Abstrak—Permasalahan umum yang paling sering terjadi pada penyediaan air minum adalah Air Tak Berekening (ATR) atau Non-Revenue  Water  (NRW).  Penanggulangan  besarnya  nilai NRW  perlu  disesuaikan  dengan  jenis  kehilangan  air  yang terjadi. Perumda Tirta Dhaha Kota Kediri membentuk District Meter  Area  (DMA)  dalam  upaya  menekan  tingkat  kehilangan air.  Pembentukan  DMA  ini  merupakan  program  kemitraan yang  difasilitasi  oleh  PERPAMSI.  Hasil  dari  program kemitraan menyatakan NRW DMA Tamanan sebesar 51,40%. Akan  tetapi  angka  tersebut  masih  sangat  tinggi  jika dibandingkan dengan target kehilangan air nasional rata-rata 20%.  Penelitian  ini  mengidentifikasi  penyebab  kehilangan  air dengan  melakukan  penyusunan  penyebab  kehilangan  air dengan  melakukan  penyusunan  neraca  air  pada  software  WB EasyCalc  dan  menentukan  target  dan  strategi  dalam menurunkan  kehilangan  air  di  DMA  Tamanan  dengan melakukan  aspek  teknis.  Analisis  aspek  teknis  berfokus  pada tekanan  dan  kecepatan  aliran  disimulasikan  dengan  software EPANET 2.2. Hasil dari penelitian adalah kehilangan air DMA Tamanan  pada  bulan  November  2022  sebesar  37%  dan Desember  2022  sebesar  37,3%.  Sehingga  target  penurunan kehilangan  air  di DMA  Tamanan adalah 17,3%  dalam  kurun waktu  4  tahun.  Strategi  penurunan  kehilangan  air  adalah manajemen  tekanan  dengan  pengaturan  jam  operasional pompa  dan  pemasangan  PRV.  Selain  itu,  dilakukan penggantian  meter  air  pelanggan.  Hasil  strategi  adalah kehilangan  air  dapat  turun  menjadi  19,9%.  Jumlah  air  yang dapat  diselamatkan  dengan  adanya  strategi  Pengendalian adalah sebesar 20.147 m³ dengan keuntungan yang didapatkan Rp25.106.680.
Kata Kunci—District Meter Area,Kehilangan Air, Perusahaan Daerah Air Minum.

## I. PENDAHULUAN
EBUTUHAN  air  berpengaruh  dengan  bertambahnya jumlah  penduduk  yang  juga  semakin  besar,  sehingga perlu  untuk  menjeaga  ketersediaan  air.  Salah  satu  cara menjaga  ketersediaan  air  adalah  dengan  adanya Perusahaan Umum  Daerah  Air  Minum  (PDAM).  Permasalahan  umum yang paling sering terjadi pada perusahaan air minum adalah Air  Tak  Berekening  atau Non  Revenue  Water (NRW). Penanggulangan  besarnya  nilai  NRW  perlu  disesuaikan dengan jenis kehilangan air yang terjadi [1].
NRW  merupakan  selisih  antara  jumlah  total  air  yang mengalir  ke  sistem  distribusi  air  minum  (volume  input sistem)  dan  Konsumsi  resmi  air  yang  tercetak  di  rekening. NRW terdiri atas jumlah air dikonsumsi tak berekening dan kehilangan  air.  Kehilangan  air  adalah  selisih  antara  jumlah total air yang mengalir ke jaringan distribusi air minum dari sebuah  instalasi  pengolahan  air  dan  Konsumsi  resmi. Kehilangan  air  terdiri  dari  kehilangan  air  non  fisik  dan kehilangan  air  fisik.  Tingginya  kehilangan  air  fisik  dapat
disebabkan  oleh  kebocoran  pipa  distribusi  yang  terlihat maupun  tidak  terlihat,  kebocoran  akibat fitting dan sambungan pipa, serta kebocoran pada pipa persil sambungan rumah  hingga  ke  meter  air  pelanggan  [2].  Sementara kehilangan air non fisik dapat diketahui dari perhitungan atau catatan  jumlah  air  yang  didistribusikan  kepada  pelanggan. Nilai kehilangan air non fisik biasanya lebih tinggi daripada kehilangan air fisik [3].
Perusahaan  Umum  Daerah  Air  Minum  (Perumda)  Tirta Dhaha  Kota  Kediri.  Perumda  Tirta  Dhaha  Kota  Kediri melayani  22.496  pelanggan.  Perumda  Tirta  Dhaha  Kota Kediri  membentuk  DMA  yang  difasilitasi  PERPAMSI. Program ini, PDAM Surya Sembada Kota Surabaya berperan sebagai  mentor  dan  Perumda  Tirta  Dhaha  Kota  Kediri berperan sebagai  resipien bidang NRW. Hasil dari  program kemitraan ini menyatakan bahwa DMA Tamanan turun dari 68,96%  menjadi  51,40%  pada  2022.  Angka  tersebut  masih sangat tinggi jika dibandingkan dengan target kehilangan air nasional rata-rata 20% pada Peraturan Menteri PU Nomor 20 Tahun 2006.
District  Meter  Area (DMA)  merupakan  sistem  jaringan distribusi  yang  wilayahnya  terisolasi  dengan  menempatkan dan menutup katup isolasi pada pipa-pipa tertentu, memiliki satu input aliran dan memiliki flow meter di pipa penghubung sebagai  pengukur  aliran,  serta  pengukur  tekanan  sebagai pengontrol  tekanan  air.  Dengan  terisolasinya  jaringan perpipaan  maka  DMA  dapat  digunakan  sebagai  pendekatan desain  sistem  distribusi  air,  pengurangan  kebocoran,  dan pengelolaan sistem secara nyata [4]. DMA merupakan suatu wilayah yang dibatasi oleh satu atau beberapa meter air dan valve. Pembentukan DMA dapat digunakan sebagai analisis dan  penyederhanaan  neraca  air,  manajemen  tekanan,  dan kontrol kualitas air yang lebih baik. Selain itu, adanya DMA juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi kehilangan air [5].
Penelitian ini mengkaji penurunan kehilangan air di DMA Tamanan  Perumda  Tirta  Dhaha  Kota  Kediri  diantaranya mengidentifikasi  penyebab  kehilangan  air  dari  penyusunan neraca  air,  penentuan  target  penurunan  kehilangan  air,  dan perumusan strategi kehilangan air.

