## Analisis Kondisi Eksisting Jaringan Pipa Distribusi Air Bersih Kelurahan Simpang Rumbio, PDAM Kota Solok
Ridwan
Fakultas Teknik, Universitas Andalas Koresponden email : ridwan@eng.unand.ac.id Diterima: 26 Juni 2019 Disetujui:  12 Juli 2019

## Abstract
This  research  is  intended  to  determine  the  hydraulic  conditions  of  the  clean  water  distribution  network  in Simpang Rumbio Village by Solok City PDAM, in order to resolve water problems that often do not flow in the city border area and its surroundings. PDAM Solok City must be able to meet customers’ clean water needs from aspects of quality, quantity and continuity. From the data of active customers of PDAM Kota Solok in 2018, the average level of clean water usage is 806 liters / customer / month or 130 liters / person / day, with an average water loss rate of 43.17%. The nodes included in Epanet 2.0 Software are 7 nodes, with the initial node P being a reservoir equipped with a capacity distribution pump of 30 liters / second and a head of 60 meters around the CEC IPA area. The six other nodes are the point of collection for active customers in Simpang Rumbio Subdistrict as many as 1,547 customers with a total distribution pipe length of 6,300 meters Epanet 2.0 analysis results, there is a negative pressure on node 5 (Prosecutor’s Office) (-0.18) meters and node 6 (Saok Laweh) (-4, 5) meters. The alternative solution is by replacing pipe 4 from a diameter of 100 mm to 150 mm type PVC, or increasing the specifications of the pump head to 70–80 meters Keywords : water usage, water loss, distribution network, epanet 2.0, negative pressure, PDAM

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi hidrolis jaringan distribusi air bersih di Kelurahan Simpang Rumbio  oleh  PDAM  Kota  Solok,  guna  penyelesaian  masalah  air  yang  sering  tidak  mengalir  di  wilayah perbatasan kota dan sekitarnya. PDAM Kota Solok harus mampu memenuhi kebutuhan air bersih pelanggan dari aspek kualitas, kuantitas dan kontinuitas. Rata-rata tingkat pemakaian air bersih pelanggan tahun 2018 sebesar 806 liter/pelanggan/bulan atau 130 liter/orang/hari, dengan tingkat kehilangan air rata-rata 43,17%. Node yang dimasukan pada Sofware Epanet 2.0 ini berjumlah 7 node , dengan node awal P adalah reservoar yang dilengkapi dengan pompa distribusi kapasitas 30 liter/detik dan head 60 meter di sekitar wilayah IPA KTK. Adapun enam node lainnya merupakan titik pengambilan untuk pelanggan aktif di Kelurahan Simpang Rumbio sebanyak 1.547 pelanggan dengan total panjang pipa distribusi adalah 6.300 meter. Hasil analisis Epanet 2.0, terdapat tekanan negatif pada node 5 (Kantor Kejaksaan) sebesar -0,18 meter dan node 6 (Saok Laweh) sebesar -4,5 meter. Alternatif penyelesaiannya dengan penggantian pipa 4 dari diameter 100 mm menjadi 150 mm, atau meningkatkan spesifikasi head pompa menjadi 70–80 meter. Kata kunci : pemakaian air, kehilangan air, jaringan distribusi, epanet 2.0, tekanan negatif, PDAM .

## 1. Pendahuluan
Kinerja PDAM Kota Solok di wilayah pelayanan Kelurahan  Simpang  Rumbio,  saat  ini  masih  belum optimal khususnya daerah paling ujung dari jaringan distribusi yaitu komplek perkantoran Kejaksaan Negeri Solok dan Nagari Saok Laweh yang terletak di batas kota. Indikasi keterbatasan pelayanan ini salah satunya terlihat dari pasokan air bersih PDAM Kota Solok ke wilayah tersebut dengan kondisi tekanan yang relatif rendah sehingga tidak dapat mencapai bak air di rumah pelanggan. Kondisi ini sering menimbulkan keresahan
pelanggan dan menjadi tunggakan laporan pengaduan di PDAM Kota Solok yang belum diselesaikan. Oleh sebab itu, upaya menganalisis jaringan distribusi pada Kelurahan  Simpang  Rumbio,  merupakan  salah  satu kegiatan  prioritas  diawal  yang  harus  dilakukan  oleh PDAM Kota Solok dalam merumuskan penyelesaian permasalahan  tersebut.  Pada  penelitian  ini  akan dilakukan analisis kondisi eksisting jaringan distribusi pada kawasan tersebut menggunakan Sofware Epanet 2.0 dengan  sumber  air  bersih  berasal  dari  reservoar pada  Unit  Instalasi  Pengolahan Air  Bersih  (IPA)  di

## Analisis Kondisi Eksisting Jaringan Pipa Distribusi Air Bersih Kelurahan Simpang Rumbio, PDAM Kota Solok
Ridwan
Fakultas Teknik, Universitas Andalas Koresponden email : ridwan@eng.unand.ac.id
Diterima: 26 Juni 2019
Disetujui:  12 Juli 2019

