## PENGARUH INTENSITAS PENERANGAN PADA LABORATORIUM DAN BENGKEL JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
Lory Marcus Parera 1) , Hendrik Kenedy Tupan 2) , Victor  Puturuhu 3)
1,2,3) Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Ambon
1) lory.parera75@gmail.com, 2) h3ntup@gmail.com, 3) victorputuruhu@gmail.com

## ABSTRACT
Lighting is one of the most important components in planning a building. To do all the activities that exist in the room  of  a  building  then  needed  a  sufficient  intensity  of  lighting,  so  that  it  can  be  carried  out  with  maximal especially  related  to  work  practices  conducted  in  the  laboratory  for  the  purposes  of  teaching  and  learning process. Lighting in the room when viewed from the quality is a strong illumination or lighting level is required where  for  different  types  of  activities  will  require  different  levels  of  illumination. The  results  of  this  study  is based  on  the  use  of  light  intensity  in  the  laboratory  and  workshop  through  a  measurement  of  the  intensity  of room  lighting  using  SNI  16-7062-2004  standard  and  calculate  the  electrical  energy  it  uses. Measurement  of landing intensity  was  measured using lux  meter  measuring instrument. Measurements are done at 09.00, 12.00 and  15.00. The  room  is  in  accordance  with  the  standard  of  environmental  health  requirements  of  office  and industrial  work  with  an  area  of  118.80  m2  has  a  lighting  intensity  (E)  of  183.82  lux.  While  the  intensity  of illumination (E) 20.85 - 85.44 lux is recommended for the addition of the number of points of light

## ABSTRAK
Penerangan adalah salah satu komponen yang penting dalam merencanakan suatu bangunan. Untuk melakukan segala  aktifitas  yang  ada  dalam  ruangan  sebuah  bangunan  maka  diperlukan  suatu  intensitas  pencahayaan  yang cukup  memadai,  sehingga  dapat  dilaksanakan  dengan  maksimal  khususnya  yang  berkaitan  dengan  pekerjaan praktek  yang  dilakukan  pada  laboratorium  bagi  kepentingan  proses  belajar  mengajar.  Pencahayaan  pada  suatu ruangan jika dilihat dari kualitas adalah berupa kuat penerangan atau tingkat iluminasi yang dibutuhkan dimana untuk  jenis  kegiatan  yang  berbeda  akan  memerlukan  tingkat  iluminasi  yang  berbeda  pula.  Hasil  penelitian  ini didasari  dengan  penggunaan  intensitas  cahaya  pada  laboratorium  dan  bengkel  melalui  suatu  pengukuran intensitas  penerangan  ruang  dengan  menggunakan  standar  SNI  16-7062-2004  serta  menghitung  energi  listrik yang digunakannya. Pengukuran intensitas penerarangan diukur menggunakan alat ukur Lux Meter. Pengukuran dilakukan  pada  jam  09.00,  12.00  dan  15.00.  Ruangan  yang  sesuai  dengan  standar  persyaratan  kesehatan lingkungan  kerja  perkantoran  dan  industri  dengan  luas  ruangan  118,80  m2  memiliki  intensitas  penerangan  (E) sebesar 183,82 lux. Sedangkan intensitas penerangan (E) 20,85-85,44 lux direkomendasikan untuk penambahan jumlah titik lampu (N)
Kata Kunci : Intensitas; Luminasi; Penerangan