## II. METODOLOGI PENELITIAN
A. Pengumpulan Data Primer
1. Pola  pemakaian  air  ( demand  pattern )  yang  didapatkan dari flow  meter yang  dipasang data  logger ,  untuk kelengkapan data simulasi EPANET 2.2.
2. Uji  akurasi  meter  pelanggan  DMA  Tamanan  yang dilakukan  pada  32  titik  pelanggan  berdasarkan  SNI  05- 0666  tahun  1997  tentang  Persyaratan  Umum  Rumah Meter,  dimana  jika  jumlah  dalam  kelompok  berjumlah

## Kajian Penurunan Kehilangan Air di DMA Tamanan Perumda Tirta Dhaha Kota Kediri
Reka Viola dan Alfan Purnomo
Departemen Teknik Lingkungan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) e-mail : alfan_p@enviro.its.ac.id
K
501-1200  maka  jumlah  sampel  yang  dibutuhkan  32 sampel.  Ketidakakuratan  meter  dibutuhkan  dalam penyusunan neraca air.
3. Survei  tekanan  pada  jaringan  pipa  distribusi,  untuk mengetahui  kesesuaian  pola  simulasi  dan  kondisi lapangan.
4. Wawancara  dengan  pihak  Perumda  Tirta  Dhaha  terkait permasalahan  dan  operasional  di  wilayah  pelayanan DMA Tamanan.
B. Pengumpulan Data Sekunder
1. Peta  Jaringan  Distribusi  Perumda  Tirta  Dhaha  Kota Kediri, untuk mendapatkan peta DMA Tamanan.
2. Data  Rekening  Ditagih  (DRD),  untuk  kelengkapan penyusunana neraca air.
3. Volume  Input  Sistem  Pompa  Tamanan,  sebagai kelengkapan penyusunan neraca air dan untuk data dalam simulasi pemodelan jaringan dengan EPANET 2.2.
4. Jumlah Sambungan Rumah dan Data DMA Tamanan.
C. Pengolahan Data
1. Perhitungan  Kehilangan  Air  dengan  Neraca  Air; dilakukan  dengan software WB  EasyCalc  versi  6.17.
Langkah dalam penyusunan neraca air adalah menentukan  volume  input  sistem  yang  dapat  dilakukan dengan menggunakan meter induk, pelanggan, melakukan  tes  pada  penurunan  reservoir,  dan  analisis kurva pompa tekanan dan waktu pemompaan. Kemudian menentukan  konsumsi  resmi  baik  rekening  dan  tak berekening,  serta  Menaksir  kehilangan  non  fisik  dan menghitung  kehilangan  air  fisik.  Komponen-komponen yang diperlukan dalam penyusunan didapat dari Perumda Tirta  Dhaha  Kota  Kediri.  Penyusunan  neraca  air selanjutnya  untuk  mengidentifikasi  penyebab-penyebab kehilangan air.
2. Penentuan  Target  Pengendalian  Penurunan  Kehilangan Air;  dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri
PU  Nomor  20  Tahun  2006  dimana  target  rata-rata nasional adalah 20%.
Analisis  Jaringan  Distribusi  DMA  Tamanan;  analisis dilakukan  dengan  melakukan  simulasi  pemodelan  jaringan dengan  mengacu  pada  kriteria  jaringan  DMA.  