## Pengembangan Perangkat Lunak Efisiensi Energi di Gedung Ins. Kabupaten X, Banten
Agung Wahyudi Biantoro 1 , Zola Labibah Fatwa 2
1,2 Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Mercu Buana, Jakarta
E-mail: agung_wahyudi@mercubuana.ac.id
Abstrak-- Energi listrik merupakan salah satu kebutuhan hidup yang penting bagi kita, namun konsumsi energi  listrik  secara  berlebihan  akan  membawa  dampak  buruk.  Usaha  yang  perlu  dilakukan  untuk efisiensi  energi adalah dengan  melakukan audit energi di gedung tersebut.  Audit  energi merupakan salah satu cara untuk mengetahui apakah tingkat pemakaian energi di gedung, apakah masuk dalam kategori boros atau efisien. Dalam melakukan proses audit energi maka diperlukan inovasi agar proses pengolahan  data  dapat  dilakukan  dengan  cepat  dan  hemat  biaya.    Pengolahan  data  ini  dilakukan dengan  membuat  aplikasi  perangkat  lunak,  menggunakan  program  Visual  Studio  yang  terkoneksi dengan  Microsoft  access  sebagai  penyimpan  data.    Dari  hasil  penelitian,  didapatkan  nilai  Intensitas Konsumsi  Energi  (IKE)  pada  Gedung  Ins,  Banten  sebesar  3,84  kWh/m 2 /Bulan  atau  46,02 kWh/m 2 /Tahun.  Ini  termasuk  dalam  kategori  sangat  efisien  yang  dimana  untuk  standarisasi  gedung perkantoran yaitu 240 kWh/m2/Tahun. Kondisi lampu penerangan rata-rata tiap ruangan masih dibawah standar,  yaitu dibawah 240 lux, sedangkan kondisi suhu AC rata-rata 24,4 0 C, secara umum memiliki kinerja  yang efisien.   Hasil pengujian aplikasi perangkat lunak diketahui dapat  berjalan dengan baik, memiliki data base, dengan pengoperasiannya yang cukup cepat dan dapat menghasilkan data yang akurat.
Kata kunci: Audit Energi, IKE, Efisiensi Energi, Aplikasi Audit Energi
Abstract-- Electrical  energy  is  one  of  the  necessities  of  life  that  are  important  to  us,  but  excessive consumption of electrical energy will bring adverse effects. The effort that needs to be done for energy efficiency is to conduct an energy audit in the building. An energy audit is one way to find out whether the level of energy consumption in the building, whether included in the wasteful or efficient category. In  conducting  the  energy  audit  process,  it  is  necessary  innovation  for  data  processing  can  be  done quickly  and  cost-effectively.  Data  processing  is  done  by  making  software  applications,  using  Visual Studio  program  that  is  connected  with  Microsoft  Access  as  data  storage.  From  the  results  of  the research, the value of Energy Use Intensity (EUI or IKE) in Building Ins, Banten is 3.84 kWh / m2 / month or 46.02 kWh / m2 / year. It belongs to the very efficient category which is where to standardize office building  that  is  240  kWh  /  m2  /  year.  The  average  lighting  condition  of  each  room  is  still  below  the standard, which is below 240 lux, while the average AC temperature condition is 24.4 0 C, in general has an efficient performance.  The results of testing software applications are known to run well, with fast operation and can produce accurate data.
Keywords: Energy Audit, EUI, Energy Eficiency, Software Energy Audit