## Abstract
This  research  is  intended  to  determine  the  hydraulic  conditions  of  the  clean  water  distribution  network  in Simpang Rumbio Village by Solok City PDAM, in order to resolve water problems that often do not flow in the city border area and its surroundings. PDAM Solok City must be able to meet customers’ clean water needs from aspects of quality, quantity and continuity. From the data of active customers of PDAM Kota Solok in 2018, the average level of clean water usage is 806 liters / customer / month or 130 liters / person / day, with an average water loss rate of 43.17%. The nodes included in Epanet 2.0 Software are 7 nodes, with the initial node P being a reservoir equipped with a capacity distribution pump of 30 liters / second and a head of 60 meters around the CEC IPA area. The six other nodes are the point of collection for active customers in Simpang Rumbio Subdistrict as many as 1,547 customers with a total distribution pipe length of 6,300 meters Epanet 2.0 analysis results, there is a negative pressure on node 5 (Prosecutor’s Office) (-0.18) meters and node 6 (Saok Laweh) (-4, 5) meters. The alternative solution is by replacing pipe 4 from a diameter of 100 mm to 150 mm type PVC, or increasing the specifications of the pump head to 70–80 meters Keywords : water usage, water loss, distribution network, epanet 2.0, negative pressure, PDAM

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi hidrolis jaringan distribusi air bersih di Kelurahan Simpang Rumbio  oleh  PDAM  Kota  Solok,  guna  penyelesaian  masalah  air  yang  sering  tidak  mengalir  di  wilayah perbatasan kota dan sekitarnya. PDAM Kota Solok harus mampu memenuhi kebutuhan air bersih pelanggan dari aspek kualitas, kuantitas dan kontinuitas. Rata-rata tingkat pemakaian air bersih pelanggan tahun 2018 sebesar 806 liter/pelanggan/bulan atau 130 liter/orang/hari, dengan tingkat kehilangan air rata-rata 43,17%. Node yang dimasukan pada Sofware Epanet 2.0 ini berjumlah 7 node , dengan node awal P adalah reservoar yang dilengkapi dengan pompa distribusi kapasitas 30 liter/detik dan head 60 meter di sekitar wilayah IPA KTK. Adapun enam node lainnya merupakan titik pengambilan untuk pelanggan aktif di Kelurahan Simpang Rumbio sebanyak 1.547 pelanggan dengan total panjang pipa distribusi adalah 6.300 meter. Hasil analisis Epanet 2.0, terdapat tekanan negatif pada node 5 (Kantor Kejaksaan) sebesar -0,18 meter dan node 6 (Saok Laweh) sebesar -4,5 meter. Alternatif penyelesaiannya dengan penggantian pipa 4 dari diameter 100 mm menjadi 150 mm, atau meningkatkan spesifikasi head pompa menjadi 70–80 meter.
Kata kunci : pemakaian air, kehilangan air, jaringan distribusi, epanet 2.0, tekanan negatif, PDAM .
1. Pendahuluan Kinerja PDAM Kota Solok di wilayah pelayanan Kelurahan  Simpang  Rumbio,  saat  ini  masih  belum optimal khususnya daerah paling ujung dari jaringan distribusi yaitu komplek perkantoran Kejaksaan Negeri Solok dan Nagari Saok Laweh yang terletak di batas kota. Indikasi keterbatasan pelayanan ini salah satunya terlihat dari pasokan air bersih PDAM Kota Solok ke wilayah tersebut dengan kondisi tekanan yang relatif rendah sehingga tidak dapat mencapai bak air di rumah pelanggan. Kondisi ini sering menimbulkan keresahan
pelanggan dan menjadi tunggakan laporan pengaduan di PDAM Kota Solok yang belum diselesaikan. Oleh sebab itu, upaya menganalisis jaringan distribusi pada Kelurahan  Simpang  Rumbio,  merupakan  salah  satu kegiatan  prioritas  diawal  yang  harus  dilakukan  oleh PDAM Kota Solok dalam merumuskan penyelesaian permasalahan  tersebut.  Pada  penelitian  ini  akan dilakukan analisis kondisi eksisting jaringan distribusi pada kawasan tersebut menggunakan Sofware Epanet 2.0 dengan  sumber  air  bersih  berasal  dari  reservoar pada  Unit  Instalasi  Pengolahan Air  Bersih  (IPA)  di
Kelurahan  KTK  dengan  sistem  pompa  kapasitas  30 liter/detik dan head 60 meter.
2. Kondisi Eksisting Secara  umum  penduduk  yang  terlayani  oleh PDAM Kota Solok saat ini adalah sebanyak 73.106 jiwa atau 92,77%  (persen) dari jumlah penduduk Kota Solok sebesar 78.806 jiwa. Jumlah pelanggan PDAM kota  Solok  tahun  2018  adalah  14.606  pelanggan aktif atau naik sebesar 2,71% dari tahun 2017, yakni 14.221  pelanggan  aktif.  Untuk  Kelurahan  Simpang Rumbio yang menjadi wilayah penelitian ini terdapat 1.547 pelanggan aktif dari 13 kelurahan yang dilayani oleh  PDAM  Kota  Solok.  Penyediaan  air  bersih Kelurahan  Simpang  Rumbio  menggunakan  sistem pompa kapasitas 30 liter/detik dengan head 60 meter yang sumber airnya berasal dari IPA yang berada di Kelurahan KTK. Adapun deskripsi wilayah jaringan distribusi pelayanan Kelurahan Simpang Rumbio ini dapat di deskripsikan sebagai berikut pada Gambar 1.
Titik atau node yang dideskripsikan pada Gambar 1. adalah titik tapping atau lokasi pengambilan yang berupa cabang pipa distribusi untuk mendistribusikan air  bersih  kepada  sejumlah  pelanggan  yang  tersebar di wilayah pelayanan. Adapun rincian keterangan titik atau node itu disajikan oleh Tabel 1. dibawah ini. Data  PDAM  Kota  Solok  selama  tahun  2018,
tentang  jumlah  air  produksi,  air  distribusi  dan  air terjual  yang  dicatat  di  14.606  meteran  pelanggan disajikan  oleh  Tabel  2. Air  yang  terjual  merupakan tingkat pemakaian air bersih dari pelanggan itu sendiri. Sedangkan selisih jumlah air bersih yang diproduksi dengan  jumlah  air  yang  didistribusikan  dan  terjual, merupakan besaran nilai kehilangan air yang terdapat di pipa jaringan distribusi PDAM Kota Solok.