Komponen yang  dianalisis  adalah  aspek  teknis  yaitu  tekanan  dan kecepatan  aliran  dengan  menggunakan software EPANET 2.2. Epanet  menggambarkan simulasi  hidrolis dan kuantitas air yang mengalir di dalam jaringan pipa. Kegunaan program EPANET diantaranya untuk mengetahui perkembangan dan pergerakan air termasuk degradasi unsur kimia dalam air pipa distribusi,  melakukan  dasar  analisa  berbagai  macam  sistem distribusi, detail desain, model kalibrasi aliran air dalam pipa, analisa  sisa  khlor  dan  berbagai  unsur  yang  lain,  dan menentukan  alternatif  strategi  Manajemen  pada  jaringan distribusi. Input Epanet 2.2 diantaranya pola pemakaian air, debit  pelanggan,  spesifikasi  pompa,  data  diameter  dan panjang pipa, serta elevasi. Sementara output dari EPANET 2.2  adalah  tekanan,  kecepatan  aliran,  dan headloss. Selanjutnya  kecepatan  dan  tekanna  dibandingkan  dengan standar Peraturan Menteri PU Nomor 18 nomor 2007, yaitu
Gambar 1. Neraca Air November 2022 Periode 30 Hari.
Gambar 2. Neraca Air Desember 2022 Periode 30 Hari.
Gambar 3. Grafik Pemakaian Air Pompa 1.
Gambar 4. Grafik Pemakaian Air Pompa 2.
Gambar 5. Tampilan Simulasi Kondisi Eksisting EPANET.
kecepatan aliran minimal 0,3-6 m/detik dan kecepatan aliran maksimal  untuk  pipa PVC adalah 3-4,5 m/detik. Sementara nilai tekanan sesuai standar adalah tekanan minimal 0,5-1 atm pada titik terjauh dan tekanan maksimal 6-8 atm untuk pipa PVC.

## III. ANALISA DAN PEMBAHASAN

## A. Analisis Kondisi Eksisting DMA Tamanan
DMA  Tamanan  Perumda  Tirta  Dhaha  Kota  Kediri memiliki  pelanggan  aktif  sebanyak  966  SR.  Wilayah  DMA Tamanan meliputi  Desa Tamanan, Campurejo, Banjarmlati, Bandar Kidul, dan Lirboyo. DMA Tamanan terbentuk  pada tahun 2022. Awalnya jaringan distribusi interkoneksi dalam zona  barat  Sungai  Brantas.  Sehingga  dalam  pembentukan DMA dilakukan pemasangan katup ( valve ) untuk membatasi dalam  1  zona  pelayanan  saja.  Operator  pompa  di  DMA Tamanan  masih  dilakukan  secara  manual.  Kebutuhan  air  di DMA  Tamanan  dipasok  oleh  2  pompa  dengan  tipe submersible  pump .  Kedua  pompa  ini  akan  terakumulasi outletnya  pada  1  input  pipa  saja.  Pompa  1  dan  pompa  2 dengan merk Grundfoss. Pompa 1 memiliki daya 7,5 kW dan pompa  2  memiliki  daya  5,5  kW.  Masing-masing  pompa memiliki head 60 m dan flow 10 L/detik. Dalam pelayanan, operasional,  dan maintenance pihak  Perumda  Tirta  Dhaha Kota  Kediri  menyesuaikan  dengan  pengalaman  selama  di lapangan. Dalam pengawasan tekanan di jaringan pelayanan, pihak Perumda Tirta Dhaha juga memasang manometer pada
pipa  distribusi  di  beberapa  titik  pelayanan.  Terdapat  7  titik pemasangan  manometer  di  pipa  jaringan  yang  dapat  dilihat secara jelas.
Selama  penelitian,  didapatkan  data  sekunder  terkait pelanggan dan jaringan DMA Tamanan dari bulan November 2022  sampai  Desember  2022.  Data  inilah  yang  akan dianalisis  sebagai  pembahasan  terkait  Kajian  Penurunan Kehilangan Air di DMA Tamanan Perumda Tirta Dhaha Kota Kediri.

