Volume 06, No. 02, November 2022, page 136 - 142

## JEE
Jurnal Edukasi Elektro https://journal.uny.ac.id/index.php/jee
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Sebagai Solusi Energi Terbarukan Rumah Tangga
Hendi Bagja Nurjaman 1 , Trisna Purnama 2 1,2 Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Sangga Buana hendibagja89@gmail.com* *corresponding author

## ABSTRACT

## Article Info
Along  with  the  increasing  of  electrical  energy  consumption  in  Indonesia,  the production of electrical energy ought to fulfill its needs. One of the solutions is to utilize renewable and clean energy resources such as using solar power plant as a  power  source.  However,  Indonesian  people  who  are  used  to  get  services electrical  energy  from  PT  PLN  (Persero)  are  not  easy  to  change  their  power source into solar power plant as their main power source. One of the problems is most of Indonesian people have not understood yet the differences and benefits between solar power plant and PLN electrical energy. Therefore, there must be an  educational  activity  to  explain  the  advantages  and  disadvantages  between solar  power  plant  and  PLN  electrical  energy.  It  includes  technical  factors  and economic  factors.  Technical  factors  mean  system  of  PLTS,  generated  current (Ampere),  generated  voltage  (Volt),  and  generated  power  (kWh)  /  Watt  peak (WP).  Whereas, economic factors conceive investment cost, and money saving.
Article history
Received: May 29 th , 2022
Revised: September 25 th , 2022
Accepted: November 30 th , 2022
Keywords: Solar power plant, Renewable energy, Reliability,

## ABSTRAK
Seiring  dengan  meningkatnya  kebutuhan  terhadap  pemakaian  energi  listrik  di Indonesia, produksi energi listrik di Indonesia seharusnya mampu mengimbangi kebutuhan  tersebut.  Salah  satu  solusinya  yaitu  dengan  memanfaatkan  sumber energi  terbarukan  dan  ramah  lingkungan  seperti  Pembangkit  Listrik  Tenaga Surya. Namun, masyarakat Indonesia yang sudah terbiasa menikmati pelayanan pasokan  listrik  dari  PT  PLN  (Persero)  tidak  semudah  itu  untuk  beralih  ke pemakaian  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya.  Salah  satu  kendalanya  yaitu sebagian masyarakat Indonesia belum memahami perbedaan dan manfaat antara pasokan energi listrik PLTS dan pasokan energi listrik PLN saat ini. Oleh karena itu,  diperlukan  edukasi  untuk  memberikan  pengetahuan  mendasar  tentang perbandingan keuntungan dan kerugian pasokan energi listrik dari PLTS dengan pasokan energi listrik dari PLN. Adapun yang menjadi fokus utama pembahasan yaitu  dari  sisi  keandalan  energi  listrik  yang  dihasilkan.  Keandalan  tersebut mencakup faktor teknis dan faktor ekonomis. Adapun faktor teknis yaitu sistem PLTS yang digunakan, arus yang dihasilkan, tegangan yang dihasilkan, dan daya yang  dihasilkan.  Sedangkan,  faktor  ekonomis  mencakup  biaya  investasi, penghematan yang didapat.

## PENDAHULUAN
Dalam  dekade  terakhir,  energi  listrik menjadi  perhatian  penting  di  semua  negara. Kehidupan  manusia  dan  gaya  hidup  di  zaman modern  memiliki  hubungan  yang  sangat  erat dengan ketersediaan energi dan  kualitasnya. Di Indonesia,  berdasarkan  data  dari  Kementerian Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  (ESDM) Republik Indonesia, menyatakan bahwa konsumsi listrik per kapita nasional pada tahun 2019  mengalami  peningkatan  sebesar  2,26  % dari  tahun  sebelumnya  dengan  kenaikan mencapai  1.084  kWh  per  kapita.  Sedangkan, pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 1.089 kWh per kapita dan pada kuartal III tahun 2021  mengalami  peningkatan  sebesar  1.109 kWh per kapita. Nilai ini setara dengan 92,22 % dari  target  yang  ditetapkan  pada  tahun  2021 yakni  sebesar  1.203  kWh  per  kapita  (Vika Azkiya Dihni, 2021).