## 1.  PENDAHULUAN
Penggunaan konsumsi energi listrik di gedung Ins, Banten  perlu  dilakukan  perhitungan  konsumsi energi  listrik  guna  mengetahui  apakah  konsumsi energi  listriknya  masih  hemat  dan  efisien  atau tidak.  Untuk  maksud  inilah  perlu  dilaksanakan kegiatan  audit  energi  listrik  pada  Gedung  Ins, Provinsi  Banten.  Audit  energi  listrik  diawali dengan  pengumpulan  data  historis  gedung  Ins, Banten, kemudian menghitung Intensitas Konsumsi  Energi  (IKE)  listrik.  Dengan  kata  lain, audit  energi  sebagai  langkah  awal  program konservasi  energi  juga  merupakan  kegiatan pengecekan  berkala  untuk  menjamin  agar penggunaan  sumber  energi  dilakukan  secara efisien  dan  rasional.  Melalui  audit  energi, informasi  aktual  seperti  tingkat  kebocoran  atau ketidak efisienan energi dapat ditelusuri
berdasarkan penggunaan. Peralatan dan perlengkapan   listrik   gedung. Sistem kelistrikan yang sering mengalami gangguan akan mengakibatkan  terganggunya  proses  kegiatan kerja.
Dengan  mengetahui  masalah  pokok  yang dihadapi  yaitu  bagaimana  cara  memanfaatkan peralatan  dan  perlengkapan  tersebut  dengan sebaik-baiknya sehingga penggunaan energinya lebih  efektif,  efisien,  dan  rasional.      Sehingga dapat      turut      serta      dalam      program Pemerintah,  sesuai  amanat  Instruksi  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2011 Tentang  Penghematan  Energi  dan  Air,  dan Peraturan  Menteri  ESDM  no.  13  tahun  2012 melalui Kementerian
ESDM mengenai penghematan pemakaian listrik.
Dari dasar pemikiran diatas, maka penelitian ini berkaitan Audit Energi Pada Gedung Ins, Banten menggunakan Program Microsoft Visual Studio ” dengan harapan dapat diketahui tingkat konsumsi  energi  di  Gedung  tersebut,  peluang dan solusi penghematan yang dapat direkomendasikan  kepada  gedung  Ins.      Pada riset  ini  penggunaan  pada  Program Microsoft Visual  Studio pada  hasil  perhitungan  konsumsi energi peralatan listrik gedung Ins, Banten.

## 2.   TINJAUAN PUSTAKA DAN METODOLOGI

## 2.1 Audit Energi dan IKE
Saat  ini  usaha-usaha  penghematan  energi  pada suatu bangunan pemerintah maupun swasta terus dilakukan  untuk  efisiensi  energi.    Ini  dapat dilakukan  dengan  mengetahui  untuk  apa  energi tersebut  digunakan  dan  berapa  besarnya pemakaian  energi  di  gedung  tersebut.    Untuk mengetahui  hal  tersebut  maka  diperlukan pengetahuan tentang audit energi atau kesetimbangan energi.
Audit  energi  didefinisikan  sebagai  kegiatan untuk mengidentifikasi jenis energi dan mengidentifikasikan besarnya energi yang digunakan  pada  bagian-bagian  operasi  suatu industri/pabrik  atau  bangunan  serta  mencoba mengidentifikasi kemungkinan penghematan energi.   Audit energi dapat dilakukan setiap saat atau sesuai  dengan  jadwal yang sudah ditetapkan.  Monitoring  pemakaian  energi  secara teratur  merupakan  keharusan  untuk  mengetahui besarnya  energi  yang  digunakan  pada  setiap bagian  operasi  selama  selang  waktu  tertentu. Dengan  demikian  usaha-usaha  penghematan dapat dilakukan [1].
Tahapan audit energi adalah sebagai berikut: a.  Survei Energi Survei energi merupakan jenis audit energi paling sederhana.  Audit  hanya  dilakukan  pada  bagian- bagian  utama  atau  pengguna  energi  terbesar. Tujuannya  adalah  untuk  mengetahui  pola penggunaan energi dan sistem yang mengkonsumsi  energi,  dan  untuk  mendapatkan data yang berguna bagi audit energi awal.
b.  Audit Energi Awal
Tujuan  dari  audit  energi  awal  adalah  untuk mengukur produktifitas dan efisiensi penggunaan energi  dan  mengidentifikasikan  kemungkinan penghematan  energi.  Menurut  Sulistyowati, kegiatan  pada  audit  energy  awal  meliputi dokumentasi  bangunan  berupa  as  built  drawing berupa  tapak,  denah  dan  potongan  bangunan gedung  seluruh  lantai  [2].    Denah  instalasi pencahayaan bangunan  seluruh lantai. besarnya daya  listrik  PLN  dan  Diesel  Generating  Set. Selanjutnya pembayaran rekening listrik bulanan, rekening  pembelian  bahan  bakar  minyak  (BBM),
bahan  bakar  gas  (BBG),  dan  air  dan  tingkat hunian bangunan (occupancy rate).
c. Audit Energi Rinci atau Energi Penuh Audit  energi  rinci  adalah  audit  energi  yang dilakukan  dengan  menggunakan  alat-alat  ukur yang  sengaja  dipasang  pada  peralatan  untuk mengetahui  besarnya  konsumsi  energi.    Audit energi rinci biasanya dilakukan setelah Audit awal meskipun  sebenarnya  audit  energi  ini  dapat dilakukan sendiri, asalkan kegiatan yang tercangkup dalam Audit awal dilakukan pada awal kegiatan  audit.    Pengukuran  audit  energi  adalah dengan  menggunakan  nilai  Intensitas  konsumsi energi.    Intensitas  konsumsi  energi  (IKE)  pada bangunan  merupakan  suatu  nilai/besaran  yang dapat dijadikan sebagai indikator untuk mengukur tingkat  pemanfaatan  energi  di  suatu  bangunan. Satuan IKE adalah kWh/m 2 /tahun atau kWh/m 2 /bulan.    Berikut  adalah  rujukan  nilai standar Konsumsi Energi  Standar di Bangunan / Gedung  berdasarkan  aktifitas  dari  referensi “ASEAN USAID th 1987 [3].
Tabel 1. Nilai Intensitas Konsumsi Energi Standar di Bangunan / Gedung Berdasarkan Aktifitas (Sumber: ASEAN USAID th 1987)
Proses  IKE  sendiri  dilakukan  setelah  semua data yang diperlukan telah selesai dilakukan maka analisis  energi  ini  dapat  digunakan  untuk memahami dan memperbaiki bagaimana, di mana dan bilamana energi digunakan secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, audit energi merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan mengevaluasi potensi penghematan energi pada suatu operasional [4].
Pengukuran konsumsi energi gedung/ industri bisanya  menggunakan  alat  yang  seperti  kWh meter,  kamera  digital,  Tang  ampere,  Voltmeter, Environment meter, dan meteran.