3. Tinjauan Pustaka
a. Air Bersih
Mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Republik  Indonesia  No.416/Menkes/PER/ IX/1990,  maka  air  bersih  dapat  diartikan sebagai  air  yang  dimanfaatkan  oleh  manusia untuk  memenuhi  kebutuhannya  sehari-hari (Moegijantoro,  1996).  Untuk  kebutuhan lanjutannya  sebagai  air  minum,  maka  air bersih tersebut dimasak terlebih dahulu untuk memenuhi syarat yang diperbolehkan dari segi parameter fisik, kimia, biologi dan radiologis. Air  bersih  ini  dapat  berasal  dari  berbagai macam sumber air baku yang tersedia disekitar lingkungan  manusia  itu  sendiri,  antara  lain: dari  air  permukaan,  seperti  air  sungai,  air danau,  embung,  waduk  dan  genangan  air lainnya di permukaan bumi, air hujan, air tanah
dangkal  dan  air  tanah  dalam  dan  mata  air. Untuk menentukan alternatif sumber air baku yang akan digunakan untuk memproduksi air bersih, maka perlu diperhatikan aspek kualitas, kuantitas dan kontinuitas sumber air baku itu sendiri (Linsley dan Franzini, 1985).
b. Persyaratan dan Kriteria Penyediaan Air Bersih Dalam  sistem  penyediaan  air  bersih,  aspek kualitas  merupakan  deskripsi  mutu  dari  air bersih  itu  sendiri  yang  meliputi  parameter fisik,  parameter  kimiawi,  bakteriologis  dan radioaktif,  dan  semua  parameter  itu  harus terpenuhi  pada  sistem  penyediaan  air  bersih masyarakat (Kamala, A dan Rao, Kanth. 1988). Sedangkan dari aspek kuantitas atau debit aliran yang disalurkan kepada masyarakat merupakan deskripsi  dari  jumlah  ketersediaan  air  bersih itu  sendiri  dalam  memenuhi  kebutuhan masyarakat  dalam  suatu  kawasan.  Dalam artian lain, air baku terpilih untuk memenuhi kebutuhan  air  bersih  masyarakat  harus sesuai  dengan  tingkat  pelayanan  yang  akan direncanakan pada suatu kawasan. Kebutuhan air bersih yang dimaksud dalam penelitian ini adalah banyak air bersih yang dibutuhkan oleh sebuah kawasan untuk aktifitas rumah tangga atau disebut juga dengan kebutuhan domestik, dan  kebutuhan  non  domestik  yang  harus
terpenuhi pada setiap waktu. Jumlah kebutuhan air  bersih  untuk  keperluan  rumah  tangga atau  domestik  pada  suatu  kawasan  disajikan di  Tabel  (Noerbambang,  S.M.Morimura, 1993).  Sedangkan  standar  kebutuhan  air untuk keperluan diluar aktifitas rumah tangga atau  dikenal  juga  dengan  non  domestik  pada sebuah  kawasan,  merupakan  kebutuhan  air bersih untuk keperluan di luar keperluan non domestik pada suatu kawasan, seperti: aktifitas di  sarana  prasarana  pendidikan,  perkantoran, pusat bisnis, pasar dan pertokoan, dan aktitas lainnya  yang  terdapat  pada  suatu  kawasan. Besaran  nilai  kebutuhan  air  bersih  untuk keperluan non domestik ini, disajikan di Tabel 4 (NSPM Kimpraswil, 2002).
Untuk aspek kontinuitas, sistem penyediaan air bersih  yang  ada  di  sebuah  kawasan  haruslah bersifat terus menerus dan tersedia di sepanjang waktu.  Sifat  kontinuitas  mencerminkan bahwasanya  air  baku  untuk  kebutuhan  air bersih  dipastikan  dapat  diambil  sepanjang waktu  dengan  fluktuasi  aliran  yang  relatif konstan,  di  saat  musim  kemarau  atau  musim hujan.  Sedangkan  untuk  kondisi  hidrolis  di daerah  pelayanan,  tekanan  air  yang  tersedia pada pipa jaringan utama tidak melebihi 10-80 m dengan kecepatan aliran dalam pipa adalah 0,6  –  3  m/s.  Kondisi  diatur  oleh  Pedoman
Tabel 1. Titik atau Node pada jaringan eksisting distribusi utama air bersih Kelurahan Simpang Rumbio, PDAM Kota Solok
dangkal  dan  air  tanah  dalam  dan  mata  air. Untuk menentukan alternatif sumber air baku yang akan digunakan untuk memproduksi air bersih, maka perlu diperhatikan aspek kualitas, kuantitas dan kontinuitas sumber air baku itu sendiri (Linsley dan Franzini, 1985).