Di sisi lain, ketersediaan tenaga listrik di Indonesia  masih  tidak  cukup  untuk  memenuhi kebutuhan  masyarakat.  Pencapaian  tingkat elektrifikasi di Indonesia baru mencapai 71,2 % dan di bawah beberapa negara ASEAN seperti di Singapura  dan  Malaysia  yang  mencapai persentase di 100% dan 85%. Dengan kata lain, masih  ada  sekitar  28,8%  masyarakat  Indonesia yang belum teraliri listrik (Adam, 2016).
Dengan  adanya  permasalahan  krisis energi sebagaimana dijelaskan di atas, penggunaan  energi  terbarukan  menjadi  solusi yang  sangat  tepat.  Energi  terbarukan  sendiri yaitu energi yang dapat dengan cepat dipulihkan kembali secara alami dan prosesnya berkelanjutan.  Salah  satunya  yaitu  energi matahari  melalui  perancangan  Pembangkit Listrik Tenaga Surya (Huda, 2018).
Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  atau PLTS  adalah  sebuah  sistem  yang  digunakan untuk  mengubah  energi  cahaya  matahari menjadi  energi  listrik  dengan  menggunakan prinsip  efek photovoltaic.  Photovoltaic sendiri merupakan  fenomena  fisika  yang  terjadi  pada permukaan  sel  surya  ( solar  cell )  ketika menerima cahaya matahari. Selanjutnya, cahaya
yang diterima diubah menjadi energi listrik. Hal ini  disebabkan  karena  adanya  energi  foton cahaya  yang  membebaskan  elektron  –  elektron sehingga mengalir dalam sambungan semikonduktor tipe n dan p yang pada akhirnya menimbulkan arus listrik.
Sistem  energi  listrik  yang  menggunakan PLTS  ini  menjadi  sumber  energi  yang  ramah lingkungan.  Selain  itu,  sistem  PLTS  ini  sangat diminati karena sinar matahari mudah didapatkan di Indonesia yang merupakan negara tropis  di  mana  matahari  menyinari  wilayah Indonesia hampir sepanjang tahun.
Penggunaan  PLTS  sebagai  salah  satu sumber energi ini sejalan dengan Rencana Usaha Penyediaan  Tenaga  Listrik  (RUPTL)  PT  PLN (Persero)  tahun  2021  –  2030  di  mana  rencana pemerintah untuk mendorong kecukupan tenaga listrik  dengan  program  35  GW  serta  kebijakan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT). Selanjutnya,  jenis  PLTS  yang  saat  ini berkembang yaitu PLTS di atap bangunan atau biasa disebut PLTS Rooftop . Untuk pemanfaatan PLTS Rooftop ini  diatur  melalui  Peraturan Menteri ESDM No. 49 Tahun 2019 sebagaimana telah  diubah  melalui  Peraturan  Menteri  ESDM No.13  Tahun  2019.  Dengan  adanya  peraturan tersebut,  implementasi  PLTS Rooftop mampu mendukung pencapaian target pemanfaatan EBT sekitar  23  %  pada  tahun  2025.    Sebagaimana dipaparkan pada BPPPEN (Blue Print Pengelolaan Energi Nasional), yaitu ditargetkan sebesar  400  MW  pada  tahun  2024  (Ketut Sugirianta et al., 2016). Sedangkan, berdasarkan situs web milik Kementerian ESDM menyatakan bahwa PLTS atap dapat beroperasi dengan kurun waktu 20 – 30 tahun tergantung pada jenis modul surya yang dipakai dan pada masa tersebut hanya membutuhkan  penggantian  inverter  sebanyak  1 kali.

## METODE
Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode studi literatur, observasi,  dan  konsultasi.  Pada  metode  studi literatur  dan  observasi,  penulis  mengambil  dan mengumpulkan data–data yang dapat digunakan
sebagai rujukan dari jurnal–jurnal teknik elektro khususnya di bidang energi terbarukan (renewable energy) sebagai referensi.
Sedangkan,  dengan  metode  konsultasi,  penulis melakukan  aktivitas  konsultasi  dan  bimbingan dengan  dosen  pembimbing  yang  kompeten  di bidangnya secara intensif.
Pada  metode  analisis  data,  penulis menggunakan metode analisis kualitatif dimana penulis menganalisis strength, weakness, opportunities, threats (SWOT) dari penggunaan Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  (PLTS) Sebagai Solusi Terbarukan Rumah Tangga.