## 2.2 Pengelolaan Energi
Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  13 Tahun  2011  Tentang  Penghematan  Energi  dan Air,  serta  Peraturan  Menteri  ESDM  Nomor  14 Tahun  2012 Tentang  Manajemen  Energi, merupakan  rujukan  utama  untuk  pengelolaan energy dan air [5].  Pengelolaan energy berkaitan dengan langkah-langkah dan inovasi penghematan energi dan air di lingkungan instansi masing-masing  dan/  atau  di  lingkungan  Badan Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  dan  Badan  Usaha
Milik  Daerah  (BUMD)  sesuai  kewenangan masing-masing, dengan berpedoman pada Kebijakan  Penghematan  Energi  dan  Air,  untuk penerangan  dan  alat  pendingin  ruangan  gedung kantor  dan/atau  bangunan  yang  dikelola  oleh Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  BUMN,  dan BUMD.
Tahapan  aktivitas  manajemen  energi  yang paling  awal  adalah  audit  energi.  Audit  energi  ini meliputi  analisis  profil  penggunaan  energi, mengidentifikasi pemborosan energi dan menyusun  langkah  pencegahan.  Dengan  audit energi,  dapat  diperkirakan  energi  yang  akan dikonsumsi sehingga
dapat diketahui penghematan yang bisa dilakukan [6].
Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan,  diperoleh  indikasi  yang  menunjukkan peluang  penghematan  energi  disektor  bangunan gedung  komersial  cukup  besar,  yaitu  mencapai 10% sampai dengan 30%.
Bangunan  gedung  memiliki  konsumsi  energi 23% dari konsumsi energi total seluruh sektor [7]. Konsumsi  energi  kategori  bangunan  gedung  di negara Indonesia masih tergolong boros, dikarenakan  berbagai  hal  baik  secara  teknis maupun  non  teknis.  Secara  teknis  berasal  dari banyaknya  pemakaian  alat-alat  pengkonsumsi energi listrik teknologi tinggi yang pada umumnya menggunakan  piranti  elektronika  dan  masih menggunakan  alat-alat  listrik  yang  boros  energi. Adapun  secara  non  teknis  adalah  berasal  dari perilaku  konsumen  PLN  yang  mengabaikan aspek-aspek  hemat  energi  sederhana,  seperti memakai  energi  listrik  secara  berlebihan,  jorok dalam  menggunakan  alat-alat  listrik  dan  banyak lagi yang lain.
Audit  energi  yang  paling  mudah  dilakukan adalah pada penggunaan listrik suatu bangunan. Data yang dibutuhkan adalah luas total bangunan, tingkat  pencahayaan  ruang,  intensitas  daya terpasang,  konsumsi  energi,  juga  biaya  energi bangunan.  Dari  prosedur  audit  yang  telah dilakukan  selama  ini,  ada  sejumlah  aksi  yang direkomendasikan.  Misalnya  dengan  menseting thermostat ke angka tertentu untuk mendapatkan pengehematan  pada  suatu  ruangan  dengan  AC. Atau  langkah  sederhana  lain,  mengganti  lampu pijar  dengan  lampu  fluorescence  bisa  menekan 15-20 persen penggunaan listrik [8].
Salah  satu  aspek  yang  perlu  diperhatikan dalam audit energy adalah konsumsi energy AC, karena AC ini menyerap energy dukup besar.  Bila AC tidak dirawat secara teratur, maka akan terjadi penurunan  performance  ini,  apalagi  usia  AC sebagian  sudah  melebihi  batas  usia  ekonomis maupun  teknis  (˃10  tahun).  Penelitian  Biantoro (2017)  menunjukkan  suhu  ruang  kerja  rata-rata diatas 26 0 C akan terasa kurang segar dan pada kondisi ini akan mempengaruhi kenyamanan dan kinerja karyawan [9].
Audit  energi  berkaitan  pula  dengan  Power Quality  atau  kualitas  daya  listrik.    Kualitas  daya yang  buruk  bisa  merugikan  pelanggan  maupun PLN.    Efisiensi  penggunaan  tenaga  listrik dipengaruhi  banyak  faktor,  diantaranya  sangat tergantung  pada  kualitas  daya  listrik.  Untuk mendapatkan  kualitas  tenaga  listrik  yang  baik, diperlukan  cara  untuk  mengetahui  hal-hal  yang dapat  mempengaruhi  kualitas  daya  diantaranya harmonisa,  faktor  daya,  efisiensi,  dan  drop tegangan  guna  meminimalkan  kerugian  serta gangguan dalam penggunaan daya listrik.

