan Ditjen Cipta Karya Dinas PU, Jakarta, 2002.
[5]  W. Hartanto and dkk., Pedoman Perhitungan Proyeksi Penduduk dan Angkatan Kerja, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2010.
[6]  L. A. Rossman, EPANET 2 Users Manual, Cincinnati, OH: U.S. Environmental Protection Agency, 2000.
[7]  Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka, Kecamatan Latambaga Dalam Angka 2020, Kolaka, 2021.
[8]  Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: CV. Alfabeta, 2017.
[9]  PDAM Kabupaten Kolaka, Kolaka, 2021.