Berdasarkan PP No 14 tahun 2012, yang membahas  tentang  Kapasitas  Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Yang
Dilaksanakan Berdasarkan Izin Operasi, menyatakan bahwa penggunaan EBT
merupakan  salah  satu  poin  penting  dalam  hal pengelolaan  penyediaan  tenaga  listrik  dengan kategori keberlanjutan. Adapun izin usaha yang mendasari  penyediaan  tenaga  listrik  untuk kepentingan  sendiri,  dalam  hal  ini  PLTS, diterbitkan  oleh  Mentri/Gubernur  pada  Izin Usaha  Penyediaan  Tenaga  Listrik  Untuk Kepentingan  Sendiri  (IUPTLS)  dan  tercantum dalam  UU  No.  11  tahun  2020  dan  Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2021.
Data  yang  didapat  dari  Kementerian Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  mengenai
pengguna PLTS pada bulan Agustus tahun 2021 mencapai 4.133 pengguna. Sedangkan, jika data tersebut  ditarik  dari  tahun  2018  hingga  tahun 2021,  sebagaimana  yang  diutarakan  oleh Direktur  Energi  Baru,  Terbarukan,  Dan Konservasi  Energi  (EBTKE)  Kementerian ESDM,  Dadan  Kusdiana,  mengatakan  bahwa dengan  potensi  32  GW,  maka  PLTS  atap  atau PLTS rooftop sangat  menjanjikan  untuk dikembangkan. Hal ini terlihat dari pertumbuhan pengguna sebagaimana Gambar 1 berikut.
Gambar 1. Pertumbuhan Pengguna PLTS per triwulan.
Gambar 1. Ilustrasi Sistem Panel Surya (Eda et al., n.d.)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  dasarnya,  sistem  PLTS  dibagi menjadi  dua  klasifikasi  sistem.  Yang  pertama
yaitu PLTS dengan sistem grid connected yang terhubung  dengan  jaringan  listrik  kWh  meter dari PLN. Sistem ini memungkinkan pemakaian PLTS  yang  mampu  menjadi  sumber  listrik
609 624 934 1200 1500 1800 2250 4133 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Jumlah Pengguna
cadangan ketika terjadi gangguan atau pemadaman  pada  jaringan  listrik  PLN.  Yang kedua  yaitu  PLTS  berdiri  sendiri  atau  biasa disebut dengan PLTS stand alone . Sistem PLTS ini  dirancang  untuk  beroperasi  secara  mandiri tanpa  ada  hubungan  konfigurasi  sistem  dengan jaringan listrik PLN.
Perancangan  sistem  PLTS  sendiri  harus memperhatikan beberapa faktor. Pertama, faktor teknis  yang  sesuai  dengan  tujuan  perancangan alat dengan cara menentukan konfigurasi sistem mana  yang  akan  dipakai.  Kedua,  yang  harus diperhatikan yaitu faktor ekonomis di mana akan berdampak  pada  biaya  yang  akan  dikeluarkan seperti biaya investasi, biaya operasi perawatan, dan energi yang dihasilkan (Utomo, 2009). Oleh karena  itu,  diperlukan  perencanaan  dan  analisa yang  tepat  untuk  merancang  sistem  PLTS grid connected ataupun PLTS stand alone.
Komponen – komponen yang dibutuhkan Ketika  kita  akan  merancang  sistem  PLTS dengan  menggunakan  sistem grid  connected yaitu:
1) Panel modul surya (solar cell);
2) Controller panel surya;
3) Baterai (Accu/Aki);
4) GTI Inverter;
Pada  sistem  PLTS grid  connected , perancangan sistem melibatkan komponen solar cell dan  sistem on-grid dengan  menggunakan Grid  Tie  Inverter (GTI).    Sebagaimana  fungsi utama  dari  inverter  lainnya, Grid  Tie  Inverter (GTI)  berfungsi  mengubah  tegangan  DC  ke tegangan  AC.  Namun,  inverter  jenis  ini  dapat dioperasikan  bersamaan  dengan  konfigurasi jaringan  listrik  utama,  dalam  hal  ini  yaitu jaringan  listrik  dari  PT  PLN  (Persero)  melalui instalasi  kWh  meter.  Oleh  karena  itu,  jenis inverter  ini  dikenal  juga  sebagai synchronous inverter atau grid  interactive  inverter .  Berikut blok  diagram  sistem  PLTS  menggunakan  GTI inverter yang  terhubung  dengan jaringan listrik PLN:
Gambar 3. Blok Diagram Sistem PLTS Menggunakan GTI Inverter. Adapun persyaratan yang harus terpenuhi ketika menyambungkan GTI dengan jaringan listrik yang sudah ada yaitu:
1) Tegangan harus sama;
2) Jumlah fase;
3) Urutan fase harus sama;
4) Frekuensi keluaran harus sama.