## 2.3  Penggunaan  Aplikasi  untuk  Audit  Energi Gedung
Visual  Studio 2008  merupakan  perangkat  lunak yang  dapat  diandalkan  dan  dapat  digunakan untuk membuat program aplikasi tertentu. Visual Studio 2008 (yang sering juga disebut dengan VB .Net  2008)  selain  disebut  dengan  bahasa pemrograman, juga sering disebut sebagai sarana (tool)  untuk  menghasilkan  program-progam aplikasi berbasiskan windows [10].
Visual Studio 2008 adalah bahasa yang cukup mudah  untuk  dipelajari.  Bagi  programer  pemula yang  baru  ingin  belajar  program,  lingkungan Visual Studio dapat membantu membuat program dalam  dengan  cepat.  Bagi  programer  tingkat lanjut,  kemampuan  yang  besar  dapat  digunakan untuk membuat program-program yang kompleks, misalnya  lingkungan  net-working  atau  client server.
Dalam  proses  pengolahan  data  audit  energi, maka  diperlukan  suatu  program  aplikasi  untuk memudahkan  dalam  pengolahan  data  sehingga dapat  menghemat  waktu  dan  biaya.    Perangkat lunak yang baik harus bersifat mudah dipelihara, dapat  diandalkan  yang  berarti  dapat  memenuhi kebutuhan  pengguna,  dan  useable  yang  artinya dapat  dilakukan  secara  umum  dan  dapat dipahami oleh pengguna lain [11].    Bahasa Visual Studio cukup sederhana dan menggunakan kata- kata  bahasa  Inggris  yang  umum  digunakan. Berikut adalah tampilan Visual Studio 2008.
Gambar 1. Tampilan Depan Visual Studio