## b. Persyaratan dan Kriteria Penyediaan Air Bersih
Dalam  sistem  penyediaan  air  bersih,  aspek kualitas  merupakan  deskripsi  mutu  dari  air bersih  itu  sendiri  yang  meliputi  parameter fisik,  parameter  kimiawi,  bakteriologis  dan radioaktif,  dan  semua  parameter  itu  harus terpenuhi  pada  sistem  penyediaan  air  bersih masyarakat (Kamala, A dan Rao, Kanth. 1988). Sedangkan dari aspek kuantitas atau debit aliran yang disalurkan kepada masyarakat merupakan deskripsi  dari  jumlah  ketersediaan  air  bersih itu  sendiri  dalam  memenuhi  kebutuhan masyarakat  dalam  suatu  kawasan.  Dalam artian lain, air baku terpilih untuk memenuhi kebutuhan  air  bersih  masyarakat  harus sesuai  dengan  tingkat  pelayanan  yang  akan direncanakan pada suatu kawasan. Kebutuhan air bersih yang dimaksud dalam penelitian ini adalah banyak air bersih yang dibutuhkan oleh sebuah kawasan untuk aktifitas rumah tangga atau disebut juga dengan kebutuhan domestik, dan  kebutuhan  non  domestik  yang  harus
terpenuhi pada setiap waktu. Jumlah kebutuhan air  bersih  untuk  keperluan  rumah  tangga atau  domestik  pada  suatu  kawasan  disajikan di  Tabel  (Noerbambang,  S.M.Morimura, 1993).  Sedangkan  standar  kebutuhan  air untuk keperluan diluar aktifitas rumah tangga atau  dikenal  juga  dengan  non  domestik  pada sebuah  kawasan,  merupakan  kebutuhan  air bersih untuk keperluan di luar keperluan non domestik pada suatu kawasan, seperti: aktifitas di  sarana  prasarana  pendidikan,  perkantoran, pusat bisnis, pasar dan pertokoan, dan aktitas lainnya  yang  terdapat  pada  suatu  kawasan. Besaran  nilai  kebutuhan  air  bersih  untuk keperluan non domestik ini, disajikan di Tabel
4 (NSPM Kimpraswil, 2002).
Untuk aspek kontinuitas, sistem penyediaan air bersih  yang  ada  di  sebuah  kawasan  haruslah bersifat terus menerus dan tersedia di sepanjang waktu.  Sifat  kontinuitas  mencerminkan bahwasanya  air  baku  untuk  kebutuhan  air bersih  dipastikan  dapat  diambil  sepanjang waktu  dengan  fluktuasi  aliran  yang  relatif konstan,  di  saat  musim  kemarau  atau  musim hujan.  Sedangkan  untuk  kondisi  hidrolis  di daerah  pelayanan,  tekanan  air  yang  tersedia pada pipa jaringan utama tidak melebihi 10-80 m dengan kecepatan aliran dalam pipa adalah 0,6  –  3  m/s.  Kondisi  diatur  oleh  Pedoman
Tabel 1. Titik atau Node pada jaringan eksisting distribusi utama air bersih Kelurahan Simpang Rumbio, PDAM Kota Solok
Teknis dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, 2007. Kondisi tekanan dengan nilai yang kurang atau minus, dapat mengakibatkan aliran  air  bersih  ke  pelanggan  menjadi  tidak mengalir,  dan  sebaliknya  tekanan  air  yang sangat  kuat  dapat  mengakibatkan  terjadinya putusnya koneksi pipa, bocor, pukulan air yang dapat menimbulkan kerusakan pada instrumen atau  peralatan  pipa,  seperti:  gate  valve,  air valve dan lain-lain (Ranald V. Giles, 1984).
c. Sistem Distribusi Air Bersih. Pada sistem atau jaringan distribusi air bersih, sistem  yang  ada  secara  langsung  berkaitan dengan pelanggan , dengan fungsi utama adalah mendistribusikan  air  bersih  dengan  kualitas yang telah dipersyaratkan dan memenuhi syarat teknis  di  seluruh  wilayah  pelayanan.  Sistem dimaksud  merupakan  komponen  dari  sistem perpipaan  dengan  perlengkapannya,  seperti:, tekanan sisa yang tersedia, sistem pemompaan (kondisional),  dan  reservoir  distribusi,  serta hidran kebakaran (Enri Damanhuri,1989).
4. Metodologi Data  atau  informasi  yang  dikumpulkan  dalam penelitian ini terdiri dari 2 kelompok data, yaitu:
1. Data yang langsung diperoleh dari pengukuran dengan  menggunakan  alat  ukur  atau sejenisnya  oleh  peneliti  termasuk  data  yang bersifat kualitas atau deskriptif menggunakan pengamatan  langsung,  yang  dinamakan dengan kelompok data primer,
2. Kelompok  data  yang  diperoleh  secara  tidak langsung  oleh  peneliti  melalui  data  dasar (data base) dari  dinas  atau  unit  kerja  yang membidangi, referensi atau tinjauan pustaka,
yang dikelompokkan sebagai data sekunder. Perolehan  data  primer  pada  penelitian  ini, dilakukan dengan proses penjelajahan atau tracking jalur pipa distribusi eksiting untuk memperoleh data terkait dengan panjang pipa, jenis pipa, diameter pipa, serta  elevasi. Tracking yang  dilakukan  dilapangan juga  bertujuan  mengkonfirmasi  kesesuaian  data sekunder yang diperoleh dengan kondisi dilapangan. Sedangkan  data  sekunder  dalam  bentuk  data konsumen, deskripsi umum wilayah, peta wilayah, serta batas wilayah pelayanan di Kelurahan Simpang Rumbio, di dapat dari PDAM Kota Solok.
