## RANCANG BANGUN SISTEM PROTEKSI DAN MONITORING ARUS DAN TEGANGAN LISTRIK BERBASIS TELEGRAM
Nursalim 1 , Wellem F Galla 2 , Sudirman Syam 3 , Sri Kurniati, A 4
1,2,3 Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Sains Dan Teknik, Universitas Nusa Cendana email: nursalim@staf.undana.ac.id, sudirman@staf.undana.ac.id, wellemfridzgalla@gmail.co.id
Info Artikel

## ABSTRACT
Histori Artikel: Diterima Sep 15, 2022 Direvisi Sep 30, 2022 Disetujui Okt, 30,2022 The electrical protection system is designed with the aim of preventing or reducing damage due to interference on equipment that is traversed by short circuit currents, in addition, with a protection system, the undisturbed area can be minimized as small as possible. In a house, a Miniature Circuit Breaker (MCB) is usually used as a means of protection to break the short circuit current that occurs. However, an MCB has limitations including it cannot be controlled from a certain distance, so if the MCB is to reconnect after it has worked, the user must raise the lever manually. The purpose of this research is to make an electrical protection device for household use that can be controlled and monitored remotely. This system is built using the Esp module. 8266, pzem-004t sensor and solid-state relay by utilizing the telegram application as control and notification. The test results show that the values  of current and voltage as well as electrical power can be displayed by smartphone users via the telegram application by using certain commands according to what has been programmed.
Keywords: MCB, smartphone, Esp 8266, pzem-004t, solid state relay, tele gram

## ABSTRAK
Sistem proteksi kelistrikan dirancang dengan tujuan untuk mencegah atau mengurangi kerusakan akibat gangguan pada peralatan yang dilalui arus hubung singkat, selain itu, dengan sistem proteksi, maka daerah yang tidak terganggu dapat diminimalisir sekecil mungkin.  Pada sebuah rumah, biasanya digunakan Miniatur Circuit Breaker (MCB) sebagai alat proteksinya untuk memutuskan arus hubung singkat yang terjadi. Namun, sebuah MCB mempunyai keterbatasan diantaranya adalah tidak dapatnya dikontrol dari jarak tertentu, sehingga jika MCB untuk menghubungkan kembali setelah dia bekerja, maka pengguna harus menaikkan tuasnya secara manual. Tujuan penelitian ini adalah membuat alat proteksi listrik untuk penggunaan di rumah tangga yang dapat dikontrol dan dimonitor  dari  jarak  jauh.  Sistem  ini  dibangun  menggunakan  modul  esp.  8266, sensor pzem-004t dan relay solid state dengan memanfaatkan aplikasi telegram sebagai kontrol  dan  notifikasi nya.  Hasil pengujian menunjukkan, bahwa nilai dari arus dan tegangan serta daya listriknya dapat ditampilkan dengan pengguna smartphone melalui aplikasi telegram dengan menggunakan perintah tertentu sesuai dengan yang telah diprogram.
Kata kunci: MCB, Smartphone, Esp 8266, Pzem-004t, Solid State Relay, Telegram
Penulis korespondensi: Nursalim, Program studi teknik elektro fakultas sains dan teknik, Universitas nusa cendana, Jl. Adisucipto penfui – kupang, nursalim@staf.undana.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Seiring  bertambah  majunya  teknologi  dan populasi penduduk, energi listrik merupakan bagian  penting  bagi  keberlangsungan  kehidupan manusia [1, 2]. energi listrik adalah energi yang terus digunakan dan terus dikembangkan  baik peralatan  maupun  sumber  dayanya.  berbagai kegiatan manusia dalam keberlangsungan sehari- hari hingga dengan perusahaan  industri  membu- tuhkan  energi  listrik  karena  dalam pe- manfaatannya yang mudah dan banyak peralatan listrik yang menggunakan energi listrik[3, 4] .
Dalam perkembangannya energi listrik sudah menjadi salah satu sumber daya yang penting ditunjang oleh peralatan listrik maupun peralatan elektronik seperti pompa air, lampu,  alat-alat percetakan dan lain-lain. namun untuk peman- faatannya, energi listrik juga dapat  terganggu oleh gangguan berupa hubung singkat, arus lebih, tegangan lebih serta tegangan rendah yang dapat merusak peralatan  elektronik  bahkan  juga  dapat menimbulkan  bencana korsleting listrik rumah tangga [5]. sehingga diperlukan sebuah alat yang memproteksi terhadap gangguan yang ada serta juga  dapat dipantau dan dikontrol, sehingga peralatan listrik dapat terlindungi dengan baik. Sebenarnya  saat  ini  telah  digunakan  pengaman peralatan  proteksi  konvensional  pada  rumah tangga yaitu berupa miniature circuit  breaker (MCB)  yang  berfungsi  untuk memproteksi  arus dan  beban  lebih.  namun  pengaman sistem proteksi tersebut memiliki  kekurangan  yaitu tidak  dapat  memproteksi  tegangan lebih, tegangan rendah, tidak dapat diatur batasan arus proteksi,  dan juga tidak  dapat di kontrol dan dimonitor dari jarak jauh. untuk  itu maka  dalam penelitian  ini  akan  dibuat sistem proteksi yang dapat menangani  kekurangan  dari  pengaman tersebut.  dalam  penelitian ini juga terdapat pengaturan batasan  arus, dengan fungsi untuk menurunkan nilai  batas  bawah  arus  sesuai  yang diinginkan,  maka alat yang dibuat juga mempunyai fungsi sebagai penghemat daya listrik berdasarkan  pengaturan batas bawah arus tersebut. dalam  penelitian  ini  peneliti menggunakan  mikrokontroler esp 8266 pusat kontrol dan pzem004t  sebagai  pendeteksi  arus dan  tegangan, kemudian digunakan solid state relay untuk  membuka rangkaian listrik ( open circuit ) apabila  terjadi  arus  dan  tegangan  lebih [6-9].  juga  menggunakan lcd sebagai penampil data dan  untuk pengontrolan dari jarak jauh digunakan aplikasi telegram.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan  pada penelitian  ini adalah  metode  Eksperimen  dengan melakukan perancangan, pembuatan dan pengujian sistem.