Agar  daya  yang  dihasilkan  oleh  PLTS menuju  jaringan  eksisting  bernilai  maksimum diperlukan alat yaitu power conditioning. Selain itu,  alat  ini  berfungsi  menyesuaikan  proses perubahan  tegangan  DC  menjadi  tegangan  AC dengan  parameter  yang  ada  pada  jaringan eksisting.  Salah  satu  bagian  dari  alat power conditioning tersebut adalah inverter (Nahela et al., 2020).
Pemasangan  GTI On-Grid memerlukan perubahan  konfigurasi  pada  rangkaian  panel instalasi  milik  PLN  dengan  memperhitungkan tegangan output yang dibutuhkan (Nahela et al., 2020).
Hasil pengujian PLTS dengan sistem On- Grid berkapasitas panel 65Wp mampu menghasilkan  arus  dengan  nominal  0.7A  di mana  radiasi  matahari  menyentuh  angka 859.9/m 2 . Adapun GTI yang dipakai berkapasitas  1kW  dan  mempunyai range tegangan  antara  10.5V  sampai  dengan  28VDC dengan  beban  terbaca  344W  serta  1.19A (Haerurrozi, Abdul Natsir, 2019).
Pada pengujian lainnya, di mana didapatkan  angka  penghematan  daya  sekitar 36.6 % dengan beban lampu AC berdaya 5 Watt. Persentase  tersebut  didapat  dari  selisih  daya yang dihasilkan ketika sumber listrik bersumber penuh  dari  instalasi  PLN  terbaca  4.8  Watt dibandingkan  dengan  ketika  GTI On-Grid diaktifkan, daya yang terukur sebesar 2.3 Watt. Hal  ini  membuktikan  bahwa  pemakaian  PLTS
Photovolt aic Cell Grid Tie Inverter kWh Meter Jaringan Listrik Beban
On-Grid mampu  memberikan  penghematan pada  pemakaian  lampu  pijar  berdaya  5  Watt (Rhapsody,  2017)  (Haerurrozi,  Abdul  Natsir, 2019).
Pada  hasil  pengujian  pengukuran  nilai radiasi  matahari  selama  tiga  hari  dengan  panel surya merk Sharp’s seri ND – 130 T1J 130 Watt, GTI 1000 Watt, beban 4 buah  lampu pijar 100 Watt,  4  alat  ukur digital  clamp  multimeter dengan  2  buah clamp  multimeter merk  KEW SNAP seri 2003 A dan 2 buah clamp multimeter merk  FLUKE  317,  1  buah digital  multimeter merk  SANWA,  1  EKO Solar  power seri  MS  - 02 , dan  2  buah junction (Nahela  et  al.,  2020), didapat  hasil  sebagaimana  tercantum  dalam Tabel 1.
Table 1. Nilai Karakteristik Radiasi Matahari
(W/m 2 ) No. Waktu Hari Ke-1 Hari Ke-2 Hari Ke-3 1 9:40 AM 1070 1080 939 2 9:45 AM 1060 1060 970 3 9:50 AM 760 1134 1058 4 9:55 AM 420 1104 1133 5 10:00 AM 423 1110 1070 6 10:05 AM 560 662 1133 7 10:10 AM 400 810 1079 8 10:15 AM 720 814 720 9 10:20 AM 270 720 740 10 10:25 AM 230 676 1250 11 10:30 AM 225 580 1310 12 10:35 AM 218 388 1360 13 10:40 AM 270 360 300 14 10:45 AM 370 350 388 15 10:50 AM 216 407 360 16 10:55 AM 144 379 350 17 11:00 AM 126 434 407
Selanjutnya,  selain  nilai  karakteristik radiasi matahari, hal yang harus diperhitungkan dalam  kategori  keandalan  yaitu  arus  yang dihasilkan oleh PLTS jika dibandingkan dengan arus  yang  dihasilkan  oleh  instalasi  eksisting yaitu  PLN.  Adapun  arus  keluaran  yang dihasilkan oleh GTI dipengaruhi oleh perubahan intensitas cahaya matahari (Nahela et al., 2020). Sedangkan  untuk  menghitung  arus  dari  PLN
dapat ditemukan dengan melakukan pengurangan  arus  beban  oleh  arus  yang dihasilkan GTI.