Pengukuran elevasi pada setiap titik pengambilan atau tapping yang  berupa  cabang  dari  pipa  utama pada titik atau node pada penelitian, menggunakan peralatan  GPS  ( Global Positioning System )  dan sejenisnya. Proses yang dilakukan adalah setiap titik tapping yang berupa cabang dari pipa utama adalah dengan meletakkan alat GPS tersebut di permukaan tanah  untuk  mengetahui  informasi  ketinggian  titik tersebut  dari  permukaan  laut,  dengan  satuan  meter dari permukaan laut (mdpl). Sedangkan jarak dari titik atau node satu  dengan  yang  lainnya  diukur  dengan meteran berjalan yang mengikuti jalur perpipaan yang telah terpasang.
Data debit aliran air yang digunakan pada analisis jaringan  eksisting  distribusi  ini,  lebih  ditekankan kepada data pemakaian rata-rata air pelanggan yang tercatat pada laporan PDAM Kota Solok dalam bentuk Daftar Rekening Ditagih (DRD) tiap bulannya, serta melakukan perbandingan dengan NSPM Kimpraswil, 2002. Jika dalam perbandingannya, nilai pemakaian eksisting  lebih  besar  dari  NSPM  Kimpraswil,  2002 sebagaimana  Tabel  3,  maka  yang  digunakan  dalam analisis  jaringan  adalah  data  pemakaian  air  bersih eksisting,  mengingat  sistem  telah  terbangun  dan
mendekati  kondisi  objektif  di  lapangan  dan  begitu sebaliknya. Debit aliran dalam pipa air yang berasal dari  pemakaian  rata-rata  pelanggan  dikalikan dengan  jumlah  pelanggan  aktif  yang  terdapat  pada masing-masing  titik  atau node pengambilan  yang berupa  cabang  pipa  utama.  Kehilangan  air  rata-rata yang  disajikan  pada Tabel  2  menjadi  faktor  pengali pada perhitungan debit aliran yang akan digunakan. Mengingat yang dianalisis adalah jaringan distribusi, maka debit aliran air yang dihasilkan dari pemakaian rata-rata  dengan  perkalian  faktor  jam  puncak (Sarwoko, M. 1985).
Evaluasi  jaringan  distribusi  pada  penelitian  ini menggunakan  program Epanet versi 2.0 dengan mekanisme menginput data yang sudah di dapatkan dari  hasil  penjelajahan  jalur  pipa  sebagaimana ditampilkan  oleh  Tabel.1 , dan  debit  aliran  pada masing-masing cabang pipa utama (Rossman, Lewis A. 2000). Hasil input data tersebut dapat disimulasi
dalam program Epanet versi 2.0 dan akan memberikan informasi hidrolis dari operasional jaringan distribusi utama  air  bersih  Kelurahan  Simpang  Rumbio sampai Batas Kota. Analisis jaringan pipa distribusi pada  penelitian  ini  tidak  ditujukan  untuk  rencana pengembangan  pada  periode  desain,  sebaliknya lebih  ditujukan  mengevaluasi  profil  hidrolis  kondisi jaringan  eksisting,  untuk  menyelesaikan  persoalan pengaduan pelanggan yang ada saat ini dalam jangka waktu yang pendek.

## 5. Hasil dan Pembahasan
a. Analisis Data Topografi
Pengukuran  ketinggian  lokasi  menggunakan alat  ukur  GPS  atau  sejenisnya  dengan  cara memposisikan  GPS  tersebut  di  permukaan tanah,  serta  membaca  dan  mencatat  nilai ketinggian  lokasi  yang  ditampilkan  pada layar GPS. Pengambilan data dilakukan pada
mendekati  kondisi  objektif  di  lapangan  dan  begitu sebaliknya. Debit aliran dalam pipa air yang berasal dari  pemakaian  rata-rata  pelanggan  dikalikan dengan  jumlah  pelanggan  aktif  yang  terdapat  pada masing-masing  titik  atau node pengambilan  yang berupa  cabang  pipa  utama.  Kehilangan  air  rata-rata yang  disajikan  pada Tabel  2  menjadi  faktor  pengali pada perhitungan debit aliran yang akan digunakan. Mengingat yang dianalisis adalah jaringan distribusi, maka debit aliran air yang dihasilkan dari pemakaian rata-rata  dengan  perkalian  faktor  jam  puncak (Sarwoko, M. 1985).
Evaluasi  jaringan  distribusi  pada  penelitian  ini menggunakan  program Epanet versi 2.0 dengan mekanisme menginput data yang sudah di dapatkan dari  hasil  penjelajahan  jalur  pipa  sebagaimana ditampilkan  oleh  Tabel.1 , dan  debit  aliran  pada masing-masing cabang pipa utama (Rossman, Lewis A. 2000). Hasil input data tersebut dapat disimulasi
dalam program Epanet versi 2.0 dan akan memberikan informasi hidrolis dari operasional jaringan distribusi utama  air  bersih  Kelurahan  Simpang  Rumbio sampai Batas Kota. Analisis jaringan pipa distribusi pada  penelitian  ini  tidak  ditujukan  untuk  rencana pengembangan  pada  periode  desain,  sebaliknya lebih  ditujukan  mengevaluasi  profil  hidrolis  kondisi jaringan  eksisting,  untuk  menyelesaikan  persoalan pengaduan pelanggan yang ada saat ini dalam jangka waktu yang pendek.
