CLAPEYRON : Jurnal Ilmiah Teknik Sipil 1(1): 15-24
ISSN xxxx-xxxx

## DESAIN SUMUR RESAPAN UNTUK DAERAH PADAT PENDUDUK DI KELURAHAN MALIARO TERNATE TENGAH
Hartini Ridwan 1* , Nani Nagu 2
1,2 Program Studi Teknik Sipil, Universitas Khairun Jalan Jusuf Abdulrahman Kampus II GambesiKota Ternate Selatan, Indonesia *hartiniridwan043@gmail.com

## Abstrak
Pengembangan rumah atau penambahan jumlah ruangan terjadi di hampir semua lokasi pemukiman. Penurunan kemampuan tanah untuk meresapkan air sebagai akibat adanya perubahan lingkungan yang merupakan dampak dari proses pembangunan. Salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan tanah dalam meresapkan air hujan ialah  melalui  pembuatan  sumur  resapan.  Dengan  sumur  resapan  ini  air hujan  akan ditampung dan diresapkan kedalam  tanah  sehingga  dapat  memperbaiki  permukaan  air  tanah  serta  mengurangi  aliran  permukaan.  Pada studi  ini  akan  membahas  masalah  dikelurahan  Maliaro  Ternate  Tengah  yang  memiliki  kapasitas  jumlah penduduk  cukup  padat.  Kesan  padat  dapat  dilihat  dengan  banyaknya  pertumbuhan  penduduk  pada  tahun  2018 yang mencapai 8.300 jiwa dengan luas wilayah 1.385.213 m2. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian analisis deskriptif  dengan  pendekatan  kuantitatif,  bertujuan  untuk  mendapatkan  gambaran  yang  jelas  mengenai  suatu keadaan berdasarkan data yang diperoleh dengan cara menyajikan, mengumpulkan dan menganalisis data tersebut sehingga menjadi  informasi baru  yang dapat digunakan untuk menganalisa  masalah yang  sedang diteliti. Hasil penelitian menunjukan bahwa tinggi intensitas curah hujan di lokasi studi berdasarkan curah hujan 2008 s.d 2017 dengan  metode Van Breen untuk durasi hujan 1  jam  pada PUH 2, 5, 10, dan  25 tahun masing-masing adalah 89,8045  mm/jam,  96,5213  mm/jam,  98,0888  mm/jam,  98,9118  mm/jam.  Berdasarkan  perhitungan,  desain sumur  resapan adalah  berbentuk lingkaran dengan diameter  1 m dan  kedalaman 2,16 m, air  hujan  yang masuk kedalam  saluran  drainase  yang  berasal  dari  halaman  dan  jalan  adalah  4,1703  m 3 /detik.  Dengan  demikian, terjadi  pengurangan  debit  sebesar  18,0215  m 3 /detik.  Jumlah  sumur  resapan  yang  dibangun  untuk  kelurahan Maliaro adalah sebanyak 23 buah.
Kata Kunci :  Kawasan Pemukiman, Sumur Resapan