## B. Penyusunan Neraca Air
Dalam  penyusunan  neraca  air  dapat  diperlukan  beberapa data  diantaranya  volume  input  sistem,  data  pemakaian  air pelanggan,  ketidakakuratan  meter,  tekanan  rata-rata  di pelanggan, dan data panjang pipa. Selain itu, juga diperlukan data  kehilangan  air  fisik.  Data  ketidakakuratan  meter  air pelanggan  dari  32  titik  pelanggan  menunjukkan  24  sampel akurat,  6  sampel  mencatat  air  lebih  rendah,  dan  8  sampel tidak  akurat,  dimana  2  sampel  mencatat  air  lebih  tinggi. Dalam penyusunan neraca air digunakan sampel tidak akuran dengan mencatat air lebih rendah. Perhitungan ketidakakuratan  meter  berdasarkan  jumlah  selisih  volume ukur dari meter air yang mencatat air lebih rendah.
Hasil survei juga dikelompokkan berdasarkan umur meter air pemasangan awal. Umur meter air dikelompokan menjadi 3, kurang dari 10 tahun, 10-15 tahun, dan lebih dari 15 tahun. Meter  air  yang  paling  banyak  tidak  akurat  adalah  dengan kelompok umur meter lebih dari 15 tahun dengan tahun awal pemasangan 2006.
Berdasarkan survei akurasi meter, 6 pelanggan tidak akurat dengan  mencatat  air  lebih  rendah  sebesar  26  L.  Kemudian dilakukan perhitungan sebagai berikut.
%akurasi meter tidak akurat  = 26 L 320 L 𝑥 100% = 8,1% (1)
Margin error pada kecurangan baca meter diasumsikan 5% karena pembacaan meter air masih dilakukan secara manual [6].  Sementara  untuk  nilai  volume  input  sistem  bulan November 2022 adalah 23.048 m³ dan Desember 2022 adalah 21.730 m³. Nilai margin error volume input sistem adalah 2% karena pencatatan dilakukan dengan meter air. Tekanan rata- rata  pada  pelanggan  adalah  0,5  m.  untuk  panjang  rata-rata
Tabel 1. Rekapitulasi Perhitungan Penurunan Kehilangan Air Tahun Strategi Penurunan Kehilangan Air Target Penurunan 2024 Manajemen Tekanan 9,3% 2025 Pergantian Meter Air 3% 2026 Pergantian Meter Air 3% 2027 Pergantian Meter Air 2,1% Jumlah 17,4% Tabel 2. Rekapitulasi Volume, Biaya, dan Harga  Strategi Tahun Volume Air Selamat (m³) Biaya Pengendalian Harga Air Selamat 2024 7.079 Rp32.300.000 Rp55.626.720 2025 4.836 Rp19.899.000 Rp20.554.530 2026 4.836 Rp19.899.000 Rp20.554.530 2027 3.395 Rp13.959.000 Rp14.427.900 Jumlah 20.147 Rp86.057.000 Rp111.163.680
Gambar 6. Tampilan Simulasi EPANET Manajemen Tekan.
pipa dinas adalah 5 meter. Setelah data-data dimasukkan pada software WB  EasyCalc,  hasil  penyusunan  neraca  air  dapat dilihat pada Gambar 1 dan Gambar 2.
Nilai  kehilangan  air  fisik  pada  bulan  November  2022 adalah  27,84%  dan  bulan  Desember  adalah  28,18%. Sementara  kehilangan  air  non  fisik  pada  bulan  November 2022  sebesar  9,16%  dan  bulan  Desember  2022  sebesar 9,15%.
Persentase  kehilangan  air  di  DMA  Tamanan  meningkat dari  37%  pada  bulan  November  menjadi  37,3%  pada  bulan Desember. Dengan meningkatnya nilai kehilangan air, maka mengindikasikan  penyebab-penyebab  kehilangan  air  masih belum terselesaikan.

