PEMANTAUAN KANDUNGAN H-3 DAN C-14 TERAS 70 PADA AIR PENDINGIN REAKTOR GA. SIWABESSY
Subiharto

## ABSTRAK
PEMANTAUAN    KANDUNGAN  H-3  DAN  C-14  TERAS  70  PADA  AIR  PENDINGIN REAKTOR GA. SIWABESSY. Telah dilakukan pemantauan kandungan H-3 dan C-14 teras 70  pada  air  pendingin  reaktor  GA.Siwabessy.  H-3  dan  C-14  adalah  unsur  yang  mempunyai potensi  radiasi  interna.  Karena  kedua  unsur  ini  mempunyai  waktu  paruh  yang  panjang  yaitu 12,26  untuk  H-3  dan  5568  untuk  C-14,  maka  jika  sampai  terhirup  akibatnya  akan  sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Dengan demikian perlu adanya pemantauan pada kedua nuklida tersebut.  Pemantauan  dilakukan  dengan  mencuplik  air  pendingin  primer  pada  teras  70, kemudian  dicacah  dengan  menggunakan  pencacah  kerlip  cair  Beckman  3801.  Dari  hasil pencacahan diketahui bahwa kandungan H-3 untuk KBE01AA66 = (8.46 ± 0,04) E-09  Ci/m 3 , KBE02AA22  =  (1.01  ±  0,006)  E-08  Ci/m 3 dan  kolam  reaktor  adalah  (1.52  ±  0,004)  E-08 Ci/m 3 .  Kandungan  C-14  untuk  KBE01AA66  =  (8.00  ±  0,04)  E-09    Ci/m 3 ,  KBE02AA22  = (5,74  ±  0,04)  E-08    Ci/m 3 dan  kolam  reaktor  adalah  (1.3  ±  0,003)  E-08    Ci/m 3 .  Kandungan kedua nuklida tersebut masih berada dibawah batas yang diijinkan yaitu 2,96 E-6 Ci/m3 untuk H-3 dan 6 E-7 Ci/m3 untuk C-14. . Kata kunci : Pemantauan, H-3 dan C-14
ABSTRACT:
MONITORING  THE  CONTENT  OF  H-3  AND  C-14  IN  THE  RSG-GAS  COOLING SYSTEM FOR THE 70 TH REACTOR OPERATION CYCLE. Monitoring on  H-3 and C-14 content in  the RSG-GAS  cooling  system  has  been  done.They  are considered elements  having potential hazard of internal  radiation  to the human body even  both have long half life such as 12,26  years  and  5568  years  respectively.  Aim  of  the  monitoring  activities  are  to  control  the realease of  H-3 and C-14 elements within reactor operation building to avoid their exessive realease. From the results of the monitoring is known that the content of H-3 to KBE01AA66 = (8:46 ± 0.04) E-09 Ci/m3, KBE02AA22 = (1:01 ± 0.006) E-08 Ci/m3 and to the reactor pool is (1:52  ±  0.004)  E-  08  Ci/m3.  Content  of  C-14  to  KBE01AA66  =  (8:00  ±  0.04)  E-09  Ci/m3, KBE02AA22 = (5.74 ± 0.04) E-08 Ci/m3 and to the reactor  pool is (1.3 ± 0.003) E-08 Ci/m3. The content of these two nuclides are below the allowable limit of  2.96 E-6 Ci/m3 for H-3 and 6 E-7 Ci/m3 to C-14.

## PENDAHULUAN
Salah satu dampak dari pengoperasian reactor nuklir jika terjadi kecelakaan adalah terlepasnya  zat  radioaktif  yang  bisa merusak lingkungan dan mempunyai dampak  radiologis  bagi  manusia.  Diantara zat radioaktif yang lepas adalah Tritium (H- 3)  dan  Karbon  (C-14).  Tritium  (H-3)  dan Karbon  (C-14)  adalah  zat  radioaktif    yang mempunyai potensi radiasi interna.
Mengingat kedua unsur tersebut mempunyai  waktu  paruh  yang  panjang yaitu 12,26 tahun untuk H-3 dan 5568 tahun untuk  C-14,  maka  kedua  unsur  ini  sangat berbahaya  bagi  tubuh  manusia,  karena dalam  jumlah  tertentu  dapat  menyebabkan kerapuhan  tulang  dan  kanker.  Oleh  karena itu perlu adanya pemantauan dan pengendalian  terhadap  kedua  zat  radioaktif tersebut [1] .
Pemantauan  dilakukan  dengan  cara mengambil  sampel  air  pendingin  kolam reaktor,  KBE01AA66,  KBE02AA22  yang terletak di lantai  -6,5 meter  dan  air  kolam Reaktor  di  lantai  13  meter,  kemudian mencacahnya  dengan  sistem  pencacah kerlip  cair.  Pencacah  Kerlip  Cair  adalah salah satu peralatan yang multi guna selain digunakan  untuk menganalisis kandungan nuklida  di  dalam  air  pendingin  reaktor, alat  ini  juga  mempunyai  kemampuan untuk  mengukur  partikel-partikel  alpha, partikel beta (electron), positron, elektron- elektron Auger dan  elektron-elektron Compton. Dengan  diketahuinya  kandungan  H-3 dan C-14 dalam air pendingin reaktor maka dapat  dijadikan  dasar  pengendalian  daerah kerja  terhadap  bahaya  radiasi  interna. Dengan demikian para pekerja radiasi dapat terhindar  dari    menerima  dosis  radiasi interna yang berlebih  , sehingga pelayanan terhadap  ketentuan  keselamatan  kerja dapat terpenuhi . Diagram sistem Pencacah Kerlip cair di  tunjukkan  pada  Gambar  1  dibawah ini [2] :
Gambar 1. Skema  diagram  pencacah kerlip cair
Gambar 2. Tempat pengambilan sampel
Sample Photo Multiplier Photo Multiplier Coincident Circuit Sum Circuit Analog Gate ADC Memory Data Processing Video display Printer
Gambar 3. Pengambilan sampel

