Jurnal Ampere licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## Analisa Kinerja Sistem Proteksi Penyulang Melati Sebagai Penyulang Exspress Feeder pada Gardu Induk Bukit Asam
Surya Darma 1 ,  Mutiar 2
1 Program Studi Teknik Elektro, Universitas Palembang, Indonesia 2 Program Studi Teknik Listrik, Politeknik Negeri Sriwijaya, Indonesia.
e-mail: suryadarma.st.mt@gmail.com

## ABSTRAK
Dalam proses penyaluran energi listrik  kepusat-pusat beban untuk sampai ke pengguna energi listrik diperlukan  jaringan distribusi,  saat  ini  di  Indonesia  jaringan distribusi dari  gardu -gardu  induk terdiri jaringan distribusi 20 KV, pada perjalanannya menyaluran energy listrik tidak terlepas dari  gangguan- gangguan yang terjadi di saluran distribusi yang dikenal dengan penyulang 20 kV. Salah satu penyulang express feeder 20 kV yang sering terjadi gangguan hubung singkat ketanah yakni pada penyulang melati yang berasal dari Gardu Induk (GI) Bukit Asam. Untuk memproteksi jaringan distribusi pada penyulang melati disini penulis melakukan perhitungan analisa untuk system proteksi gangguan hubung singkat yaitu pada relay over current relay (OCR) dan Ground Fault Relay (GFR) sebagai alat proreksi dari aru s lebih dan proteksi jaringan distribusi dengan kinerja GFR untuk memerintahkan PTM memutus suplai kepenyulang melati. Dari penelitian ini didapat kinerja rele proteksi tersebut, sehingga dikettahui waktu kinerja yang optimal untuk mengamankan penyulang melati sebagai penyulang express feeder dari arus gangguan.
Kata Kunci : sistem proteksi, setting relay, express feeder 20 kV

## Performance Analysis of the Melati Feeder Protection System as an Express Feeder at the Bukit Asam Substation

## ABSTRACT
In  the  process  of  distributing  electrical  energy  to  load  centers  to  reach  electrical  energy  users,  a distribution network is needed. Currently in Indonesia the distribution network from main substations consists of a 20 KV distribution network. distribution channel known as a 20 kV feeder. One of the 20 kV express feeder feeders where short circuits to ground often occur is the jasmine feeder which comes from the Bukit Asam Main Substation (GI). To protect the distribution network at the jasmine feeder, here the author carries out analytical calculations for the short circuit fault protection system, namely the over current relay (OCR) and Ground Fault Relay (GFR) as a means of overcurrent prediction and distribution  network  protection  with  GFR  performance  to  command  PTM  cut  off  the  supply  to  the jasmine  feeder.  From  this  research,  the  performance  of  the  protection  relay  is  obtained,  so  that  the optimal  performance  time  is  known  to  protect  the  jasmine  feeder  as  an  express  feeder  from  fault currents.
Keywords: protection system, relay setting, 20 kV express feeder .
Correspondence author : Surya Darma, Universitas  Palembang, Indonesia E-Mail: : suryadarma.st.mt@gmail.com
Jurnal Ampere licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## PENDAHULUAN
Salah satu satu kebijakan yang dilakukan perusahaan listrik negara (PLN) dalam sistem penyaluran  energi  listrik  yaitu  menekan  terjadinya  pemutusan  saluran  energi  listrik kepelanggan, akan tetapi dalam proses dilapangan dimana saluran distribusi diantara express feder 20 KV yang berasal dari gardu induk[1], demikian juga penyulang melati yang berasal dari  gardu  induk  (GI)  Bukit  Asam  dibangun  untuk  mensuplai  energi  listrik  ke  pusat -pusat beban  tidak  dapat  terhindar  dari  berbagai  gangguan.  Fungsi  dari  express  feeder  ini  untuk mengalirkan  energi  listrik  pengguna  atau  pelanggan  listrik  dengan  meminimal  listrik pemadaman yang terjadi pada penyulang 20 kV lainnya[2-3]. Untuk melindungi express feeder dari gangguan arus lebih dan memproteksi Gardu Induk terutama pada transformator tenaga maka  diperlukan  sistem  kinerja  alat  proteksi  yang  optimal[4].  Pada  umumnya  gangguan- gangguan  yang  terjadi  berupa  gangguan  hubung  singkat  dan  gangguan  tanah[5],  beban  tak seimbang[6],  yang  gangguan  ini  dapat  menyebabkan  kerusakan  pada  penyulang  dan  sistem yang ada pada gardu induk diantaranya transfomator 60 MVA pada Gardu Induk Bukit Asam.