5. Hasil dan Pembahasan
a. Analisis Data Topografi
Pengukuran  ketinggian  lokasi  menggunakan alat  ukur  GPS  atau  sejenisnya  dengan  cara memposisikan  GPS  tersebut  di  permukaan tanah,  serta  membaca  dan  mencatat  nilai ketinggian  lokasi  yang  ditampilkan  pada layar GPS. Pengambilan data dilakukan pada
setiap  titik  atau node pengambilan,  yaitu titik percabangan pada pipa distribusi utama, dengan rute perjalanan dari Reservoar/Pompa (P) di IPA Kelurahan KTK hingga sepanjang jalur  pipa  distribusi  yang  berakhir  di  batas kota.  Berdasarkan  survei  topografi  jaringan tersebut,  di  dapat  hasil  6  titik  pengambilan dengan  jalur track sepanjang  ±  6.300  m, dengan elevasi relatif datar, yakni 401sampai 403 meter dari permukaan laut (m dpl).
b. Analisa Pemakaian Air Bersih Pelanggan PDAM Kota Solok
Dari data air terjual yang disajikan pada Tabel 2, pemakaian rata-rata pelanggan PDAM Kota Solok per bulan di tahun 2018 dengan jumlah pelanggan 14.606 pelanggan aktif, yaitu 806 liter/pelanggan/hari. Jumlah jiwa pada masing- masing pelanggan adalah 6 orang, mengingat Kota  Solok  terkelompok  kepada  Kota  Kecil sebagaimana Tabel 3, maka pemakaian rata- rata pelanggan PDAM Kota Solok adalah 134 liter/orang/hari. Sedangkan angka kehilangan air rata-rata pada jaringan berada pada angka 43,17%.  Jika  dibandingkan  dengan  NSPM Kimpraswil,  2002,  maka  tingkat  pemakaian air bersih pelanggan PDAM Kota Solok telah
melebihi  angka  NSPM  Kimpraswil  2002, yaitu : 100 liter/orang/hari. Sedangkan angka kehilangan  air  telah  melebihi  nilai  kriteria maksimal, yaitu: 30%.
Dalam  analisis  jaringan  pipa  eksisting  ini, hal  yang  penting  diperhitungkan  adalah penentuan  besarnya  kapasitas  aliran  pada masing-masing  wilayah  pelayanan  dengan jumlah sambungan aktif yang ada. Besarnya pemakaian  air  yang  menjadi  kebutuhan pelanggan  untuk  di  distribusikan  di  enam titik pengambilan atau penyadapan (tapping) pada  pipa  distribusi  utama  ini,  tergantung kepada  jumlah  sambungan  pelanggan  aktif PDAM  yang  ada  diwilayah  masing-masing. Perhitungannya secara lengkap disajikan pada Tabel 5.
c. Analisa Kapasitas Aliran Dalam Jaringan Pipa Berdasarkan  hasil  perhitungan  Tabel6,  maka debit  puncak  (Qp)  pada  masing-masing titik atau node akan menjadi data yang akan dimasukan  dalam  analisis  jaringan  melalui Sofware Epanet 2.0 .  Adapun  data  elevasi masing-masing  titik  atau node ,  panjang pipa  yang  di  dapat  dari  jarak  antara  dua titik,  diameter  dan  jenis  pipa  yang  terdapat pada  Tabel  1,  menjadi  data  yang  diinput  ke dalam Sofware Epanet 2.0 . Dari berdasarkan Tabel 5 di atas, terlihat besarnya debit aliran pengambilan  di  masing-masing  titik  atau node di  sepanjang  jaringan  pipa  distribusi, yaitu: maksimal 10 liter/detik di titik 2 dengan total  debit  aliran  yang  disuplai  oleh  pompa ke  sistem  penyediaan  air  bersih  Kelurahan Simpang Rumbio adalah 30 liter/detik.
d. Analisis Jaringan Distribusi dengan Sofware Epanet 2.0 Sofware Epanet 2.0 yang  digunakan  dalam
Tabel 4. Air terjual PDAM Kota Solok Tahun 2018
Sumber : Hasil analisis, 2018
Tabel 5 . Perhitungan debit aliran pada jaringan distribusi kelurahan Simpang Rumbio
menganalisis  jaringan  distribusi  eksisting, memberikan  informasi  terhadap  laju  aliran, kecepatan, head losses dan faktor gesek yang digunakan  pada  pipa,  serta  sisa  tekan  atau pressure yang terjadi pada titik atau node yang diamati (Materi Diklat DPU, 1996). Deskripsi atau  layar  utama  analisis  sistem  jaringan distribusi air bersih untuk Kelurahan Simpang Rumbio  dengan  menggunakan Sofware Epanet 2.0 disajikan oleh Gambar 2. Pada Gambar 2. hasil running epanet di atas, menunjukan  bahwa  terdapat  tekanan  negatif pada 2 titik ujung pipa distribusi (batas kota), yaitu: Titik 5 (Kantor Kejaksaan) dengan nilai (-) minus 0,18 meter dan Titik 6 (Saok Laweh) dengan nilai (-) minus 4,5 meter. Elevasi pada Reservoar  menjadi  461  meter,  merupakan penjumlahan  dari  elevasi  titik  Reservoar
tersebut,  yaitu  401  meter  ditambahkan dengan head pompa yang terpasang, yaitu: 60 meter.  Sedangkan  tekanan  pada  titik  lainnya bernilai positif sebagaimana ditampilkan pada Gambar  3  dengan  tekanan  minimal  adalah 18,25 meter pada titik 4 (Batas Kota). Untuk parameter  kontrol  kecepatan  di  dalam  pipa, pada pipa 6 (titik 5 ke titik 6)  terdapat nilai kecil dari 0,6 m/s, yaitu: 0,45 m/s, kondisi ini menjadi perhatian dalam operasional, karena memungkinkan terjadinya pengendapan.