## 2.1 Diagram Blok Rangkaian
Berikut adalah diagram blok dari alat proteksi
Gambar 1 Blok diagram dari alat sistem kontrol dan monitoring arus serta tegangan berbasis telegram
Pada gambar 1 diperlihatkan gambar blok diag- ram yang terdiri dari tiga bagian utama yakni, blok input, blok proses, dan clock output. Adapun fungsi serta komponen yang terdapat pada ke-tiga blok tersebut adalah sebagai berikut:

## 1. Blok Input
Di  dalam  blok  input  digunakan  dua  buah perangkat yaitu Handphone dan Push Button un- tuk  memasukan  batasan  arus (Imax)  dan melakukan  pengontrolan  dan  pemantauan  dari jarak dekat dan jarak jauh.
2. Blok Proses
Ketika terdapat gangguan berupa arus dan tegangan lebih, maka data yang didapat diproses pada  mikrokontroler  yang  telah  dimasukan fungsi- fungsi di dalamnya, maka mikrokontroler melakukan  proses  pemutusan  saluran  listrik dengan menggunakan rele pemutus, dan juga data yang didapatkan dikirim juga ke Handphone menggunakan  telegram  untuk  melakukan pengontrolan dan pemantauan dari jarak jauh.
3. Blok Output
Bagian ini terdapat LCD (Liquid Crystal Display) dan  smartphone yang berfungsi  untuk menampilkan data pemantauan dari jarak dekat dan jauh, parameter  yang akan ditampilkan adalah berupa  data  arus,  tegangan,  dan  batasan arus yang disetting.