## 1. PENDAHULUAN
Untuk  melakukan  segala  aktifitas  yang  ada dalam  ruangan  sebuah  bangunan  maka  diperlukan suatu  intensitas  pencahayaan  yang  cukup  memadai, sehingga  dapat  dilaksanakan  dengan  maksimal, khususnya  yang  berkaitan  dengan  pekerjaan  praktek yang  dilakukan  pada  laboratorium  bagi  kepentingan proses  belajar  mengajar.  Diperlukan  ketelitian  dalam proses perencanaan penerangan seperti pemilihan jenis lampu, jumlah lampu yang ada pada ruangan dan daya yang digunakan untuk menerangi ruang
Pencahayaan pada suatu ruangan jika dilihat dari kualitas  adalah  berupa  kuat  penerangan  atau  tingkat iluminasi  yang  dibutuhkan  dimana  untuk  jenis kegiatan  yang  berbeda  akan  memerlukan  tingkat iluminasi yang berbeda pula. Penggunaan pencahayaan bukan hanya dilihat dari kuantitas tetapi juga  kualitas.  Jurusan  Teknik  Elektro  Khususnya laboratorium  dan  bengkel  perlu  ditinjau    intensitas cahaya  khusnya  penerangan  cahaya  listrik  apakah sudah  sesuai  dengan  standar,  dimana  luas  setiap ruangan  yang  ada  atau  tersedia  sesuai  dengan  ruang kerjanya  memiliki  intensitas  cahaya  yang  baik.    Hal ini  yang  diperlukan  sehingga  proses  praktek  yang
dilakukan  oleh  mahasiswa  dapat  terlaksana  dengan baik pula.
Kualitas penerangan yang tidak memadai berefek buruk bagi fungsi penglihatan, juga untuk lingkungan sekeliling  tempat  kerja,  maupun  aspek  psikologis, yang  dapat  dirasakan  sebagai  kelelahan,  rasa  kurang nyaman, kurang kewaspadaan sampai kepada pengaruh  yang  terberat  seperti  kecelakaan.  Salah  satu faktor permasalahan yang mengganggu kesehatan dan kenyamanan  kerja  ialah  permasalahan  mengenai pencahayaan  ruangan  kerja  yang  kurang    atau berlebih.  Pencahayaan ruangan, khususnya di tempat kerja  yang  kurang  memenuhi  persyaratan  tertentu dapat memperburuk penglihatan, karena jika pencahayaan  terlalu  besar  atau  pun  lebih  kecil,  pupil mata  harus  berusaha  menyesuaikan  cahaya  yang diterima  oleh  mata.  Intensitas  penerangan  merupakan aspek  penting  di  tempat  kerja,  karena  berbagai masalah  akan  timbul  ketika  kualitas  intensitas penerangan  di  tempat  kerja  tidak  memenuhi  standar yang  ditetapkan.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  perlu dilakukan  untuk  penggunaan  laboratorium  dan bengkel dengan cara melakukan pengukuran intensitas penerangan  ruang  dengan  menggunakan  standar  SNI
16-  7062  -2004  serta  menghitung  energy  listrik  yang digunakan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Seperti  yang  telah  dikemukakan  oleh  James Maxwel  pada  tahun  1861,  bahwa  arus  listrik  yang mengalir  pada  kawat  penghantar  akan  menimbulkan medan  elektromagnetik  yang  mempunyai  kecepatan rambat  sama  dengan  kecepatan  rambat  gelombang cahaya.  Jadi  cahaya merupakan  energi yang dipancarkan
dalam
bentuk gelombang
elektromagnetik pada frekuensi dan panjang gelombang  tertentu.  Contoh  gejala-gejala  gelombang elektromagnetik  tersebut  ada  pada  gelombang  panas, gelombang  televisi,  gelombang  radio,  gelombang telepon  dan  sebagainya.  Masing-masing  gelombang tersebut  sama  bentuknya,  hanya  berbeda  pada frekuensi dan panjang gelombangnya.
Kecepatan  rambat  gelombang  elektromagnetik yang  berada  di  udara  bebas  sama  dengan  3  x  105 km/detik.  Kecepatan  rambat  gelombang  merupakan hasil kali antara frekuensi dengan panjang gelombang, dalam bentuk rumus dapat ditulis :
f x V  
Keterangan:
V = kecepatan rambat gelombang dalam satuan m/dt λ = panjang gelombang dalam satuan meter F = frekuensi gelombang dalam satuan hertz Gambar  berikut  ini  merupakan  salah  satu contoh  bentuk  gelombang  cahaya  atau  gelombang elektromagnetik .
Sumber : Magiono A, 2015
Gambar 1. Bentuk gelombang cahaya/elektromagnetik 2.1.Spektrum Gelombang Elektromagnetik Berdasarkan spektrum
gelombang elektromagnetik  seperti  yang  ditunjukan  dalam gambar 2 di bawah terdapat beberapa jenis gelombang elektromagnetik.    Jika  diperhatikan  dapat  dipahami bahwa  band  (pita  daerah)  panjang  gelombang  cahaya tampak  merupakan  salah  satu  mata  rantai  panjang gelombang  elektromagnetik  tersebut.  Yang  paling dekat dengan and (pita daerah) cahaya tampak adalah sinar infra merah dan sinar ultra violet.