Adapun  daya  (mW),  arus  (A),  dan tegangan  (V)  yang  dihasilkan  oleh  solar  cell terhadap waktu selama pengujian tiga hari, rata –  rata  mencapai  nilai  maksimum  pada  pukul 11:00  WIB  sampai  dengan  pukul  13:00  WIB. Hal  ini  dikarenakan  posisi  matahari  sedang berada tepat di atas solar cell sehingga intensitas cahaya  yang  dihasilkan  sangat  besar  dengan suhu berkisar antara 39,3 0 C – 40,3 0 C (Pratama, 2020).  Hasil  pengukuran  ditunjukkan  pada Tabel 2.
Tabel 2. Hasil Rata – Rata Pengukuran Hari Pertama Sampai dengan Hari Ketiga Waktu Arus (mA) Tega ngan (V) Suhu ( 0 C) Daya (mW) 12:00 AM 3293,3 15,3 39,3 59412,9 1:00 PM 3523,3 15,2 39,7  61753,98 1:30 PM 3346,7 15,4 40,3  56582,45
Pemanfaatan  PLTS  juga  diterapkan  di wilayah  –  wilayah  terpencil  yang  tidak  bisa terjangkau  oleh  jaringan  listrik  PLN.  Namun, jenis  PLTS  yang  digunakan  yaitu    sistem off Grid atau  biasa  disebut Solar  Home  System disingkat  SHS.  Sistem  ini  dirasa  lebih  efektif karena lebih sederhana untuk digunakan, aman, dan  mempunyai  kualitas  yang  lebih  baik dibandingkan  penggunaan  solar  dan  minyak tanah  sebagai  bahan  bakar  untuk  penerangan (Nugraha et al., 2013).
Pada perakitan PLTS tentunya memerlukan  biaya  yang  tidak  sedikit.  Namun, dengan perencanaan yang baik dan perhitungan balik  modal (Break  Even  Point) ,  kita  dapat meminimalisir  kerugian  yang  akan  dihadapi serta keuntungan yang akan didapatkan. Adapun hal pertama untuk mengestimasikan biaya yang akan dikeluarkan untuk pembuatan PLTS sendiri yaitu dengan memperhitungkan kebutuhan daya listrik  peralatan  rumah  tangga  sehingga mendapatkan nilai total konsumsi daya per hari
yang  akan  mempengaruhi  spesifikasi  peralatan PLTS yang akan dirakit. Selanjutnya, perhitungan  kebutuhan  daya  listrik  harus menambahkan  konsumsi  daya  dari  peralatan PLTS  sendiri  seperti  inverter  sebesar  20% (Sandro  Putra,  2016).  Berikut  contoh  estimasi kebutuhan  daya listrik  rumah tangga tercantum pada Tabel 3 di bawah ini.
Tabel 3. Perkiraan Kebutuhan Daya Listrik Rumah Tangga Tipe 36 Per Hari No. Alat Rumah Tangga Jumlah Jam Pemakaian Per Hari (Hour) Konsumsi Daya (Wh) 1 Lampu LED 5 10 250 2 TV 1 10 280 3 Rice cooker 1 4,5 459 4 Dispenser 1 24 388 5 Mesin cuci 1 2,5 200 6 Pompa air 1 2 250 7 Kulkas 1 24 364 Total Konsumsi Daya 2.191 Total Konsumsi Daya setelah ditambah 20 % (Wh/hari) 2.629,2
Berdasarkan  perkiraan  kebutuhan  daya listrik  rumah  tangga  tipe  36  di  atas,  maka  kita bisa  menentukan  komponen  biaya  peralatan perancangan PLTS beserta ongkos jasa pemasangannya.  Berdasarkan  tabel  3,  dapat dilihat  bahwa  konsumsi  daya  listrik  per  hari untuk rumah tipe 36 yaitu 2.629,2 Wh atau jika dalam  satuan  kWh  yaitu  sekitar  2,7  kWh. Kebutuhan  daya  listrik  sebesar  2,7  kWh  harus dikali  2  untuk  mengantisipasi  adanya  cuaca mendung atau kurangnya sinar radiasi matahari. Maka, perkiraan kebutuhan daya listrik per hari nya menjadi sebesar 5,4 kWh.