## 2.2 Diagram Alir
Berikut adalah diagram alir dengan contoh kasus settingan arus sebesar 1,5 Ampere.

## Gambar 2 Flowchart sistem proteksi dan monitoring berbasis telegram
Pada gambar 2 dapat diketahui bahwa pada sistem ini  mempunyai komponen utama yakni modul ESP 8266 [10, 11], modul ini berfungsi untuk menghubungkan sistem proteksi dengan aplikasi telegram yang telah terinstal pada smart phone maupun pada komputer. Setelah sistem proteksi dan monitoring terhubung dengan aplikasi telegram, maka pengguna dapat menentukan batas minimal dan maksimal arus dan tegangan yang diinginkan. Adapun range arus dan tegangan pada sistem ini adalah 0 – 10 Ampere, dan 0 –  240 Volt. Pada kasus yang ditampilkan gambar 2, adalah melakukan pengujian dengan membatasi arus maksimal sebesar  1.5-volt  dan tegangan rendah  adalah 110 volt.  Pada prinsipnya, apabila terjadi lonjakan arus (over current) kelebihan  batasan yang diberikan (1.5 A), maka rele akan
terputus, dan kemudian sistem akan mengirimkan notifikasi berupa pesan ke smartphone melalui aplikasi telegram. Begitupun selanjutnya, jika terjadi tegangan kurang (Under voltage) dibawah tegangan 110 volt, sistem juga akan mengirimkan notifikasi dengan pesan yang telah diinputkan sebelumnya pada sistem proteksi dan monitoring ini. Selain melakukan proteksi, alat ini juga dapat memonitor arus dan tegangan secara real time dengan memberikan infomasi berupa nilai besaran arus dan tegangan yang ada pada saat itu.

## 2.3. Skema Rangkaian
Setelah  membuat alir diagram sistem yang diinginkan, maka tahap selanjutnya adalah menentukan komponen dan merangkai semua komponen yang akan digunakan seperti pada gambar 3 berikut ini.
Gambar 3 Skema Rangkaian sistem Rancang Bangun Sistem Proteksi Dan Monitoring Arus Dan
Tegangan Lebih Berbasis Telegram
Selain modul ESP 8266, alat ini juga mempunyai komponen tambahan, yaitu berupa sensor arus dan tegangan  (PZEM-004T)  serta rangkaian pemutus berupa relay. Selanjutnya, untuk menampilkan parameter arus dan tegangan, maka digunakan sebuah LCD 16x2, namun komponen ini bersifat opsional, karena parameter-parameter tersebut dapat ditampilkan juga melalui aplikasi telegram. Begitupun dengan tombol (push button) yang terlihat pada gambar 3 juga bersifat opsional dan sifatnya adalah sebagai backup jika sistem yang ada pada aplikasi telegram gangguan (error)[12, 13].

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian  ini  dirancang  untuk  mendeteksi arus dan tegangan menggunakan sensor  PZEM-004T. Dimana sensor tersebut  akan menghasilkan data
pengukuran berupa  data  arus  dan  tegangan. Selanjutnya, data-data tersebut  kemudian diproses  oleh modul  ESP8266 untuk mengolah data arus dan tegangan yang berasal dari sensor, kemudian membandingkannya dengan settingan yang telah kita berikan sebelumnya. Keuntungan menggunakan modul ESP8266 sebagai pusat kontrol  pada  penelitian  ini  yaitu, karena modul ini sudah bersifat SoC (System on Chip) sehingga bentuknya lebih kecil dan hemat terhadap pemakaian listriknya  [14, 15]. Selain itu, modul ini  dapat  diintegrasikan  dengan  telegram  bot, untuk memudahkan pengontrolan dari jarak jauh [16-19].  Alat proteksi dan monitoring ini, kemudian disatukan dalam sebuah papan Printed Circuit Board (PCB) yang satu sama lainnya saling terhubung. Karena bentuk modul ESP8266 kecil, alat ini dapat dirangkai dan ditempatkan pada wadah atau tempat yang lebih kecil pula,
sehingga tidak memerlukan memakan banyak tempat penyimpangan, sehingga cocok digunakan di rumah- rumah pengguna konsumen listrik rumah tangga kecil, seperti pelanggan tarif R1 dan R2 [20]. Berikut adalah bentuk fisik dari Alat proteksi listrik yang telah dibuat.
Gambar 4 Bentuk fisik sistem Rancang Bangun
Sistem Proteksi Dan Monitoring Arus Dan Tegangan
Lebih Berbasis Telegram