Analisis  eksisting  tersebut  dengan Epanet 2.0 , menjelaskan  terdapat  hubungan  kausalitas  antara persoalan  yang  muncul  di  batas  kota  sebagai  ujung wilayah  pelayanan  PDAM  Kota  Solok  dengan kondisi  tekanan  yang  relatif  rendah,  bahkan  minus. Untuk menyelesaikan persoalan teknis tersebut dalam jangka waktu pendek (tidak dilakukan pengembangan
Gambar 2. Layar utama analisis sistem jaringan distribusi air bersih untuk Kelurahan Simpang Rumbio dengan menggunakan Sofware Epanet 2.0 Sumber: Hasil analisis (2018)
menganalisis  jaringan  distribusi  eksisting, memberikan  informasi  terhadap  laju  aliran, kecepatan, head losses dan faktor gesek yang digunakan  pada  pipa,  serta  sisa  tekan  atau pressure yang terjadi pada titik atau node yang diamati (Materi Diklat DPU, 1996). Deskripsi atau  layar  utama  analisis  sistem  jaringan distribusi air bersih untuk Kelurahan Simpang Rumbio  dengan  menggunakan Sofware Epanet 2.0 disajikan oleh Gambar 2. Pada Gambar 2. hasil running epanet di atas, menunjukan  bahwa  terdapat  tekanan  negatif pada 2 titik ujung pipa distribusi (batas kota), yaitu: Titik 5 (Kantor Kejaksaan) dengan nilai (-) minus 0,18 meter dan Titik 6 (Saok Laweh) dengan nilai (-) minus 4,5 meter. Elevasi pada Reservoar  menjadi  461  meter,  merupakan penjumlahan  dari  elevasi  titik  Reservoar
tersebut,  yaitu  401  meter  ditambahkan dengan head pompa yang terpasang, yaitu: 60 meter.  Sedangkan  tekanan  pada  titik  lainnya bernilai positif sebagaimana ditampilkan pada Gambar  3  dengan  tekanan  minimal  adalah 18,25 meter pada titik 4 (Batas Kota). Untuk parameter  kontrol  kecepatan  di  dalam  pipa, pada pipa 6 (titik 5 ke titik 6)  terdapat nilai kecil dari 0,6 m/s, yaitu: 0,45 m/s, kondisi ini menjadi perhatian dalam operasional, karena memungkinkan terjadinya pengendapan. Analisis  eksisting  tersebut  dengan Epanet 2.0 , menjelaskan  terdapat  hubungan  kausalitas  antara persoalan  yang  muncul  di  batas  kota  sebagai  ujung wilayah  pelayanan  PDAM  Kota  Solok  dengan kondisi  tekanan  yang  relatif  rendah,  bahkan  minus. Untuk menyelesaikan persoalan teknis tersebut dalam jangka waktu pendek (tidak dilakukan pengembangan
Gambar 2. Layar utama analisis sistem jaringan distribusi air bersih untuk Kelurahan Simpang Rumbio dengan menggunakan Sofware Epanet 2.0
Sumber: Hasil analisis (2018)
layanan), diantaranya dapat dilakukan dengan 2 (dua) alternatif, yaitu:
1. Penggantian  pipa  distribusi  pada  ruas  atau pipa 4 yang menghubungkan titik atau node 3 (Simpang 3 Sarang Walet) dengan node 4 (Batas Kota) dari diameter 100 mm menjadi diameter 150 mm jenis PVC, atau
2. Menambah  spesifikasi head pompa pada reservoar  yang  ada  di  IPA  KTK  menjadi  70
– 80 meter.
Adapun  hasil  running  dari  alternatif  1  (satu) dapat  diilustrasikan  pada  Gambar  4.  Tekanan  kerja pada jaringan relatif baik, yaitu: 14,41 meter di ujung wilayah pelayanan. Sedangkan ditinjau dari kecepatan aliran terdapat nilai yang kurang dari 0,6 meter/detik, yakni di pipa 4, yaitu 0,51 meter/detik  dan pipa 6, yaitu  0,45  meter/detik,  dan  ini  menjadi  perhatian untuk  dilakukan  pengurasan  secara  periodik. Sedangkan  alternatif  ke-2,  tidak  dilakukan  analisa dengan Sofware Epanet 2.0 , mengingat perlu kajian pembiayaan dan itu sangat dapat dilakukan.
e. Perbandingan perhitungan program epanet dengan perhitungan manual. Perbandingan ini dilakukan untuk mengkoreksi  dan  memverifikasi  ketelitian dan  kebenaran  analisis  yang  dilakukan dengan  pendekatan sofware epanet dibanding  pendekatan  perhitungan  secara manual.  Angka  ini  sekaligus  berfungsi sebagai  faktor  kalibrasi  dari  program epanet  itu  sendiri  (Pramudiyanto,  2007). Perhitungan yang dilakukan secara manual
terhadap  kehilangan  tekan  atau headloss pada jaringan pipa menggunakan persamaan Hazen-Williams ( Al-Layla,1980) . Hal  ini dikarenakan  pada sofware epanet 2.0 ini juga menggunakan formula yang sama.