Untuk  memproteksi  dari  gangguan-gangguan  maka  diperlukan  sistem  yang  dapat melindungi  gardu  induk  dan  penyulang  dari  besarnya  arus  gangguan  yaitu  diantarnya menggunakan rele-rele proteksi[7]. Adapun syarat dari rele-rele proteksi diantaranya memiliki kehandalan dan kinerja yang cepat dalam membuka rangkaian sistem atau memutus aliran daya listrik pada sistem untuk melindungi perangkat dari sistem ketenagalistrikan[8]. Kemampuan rele  proteksi  menjadi  penting  dikarekann  selain  untuk  menjaga  sistem  atau  perangkat ketenagalistrikan akan tetapi sebagai proteksi akan meluasnya kerusakan jika terjadi gangguan yang mengakibatkan kerusakan pada perangkat atau instalasi tenaga  listrik[9]. Dari data-data yang  didapat  dilapangan  pada  artikel  ini  penulis  melakukan  perhitungan  kembali  dan melakukan  analisa  untuk  sistem  proteksi  yang  digunakan  pada  express  feeder  20  kV  di penyulang melati yaitu pada sistem rele arus lebih dan rele arus gangguan ketanah yang sering disebut  over  current  relay  (OCR)  dan  Ground  Fault  Relay  (GFR)  yang  dipasang  pada  sisi sekunder  transformator  tenaga  60  KV  Gardu  Induk  Bukit  Asam.  Adapun  keuntungan  dari penelitian ini untuk mereview kembali setting waktu kinerja OCR dan GFR agar sistem gardu induk  bukit  asam  terlindungi  dari  kerusakan  yang  disebabkan  arus  gangguan,  termasuk keamanan pada express fider di penyulang 20 KV[10].
Gambar 1. Daerah Pengaman Distribusi
Pada sistem distribusi adapun untuk sistem proteksi atau pengamanan penyulang 20 KV meliputi Lokasi sistem keamanan kelistrikan dengan menggunakan recloser.
a. Lokasi  sistem  keamanan  pada  sumber  tenaga  listrik  dan  pada  pusat  pembangkit  listrik dengan menggunakan rele OCR dan rele GFR (outgoing feeder)
b. Lokasi  sistem  keamanan  pada  sumber  tenaga  listrik  dan  pada  pusat  pembangkit  listrik dengan menggunakan rele OCR dan rele GFR (incoming feeder).

## Over Current Rele (OCR)
merupakan    sistem  proteksi  diman  rele  bekerja  dimana  ada  kenaikan  arus  yang  melebihi  nilai pengaman tertentu dan dalam jangka waktu tertentu, dimana pada jaringan distribusi atau sistem kelistrikan  arus  lebih  timbul  akibat  dari  gangguan    hubung  singkat  atau  beban  lebih,  adapun gambar 2 menerangkan sistem pengawatan rele OCR:

## Gambar 2. Rangkaian Pengawatan Rele OCR

## Ground Fault Rele (GFR)
Pada prinsip kerjanya rele hubung tanah  sama dengan rele OCR, dimana rele GFR bekerja jika ada  gangguan  satu fasa  ke tanah.  Saat  di  kondisi  normal  beban  seimbang  Ir,  Is,  It  sama besar, sehingga  pada  kawat  netral  tidak  timbul  arus  dan  rele  hubung  tanah  tidak  dialiri  arus.  Disaat ketidakseimbangan arus atau terjadi gangguan hubung singkat ke tanah, maka akan timbul arus urutan nol pada kawat netral, sehingga rele hubung tanah merasakan arus gangguan yang besarnya melebihi I set diman rele ini akan memerintahkan CB untuk memutus aliran listrik.