## 2.4 Metodologi
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah analisis survey kuantitatif dengan
menggunakan  data  yang  dikumpulkan  hasil  dari pengukuran  di  lapangan.    Setelah  itu  data kemudian  dikumpulkan  dan  diolah  dengan menggunakan  perhitungan  rumus  IKE.    Untuk memudahkan  perhitungan,  penyimpanan  data base dan evaluasi hasil, maka dibuatkan program aplikasi dengan menggunakan Visual Studio.
Program  Visual  studio  menggunakan  data yang  dikumpulkan  hasil  dari  pengukuran  di lapangan.
Setelah itu data kemudian dikumpulkan  dan  diolah  dengan  menggunakan perhitungan  rumus  IKE.    Untuk  memudahkan perhitungan,  penyimpanan  data  base  dan evaluasi  hasil,  maka  dibuatkan  program  aplikasi dengan menggunakan Visual Studio. Alat yang digunakan untuk menghitung pemakaian  energi  di  gedung  Ins  Kabupaten Banten  adalah  kWh  meter,  Tang  ampere, Voltmeter, Environment meter, dan meteran.

## 3.   HASIL DAN PEMBAHASAN
Berikut  adalah  pengukuran  beban  pada  panel  di tiap panel Gedung Ins.
Tabel 2. Pengukuran Beban Pada Panel Di Tiap Panel Gedung Ins
Selanjutnya  Komposisi  Pemakaian  Daya  Listrik Gedung Ins adalah sebagai berikut:
Gambar 3. Komposisi Pemakaian Daya Listrik Gedung Ins
Dari  hasil  pemakaian  beban  diatas  dapat disimpulkan bahwa beban pada panel  AC Lantai 1  relatif  tinggi  yaitu  mencapai  12,3  kVA
dikarenakan  ruang  kerja  yang  ada  pada  lantai  1 lebih banyak dibandingkan lantai 2, disamping itu juga faktor kondisi AC yang sudah tidak efisien.
Perhitungan  Profil  Penggunaan  Energi  Pada pembahasan  ini  akan  dihitung  konsumsi  energi masing-masing Gedung Ins, Banten dari observasi  dan  hasil  pengukuran  yang  telah dilakukan.
3.1  Perhitungan Energi Listrik Pada

## Penerangan
Energi  total  dalam  kWh  dihitung  selama seminggu. Disini dilakukan pengukuran pada saat jam kerja dimana  baban energi listrik digunakan. Berdasarkan  hasil  pengukuran  pada  panel penerangan masing-masing lantai gedung. Perhitungan  daya  menggunakan  persamaan sample diambil pada pengukuran jam 8:00.
P = 1,73 x Vrata-rata x Irata-rata x Cos φ
P = 1,73 x 38.2 x 35,7 x 0.98 P = 2312,8 Wh P = 2,3 kWh Jadi perkiraan beban per hari P = 45 kWh/hari
Dari hasil pengukuran yang dilakukan dari hari senin  sampai  hari  sabtu  per  hari  selama  12  jam didapat beban:
P = 45+48+47+50+52+12 P = 254 kWh/minggu
Untuk  pemakaian  beban  selama  sebulan menurut  jam  kerja  kantor  dan  dari  hasil pengukuran maka:
P = 254 kWh x 4 minggu P = 1016 kWh/bulan Dengan  demikian,  profil  penggunaan  energi penerangan adalah:
P=1983/9025 x 100%  = 21,9 %