Berdasarkan  perhitungan  situs  web kementerian ESDM yang beralamat di https://esmart-plts.jatech.co.id, maka panel surya yang dibutuhkan untuk pemasangan pada PLTS rumah tangga tipe 36 dengan daya listrik terpasang sebesar 1.300 kVA  yaitu berkapasitas 1,3 kWp dengan jumlah unit model sebanyak 4 unit.  Sedangkan  untuk  kapasitas  inverter  yang dibutuhkan yaitu 1 kW. Adapun perkiraan daya
yang  dihasilkan  oleh  PLTS  dengan  rancangan seperti  ini  yaitu  sebesar  2.004  kWh  per  tahun. Dengan  sudut  kemiringan  30 0 , potensi  PLTS menghasilkan 4,8 kWp setiap hari nya. Adapun rincian  biaya  investasi  yang  harus  dikeluarkan yaitu:
Tabel 4. Estimasi biaya investasi pemasangan
PLTS. No. Jenis Biaya Jumlah Harga (Rp) 1 Panel Surya 4 11.302.000 2 Inverter 1 5.228.080 3 Penyangga, Mounting, Beton 1 1.950.000 4 Kabel, Panel Penghubung, Proteksi 1 2.600.000 5 Jasa Pengiriman Dan Instalasi 1 2.600.000 Total Biaya Investasi 23.680.080 Estimasi Penghematan biaya/bulan 236.493
Dengan  perancangan  komponen  PLTS di atas, daya yang dihasilkan yaitu sebesar 2.004 kWh  per  tahun  atau  sama dengan  5,5  kWh  per hari.  Daya  ini  sangat  mencukupi  untuk memenuhi kebutuhan daya listrik rumah tangga tipe  36  dengan  kebutuhan  daya  sebagaimana disebutkan  di  atas,  yaitu  sebesar  2,7  kWh. Namun,  jika  ingin  mengantisipasi  cuaca  dan sinar radiasi matahari yang kurang. Maka, daya sebesar 2,7 kWh dikalikan dua menjadi 5,4 kWh.

## SIMPULAN
Dengan  memperhitungkan keandalan PLTS On-Grid ataupun Off-Grid, terbukti bahwa PLTS menjadi salah satu solusi energi di era  modern  saat  ini  khususnya  pada  rumah tangga  tipe  36.  PLTS  dengan  sistem On-Grid mampu menghasilkan arus 0.7 A dengan angka radiasi  matahari  sebesar  859,9/m 2 dan  terbukti mampu memberikan penghematan pada pemakaian lampu pijar berdaya 5 Watt. Adapun daya  (mW),  arus  (A),  dan  tegangan  (V)  yang dihasilkan oleh solar cell dipengaruhi oleh sudut kemiringan  modul,  intensitas  cahaya,  dan  suhu udara. Biaya untuk perancangan PLTS tidaklah
sedikit,  namun  jika  dibandingkan  dengan pemakaian  listrik  dari  PLN  selama  satu  tahun. Dengan estimasi kebutuhan beban rumah tangga tipe  36  yaitu  sebesar  5,4  kWh  per  hari. Sedangkan, daya yang dihasilkan PLTS sebesar 5,5  kWh  per  hari.  Maka,  PLTS  mampu mencukupi  kebutuhan  daya  listrik  tersebut dengan memperhitungkan daya cadangan selama satu hari jika terjadi cuaca mendung atau intensitas  cahaya  yang  kurang.  Penggunaan PLTS mampu melakukan penghematan sebesar Rp.  236.493  per  bulannya.  Dengan  kata  lain, setiap  rumah  dengan  tipe  36  daya  1.300  kVA mampu melakukan penghematan biaya penggunaan  listrik  sebesar  Rp.  2.837.916  per tahunnya.