Gambar 3. Rangkaian Pengawatan (GFR) Setting rele Karakteristik inverse sesuai IEC 60255-3 dan BS 142 1996, sebagai berikut :
t = β ( If Iset ) α−1 tms ( detik ) (1)
Tms = (( If Iset )∝−1 )
β t
Jurnal Ampere licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  mengenai  topik  sistem  proteksi  pada  express  feeder  20  KV  atau  pada Penyulang Melati 20 KV yang berasal dari gardu induk bukit asam, disini penulis melakukan metode  observasi  lapangan  dengan  mengambil  data-data  mengenai  gardu  induk  bukit  asam, sistem proteksi pada transformator 60 MVA serta data-data dari penyulang melati atau express feeder 20 KV. Selain data-data dilapangan penulis melakukan pendekatan melalui perhitugan untuk dapat menganalisa kinerja waktu kerja rele proteksi yang digunakan, dimana rele yang akan dibahas yakni rele proteksi arus lebih atau OCR dan rele untuk gangguan ke tanah atau GFR sebagai rele proteksi pada penyulang 20 KV[11]

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gardu  induk  Bukit  asam    adalah  Gardu  induk  yang  menyuplai  listrik  untuk  kebutuhan masyarakat,  berikut  adalah one  line  diagram di  sistem  kelistrikan  penyulang  melati  di  Gardu induk Bukit Asam Tanjung Enim:
PS. PLTU BUKIT ASAM 4 x 65 MW TRAFO II  60 MVA TRAFO I  15 MVA DAHLIA BOUGENVILLE GI BUKIT ASAM SAKURA KAMBOJA KENANGA PT. BUKIT ASAM GH M. ENIM MELATI GI OAJ 8 Ex.LAHAT OAJ 6 LILY ASOKA , RAFLESIA JUPITER TANJUNG AGUNG KOMPLEK PT.BA TANJUNG ENIM KOTA MUARA ENIM KOTA EXPRES FEEDER GH LAHAT MAWAR GI LBS MOTORISE ARAHAN PMT COUPLING ANGGREK EXPOR IMPOR PLTU PTBA 3 x 10 MW LB S MOTORISE KEPUR TERATAI TERATAI GH EX PLTD GH KAPEL TJ ENIM FLAMBOYAN COUPLE
Gambar 4. One Line Diagram Sistem Kelistrikan  penyulang melati di GI Bukit Asam
Penyulang Melati merupakan penyulang express yang memiliki panjang Jaringan 6,08 kms dengan beban puncak pada 8.6 MW dengan arus beban puncak 284 A yang mempunyai 2 gardu hubung  yaitu,  pertama  Gardu  hubung  kapel  Tanjung  Enim  enim  yang  mempunyai  penyulang jurusan OAJ8 dengan panjang jaringan 57,6 km dengan beban puncak pada 1,9 MW dengan arus beban  puncak  68  A.  ke  dua  Gardu  hubung PLTD  memiliki   penyulang jurusan  OAJ6  dengan panjang jaringan 14,912 km dengan beban puncak pada 1,7 MW dengan arus beban puncak 63 A , dan penyulang dengan jurusan ex.lahat dengan  panjang jaringan   14,648  dengan beban puncak pada 3,6 MW dengan arus beban puncak 130  A
Jurnal Ampere licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
Sistem Distribusi Data Sistem 150 KV meliputi :
MVA base :  60 MVA Arus  hs  3 fasa : 15941 A Data Transormator Tenaga Kapasitas : 60 MVA Impedansi trafo : 14 % Tegangan Primer : 150 KV Tegangan Sekunder : 20 KV Belitan : YNyn0 Ratio CT : 300/5A
Data Rele Proteksi
Tabel 1. Setting rele Protection Area Penyulang Melati 20 KV Tipe Rele SEPAM 1000+ CT Ratio 300/5 Karakteristik rele SI I > A 330 t > Tms 0.3 I o > A 30 t o > tms 0.13

## Impendasi-impedansi
Data atau variable pada bus 150 kV  Gardu Induk Bukit Asam  :