## C. Analisis Pola Pemakaian Air
DMA  Tamanan  disuplai  dengan  2  pompa.  Pompa  1 menyala pada pukul  02.00-22.00 WIB. Sementara pompa 2 hidup  pada  13.00-20.00  WIB  dan  23.00-10.00  WIB.  Pola pemakaian air dapat dilihat pada Gambar 3 dan Gambar 4.

## D. Analisis Aspek Teknis dengan EPANET 2.2
Kondisi  eksisting  sistem  distribusi  jaringan  di  DMA Tamanan  disimulasikan  dengan  EPANET  2.2  untuk mengetahui keadaan jaringan pipa (lihat Gambar 5). Analisis aspek  teknis  berfokus  pada  tekanan  dan  kecepatan  aliran. Hasil  dari  simulasi  jaringan  distribusi  dengan software EPANET  2.2  menunjukkan  bahwa  pompa  1  tertutup  pada pukul 02.00 WIB, 05.00 WIB, 06.00 WIB, dan 07.00 WIB, sedangkan pompa 2 tertutup pada pukul 13.00 WIB dan 17.00 WIB. Hal ini dikarenakan sistem membutuhkan tenaga yang melebihi  head  pompa  untuk  mengalirkan  air.  Selain  itu, pompa  tertutup  secara  otomatis  dapat  disebabkan  karena sistem beroperasi di luar jangkauan kurva pompa.
Nilai  kecepatan  pada  jaringan  kondisi  eksisting  diantara 0,000002-0,58  m/detik.  Nilai velocity bernilai  kecil  karena pada  jam-jam  tertentu  tidak  ada  pemakaian  air  sehingga aliran  air  diam.  Tekanan  pada  jaringan  perpipaan  DMA Tamanan  memiliki  nilai  yang  tinggi  dengan  nilai  tekanan tertinggi adalah 153,98 m dan nilai tekanan terendah adalah 102,15  m.  Tingginya  nilai  tekanan  diakibatkan  adanya  2 pompa  dengan  tenaga  tinggi  yang  beroperasi  pada  DMA Tamanan. Selain itu, nilai tekanan yang tinggi mengindikasi nilai kebocoran yang tinggi [7]. Operasional dan maintenance dalam  pelayanan  DMA  Tamanan  dilakukan  berdasarkan pengalaman  lapangan.  Sebelumnya  pihak  Perumda  Tirta Dhaha  Kota  Kediri  juga  belum  pernah  melakukan  analisis hidrolika pada jaringan perpipaan.

## E. Hasil Manajemen Tekanan
Sebelum  dilakukan  manajemen  tekanan  pada  simulasi pemodelan jaringan, dilakukan simulasi dengan suplai hanya dari  pompa  1  atau  dengan  hanya  pompa  2.  Saat  jaringan hanya disuplai dengan pompa 1, hasil simulasi menunjukkan negative pressure pada pukul 23.00 WIB, 24.00 WIB, 00.00 WIB, dan 01.00 WIB. Selanjutnya dilakukan simulasi dengan hanya menghidupkan pompa 2. Hasil simulasi menunjukkan tekanan mengalami negative pressure pada pukul 11.00 WIB, 12.00  WIB,  20.00  WIB,  dan  21.00  WIB.  Selain  itu  hasil simulasi  juga  menghasilkan  pompa  tertutup  karena  tidak dapat mengalirkan air. Kondisi ini dapat terjadi karena sistem membutuhkan tenaga yang melebihi head pompa atau sistem beroperasi di luar jangkauan kurva pompa.
Berdasarkan  hasil  simulasi  pemodelan  jaringan  dari kondisi eksisting DMA Tamanan (lihat Gambar 6). Pompa 2 dan pompa 1 tertutup dalam beberapa periode waktu karena tidak dapat mengalirkan air. Sehingga jam operasional pompa diatur  terlebih  dahulu  agar  hasil running sistem  jaringan perpipaan  DMA  Tamanan  pada software EPANET  2.2 berhasil ( success) . Setelah melakukan simulasi sampai status berhasil, didapatkan jam operasional pompa 1 terbuka pada pukul  02.00  –  22.00 WIB dan pompa 2 terbuka pada pukul 23.00 – 02.00 WIB dengan kecepatan relative pompa 2 adalah 0,5.  Pengaturan  kecepatan  dengan  pemasangan Variable Speed Drive (VSD).
Jaringan  perpipaan  dengan  pengaturan  jam  operasional pompa  masih  memiliki  nilai  tekanan  yang  tinggi  secara keseluruhan.  Sehingga  dilakukan  manajemen  tekanan  yang dimulai dari input jaringan distribusi. Dilakukan pemasangan Pressure Reducing  Valve (PRV) untuk mengurangi  tekanan berlebih. Dipasang PRV dengan nilai setting 11 m pada pipa setelah input. Umumnya PRV diletakkan di dalam satu DMA bersandingan dengan meter air.  PRV harus dipasang setelah meter  air  sehingga  turbulensi  dari valve tidak  berpengaruh pada keakuratan meter.
Setelah dilakukan pemasangan PRV, nilai  tekanan sesuai dengan  standar  Permen  PU  Nomor  18  Tahun  2007  yaitu dengan nilai tekanan antara 10,92 m – 28 m. Sementara nilai kecepatan menyesuaikan dengan pola pemakaian air di DMA Tamanan,  yaitu  mulai  pukul  02.00  WIB  –  21.00 WIB  nilai kecepatan aliran diantara 0,02 m/detik – 0,32 m/detik dengan kecepatan  pada  pipa  antara  input  dan  PRV  sebesar  0,58 m/detik. Sementara diantara pukul 22.00 WIB – 01.00 WIB nilai  kecepatan  sangat  rendah  yaitu  0,0000001  m/detik  – 0,0003 m/detik. Hal itu dikarenakan pemakaian pada malam hari  pelanggan  rendah  sehingga  aliran  sangat  rendah,  yaitu antara 0,000001 – 0,002 L/detik.