## 3.1. Pengujian
3.1.1. Pengujian Pengukuran Arus
Pengujian pertama dilakukan untuk mengetahui keakuratan modul pzem-004T untuk membaca data arus dan tegangan. Untuk mengetahui keakuratannya, hasil pembacaan pzem-004T kemudian dibandingkan dengan hasil pengukuran multi tester (Voltmeter dan Ampere meter) standar  laboratorium.  Untuk melihat nilai  persentase  error-nya,  maka  pengujian  ini dilakukan sebanyak lima kali pengujian dengan beban yang berbeda-beda. Tabel 1 adalah tabel yang memperlihatkan hasil pengukuran arus antara pzem-004T dengan alat ukur multi tester.
Tabel 1 Pengujian Pengukuran arus No Beban Rumah tangga Alat Ukur (A) Sensor PZEM- 004T (A) Error (%) 1 Lampu LED 2 Watt 0,06 0,05 0,2 2 Lampu LED 5 Watt 0,04 0,03 0,3 3 Kipas Angin 30 Watt 0,029 0,04 0,2 4 Setrika 300 Watt 1,5 1,5 0 5 Rice Cooker 308 Watt 0,258 0,27 0,04

## 3.1.2. Pengujian Pengukuran Tegangan
Selanjutnya, dengan alat yang sama, pengujian dilanjutkan dengan mengukur tegangan  dengan beban yang berbeda-beda seperti yang telah dilakukan pada pengujian arus yang sebelumnya. Banyak pengujian yang dilakukan juga sama dengan pengujian sebelumnya, yakni
sebanyak 5 kali pengukuran.  Selisih hasil pengukuran antara alat ukur dan alat proteksi kemudian dihitung dan ditulis sebagai persentase error dari alat ini. Adapun hasil dari persentase error pada pengujian ini diperlihatkan pada tabel 2 berikut ini. Tabel 2 Pengujian Pengukuran tegangan No Beban Rumah tangga Alat Ukur (Volt) Sensor PZEM- 004T (Volt) Error (%) 1 Lampu LTE 2 Watt 215,8 216,6 0,003 2 Lampu LTE 5 Watt 215,6 215,6 0 3 Kipas Angin 30 Watt 219,1 219,1 0 4 Setrika 300 Watt 211,19 211,8 0,002 5 Rice Cooker 308 Watt 218 217,1 0,004

## 3.1.3. Pengujian Pemutusan Arus trip
Pada pengujian ini, alat disetting sebesar 1 A. Pengujian ini menggunakan beberapa beban dengan nilai yang bervariasi. Beban akan
ditambahkan sampai arus trip didapatkan. Adapun hasil pengujiannya dapat dilihat pada tabel 3. Tabel 3 Hasil pengujian pemutusan arus trip No Nama Percobaan Batasan Arus (A) Beban yang digunakan Total Arus Keterangan Lampu (A) Kipas Angin(A) Setrika(A) 1 Percobaan 1 1.5 0.06 - - 0.06 Terhubung 2 Percobaan 2 0.06 0.04 - 0.1 Terhubung 3 Percobaan 3 0.06 0.04 1.5 1.6 Terputus

## 3.1.4. Pengujian Pemutusan Tegangan Trip
Pengujian ini dilakukan dengan cara menentukan suatu standar tegangan  yang telah dimasukkan sebagai program ke dalam modul sistemnya, kemudian diuji dengan memberikan gangguan berupa tegangan lebih (over voltage) dan tegangan kurang (under voltage). Pengujian ini digabung dengan pengujian notifikasi melalui aplikasi telegram, sehingga sebuah pesan notifikasi akan terkirim jika terjadi gangguan. Untuk memberikan gangguan maka pada pengujian ini diperlukan sebuah peralatan tambahan yakni  sebuah selector switch dan trafo Daya.  Gambar 5 –  6 adalah merupakan tampilan pesan notifikasi ketika terjadi gangguan tegangan lebih, dan tegangan kurang.

## Gambar 5 Notifikasi Tegangan Lebih
Gambar 6 Pengujian Pemutusan Tegangan Rendah 3.1.5. Pengujian  Monitoring  Arus  dan Tegangan
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui nilai parameter listrik pada tegangan jala-jala saat itu.
Nilai parameter listrik dapat diketahui kapan pun  dengan mengirimkan sebuah kode berupa text (info) sehingga nilai parameter listrik dapat diketahui  secara Real time. Gambar 7 adalah merupakan hasil monitoring  arus dan tegangan listrik menggunakan alat  Proteksi  dan Monitoring Arus serta  Tegangan Berbasis Telegram.
Gambar 7 Hasil pengujian monitoring arus dan tegangan jala-jala listrik