## DAFTAR RUJUKAN
Adam,  L.  (2016).  Dinamika  Sektor  Kelistrikan Di  Indonesia :  Kebutuhan  Dan  Performa Penyediaan. Ekonomi Dan Pembangunan , 24 no. 1 , 29–41.
https://media.neliti.com/media/publication s/201046-dinamika-sektor-kelistrikan-di- indonesia.pdf
Eda,  J.,  Mulyadi,  M.,  Kartadinata,  B.,  &
Tanudjaja,  H.  (n.d.). Analisis  Dampak Pemasangan Grid Tie Inverter
padaInterkoneksi  antara  Jaringan  PLN dan Solar Cell T erhadap Faktor Daya dan Harmonisa  Sistem  Program  Studi  Teknik Elektro  –  Fakultas  Teknik  menghasilkan keluaran  AC  sinusoidal  ,  penyaklaran masukan sumber DC . 127–137.
Haerurrozi,  Abdul  Natsir,  S.  (2019).  Analisis Unjuk Kerja Plts On-Grid Di Laboratorium Energi Baru Terbarukan (Ebt) Universitas Mataram. Journal of Chemical Information and Modeling , 53 (9), 1689–1699.
Huda, N. (2018). Energi Baru Terbarukan Solar Cell  Sederhana  Untuk  Sistem  Penerangan Rumah  Tangga. Cahaya  Bagaskara: Jurnal Ilmiah Teknik Elektronika , 3 (1), 6– 10.
https://jurnal.umpp.ac.id/index.php/cahaya _bagaskara/article/view/402
Ketut  Sugirianta,  I.  B.,  Giriantari,  I.,  &  Satya Kumara, I. N. (2016). Economic Analysis
of  Solar  Electricity  Rates  using  the  Life Cycle Cost Method (Analisa Keekonomian Tarif Penjualan Listrik Pembangkit Listrik Tenaga  Surya  1  MWp  Bangli  Dengan Metode Life  Cycle Cost). Majalah Ilmiah Teknologi Elektro , 15 (2), 121–126.
Nahela,  S.,  Faridyan,  I.  F.,  Rachman,  N.  A., Risdiyanto,  A.,  Teknik,  F.,  Jember,  U., Timur, J., Ilmu, L., Indonesia, P., & Barat, J.  (2020). 3Analisis  Perbandingan  Supply Arus Grid Tied Inverter Panel Surya Dan Pln  Pada  Beban  400  Watt  Terhadap Radiasi Matahari Comparison Analysis of Current Supply By Grid Tied Inverter Solar Cell and Pln for Load 400 Watt on Solar . 18 (2), 69–78.
Nugraha,  I.  M.  A.,  Giriantari,  I.  A.  D.,  & Kumara,  I.  N.  S.  (2013).  Studi  Dampak Ekonomi dan Sosial PLTS Sebagai Listrik Pedesaan Terhadap Masyarakat Desa Ban Kubu  Karangasem. Prosiding  Conference on  Smart-Green  Technology  in  Electrical and  Information  Systems , A - 010 (studi dampak), 43–46.
Pratama,  R.  (2020).  Pengembangan  Sistem Akuisisi  Data  Arus,  Tegangan,  Daya  Dan Temperatur  Pada  Pembangkit  Listrik Tenaga  Surya. Jurnal  Edukasi  Elektro ,
3 (2),
55–62. https://doi.org/10.21831/jee.v3i2.29812
Rhapsody, M. R. (2017). Penggunaan IoT untuk Telemetri  Efisiensi  Daya  pada  Hybrid Power  System. Seminar  MASTER  2017 PPNS , 1509 , 67–72.
Sandro  Putra,  C.  R.  (2016).  Perencanaan Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  Secara Mandiri  Untuk  Rumah  Tinggal. Seminar Nasional Cendekiawan , 6 (1), 23.4.
Utomo,  T.  (2009).  Kajian  Kelayakan  Sistem Photovoltaik  Sebagai  Pembangkit  Daya Listrik  Skala  Rumah  Tangga. Eeccis ,
III (167), 13–17.
Vika  Azkiya  Dihni.  (2021).  Konsumsi  Listrik Per  Kapita  Indonesia  Capai  1.109  kWH pada  Kuartal  III  2021  |  Databoks. Kata
Data , September , 1.
https://databoks.katadata.co.id/datapublish /2021/12/10/konsumsi-listrik-per-kapita- indonesia-capai-1109-kwh-pada-kuartal- iii-2021