## F. Identifikasi Penyebab Kehilangan Air
Kehilangan air non fisik disebabkan oleh ketidakakuratan meter  pada  meter  pelanggan  dan  adanya  sambungan  tak resmi. Kehilangan air non fisik  di  wilayah pelayanan DMA Tamanan paling besar disebabkan oleh keakuratan meter air. Berdasarkan  survei  lapangan,  tingkat  akurasi  meter  air pelanggan DMA Tamanan sebesar 8,1%. Hasil data meter air yang  tidak  akurat  diklasifikasikan  berdasarkan  umur  meter air. Persentase ketidakakuratan meter paling banyak dengan umur  meter  air  lebih  dari  15  tahun,  dimana  awal  tahun pemasangan pada tahun 2006.

## G. Target Penurunan Kehilangan Air
Perumda Tirta Dhaha Kota Kediri  belum memiliki  target penurunan  nilai  kehilangan  air.  Penurunan  kehilangan  air berdasarkan pada target kehilangan air nasional rata-rata 20% sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  PU  No.  20  Tahun  2006. Sehingga target penurunan kehilangan air sebesar 17,3%.

## H. Strategi Penurunan Kehilangan Air
Dalam mencapai target penurunan kehilangan air menjadi 20%,  disusun  strategi  penurunan  kehilangan  air  dengan melakukan  perhitungan  persentase  penurunan,  pembiayaan, dan  keuntungan  baik  dari  manajemen  tekanan  dan pengggantian meter air pada pelanggan.

## 1) Penurunan  Kehilangan  Air  dengan  Jam  Operasional Pompa
Pengaturan  jam  operasional  pompa  dengan  menyalakan pompa  1  pada  02.00  WIB  –  22.00  WIB  dan  pompa  2  pada 23.00  WIB  –  02.00  WIB  (dengan  kecepatan  0,5).  Hasil jumlah  debit  dari  jam  operasional  pompa  adalah  705,9 m³/hari  atau  setara  21.179,28  m³/bulan.  Dengan  harga  air m³/bulan  adalah  Rp4.250.  persentase  air  yang  dapat diselamatkan  adalah  2,6%  dengan  jumlah  air  yang  selamat adalah  550,72  m³/bulan.  Harga  air  selamat  dalam  1  tahun adalah Rp28.086.720.
Biaya  pembelian  VSD  untuk  mengatur  kecepatan  relatif pompa adalah Rp5.300.000.