## 3.2. Pembahasan
Setelah melakukan pengujian, kemudian dapat diketahui  bahwa alat atau sistem yang telah dibuat ini dapat bekerja dengan baik. Walaupun pengujian yang dilakukan ini masih skala laboratorium, namun respons  menunjukkan hal yang positif seperti, pembacaan arus  dan tegangan mempunyai faktor kesalahan yang kecil, kemudian pemutusan arus dan tegangan gangguan juga bekerja dengan baik.  Sistem ini memang direncanakan untuk dapat digunakan beban 0 –  8 A, sehingga pada penelitian ini
digunakan sebuah relay solid state  yang dapat beroperasi hingga Arus sebesar 8 Ampere. Untuk dapat  memproteksi arus  yang lebih besar, tentu saja relay harus menyesuaikan dengan arus beban yang akan diproteksi. Namun Setelah itu ditampilkan LCD dengan karakter “OC” (Over Current), sedangkan pada smartphone ditampilkan pesan dengan karakter “telah terjadi arus  lebih”.  Untuk  melakukan  pengujian tegangan,  kita  dapat  menaikan  tegangan  atau menurunkan tegangan dengan memanfaatkan trafo daya dan sebuah selector switch. Jika Selektor dipindahkan ke sisi 220 Volt maka jalur akan diputuskan listrik karena telah terindikasi te- gangan  lebih.  Begitupun  sebaliknya, jika selek- tor dipindahkan ke  sisi 110 Volt, maka jalur listrik juga akan diputuskan  karena telah diindikasi  sebagai tegangan rendah  oleh  sistem yang  telah  dibuat.  Sedangkan untuk monitoring parameter listrik  dari jarak jauh, maka dapat ditulis karakter  atau pesan “Info” pada smart- phone, kemudian  mengirimkannya  melalui  apli- kasi  telegram. Jika pesan berhasil diterima oleh sistem,  maka  sistem  akan  membalas  pesan berupa  lima  parameter  listrik  yaitu  Arus, Tegangan,  Daya,  Faktor daya dan Imax  untuk kemudian  ditampilkan  di  layar  smartphone
pengguna.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pengujian skripsi yang  telah dilakukan, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa: 1. Telah dibuat sebuah  alat  sistem  proteksi dan monitoring arus  dan tegangan listrik menggunakan  modul  pzetm dengan memanfaatkan microcontroller, dan aplikasi telegram, sehingga sistem ini dapat dikontrol dan dimonitor dari  jarak dekat maupun jarak jauh.
2. Pembacaan arus dan tegangan sudah terbilang bik, hal ini dapat dibuktikan pada tabel 1 dan 2, dimana persentase error-nya arusnya adalah 0 –  0,04 persen dan persentase  error  tegangannya adalah dengan range 0 – 0,004 persen.
3. Hasil pengujian arus memperlihatkan bahwa, jika sistem disetting untuk memproteksi beban sebesar 1 A, maka apabila terjadi gangguan lebih dari 1 A, maka relay akan memutuskan beban dengan tegangan sumber (jala-jala).