Persamaan Hazzen William adalah :
Dimana  :  HL  : headloss atau kehilangan tekanan (m) L :  panjang pipa, m D :  diameter pipa, m Q :  debit aliran, m³/detik C :  koefisien kekasaran pipa Contoh perhitungan dapat diilustrasikan sebagai berikut : Diketahui:
Nama pipa   :  P.2, yakni titik Simpang Baringin Rambak ke Mesjid Syukur L :  panjang pipa, 500 meter D :  diameter pipa, 150 mm C HW      :   130 Q :  25   liter/detik HL.1 :  14,43  meter/kilometer panjang pipa, L = 0.5 kilometer) atau 7,2 meter (hasil analisa epanet)
(a) Print screen tabel hasil analisis kecepatan pada Sofware Epanet 2.0
Gambar 3. Print screen tabel hasil analisis tekanan (a) dan kecepatan (b) pada Sofware Epanet 2.0 Sumber: Hasil analisis (2018)
Penyelesaian :
HL.2 =  7,21 meter
HL.1  dengan  Epanet  relatif  sama  dengan  HL.2 dengan perhitungan manual, yaitu dengan selisih 0,01 (OK)
Hasil  analisis  yang  dihasilkan  pada perhitungan  program epanet 2.0, diketahui
tekanan sisa pada setiap titik pipa yang menjadi lokasi  penyadapan,  tidak  terlalu  berbeda  jauh dengan  perhitungan  manual  yang  dilakukan. Perbedaan itu hanya sebesar 0,01, sebagai contoh yaitu:  nilai headloss pada  hasil running epanet pada titik 2 adalah 7,2 meter, sedangkan dengan perhitungan  manual  dengan  rumus Hazzen – William diperoleh  hasil  7,21.  Dan  begitu  juga halnya dengan titik atau node pada pipa lain yang tidak  berbeda  jauh  hasil  perhitungan  manual dengan hasil perhitungan epanet.
Penyelesaian :
HL.2 =  7,21 meter
HL.1  dengan  Epanet  relatif  sama  dengan  HL.2 dengan perhitungan manual, yaitu dengan selisih 0,01 (OK)
Hasil  analisis  yang  dihasilkan  pada perhitungan  program epanet 2.0, diketahui
tekanan sisa pada setiap titik pipa yang menjadi lokasi  penyadapan,  tidak  terlalu  berbeda  jauh dengan  perhitungan  manual  yang  dilakukan. Perbedaan itu hanya sebesar 0,01, sebagai contoh yaitu:  nilai headloss pada  hasil running epanet pada titik 2 adalah 7,2 meter, sedangkan dengan perhitungan  manual  dengan  rumus Hazzen – William diperoleh  hasil  7,21.  Dan  begitu  juga halnya dengan titik atau node pada pipa lain yang tidak  berbeda  jauh  hasil  perhitungan  manual dengan hasil perhitungan epanet.
6. Kesimpulan dan Saran
a. Kesimpulan
Pada  kondisi  eksisting,  wilayah  pelayanan Kelurahan Simpang Rumbio, PDAM Kota Solok, khususnya  wilayah  ujung  dari  pelayanan  tidak mampu  mengatasi  masalah  yang  sering  terjadi, yaitu: air tidak hidup. Hal ini disebabkan oleh nilai tekanan kerja pada jaringan bernilai negatif, yaitu: Titik 5 (Kantor Kejaksaan) dengan nilai (-) minus 0,18 meter dan Titik 6 (Saok Laweh) dengan nilai (-) minus 4,5 meter.
b. Saran Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dua alternatif yang dapat dapat dilakukan, yaitu:
1. Penggantian  pipa  distribusi  pada  ruas atau  pipa  4  yang  menghubungkan  titik atau node 3  (Simpang  3  Sarang  Walet) dengan node 4 (Batas Kota) dari diameter 100 mm menjadi diameter 150 mm jenis PVC, atau
2. Menambah spesifikasi head pompa pada reservoar yang ada di IPA KTK menjadi
70 – 80 meter
3.  Menurunkan nilai kehilangan air
4.  Serta  melakukan  penelitian  lanjutan terhadap jaringan sistem distribusi eksisting ini,  dengan  menambahkan  lingkup pengembangan dengan periode desain.
7. Daftar Pustaka Al-Layla.  1980. Water Suplly Engineering Design . Ann Arbor Science.
Damanhuri,  Enri,  1989,  Pendekatan  Sistem  Dalam Pengendalian  dan  Pengoperasian  Sistem Jaringan  Distribusi  Air  Minum,  Bandung: Jurusan Teknik Lingkungan, FTSP-ITB.
Giles, Ranald V. 1984. Mekanika Fluida dan Hidrolika Edisi Kedua. Erlangga : Jakarta.
Kamala,  A  dan  Rao,  Kanth.  1988. Environmental Engineering Water Supply Engineering and Polution.
Kota  Solok,  PDAM.  2018  “Laporan Teknik  PDAM Kota SolokTahun 2018”,
Linsley and Franzini, 1985, Teknik Sumber Daya Air (Terjemahan), Jakarta: Erlangga.
Materi  Diklat,  1996,  Materi  Juknis  Rencana Teknik Bidang Air Bersih, Dirjen Cipta Karya, DPU, Jakarta.
Moegijantoro, 1996. Air Untuk Kehidupan Manusia, Majalah Air  Minum,  edisi  No.  85  /  th.  XXV Oktober 2001.
Noerbambang, Soufyan M. Morimura (Peter), Takeo, 1993,  Perencanaan  Dan  Pemeliharaan  Sistem Plambing, PT. Pradnya Paramita, Jakarta. NSPM Kimpraswil .2002. Pedoman Petunjuk Teknis Manual.Vol. 6 (II dan III). Pedoman Penyusunan Perencanaan Teknis Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2007. Pramudiyanto.  2007.  Program  Komputer  Untuk Analisis Aliran Pada Jaringan Pipa,
Rossman,  Lewis  A.  2000.  Epanet  2  Users  Manual Versi Bahasa Indonesia. Ekamitri Engineering. Sarwoko,  M.  1985.  Penyediaan Air  Bersih.  Jurusan Teknik Lingkungan ITS. Surabaya.