## Sumber : Magiono A, 2015

## Gambar 2. Spektrum Gelombang Elektromagnetik

## 2.2. Cahaya
Cahaya putih adalah cahaya yang dapat diuraikan dengan menggunakan kaca prisma yang sinar-sinarnya akan dibiaskan sedemikian rupa, sehingga akan terjadi suatu  spektrum.  Warna-warna  spektrum  tersebut dinamakan cahaya satu warna atau cahaya monokrom. Contoh  warna-warna  tersebut  seperti  yang  terlihat pada  pelangi,  yang  terjadi  karena  pembiasan  cahaya oleh  titik-titik  air  hujan.  Cahaya  hanya  merupakan satu bagian dari berbagai jenis gelombang elektromagnetis yang terbang ke angkasa. Gelombang tersebut memiliki panjang dan frekuensi tertentu, yang nilainya  dapat  dibedakan  dari  energi  cahaya  lainnya dalam spektrum elektromagnetisnya Cahaya  dipancarkan  dari  suatu  benda  dengan fenomena sebagai berikut:
a. Pijar  padat  dan  cair  memancarkan  radiasi  yang dapat  dilihat  bila  dipanaskan  sampai  suhu1000  K. Intensitas  meningkat  dan  penampakan  menjadi semakin putih jika suhu naik.
b. Muatan Listrik: Jika arus listrik dilewatkan melalui gas maka atom dan molekul  memancarkan radiasi dimana  spektrumnya  merupakan  karakteristik  dari elemen yang ada.
c. Electro luminescence : Cahaya dihasilkan jika arus listrik  dilewatkan  melalui  padatantertentu  seperti semikonduktor  atau  bahan  yang  mengandung fosfor
d. Photoluminescence :  Radiasi  pada  salah  satu panjang  gelombang  diserap,  biasanya  oleh  suatu padatan,  dan  dipancarkan  kembali  pada  berbagai panjang gelombang. Bila radiasi yang dipancarkan kembali tersebut  merupakan  fenomena  yang dapat terlihat  maka  radiasi  tersebut  disebut fluorescence atau phosphorescence.
Cahaya  nampak,  seperti  yang  dapat  dilihat  pada spektrum elektromagnetik, diberikan dalam Gambar 3 menyatakan  gelombang  yang  sempit  diantara  cahaya ultraviolet (UV)  dan  energi  inframerah  (panas). Gelombang cahaya tersebut mampu merangsang retina mata,  yang  menghasilkan  sensasi  penglihatan  yang disebut pandangan.
...……………………………………… (1)

## Sumber : Magiono A, 2015
Gambar 3. Radiasi Tampak

## 2.3. Sensitivitas Mata Terhadap Gelombang Cahaya
Selain  memiliki  warna  tertentu,  setiap  panjang gelombang juga  memberikan  kesan intensitas tertentu terhadap  mata  manusia.  Mata  manusia  sangat  sensitif terhadap  perbedaan  panjang  gelombang  dan  paling peka  terhadap  bagian  tengah  dari  spektrum  cahaya tampak,  terutama  cahaya  dengan  panjang  gelombang 555  μm,  sedangkan  warna  lain  yang  ekstrim  ungu (violet) atau ekstrim merah tampak kurang terang dan hingga  akhirnya  gelombang  ultra  violet  dan  infra merah  tidak  tampak  lagi  oleh  mata  manusia. Hubungan  antara  sensitivitas  atau  kepekaan  mata terhadap  panjang  gelombang  dapat  dilihat  pada gambar 4 di bawah ini.

## Sumber : Magiono A, 2015

## Gambar 4. Grafik sensitivitas mata terhadap spektrum cahaya
Dari  gambar  di  atas  dapat  dibaca  bahwa  faktor sensitivitas  mata  adalah  sama  dengan  1  pada  panjang gelombang cahaya 555 μm, sedangkan untuk panjang gelombang  yang  lainnya  (dalam  spektrum  cahaya) faktor sensitivitas mata kurang dari 1 ( >1 ).

## 2.4. Luminasi
Luminansi  adalah  suatu  ukuran  untuk  terang suatu  benda.  Luminansi  yang  terlalu  besar  akan menyilaukan  mata.  Luminansi  suatu  sumber  cahaya atau  permukaan  yang  memantulkan  cahaya  yaitu intensitas  cahayanya  dibagi  luas  semu  permukaan. Yang  dimaksud  dengan  luas  semu  permukaan  adalah luas  proyeksi  sumber  cahaya  pada  suatu  bidang  rata yang  tegak  lurus  pada  arah  pandang,  dan  bukan  luas permukaan seeluruhnya. Faktor refleksi suatu permukaan ikut  menetukan  luminansi terhadap terang suatu benda yang diterangi oleh lampu.
2 / 1 m cd As L 

## 2.3. Fluks Cahaya
Fluks  cahaya  adalah  jumlah  cahaya  yang  jatuh pada setiap sudut ruangan. Satu watt cahaya kira-kira sama dengan 680 lumen . Angka perbandingan 680 ini dinamakan  ekivalen  pancaran  foto  metris.  Persamaan fluks  cahaya  dilambangkan  Φ  dengan  satuan  lumen (lm).