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  P. Gandhi and A. Hidayat, "Struk Hemat
Listrik Sebagai Inovasi Efisiensi Konsumsi Listrik Menggunakan Pende- katan Ilmu Perilaku Ekonomi Electricity Saving  Receipt As Electricity Consump- tion Efficiency Innovation Using Beha- vioral Economic," 2022.
[2]  O. A. Yola, "Studi Perilaku Konsumsi Energi Listrik Di Universitas Andalas," Universitas Andalas, 2020.
[3]  M. R. Ramadhan, S. Sasmono, and C. Ekaputri, "Perancangan Prototipe Konve- rsi Hybrid Energi Suara, Energi Tekanan Dan Energi Angin Menjadi Energi Listrik Menggunakan Komponen Piezoelektrik,"
eProceedings of Engi-neering, vol. 8, no.
5, 2021.
[4]  M. Mieftah, "Kajian Efisiensi Energi dengan Pengaturan Suplai Energi Listrik," jurnal ELTEK, vol. 16, no. 1, pp. 98-110, 2018.
[5]  B. Olanda and D. Susilo, "Desain dan Rancang Instalasi Listrik Sederhana Skala Rumah Tangga," Jurnal ELECTRA:
Electrical Engineering Articles, 2021. [6]  A. Andriana, Z. Zuklarnain, and H. Bae- haqi, "Sistem kWH Meter Digital Meng- gunakan Modul PZEM-004T," Jur-nal Tiarsie, vol. 16, no. 1, pp. 29-34, 2019.
[7]  S. R. HALWAIN, "Aplikasi Mobile Sis- tem Pemeliharaan dan Pemeriksaan Alat Pembatas dan Pengukur kWh Meter," Universitas Hasanuddin, 2020.
[8]  S. Anwar, T. Artono, N. Nasrul, D. Dasrul, and A. Fadli, "Pengukuran Energi Listrik Berbasis PZEM-004T," in Prosi- ding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe , 2019, vol. 3, no. 1, p. 272.
[9]  J. L. Aggista, "Rancang Bangun Sistem Monitoring Daya Menggunakan Sensor PZEM-004T Berbasis Internet Of Things," Thesis. Universitas Negeri Yogyakarta, 2020.
[10] A. D. Pangestu, F. Ardianto, and B. Alfaresi, "Sistem Monitoring Beban Listrik Berbasis Arduino Nodemcu Esp8266," Jurnal Ampere, vol. 4, no. 1, pp. 187-197, 2019.
[11] D. A. Aziz, "Webserver based smart mo- nitoring system using ESP8266 node MCU module," International Journal of Scientific & Engineering Research, vol. 9,
no. 6, pp. 801-808, 2018.
[12] S. Nirwan and M. Hafidz, "Rancang Bangun Aplikasi Untuk Prototipe Sistem Monitoring Konsumsi Energi Listrik Pada Peralatan Elektronik Berbasis Pzem- 004T," Jurnal Teknik Informatika, vol. 12, no. 2, pp. 22-28, 2020.
[13] I. Chairunnisa and W. Wildian, "Rancang Bangun Alat Pemantau Biaya Pemakaian Energi Listrik Menggunakan Sensor PZEM-004T dan Aplikasi Blynk," Jurnal Fisika Unand, vol. 11, no. 2, pp. 249-255,
2022.
[14] A. A. Parameswara, "Rancang Bangun Sistem Smart Hand Sanitaizer Menggu- nakan Modul Esp8266," Stmik Akakom Yogyakarta, 2021.
[15] A. Huri, "Rancangan Implementasi Internet Of Things (Iot) Pada Pengo- prasian Kendali Lampu Rumah Berbasis Perintah Suara Dan Tombol Digital Menggunakan Modul Nodemcu ESP8266 V. 3," STMIK AKAKOM Yog-yakarta, 2020.
[16] I. Fitriyanto and F. Amri, "Rancang Bangun Alat Kontrol Saklar Listrik Jarak Jauh Berbasis Node-MCU  dan Teleg- ram," Jurnal Rekayasa Energi, vol. 1, no.
1, pp. 36-42, 2022.
[17] A.  Setiawan, "Sistem Kontrol Dan Monitoring Lampu Menggunakan Telegram Berbasis Nodemcu Esp8266 (Studi Kasus: SMK Negeri 2 Ponorogo)," Universitas Teknologi Digital Indonesia, 2022.
[18] E. Radwitya, "Kontrol Lampu Dengan Menggunakan Modul Nodemcuesp8266 V. 3 Berbasis Telegram Bot," Indonesian Journal Of  Vocational Mechanical Engi- neering, vol. 2, no. 2, pp. 77-85, 2022.
[19] D. A. Ratnasari, B. Suprianto, and F. Baskoro, "Monitoring Daya Listrik Pada Panel Surya Berbasis Internet of Things (IoT) Menggunakan Aplikasi Telegram," Indonesian Journal of Engineering and Technology (INAJET), vol. 5, no. 1, pp. 1- 10, 2022.
[20] A. B. Putra and S. Agus Supardi, "Anali- sis Faktor Beban Tenaga Listrik di Wilayah PT. PLN (PERSERO) ULP Sukoharjo Dengan Objek Pelanggan Ru- mah Tangga," Universitas Muham- madiyah Surakarta, 2020.