## TATA KERJA
1. Pengambilan Sampel
a) Pengambilan sample dilakukan di kolam  reactor,  pada  katub-katub pengambilan  sampel,  gambar  2 dan 3 b) Masukkan  sample  sebanyak  1  ml ke dalam vial dengan menggunakan pipet c) Campurkan sintilator sebanyak 10 ml kedalam vial yang telah berisi sampel
d) Kocok  biar  homogen  kira-kira 100x lalu diamkan sekitar 1 jam
e) Sampel siap untuk dianalisis
2. Alat dan Bahan yang digunakan:
a. Alat yang digunakan untuk mencacah  H-3  dan  C-14  adalah Pencacah  kerlip  cair,  buatan Beckman, Type 3801 b. Sintilator digunakan sebagai
solven detektor cair adalah Ready Solv  HP,  high  Performance ,
Liquid Scintillation Counter
c. Derigen untuk mengambil sample
d. Vial  berupa  Qvial  untuk  tempat sampel
e. Pipet 10 ml dan 1 ml
f. Ball pet
g. Sarung tangan karet h. Absorber i. Masker

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tiap sampel dicacah dengan pengulangan  10  kali,  hasilnya  disajikan berturut-turut pada Tabel 1 dan Tabel 2. Tabel  1. Hasil  pencacahan  H-3  pada sistem  KBE01AA66,  KBE02AA22  dan kolam Reaktor Cacah ke KBE 01 AA 66 (Cpm) KBE 02 AA 22 (Cpm) Kolam Reaktor (Cpm) 1 6170.5 8665.7 11035.3 2 6189.3 8551,7 11079.7 3 6122.1 8625 11102.6 4 6129.3 8616.5 11057.8 5 6144.2 8619.6 11024.4 6 6128.6 8585.7 11027.9 7 6112.3 8570.3 11025.5 8 6122,0 8544.1 11016,0 9 6117.5 8550.9 11031.1 10 6109.6 8541,0 11014.5
Tabel  2. Hasil  pencacahan  C-14  pada sistem  KBE01AA66,  KBE02AA22  dan kolam Reaktor Cacah ke KBE 01 AA 66 (Cpm) KBE 02 AA 22 (Cpm) Kolam Reaktor (Cpm) 1 8422.9 6211.9 10996.1 2 8473.5 6139.5 10923.6 3 8497.4 6113.3 10933.9 4 8544.1 6091.3 10979.2 5 8536.7 6091.9 10996.2 6 8530.8 6101.8 10992.7 7 8536.8 6105.1 11001.6 8 8549.9 6098.3 10996.1 9 8555.4 6094.9 10994.1 10 8560.2 6076.1 11022.2
Setelah dirata-rata dan dibagi dengan Effesiensi  detektor,  aktivitas  dalam  DPM untuk H-3 dan C-14 disajikan pada Tabel 3
Tabel 3. Aktivitas dalam Cpm pada sistem KBE01AA66, KBE02AA22 dan kolam reactor
No. Nuklida KBE 01 AA66 (dps) KBE 02 AA22 (dps) Air kolam (dps) 1 H-3 313.05 ± 1.33 372.43 ± 2,21 563.46 ± 1,49 2 C-14 295.98 ± 1,51 212.32 ± 1,34 381.53 ± 1,07
Aktivitas dalam Ci untuk H-3 dan C-14 disajikan pada Tabel 4
Tabel 4. Aktivitas dalam Ci pada sistem KBE01AA66, KBE02AA22 dan kolam reaktor No. Nuklida KBE01 AA66 (Ci) KBE02 AA22 (Ci) Air kolam (Ci) 1 H-3 (8.46 ± 0,04) E-09 (1.01± 0,006) E-08 (1.52 ± 0,004) E-08 2 C-14 (8.00 ± 0,04) E-09 (5.74 ± 0,04)  E-09 (1.03 ± 0,003) E-08