## 2.6. Intensitas Penerangan
Intensitas  penerangan  atau  luminansi  disuatu bidang  kerja,  yaitu  fluks  cahaya  yang  jatuh  Pada  dari bidang  itu.  Satuan  untuk  intesitas  penerangan  adalah lux, dengan  lambang  E,  maka  1  lux  =  1  lumen  per  . Jika  suatubidang  yang  mempunyai  luas  A  m2 Persamaan intesitas penerangan adalah :
lux A E rata rata   

## 2.7. Efisiensi Cahaya
Sumber cahaya buatan biasanya dievaluasi dalam hal  keefektifitasan  cahaya  dari  sumber,  juga  dapat disebut keefektifitasan cahaya secara keseluruhan. Hal ini  merupakan perbandingan  antara  fluks cahaya total yang  dipancarkan  oleh  perangkat  dan  jumlah  total input  daya  listrik.  Fungsi  cahaya  keseluruhan  adalah ukuran  efisiensi  perangkat  dengan  output  disesuaikan untuk menjelaskan kurva respons spektral (dari fungsi luminositas). Bila dinyatakan dalam bentuk berdimensi (misalnya, sebagai fraksi dari
keefektifitasan  cahaya  maksimum),  nilai  ini  dapat disebut  efisiensi  cahaya  keseluruhan  atau  efisiensi pencahayaan.
Perbedaan  utama  antara  efektivitas  radiasi cahaya  dan  efektivitas  sumber  cahaya  adalah  bahwa keadaan akhir untuk energi input  yang hilang  sebagai panas  yang  keluar atau sumber cahaya  sebagai energi selain  dari  radiasi  elektromagnetik.  Efisiensi  sebuah sumber  radiasi,  dalam  hal  ini  lampu,  adalah  properti dari  radiasi  yang  dipancarkan  oleh  sumber.  Efisiensi mencakup  keseluruhan  sumber,dengan  bahasa  yang lebih  mudah  dipahami,  bahwa  efektivitas  sebuah lampu  bergantung  pada  rasio  daya  yang  dipancarkan secara  keseluruhan(cahaya  tampak  dan  tidak  tampak) dibanding  dengan  daya  yang  dikonsumsi.  Efektivitas suatu lampu dapat di tulis dalam persamaan berikut.
% 100 x P P inp out  

## 2.8. Distribusi Cahaya
Distribusi  cahaya  atau  penyebaran  cahaya  pada suatu  ruangan  dikenal  beberapa  istilah  antara  lain pencahayaan  langsung,  pencahayaan  tidak  langsung, pencahayaan  semi  langsung,  pencahayaan  semi  tak langsung, serta pencahyaan baur. Distribusi cahaya ini ditentukan  oleh  arah  pencahayaan  dan  efek  dari tempat lampu ( armature/luminer) lampu. Secara rinci distribusi cahaya dapat dilihat pada tebel berikut :
…...…………………….…… (4)
...…………………….………… (2)
...…………………….…… (3)
Tabel 1. Jenis-jenis Distribusi Cahaya Distribusi Cahaya Keterangan Langsung 90-100% sinar ke bawah dan 0-10 % sinar ke atas Semi Langsung 60-90% sinar ke bawah dan 10-40 % sinar ke atas Tidak Langsung 90-100% sinar ke atas dan 0-10 % sinar ke bawah Semi Tidak Langsung 60-90% sinar ke atas dan 10-40 % sinar ke bawah Baur Pencahayaan tak langsung dengan armature/luminar bahan tembus pandang secara merata Sumber : Magiono A, 2015
Berkaitan  dengan  fungsi  distribusi  cahaya dikenal beberapa istilah yaitu :
a. Pencahayaan  umum  ( general  lighting), fungsi untuk  penerangan  umum  secara  merata  dalam ruangan.  Misalnya  penerangan  untuk  ruang  kerja atau ruang kelas.
b. Pencahayaan  setempat  ( local  lighting), fungsi untuk penerangan setempat khususnya pada lokasi konsentrasi  kerja  seperti  penerangan  untuk menggambar,  belajar  atau  untuk  kerja  khusus seperti tukang jam.
c. Pencahayaan  aksen  ( accent  lighting), funsi  untuk memberikan aksen pada ruangan untuk kepentingan  estesis  pada  interior  suatu  ruangan. Misalnya  penempatan  lampu  pada  dinding  atau pada  kolom  suatu  ruangan  untuk  memperindah ruangan.
d. Pencahayaan gabungan ( ambient lighting), merupakan pencahayaan  keseluruhan dalam ruang yang  merupakan  gabungan  berbagai  model pencahayaan  yang  berfungsi  untuk  memberikan kesan ruang.