Tabel 2. Data hubung singkat dan Impedansi-impedansi
Variabel data Nominal Arus Hubung Singkat (I sc ) 15,941 KA Daya Masukan  (MVA sc ) 4141,5932 KVA Impedansi Sumber 150 KV ( X sc1 ) 5,43 Ω Impedansi Sumber  Sisi 20 KV ( X sc2 ) 0,096 Ω Impedansi Transformator 60 MVA (X T ( pada 100 %) 6,67 Ω Impedansi Transformator 60 MVA (X T (x  14 %) 0,993 Ω Reaktansi Urutan Nol (X To ) 9,33 Ω
Untuk impedansi jaringan distribusi dapat dihitung melalui persamaan :
Z 1 = Z 2 = ( R + jX ) x Panjang Jaringan (2)
Rangkaian Impedansi Ekuivalen Saat Terjadi Hubung Singkat Z 1eq = Z 2eq = X sc2 + X T1 + Z 1 (3)
Z 0 eq = X T0 + 3 R N + Z 0 (4)
Perhitungan Arus Hubung Singkat Penyulang :
- Arus Gangguan 3 fasa
IF 3fasa = 𝑉 𝑝ℎ 𝑍 1𝑒𝑞 = 20000 √3 𝑋 𝑆𝐶2 + 𝑋 𝑇1 +𝑍 1 (5)
- Arus Gangguan 1 Fasa Tanah
If 1fasa = 3 × 20000 √3 Z 1eq + Z 2eq + Z 0eq (6)
Impedansi penyulang yang akan di hitung tergantung dari besarnya impedansi per km (ohm/km) dari Penyulang Melati yang dihitung, dimana nilainya di tentukan dari jenis penghantar  XLPE 240 mm 2 , AAAC 150 mm 2 dengan panjang total saluran  6,08 kms. Impedansi urutan positif dan negative,  Dimana n XLPE 240 mm 2 ,panjang = 0,28  km Z 1 = Z 2 = ( R + jX ) x Panjang Jaringan = 0,035 + j 0,027 Ω
Impedansi urutan positif dan negatif, , Dimana AAAC 150 mm 2 , panjang = 5,8 km Z 1 = Z 2 = ( R + jX ) x Panjang Jaringan = 1,2528+ j 1,9198 Ω
Dengan menggunakan persamaan maka impedansi urutan nol pada jaringan penyulang Melati, adalah sebagai berikut :
Impedansi urutan nol, XLPE 240 mm 2 ,  panjang = 0,28 km Z 0 = ( R + jX ) x Panjang Jaringan
= 0,077 + j 0,00812 Ω
Impedansi urutan nol, AAAC 150 mm 2 , panjang = 5,8 kms Z 0 = (0,363 + j 1,618) x 5,8 km = 2,1054+ j 9,3844 Ω
Jadi impedansi total dari urutan positif, negative dan nol penyulang Melati  adalah:
Z 1 = Z 2 = (0,035 + j 0,027) + (1,2528+ j 1,9198)
=  1,2878 +j 1,9469 Ω
Z 0 =  (0,077 + j 0,00812)+( 2,1054+ j 9,3844)
= 2,1824 + j 9,3925  Ω
Perhitungan Impedansi Ekuivalen penyulang melati (express feeder)
Gambar 5.  Rangkaian Impedansi Ekuivalen Saat Terjadi Hubung Singkat
Jurnal Ampere licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
Z 1eq = Z 2eq = X sc2 + X T1 + Z 1 =  1,2878 + j 2,9768  Ω
Z 0 eq = X T0 + 3 R N + Z 0 = 122,1824 +  j 18,725 Ω/km
Perhitungan  Arus  Hubung  Singkat  Penyulang  Melati  (Express  Feeder),  dengan  menggunkan persamaan 5 dan persamaan 6 didapat arus gangguan sesuai dengan tabel 3, yaitu :
- Arus Gangguan 3 fasa
IF 3fasa = 𝑉 𝑝ℎ 𝑍 1𝑒𝑞 = 11547 3,243 =  3560,59 Ampere
- Arus Gangguan 1 Fasa Tanah
If 1fasa =
3 × 20000 √3 Z 1eq + Z 2eq + Z 0eq =272,38 Ampere
Hasil perhitungan  Perhitungan Arus Hubung singkat 3 Ø dan 1 Ø ke tanah berdasarkan  panjang saluran  (%) dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Hasil Perhitungan Arus Hubung singkat 3 Ø dan 1 Ø ke tanah berdasarkan  panjang saluran  (%)