## 2) Penurunan Kehilangan Air dengan Pemasangan PRV
Dalam  perhitungan  kebocoran  dengan  tekanan,  dapat menggunakan  rumus Fix  And  Variable  Area  Discharge (FAVAD).  Air  yang  terselamatkan  dapat  diketahui  dengan persamaan:
L1 L0 = ( P1 P0 ) N1 (2)
L0  : Debit Kebocoran Eksisting L1  : Debit Kebocoran Setelah Manajemen Tekanan P1  : Tekanan Rata-rata Setelah Manajemen Tekanan P0  : Tekanan Rata-rata Eksisting N1  : Faktor Skala
Manajemen  tekanna  dengan  PRV  setara  dengan background leakage sehingga N1=1,5 [8].
Volume  air  yang  dapat  diselamatkan  adalah  sebesar  540 m³/bulan dengan harga air yang selamat adalah Rp27.540.000. Persentase air yang selamat dari pemasangan PRV  adalah  6,7%.  Biaya  pembelian  PRV  adalah Rp27.000.000.
1. Air  Terselamatkan  denagn  Pergantian  Meter  Aair Pelanggan
Dengan  persentase  ketidakakuratan  meter  adalah  8,1% dimana  air  yang  tidak  akurat  DMA  Tamanan  adalah  6,02 m³/bulan. Dengan jumlah sampel tidak akurat 6 sampel dari 32  sampel.  Jumlah  meter  air  yang  diganti  adalah  dengan perbandingan  jumlah  meter  air  tidak  akurat  dibandingkan dengan jumlah keseluruhan meter air yang diuji.
= 6 32 𝑥 966 pelanggan  =  181 pelanggan
(2)
Volume air yang dapat diselamatkan dengan mengganti 181 pelanggan  adalah  1.089,6  m³/bulan.  Dalam  menurunkan kehilangan  air  DMA  Tamanan  dilakukan  penggantian  181 pelanggan.  Harga  Air  yang  diselamatkan  dalam  1  tahun adalah  Rp20.568.300.  Biaya  pembelian  untuk  1  meter  air adalah  Rp297.000.Sehingga  harga  181  pelanggan  adalah Rp53.757.000.  Penggantian  181  meter  air  pelanggan dilakukan bertahap karena banyaknya jumlah meter air yang diganti.  Penurunan  air  direncanakan  dalam  penggantian meter air pelanggan dari 8,1% direncanakan terbagi menjadi 3%, 3%, dan 2,1 %.
a.  Perhitungan  penurunan  kehilangan  air  3%  dengan  ganti meter:
Jumlah meter air pelanggan yang harus diganti penurunan 3% = 3% 8,1% 𝑥 181 pelanggan = 67 pelanggan
(3)
Volume air selamat,
= 67 pelanggan x pemakaian rata-rata = 67 pelanggan x 6,02m³/bulan/pelanggan
= 403,3 m³/bulan
Biaya ganti meter air     = 67 x Rp297.000 = Rp19.899.000 Harga air selamat 1 tahun = Rp4.250 x 403,3 m³/bulan x 12 = Rp20.568.300
b. Perhitungan penurunan kehilangan air 2,1% dengan ganti meter:
Jumlah meter pelanggan yang harus diganti penurunan 2,1%
= 2,1% 8,1% x 181 pelanggan =  47 pelanggan (4)
Volume air selamat = 47 pelanggan x pemakaian rata-rata
= 47 pelanggan x 6,02 m³/bulan/pelanggan
= 282,94 m³/bulan
Biaya ganti meter air      = 47 x Rp297.000 = Rp13.959.000 Harga air selamat 1 tahun = Rp4.250 x 282,94 m³/bulan x 12 = Rp14.429.940
Sehingga  jumlah  meter  air  yang  harus  diganti  secara bertahap adalah 67 meter (penurunan kehilangan air 3%), 67 meter  (penurunan  kehilangan  air  3%),  dan  47  meter (penurunan kehilangan air 2,1%).
Strategi  dalam  menurunkan  kehilangan  air  direncanakan dalam  waktu  4  tahun  untuk  menurunkan  kehilangan  air hingga 19,9%. Terdapat tahapan dalam pergantian meter air dikarenakan  banyaknya  jumlah  meter  yang  diganti. Rekapitulasi  pengendalian  penurunan  kehilangan  air  dapat dilihat pada Tabel 1.
Manajemen  tekanan  dengan  pengaturan  jam  operasional pompa dan pemasangan PRV dilakukan pada tahun pertama (2024) karena memprioritaskan penyebab nilai kehilangan air yang  paling  besar  adalah  kehilangan  air  fisik.  Selanjutnya dilakukan pergantian meter air secara bertahap dari tahun ke tahun dalam kurun waktu 3 tahun dengan mempertimbangkan biaya  pengendalian.    Berdasarkan  Tabel  1,  Perumda  Tirta Dhaha  Kota  Kediri  dapat  menurunkan  kehilangan  air  dari 37,3%  menjadi  19,9%  dalam  kurun  waktu  4  tahun.  Hal  ini menandakan  target  penurunan  kehilangan  air  tercapai. Berdasarkan  Tabel  2,  jumlah  air  yang  dapat  diselamatkan dengan  adanya  strategi  pengendalian  adalah  sebesar  20.147 m³ dengan keuntungan yang didapatkan Rp25.106.680.