## 2.9. Dasar Teknik Penerangan
Setiap pekerjaan
memerlukan tingkat pencahayaan  pada  permukaannya.  Pencahayaan  yang baik  menjadi  penting  untuk  menampilkan  tugas  yang bersifat  visual.  Pencahayaan  yang  lebih  baik  akan membuat  orang  bekerja  lebih  produktif.  Membaca buku  dapat  dilakukan  dengan  100  to  200  lux.  Hal  ini merupakan  pertanyaan  awal  perancang  sebelum memilih  tingkat  pencahayaan  yang  benar.  CIE ( Commission  International  de  l’Eclairage )  dan  IES ( Illuminating  Engineers  Society )  telah  menerbitkan tingkat  pencahayaan  yang  direkomendasikan  untuk berbagai
pekerjaan. Nilai-nilai
yang
Direkomendasikan  tersebut  telah  dipakai  sebagai standar  nasional  dan  internasional  bagi  perancangan pencahayaan (Tabel diberikan dibawah).
Tabel 2. Jenis-jenis Pencahayaan Tingkat Penerangan (lux) Contoh-contoh Area Kegiatan Pencahayaan umum untuk ruangan dan area yang jarang digunakan dan/atau tugas- tugas visual sederhana 20 Layanan penerangan yang minimum dalam area sirkulasi luar ruangan, pertokoan di daerah terbuka, halaman tempat penyimpanan 50 Tempat pejalan kaki dan panggung 70 Ruang Boiler 100 Halaman trafo, ruang tungku dll. 150 Area sirkulasi di industri, pertokoan dan ruang penyimpanan Pencahayaan untuk interior 200 Layanan penerangan yang minimum dalam tugas 300 Meja dan mesin kerja ukuran sedang, proses umum dalam industri kimia dan makanan,
kegiatan membaca dan membuat arsip 450 Gantungan baju, pemeriksaan kantor untuk menggambar,
perakitan mesin dan bagian yang halus, pekerjaan warna.
Sumber : Magiono A, 2015
Proses  rancangan  pencahayaan  dapat  dilakukan dengan 4 tahap diantaranya :
Tahap 1 : Tentukan penerangan yang diperlukan pada bidang  kerja,  jenis  lampu  dan  luminer  Pengkajian awal  harus  dibuat  terhadap  jenis  pencahayaan  yang dibutuhkan,  seringkali  keputusan  dibuat  sebagai fungsi  dari  estetika  dan  ekonomi.  Untuk  pekerjaan kantor yang normal, dibutuhkan pencahayaan 200  lux.  Untuk  ruang  kantor  yang  ber  AC,  dipilih lampu neon 36 W dengan tabung kembar. Luminernya berlapis  porselen  yang  cocok  untuk  lampu  yang diletakkan  diatas.  Penting  untuk  memperoleh  tabel faktor penggunaan untuk luminer ini dari pembuatnya untuk perhitungan lebih lanjut .
Tahap  2  :  Kumpulkan  data  ruangan  dalam  format seperti dibawah ini :
Tabel. 3 Data Ruangan Ukuran Ruangan Panjang L1 10 m Lebar L2 10 m Luas lantai L3 100 m2 Tinggi langit-langit L4 3,0 m Pantulan permukaan Langit-langit L5 0,7 p.u Dinding L6 0,5 p.u Lantai L7 0,2 p.u Tinggi bidang kerja dari lantai L8 0,9 p.u Tingi luminer dari lantai L9 2,9 p.u

## Sumber : Magiono A, 2015
Tahap 3 : Perhitungan Indeks Ruangan
) ( width length x hight width x lenght Index Room  
Tahap  4  :  Perhitungan  jumlah  fitting  yang  diperlukan dengan penerapan rumus :
LLF x UF x F A x E N 