Panjang saluran (%) Express Feeder 20 KV Penyulang Melati Arus Hubung Singkat 3  Fasa (A) Arus Hubung Singkat 1 fasa (A) 1% 11002.77 287.23 10% 9377.41 285.94 20% 8004.92 284.49 30% 6957.71 283.02 40% 6139.99 281.53 50% 5487.26 280.03 60% 4955.91 278.52 70% 4515.90 277.00 80% 4146.07 275.47 90% 3831.19 276.49 100% 3560.59 272.38
Jurnal Ampere licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
Gambar 6.  Grafik  Arus Hubung singkat 3 Ø  dan 1 Ø ke tanah berdasarkan panjang saluran  (%)
Penyetelan Rele Sisi Penyulang Melati (express feeder) Setelan Rele OCR Setelan Arus I set primer = 1,05 x I beban = 298,2 A
I Set Sekunder = I Set Primer x 1 Ratio CT = 4,97 A
Tms = ∆ t +t outgoing ×( If 3fasa Iset primer ) ∝ −1 )
0,14
=  0,37
- Setelan Waktu kerja :
t   = tms × β
( Ifault Iset primer ) α−1
t   = 0,7  detik
Setelan Rele GFR
Untuk  penyetelan  rele  GFR  diambil  arus  gangguan  satu  fasa  terkecil,  dengan  menggunakan persamaan  didapat nilai :
-     Setelan Arus : Iset primer = 12 % x If 1 fasa terkecil Iset primer = 0,12 x 272.387 A = 32,68  Ampere
Iset sekunder   =  Iset primer × 1 Ratio CT = 32,68 × 5 300
= 0,5 A
Tms = ∆ t +t outgoing ×( If 3fasa Iset primer ) ∝ −1 )
0,14 Tms = 0,21
- Setting Waktu :
t =
tms × β
( If 1 fasa
Iset primer ) α−1
t = 0,7detik
Tabel 4. Perbandingan hasil  TMS rele OCR Set Hasil perhitungan  dengan set PLN  pada gangguan 3 fasa
Setting rele Penyulang Melati Set PLN TMS = 0,3 I set =330A Hasil Perhitungan TMS = 0,37 I set =298,2A
Pada  Tabel  4,  terlihat  adanya  perbedaan  antara  hasil  perhitungan  dan  setelan  PLN  untuk TMS  (Time  Multiplier  Setting)  dan  arus  setelan  (Iset).  Pada  Penyulang  Melati,  TMS  hasil perhitungan adalah 0,37 dengan Iset sebesar 298,2 A, sedangkan setelan PLN menunjukkan TMS sebesar  0,3  dengan  Iset  sebesar  330  A.  Perbedaan  TMS  sebesar  0,07  ini  disebabkan  oleh perbedaan dalam arus setelan. Tabel ini menunjukkan bahwa setelan PLN lebih cepat daripada hasil perhitungan
Tabel 5. Perbandingan hasil TMS rele GFR Set Hasil Perhitungan dengan set PLN  rele pada
gangguan 1 fasa ke tanah Setting rele Penyulang Melati Set PLN TMS = 0.13 I set  =30 A Hasil Perhitungan TMS = 0.21 I set  =32,68 A
Pada Tabel 5, terlihat perbedaan TMS antara hasil perhitungan dan setelan PLN untuk rele GFR pada Penyulang Melati. TMS hasil perhitungan adalah 0,21 dengan Iset sebesar 32,68 A, sedangkan  setelan  PLN  menunjukkan  TMS  sebesar  0,13  dengan  Iset  sebesar  30  A.  Perbedaan TMS  sebesar  0,08  ini  juga  disebabkan  oleh  perbedaan  dalam  arus  setelan.  Setelan  PLN menunjukkan waktu kerja rele yang lebih cepat dibandingkan hasil perhitungan.

## Rele OCR & GFR Pada Penyulang Melati
Dari Tabel 6 dan kurva, dapat dilihat bahwa waktu kerja rele OCR pada setelan PLN lebih cepat dibandingkan hasil perhitungan. Selisih waktu rata-rata untuk gangguan tiga fasa dan satu fasa berturut-turut sebesar 0,13 detik dan 0,17 detik. Perbedaan ini disebabkan oleh arus setelan rele (Iset) hasil perhitungan sebesar 298,2 A dengan TMS 0,37, sedangkan setelan PLN sebesar 330 A dengan TMS 0,3.