## IV. KESIMPULAN
Kesimpulan dari kajian penurunan kehilangan air ini nilai kehilangan air DMA Tamanan pada Bulan November 2022 sebesar  37%  dan  Bulan  Desember  2022  sebesar  37,3%. Penyebab kehilangan air yang paling besar adalah kehilangan air fisik.
Target  kehilangan  air  direncanakan  adalah  17,3%  dalam kurun waktu 4 tahun. Sedangkan, strategi kehilangan air yang telah  dirumuskan,  Pengendalian  penurunan  kehilangan  air dapat  menurunkan  17,4%  dari  37,3%.  Nilai  kehilangan  air setelah  dilakukan  strategi  pengendalian  menjadi  19,9%. Volume  air  yang  dapat  diselamatkan  dalam  kurun  waktu  4 tahun adalah 20.147 m³ dengan keuntungan yang didapatkan Rp25.106.680.  Strategi  yang  dilakukan  untuk  menurunkan kehilangan air fisik adalah manajemen tekanan dengan
pengaturan jam operasional pompa dan pemasangan Pressure Reduce  Valve (PRV).  Sementara,  kehilangan  air  non  fisik diturunkan dengan penggantian meter air pelanggan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  disampaikan  kepada  segenap  pihak dari  Perumda  Tirta  Dhaha  Kota  Kediri  atas  bantuan  dan dukungannya dalam menyelesaikan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  M. I. Yekti, I. B.  G. P.  Pratama, and I. B. N. Purbawijaya, “Mitigasi Non  Revenue  Water  (NRW)  sistem  jaringan  distribusi  pada  District Meter  Area  (DMA)   zona  Kota  Blahbatuh  PDAM  Gianyar,” MEDIA KOMUNIKASI TEKNIK SIPIL , vol. 25, no. 2, pp. 180–190, 2019, doi: 10.14710/MKTS.V25I2.23619.
[2]  E. Ociepa, M. Mrowiec, and I. Deska, “Analysis of water losses and assessment  of  initiatives  aimed  at  their  reduction  in  selected  water supply  systems,” Water  (Basel) ,  vol.  11,  no.  5,  2019,  doi: 10.3390/w11051037.
[3]  Z. A. Rozaq and R. Iqbal, “Optimalisasi jaringan distribusi air minum menggunakan  penerapan  District  Meter  Area  (DMA)  pada  PDAM Kabupaten  Pasman  Barat  Unit  Simpang  Ampek,” Jurnal  Teknik Lingkungan ,  vol.  25,  no.  2,  pp.  19–32,  Oct.  2019,  doi: 10.5614/j.tl.2019.25.2.2.
[4]  S.  Alvisi  and  M.  Franchini,  “A  procedure  for  the  design  of  district metered areas in water distribution systems,” Procedia  Eng ,  vol.  70, pp. 41–50, Jan. 2014, doi: 10.1016/J.PROENG.2014.02.006.
[5]  A. Di Nardo, M. Di Natale, G. F. Santonastaso, V. G. Tzatchkov, and V.  H.  Alcocer-Yamanaka,  “Water  network  sectorization  based  on graph theory and energy performance indices,” J  Water  Resour  Plan Manag ,  vol.  140,  no.  5,  pp.  620–629,  May  2014,  doi: 10.1061/(ASCE)WR.1943-5452.0000364.
[6]  Hetek Solutions Inc., “City of Guelph IWA/AWWA Water Audit and Water Balance 2006 & 2007 Reports,” 2008.
[7]  B. Charalambous, D. Foufeas, and N. Petroulias, “Leak detection and water  loss  management  ,” Water  Utility  Journal ,  vol.  8,  pp.  25–30, 2014.
[8]  F.  Widyanto,  “Evaluasi  DMA  dan  Rencana  Pengembangan  Jaringan DMA  di  PDAM  Tirta  Kahuripan  Kabupaten  Bogor,”  Departemen Teknik Lingkungan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, 2021.