## 2.10 Penentuan Titik Pengukuran
1. Penerangan  setempat:  obyek  kerja,  berupa  meja kerja  maupun  peralatan.  Bila  merupakan  meja kerja,  pengukuran  dapat  dilakukan  di  atas  meja yang ada. Denah pengukuran intensitas penerangan setempat seperti pada Lampiran A.
2. Penerangan  umum:  titik  potong  garis  horizontal panjang  dan  lebar  ruangan  pada  setiap  jarak tertentu setinggi satu meter dari lantai.
Jarak  tertentu  tersebut  dibedakan  berdasarkan luas ruangan sebagai berikut:
1. Luas  ruangan  kurang  dari  10  meter  persegi:  titik potong garis horizontal panjang dan lebar ruangan adalah pada jarak setiap 1(satu) meter. Contoh  denah  pengukuran  intensitas  penerangan umum  untuk  luas  ruangan  kurang  dari  10  meter persegi seperti Gambar 5.

## Sumber : Badan Standarisasi Nasional, 2004
Gambar 5. Penentuan titik dengan luas kurang dari 10 m 2
2. Luas  ruangan  antara  10  meter  persegi  sampai  100 meter persegi: titik potong garis horizontal panjang dan lebar ruangan adalah pada jarak setiap 3 (tiga) meter.  Contoh  denah  pengukuran  intensitas penerangan  umum  untuk  luas  ruangan  antara10 meter sampai 100 meter persegi seperti Gambar 6.

## Sumber : Badan Standarisasi Nasional, 2004
Gambar 6. Penentuan titik dengan luas kurang dari 10 m 2 -100 m 2
3. Luas  ruangan  lebih  dari  100  meter  persegi:  titik potong  horizontal  panjang  dan  lebar  ruangan adalah pada jarak 6 meter. Contoh denah pengukuran  intensitas  penerangan  umum  untuk ruangan  dengan  luas  lebih  dari  100  meter  persegi seperti Gambar 7.

## Sumber : Badan Standarisasi Nasional, 2004
Gambar 6. Penentuan titik dengan luas lebih dari100 m 2

## 3. METODOLOGI
Metode  pengambilan  data  yang  diuraikan  ini merupakan parameter-parameter yang saling berkaitan.  Oleh  karena  itu,  jenis-jenis  data  tersebut dapat dikategorikan sebagai data primer.
Tahapan  pengambilan  jenis-jenis  data  tersebut  dapat dilakukan dan dijelaskan secara rinci.
Pengukuran  intensitas  penerangan  ini  memakai alat luxmeter yang  hasilnya  dapat  langsung  dibaca. Alat  ini  mengubah  energi  cahaya  menjadi  energi listrik,  kemudian  energi  listrik  dalam  bentuk  arus digunakan  untuk  menggerakkan  jarum  skala.  Untuk alat  digital,  energi  listrik  diubah  menjadi  angka  yang dapat dibaca pada layar monitor.

## 3.1. Peralatan
Peralatan  yang  digunakan  untuk  mengukur  intensitas penerangan  adalah  Lux  Meter  seperti  pada  gambar  di bawah ini :
….…… (5)
….………………………….. (6)
3.2. Persyaratan Pengukuran
 Pintu  ruangan  dalam  keadaan  sesuai  dengan kondiisi tempat pekerjaan dilakukan.
 Lampu  ruangan  dalam  keadaan  dinyalakan  sesuai dengan kondisi pekerjaan