Dari Tabel 7 dan kurva, terlihat perbedaan waktu kerja rele GFR pada hasil perhitungan dan setelan  PLN,  dengan  selisih  waktu  kerja  sebesar  0,29  –  0,3  detik  untuk  gangguan  satu  fasa  ke tanah  pada  panjang  saluran  Penyulang  Melati.  Perbedaan  ini  disebabkan  oleh  arus setelan  rele (Iset) hasil perhitungan sebesar 32,68 A dengan TMS 0,21, sedangkan setelan PLN sebesar 30 A dengan TMS 0,13
Jurnal Ampere licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
Gambar 7. kurva Perbandingan  waktu kerja rele set hasil perhitungan dengan set PLN pada gangguan 3 Fasa
Tabel 6. Perbandingan  waktu kerja rele set hasil perhitungan dengan set PLN pada gangguan 3 Fasa
OCR Hasil Hirung Gangguan 3 Fasa (%) Impedansi ekuivalen (Ω) P.melati Arus Gangguan (A) Hasil hitungan (t) TMS= 0,37 I set =298,2 Setting PLN (t) TMS = 0.3 I set  =330 R jx 1 0.01287  1.0493 11002.77 0.7 0.57 10 0.12878  1.2246 9377.41 0.73 0.6 20 0.25756  1.4193 8004.92 0.77 0.63 30 0.38634  1.6140 6957.71 0.8 0.66 40 0.51512  1.8086 6139.99 0.83 0.69 50 0.64390  2.0033 5487.26 0.87 0.72 60 0.77268  2.1980 4955.91 0.9 0.75 70 0.90146  2.3927 4515.9 0.93 0.78 80 1.03024  2.5874 4146.07 0.96 0.8 90 1.15902  2.7821 3831.19 0.99 0.83 100 1.28780  2.9768 3560.05 1.03 0.86
Dari tabel 7 dan kurva 8 terlihat perbedaan waktu kerja rele GFR set hasil perhitungan  dengan set PLN, didapat selisih waktu kerja rele sebesar 0,29  – 0,3 detik dari perhitungan gangguan 1 fasa  ke  tanah    1%-100%  Panjang  saluran  Penyulang  melati.  Perbedaan  dipengaruhi  oleh  arus setelan  rele    (Iset  )  dari  hasil  perhitungan  sebesar  32,68  dengan  Tms  0,32  sedangkan  set  PLN sebesar 30 A dengan Tms 0,13.
Jurnal Ampere licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
Tabel 7. Perbandingan  waktu kerja rele set hasil perhitungan dengan set PLN  1 fasa ke tanah
GFR Hasil hitungan Gangguan 1 Fasa  ke tanah (%) Impedansi ekuivalen (Ω) P.melati Arus Gangguan (A) Hasil hitungan (t) TMS = 0,21 I set =32,68 Setting PLN (t) TMS = 0.13 I set  =30 R jx 1 120.0218 9.4272 287.23 0.68 0.39 10 120.2182  10.2723 285.94 0.68 0.39 20 120.4364  11.2118 284.49 0.68 0.39 30 120.6547  12.1510 283.02 0.68 0.39 40 120.8729  13.0903 281.53 0.68 0.39 50 121.0912  14.0295 280.03 0.69 0.39 60 121.3094  14.9688 278.52 0.69 0.39 70 121.5276  15.9080 277.00 0.69 0.4 80 121.7459  16.8473 275.47 0.69 0.4 90 121.9641  10.2725 273.93 0.69 0.4 100 122.1824  18.7258 272.38 0.7 0.4
Gambar 8. Kurva  Perbandingan  waktu kerja rele set hasil perhitungan dengan set PLN  1 fasa ke tanah
Gambar 9 menunjukkan koordinasi rele yang bertujuan untuk memastikan rele telah memenuhi syarat  sebagai  peralatan  pengaman  pada  sistem  tenaga  listrik.  Dari  kurva  terlihat  bahwa koordinasi OCR dan GFR sudah selektif dan andal, yaitu pengaman memisahkan bagian sistem yang terganggu saja dan kerja rele sebagai peralatan pengaman sudah sesuai dengan fungsinya.
Jurnal Ampere licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% GFR OCR Waktu (t) %  Panjang penyulang melati
Gambar 9. Kurva  koordinasi OCR & GFR Hasil Perhitungan

## KESIMPULAN
Arus gangguan hubung singkat yang terjadi di Penyulang Melati sebesar 11002,77 A, pada arus gangguan tiga fasa di 1% panjang penyulang, arus gangguan terkecil terjadi saat arus gangguan satu fasa ke tanah di saluran penyulang sebesar 272,38 A. Perbandingan hasil perhitungan dengan set PLN antara OCR dan GFR yaitu  didapat arus setelan (Iset) OCR sebesar 298,2A dengan Tms 0,37  sedangkan untuk setelan rele GFR  di dapat arus setelan (Iset) sebesar  32,68  A dengan Tms 0.21 dari data set PLN arus setelan (Iset) disisi penyulang Melati (OCR)  330 A dengan Tms 0,30 dan  sisi  GFR  arus  setelan  (Iset  )  30  A  dengan  TMS  0,13.  berdasarkan  hasil  diatas  dengan perhitungan  panjang saluran 1% - 100% Penyulang Melati dapat disimpulkan  waktu kerja  antara OCR dan GFR set PLN Penyulang Melati  lebih cepat bekerja dari hasil set perhitungan yang di pengaruhi oleh grading time .