Berdasarkan  data    yang  disajikan pada  Tabel  4  baris  1,  terlihat  bahwa aktivitas H-3 untuk sistem KBE01AA66 = (8.46  ±  0,04) E-09 Ci/m 3 ,  KBE02AA22 = (1.01  ±  0,006)  E-08    Ci/m 3 dan  kolam Reaktor adalah (1.52 ± 0,004) E-08  Ci/m 3 . Harga-harga tersebut menurut batas ketentuan masih berada dibawah ketentuan keselamatan  kerja  yaitu  2,96  E-6  Ci/m 3 . Walaupun  harga-harga  tersebut  masih berada  dibawah  batas  yang  diijinkan namun  mengingat  H-3  mengandung  beta lemah  dan  merupakan  bahaya  radiasi interna yang jika terhirup dan terakumulasi bisa menyebabkan kanker atau
pengeroposan pada tulang. Oleh karena itu perlu  dilakukan  pengendalian  bagi  para pekerja  radiasi  yang  berada  di  atas  kolam reaktor.
Berdasarkan  data    yang  disajikan pada  Tabel  4  baris  2,  terlihat  bahwa aktivitas  C-14  untuk  sistem  KBE01AA66 = (8.00 ± 0,04 ) E-09 Ci/m 3 , KBE02AA22 =  (5,74  ±  0,04)  E-08    Ci/m 3 dan  kolam Reaktor  adalah  (1.3  ±  0,003)  E-08  Ci/m 3 . Harga-harga tersebut menurut batas ketentuan masih berada dibawah ketentuan keselamatan kerja yaitu 6 E-7 Ci/m 3 untuk
C-14 [3] .  Nuklida  ini  mempunyai  umur paruh  yang  sangat  panjang  yaitu  5568 tahun, karena memancarkan beta lemah dan merupakan bahaya radiasi interna maka jika nuklida ini sampai terhirup dan terakumulasi akan mengendap dan
merusakkan  tulang dan paru-paru.
Untuk  menghindari  bahaya  kedua nuklida  tersebut  diatas  perlu  dilakukan pengendalian  daerah  kerja,  pengendalian dilakukan  dengan  membatasi  waktu  bagi pekerja,  selain  itu  pekerja  yang  berada  di atas  kolam  reactor  harus  mengenakan masker,  hal  ini  dimaksudkan  untuk mencegah terhirupnya nuklida H-3 dan C- 14.

## KESIMPULAN
Dari  hasil  analisis  kandungan  H-3 dan  C-14  yang  dilakukan  di  RSG-GAS dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Kandungan  H-3  teras  70  pada  air kolam  pendingin  reaktor,  kandungan tersebut  adalah  untuk  KBE01AA66  = (8.46 ± 0,04) E-09 Ci/m 3 , KBE02AA22  =  (1.01  ±  0,006)  E-08
Ci/m 3 dan kolam Reaktor adalah (1.52 ± 0,004) E-08  Ci/m 3 .
2. Selain H-3 terdapat juga C14 pada air kolam  pendingin  reaktor,  kandungan tersebut  adalah  untuk  KBE01AA66  = (8.00 ± 0,04) E-09 Ci/m 3 , KBE02AA22  =  (5,74  ±  0,04)  E-08
Ci/m 3 dan  kolam  Reaktor  adalah  (1.3 ± 0,003) E-08  Ci/m 3
3. Harga-harga  tersebut  masih  berada  di dalam  batas  yang  diijinkan  yaitu  2,96 E-6 Ci/m3 untuk H-3 dan 6 E-7 Ci/m3 untuk C-14
4. Mengingat  kedua  nuklida  tersebut diatas  dan mempunyai bahaya radiasi interna  maka  bagi  pekerja  radiasi dianjurkan untuk menggunakan masker.

## DAFTAR PUSTAKA
1. D.L. HORROCK (1974), “ Application  of  Liquid  Scintilation Counting”,  Academic  Press,  New York, p.31 Radiat. Isot 36,8 (1978) 2. OPERATING MANUAL “
BECMAN  LS  1801,  3801,  5801, Liquid Scintillation System”
3. ANONIMUS ,  SK  Kepala  Badan Pengawas  Tenaga  Nuklir  Nomor: 01/Ka-BAPETEN/V-99  :    “  Ketentuan
Keselamatan Kerja terhadap Radiasi “