## 3.3. Tata  Cara Pengukuran
1. Hidupkan luxmeter yang  telah  dikalibrasi  dengan membuka penutup sensor.
2. Bawa  alat  ke  tempat  titik  pengukuran  yang  telah ditentukan,  baik  pengukuran  untuk  intensitas penerangan setempat atau umum.
3. Baca  hasil  pengukuran  pada  layar  monitor  setelah menunggu  beberapa  saat  sehingga  didapat  nilai angka yang stabil .
4. Catat  hasil  pengukuran  pada  lembar  hasil pencatatan  untuk  intensitas  penerangan  setempat seperti  pada  Lampiran  C,  dan  untuk  intensitas penerangan umum seperti pada Lampiran D.
5. Matikan luxmeter setelah  selesai  dilakukan pengukuran intensitas penerangan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Intensitas  penerangan  merupakan  aspek  penting di tempat kerja, karena berbagai  masalah akan timbul ketika  kualitas  intensitas  penerangan  di  tempat  kerja tidak  memenuhi  standar  yang  ditetapkan.  Kualitas penerangan  yang  tidak  memadai  berefek  buruk  bagi fungsi  penglihatan,  juga  untuk  lingkungan  sekeliling tempat  kerja,  maupun  aspek  psikologis,  yang  dapat dirasakan  sebagai  kelelahan,  rasa  kurang  nyaman, kurang  kewaspadaan  sampai  kepada  pengaruh  yang terberat  seperti  kecelakaan.  Pada  penelitian  ini intensitas  penerangan  yang  diukur  sesaui  dengan kondisi  penerangan  yang  ada  di  ruangan-ruangan  lab maupuu bengkel.
Pengukuran  intensitas  penerarangan  diukur menggunakan  alat  ukur  Lux  Meter.  Pengukuran dilakukan pada jam 09.00, 12.00 dan 15.00. Alat ukur Lux  Meter  di  setting  pada  range  2000.  Hal  ini dilakukan agar pada saat pengukuran akan mendapatkan hasil yang akurat.
Ruangan  yang  terdapat  pada  Lab  dan  bengkel jurusan  teknik  elektro  berjumlah  10  ruangan  dengan luar ruangan yang berbeda-beda.
Hasil  pengukuran  intensitas  penerangan  dapat ditunjukkan seperti pada tabel hasil ukur :
4.1. Hasil Pengukuran Titik Ukur Intensitas Penerangan Umum .
 Nama Lab/Ruangan    : Bengkel Listrik Dasar
 Jenis Lab.                    : Listrik Dasar
 Tanggal Pengukuran   : 3 Agustus 2017
 Daya Total Lampu       : 480 watt
 Luas Ruangan (A)
: 272,78 m2

## Sumber : Lory M. Parera, 2018
Gambar 6. Sampel Titik Pengukuran
Tabel 4. Pengukuran Bengkel Listrik Dasar
Titik Ukur Hasil Lux Pengukuran 1 Pengukuran 2 Pengukuran 3 Pukul 09:00 Pukul 12:00 Pukul 15:00 Range Range Range 2000 2000 2000 1 63 70.9 43.3 2 83.9 76.3 60.7 3 75.7 76.6 59 4 73.4 65.1 53.6 5 72.8 19.9 64 6 57.4 78.2 61 7 58.5 56.9 55.1 8 43.8 48.5 45.5 9 82.9 93.5 57 10 69.3 60.7 51 11 51.2 54.8 44.2 12 84.6 80.1 42 13 65.3 116.4 40.7 14 58.8 101.7 46.5 15 55 51.6 52 16 29.9 38.3 21.9 17 89.5 77.3 37 18 54.1 60.1 34 19 33.2 40 30.2 20 10.5 22.3 13.8 Rata- Rata 56.39 60.31 42.67
Sumber : Lory M. Parera, 2018
Perhitungan  Hasil  Pengukuran  Titik  Ukur  Intensitas Penerangan Umum Bengkel Listrik Dasar. Rata-rata Intensitas Cahaya : 53,12 Lux Luas Ruangan : 272,78 m 2 Jumlah Lampu Jenis TL :12 bh,  480 W/ 1207,58 Lumen
Lumen  yang  dibutuhkan  untuk  ruang  laboratorium bengkel Listrik Dasar sesuai standar sebuah laboratorium sebagai berikut :
A x E   2 78 , 272 12 , 53 m x lux  lumen 07 , 14490 
Dari  kondisi  eksisting  penggunaan  lampu  pada  ruang bengkel  listrik  dasar  ada  12  buah  lampu  TL,  dan diperoleh intensitas penerangan sebagai berikut : Untuk 12 buah lampu jenis TL 480 W/1207,58 lumen :
A N x LLF x UF x F E ) (  78 , 272 12 ) 8 , 0 66 , 0 57 , 1207 ( x x x E  lux E 05 , 28 
Selanjutnya  untuk  hasil  pengukuran  pada  tiap titik  dari  ruangan  sesuai  standar  SNI  16-7062-  2004 bahwa  intensitas  rata-rata  adalah  53,12  lux  dan  bila dibandingan  dengan  hasil  perhitungan  sebesar  28,05 lux,  terjadi  selisih  25.07  lux  akibat  adanya pencahayaan  dari  luar  ruangan  atau  dari  sinar matahari.  Dari  kondisi  di  atas  ternyata  ruangan laboratorium  bengkel  listrik  dasar  belum  memenuhi standar  dari  sisi  pencahayaan  untuk  laboratorium, maka  perlu  di  disain  kebutuhan  lampu  untuk  ruangan tersebut dengan beberapa lampu sebagai berikut :
) ( ) ( LLF x UF x F A x E N  ) 8 , 0 66 , 0 57 , 1207 ( 78 , 272 12 , 53 x x x N  titik N 22 

## 4.2.  Hasil Analisis Pengaruh Intensitas Penerangan pada Ruangan Laboratorium
Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahawa  hasil pengukuran intensitas penerangan dan hasil perhitungan  dengan  menggunakan  persamaan  terjadi selisih  dan  hal  ini  dapat  dipengaruhi  juga  oleh pencahyaan dari luar ruangan atau sinar matahari.