## DAFTAR PUSTAKA
[1] D. E. Putra and A. Siahaan, “Studi Penerapan Over Load Shedding (Ols) Relay Pada Sisi Sekunder Transformator Daya 20 Mva Penyulang Aries 20 Kv Di Gardu Induk Lahat,” J. Ampere , vol. 2, no. 1, p. 1, 2017, doi: 10.31851/ampere.v2i1.1205.
[2] D.  E.  Putra,  Y.  Riswanto,  and  A.  Komaini,  “INVESTIGASI  OVERLOAD TRANSFORMATOR  DISTRIBUSI  20  KV  DIUNIT  LAYANAN  PELANGGAN PANGKALAN BALAI PT. PLN (Persero),” Semin. Nas. AVoER XIII , pp. 378–383, 2021.
[3] G.  R.  Iriando  and  A.  I.  Agung,  “Studi  Koordinasi  Sistem  Proteksi  Pada  Transformator 20Kv Di Jaringan Distribusi 20Kv Penyulang Bandilan,” J. Tek. Elektro , vol. 08, no. 03, pp. 611–618, 2019.
[4] am Rizqi Tsaniy Arif and S. Nur Yahya, “Simulasi Proteksi Transformator Daya Dengan Relai  Diferensial  Dual-Bias  Presentase  Menggunakan  Perangkat  Lunak  Pscad,” Vertex Elektro , vol. 13, no. 01, pp. 25–29, 2021.
[5] N.  Rupawanti  BR,  “Analisis  Koordinasi  Sistem  Proteksi  Trafo  Distribusi  20  KV  (Studi Kasus PT. PLN PERSERO Unit Lamongan),” J. Elektro , vol. 4, no. 1, p. 238, 2019, doi: 10.30736/je.v4i1.307.
[6] D.  E.  Putra  and  R.  Kusniriansya,  “Analisa  Pemerataan  Beban  Antar  Fasa  Di  Saluran Tegangan Rendah (SUTR) Pada Transformator Distribusi 50 KVA - Li 146 Wilayah Kerja PT PLN (Persero) Rayon Muara Beliti,” J. Surya Energy , vol. 4, no. 1, pp. 331–337, 2019, doi: 10.32502/jse.v4i1.1883.
[7] M. Muhammad, E. Barus, and ..., “Sistem Koordinasi Pengaman Transformator Tenaga Pada Gardu Induk Pematang Siantar 150 KV,” … Energi Uda J. … , vol. 11, no. 1, pp. 44– 56, 2022, [Online]. Available: http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/teknologienergi/article/view/1655%0Ahttps://ju rnal.darmaagung.ac.id/index.php/teknologienergi/article/download/1655/1479
[8] R. A. Yani and D. E. Putra, “Sistem Proteksi Transformator Daya PT. Pusri,” pp. 35–42.
[9] D. S. Yansuri, D. E. Putra, and M. Firdaus, “Pemasangan Relai Over Load Sheeding (Ols) pada Transformator Daya 30 Mva,” vol. 12, no. 1, pp. 8–17, 2022.
[10]  M. Madani, T. Suheta, and T. Odinanto, “Analisa Setting Over Current Relay (Ocr) Dan Ground Fault Relay (GFR) Pada Trafo 60 MVA Di GIS 150 KV Simpang,” Sem in. Nas. Sains Teknol. Terap. VII , pp. 683–690, 2019.
[11]  Ramlan,  S.  Thaha,  and  N.  A.  Noor,  “Analisis  Koordinasi  Proteksi  OCR  dan  GFR  Pada Trafo 60 MVA di Gardu Induk Tallasa,” J. Elektr. , vol. 1, no. 2, pp. 39–50, 2022.
.