## 3.2 Perhitungan Energi listrik pada AC
Perhitungan  energi  listrik  untuk  kebutuhan  AC dihitung dengan persamaan sample diambil pada pengukuran jam 8:00.
P = 1,73 x Vrata-rata x Irata-rata x Cos φ P = 1,73 x 388,2 x 18,4 x 0,98 P = 12.110 Wh =  12,1 kWh
Perkiraan beban perhari P = 254 kWh/hari Dari  hasil  pengukuran  dari  hari  Senin  sampai Sabtu per hari selama 12 jam didapat beban:
P = 254+261+261+258+240+6 P = 1280 kWh/minggu kerja Untuk  pemakaian  beban  selama  sebulan menurut kerja kantor yaitu 24 hari maka:
P = 1280 kWh/minggu kerja x 4
P = 5120 kWh/bulan kerja
Dengan  demikian,  profil  penggunaan  energi AC pada gedung Gedung Ins adalah:
P=5150/9025 x 100%   = 57,063 %
Gambar 4. Diagram Intensitas Konsumsi Energi Dibangunan Gedung Ins, Banten
Selanjutnya nilai total KWh dan nilai IKE dapat dilihat pada grafik berikut ini:
Tabel 3. Total Pemakaian kWh dan Pengukuran Nilai IKE Gedung Ins
Nilai Intensitas Energi (IKE) untuk Gedung Ins berdasarkan  perhitungan  dari  total  rekapitulasi rekening PLN per luas bangunan 6 bulan terakhir adalah 9.025,00 kWh/Bulan dengan luas bangunan 2.353,20 m 2 maka intensitas konsumsi energi  adalah  3,84  kWh/m 2 /Bulan  dan  46,02 kWh/m 2 /Tahun.    Nilai  IKE  ini  termasuk  dalam kategori sangat efisien.
3.3 Pengukuran suhu dan pencahayaan
Berikut  adalah  nilai  pengukuran  suhu  dan pencahayaan pada beberapa ruangan di Gedung Ins

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pengujian  maka  dapat  dibuat kesimpulan  bahwa  alat  uji  genset  telah  berhasil dibuat dan telah diuji dengan kemampuan genset yang  dapat  diuji  adalah  minimum  660  Watt  dan maksimum  6.600  Watt  karena  proteksi breaker yang ada hanya mencapai 6.600 Watt.
Pada  saat  pengujian  harus  diperhatikan sebagai  berikut:  jumlah  zat  elektroda  atau besarnya elektroda yang masuk ke larutan, jarak elektroda,  dan  kepekatan  larutan  karena  hal  ini akan  meningkatkan  reaksi  elektrolisis  sehingga arus listrik yang keluar semakin cepat dan besar.

## DAFTAR PUSTAKA
[1].  Asco Power Technologies. (2017). Load Bank Testing to Ensure Generator Set
Performance .  Cleveland:  Emerson  Electric co.
[2].  Suhardi Putra, R. (2015). Analisa Perhitungan Beban  Cooling  Tower  pada  Fluida  di  Mesin Injeksi Plastik. Jurnal Teknik Mesin, 4 (2), 56- 62.
doi:http://dx.doi.org/10.22441/jtm.v4i2.1010
[3].  Sari,  A.  (2017).  Studi  Karakterisasi  Laju Korosi  Logam  Aluminium  dan  Pelapisan dengan  Menggunakan  Membran  Sellulosa Asetat. Jurnal  Teknik  Mesin,  6 (1),  36-40. doi:http://dx.doi.org/10.22441/jtm.v6i1.1204
[4].  Media,  R.  (2018).  Studi  Perancangan Combination  Tool  Air  Vent  Non-Cylinder dengan  Metode  VDI  2222. Jurnal  Teknik Mesin, 6 (4), 237-243.
doi:http://dx.doi.org/10.22441/jtm.v6i4.2058
[5].  Charles, S. C. Johnson, R.D., & Palmetto, G. A. (1984). U.S. Patent No. 4,445,047.
[6].  Kanarev,  Phillip  M.  and  Tadahiko  Mizuno. (2003). Cold Fusion by Plasma Electrolysis of Water . Krasnodar.
[7].  UNEP. (2002). Potassium Hydroxide .
Brussels: International Congress and Convention Association.
[8].  Aalco.  (2017). Stainless  Steel .  Cobham: Aalco Metals Ltd.
[9].  Vale. (2016). Tembaga . Diambil dari website: http://www.vale.com/indonesia/BH/business/ mining/copper/Pages/default.aspx.