## Tabel. 5. Analisis Pengaruh Intensitas Penerangan
No Nama Ruangan Luas Ruang an (m 2 ) Hasil Intensi tas (E) Perhit ungan Titik Lamp u (N) 1 Bengkel Listrik Dasar 272,78 28,05 22 2 Listrik Dasar & Mesin Listrik 168,55 77,524 17 3 MR & Pendingin 118,80 183,28 13 4 Kendali  & PLC 65,66 56,78 7 5 Hall Lab 47,29 25,15 5 6 Informatika 64,35 85,44 6 7 Pemrograman dan Komputer 76,19 28,45 6 8 Alat dan Bahan 42,39 63,54 1 9 Ka. Lab dan Borang 31,18 29,39 2 10 Lab. Pembangkit 34,42 20,85 3
Sumber : Lory M. Parera, 2018
Dari hasil perhitungan dan analisis, salah satu ruangan yaitu  bengkel  listrik  dasar  memiliki  intensitas penerangan  sebesar  28,05  lux,  hal  ini  menunjukkan bahwa  ruangan  tersebut  belum  memenuhi  standar
sesuai dengan persyaratan kesehatan lingkungan kerja perkantoran  dan  industri  yaitu  minimal  100  lux. Dengan  demikian  dapat  direkomendasikan  dengan penambahan  titik  lampu  sebanyak  22  titik  agar  dapat memenuhi  standar  yang  diijinkan.  Sedangakan ruangan  yang  memenuhi  standar  yaitu  ruangan  MR dan  pendingin  dengan  intensitas  penerangan  sebesasr 183,28 lux.
Rekomendasi  penambahan  titik  lampu  berdasarkan hasil perhitungan intensitas dapat dilihat pada  gambar grafik 7.

## Sumber : Lory M. Parera, 2018
Gambar 7. Grafik Penammbahan Titik Lampu

## 5. PENUTUP
Berdasarkan hasil analisis intensitas penerangan pada ruangan  lab  jurusan  teknik  elektro, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

## 5.1.   Kesimpulan
1. Ruangan yang sesuai dengan standar persyaratan kesehatan  lingkungan  kerja  perkantoran  dan industri  adalah  ruangan  MR  dan  Pendingin dengan  luas  ruangan  118,80  m2  dan  memiliki intensitas penerangan (E) sebesar 183,82 lux
2. Intensitas  penerangan  (E)  20,85-85,44  lux  tidak sesuai  standar  yang  direkomendasikan  sehingga perlu  penambahan  jumlah  titik  lampu  (N)  untuk penerangan ruangan laboratorium
3. Intensitas penerangan (E) tidak dipengaruhi oleh luas  ruangan,  namun  dapat  dipengaruhi  oleh cahaya atau sinar matahari dari luar ruangan dan cuaca yang mendung.

## 5.2.   Saran
Untuk  mendapatkan  intensitas  penerangan  (E) yang lebih akurat, perlu dilakukan pengukuran dengan alat  ukur  (Luxmeter)  yang  memiliki  tingkat  akurasi yang tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Standarisasi Nasional (BSN)., 2004, Pengukuran  Intensitas  Penerangan  di  Tempat Kerja, SNI 16-7062-2004 Evi Puspita Dewi, 2011, Optimasi Sistem
Pencahayaan  Ruang  Kuliah  Terkait  Usaha Konservasi  Energi ,  Dimensi  Interior,  Vol.  9,
No. 2, Desember 2011:80-88 82
Harten  P.Van,  Setiawan,  E,  1985, Instalasi  Listrik Arus  Kuat,  Jilid  2 ,  Bandung:  Percetakan  Bina Cipta. Inayati  Nur  S,  2011, Analisis  dan  Perancangan Kontrol  Pencahayaan  dalam  Ruangan, Jurnal Fisika dan Aplikasinya Volume 7, Nomor 2. Margiono  Abdillah.,  2015, Desain  dan  Instalasi Penerangan  Lampu  Jalan ,  Yayasan  Kemajuan Teknik, Pontianak Muhaimin,  “ Teknologi  Pencahayaan”, Bandung,  PT Refika Aditama, 2010.