## PENDAHULUAN
Pengembangan  rumah  atau  penambahan  jumlah  ruangan  terjadi  di  hampir  semua  lokasi pemukiman,  rumah-rumah  dikembangkan  kearah  horisontal  dengan  pertimbangan  biaya konstruksi  akan  lebih  murah  jika  dibandingkan  dengan  pengembangan  kearah  vertikal. Penurunan  kemampuan  tanah  untuk  meresapkan  air  sebagai  akibat  adanya  perubahan lingkungan  yang  merupakan  dampak  dari  proses  pembangunan.  Salah  satu  upaya  untuk meningkatkan kemampuan tanah dalam meresapkan air hujan ialah melalui pembuatan sumur resapan.  Dengan  sumur  resapan  ini  air  hujan  akan  ditampung dan diresapkan kedalam  tanah sehingga dapat memperbaiki permukaan air tanah serta mengurangi aliran permukaan.
Pada  studi  ini  akan  membahas  masalah  dikelurahan  Maliaro  Ternate  Tengah  yang  memiliki kapasitas  jumlah  penduduk  cukup  padat.  Kesan  padat  dapat  dilihat  dengan  tingginya pertumbuhan  penduduk,  pada  tahun  2018  yang  mencapai  8300  jiwa  dengan  luas
CLAPEYRON : Jurnal Ilmiah Teknik Sipil 1(1): 15-24
ISSN xxxx-xxxx
wilayah1.385.213  m 2 (BPSKota  Ternate,  2018).  Daerah  Maliaro  terletak  pada  lokasi  yang strategis.  Konstruksi  sumur  resapan  air  merupakan  alternatif  pilihan  dalam  mengatasi menurunnya air permukaan pada daerah kawasan Maliaro Ternate Tengah. Sumur resapan air merupakan  rekayasa  teknik  konservasi  air  berupa  bangunan  yang  dibuat  sedemikian  rupa sehingga  menyerupai  bentuk  sumur  gali  dengan  kedalaman  tertentu  yang  berfungsi  sebagai tempat  menampung air hujan  dari atas atap  rumah  dan  diresapkan kedalam tanah agar dapat memperbaiki  permukaan  air  tanah  agar  mampu  menyediakan  air  tanah  pada  saat  musim kemarau.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian  analisis  deskriptif  dengan  pendekatan  kuantitatif artinya penelitian yang digunakan adalah penelitian yang analisisnya bergantung pada numerik (angka).  Bertujuan  untuk  mendapatkan  gambaran  yang  jelas  mengenai  suatu  keadaan berdasarkan  data  yang  diperoleh  dengan  cara  menyajikan,  mengumpulkan  dan  menganalisis data  tersebut  sehingga  menjadi  informasi  baru  yang  dapat  digunakan  untuk  menganalisa masalah yang sedang diteliti.
Waktu  penelitian  dilaksanakan  selama  6  bulan  sejak  pengambilan  data  sampai  analisis  hasil perhitungan yaitu pada akhir bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Mei 2019.Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Maliaro Ternate Tengah.
Prosedur yang  pertama  kali  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  melakukan  survey lapangan  untuk  mengetahui  permasalahan  yang  terjadi.  Setelah  itu  dilakukan  studi  pustaka untuk  mengetahui  cara-cara  penyelesaian  masalah  yang  terjadi  di  lapangan.  Kemudian dilakukan  pengumpulan  data  berupa  data  primer  dan  data  sekunder.Data  sekunder  yang digunakan dalam penelitian ini adalah: data uji permeabilitas tanah,data curah hujan 10 tahun terakhir  dari  Badan Meterologi,  Klimatologi dan Geofisika  Kota Ternate.Data kependudukan dari Kantor Kecamatan Ternate Selatan, dan data luas wilayah Kelurahan Maliaro dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Ternate.
Prosedur pengolahan data yang dilakukan berturut-turut adalah sebagai berikut:
1. Analisis koefisien permeabilitas tanah
2. Analisis hidrologi
a. Analisis  curah  hujan  harian  maksimum  (HHM),  metode  yang  digunakan  adalah  distribusi Log  Person  Tipe  III ,  distribusi  normal,  distribusi  Log  Normal  dan  distribusi  Gumbel  untuk periode 10  tahun  selanjutnya  dipilih hasil  perhitungan yang memberikan hasil  paling besar untuk keamanan desain.
b. Uji keselarasan, data curah hujan yang dipilih selanjutnya diuji keselarasannya menggunakan metode Smirnov-Kolmogorof dan Chi-square .
c. Analisis intensitas hujan, perhitungan analisis intensitas hujan dilakukan dengan metode Van Breen.
d. Penentuan metode perhitungan intensitas curah hujan yaitu menggunakan metode Sherman, Ishiguro dan Talbot.
e. Perencanaan dimensi dan jumlah bangunan resapan menggunakan metode Sujonto (1992 dan 2011)  dengan  memerhatikan  persyaratan  umum  dan  teknis  sumur  resapan  berdasarkan peraturan SNI 03-2453-2002.
CLAPEYRON : Jurnal Ilmiah Teknik Sipil 1(1): 15-24
ISSN xxxx-xxxx
f. Pengurangan  debit  banjir,  pada  penelitian  ini  akan  dibandingkan  debit  banjir  dengan  atau tanpa menggunakan sumur resapan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Langkah  awal  dalam  pembuatan  sumur  resapan  adalah  menentukan  harga  koefisien permeabilitas  (k)  suatu  tanah  yang  didapat  dari  pengujian Constan  Head  Permeability  Test. Sampel tanah yang digunakan  diambil pada  kedalaman  1  meter. Nilai koefisien  Permeabilitas (k)  adalah  sebesar  0,00060915  cm/detik.  Selanjutnya,  dilakukan  analisis  hidrologiyang bertujuan untuk mengetahui debit limpasan air hujan pada Kelurahan Maliaro Ternate Tengah pada saat hujan. Untuk dapat melakukan analisis ini maka diperlukan data curah hujan stasiun pengamatan  pada  wilayah  tersebut.  Pada  perhitungan  analisis  hidrologi,  data-data  yang dibutuhkan  diantaranya  adalah  data  curah  hujan  maksimum  harian.Debit  limpasan  air  hujan dianalisis dari curah hujan rencana yang terjadi berdasarkan PUH (Periode Ulang Hujan).
Untuk  memperoleh  data  curah  hujan  yang  terjadi  berdasarkan  PUH  tahun  tertentu,  maka perlu dilakukan analisis  berdasarkan  langkah-langkah  seperti  melakukan  analisis  curah  hujan rencana  dan  analisis  intensitas curah  hujan.  Ada beberapa  jenis  distribusi  yang  dapat  dipakai untuk  menentukan  besarnya  curah  hujan  rencana,  seperti  distribusi  Normal,  Log  Normal, Gumbel dan Log Pearson Type III . Setelah diketahui nilai faktor-faktor dari perhitungan maka ditentukan  metode  distribusi  mana  yang  dapat  dipakai.  Dari  hasil  perhitungan  yang  telah dilakukan  dengan  menggunakan  syarat-syarat,  maka  dipilih  metode Log  Pearson  Type  III . Setelah dilakukan perhitungan parameter statistik selanjutnya dilakukan uji keselarasan untuk menentukan  apakah  persamaan  distribusi  peluang  yang  telah  dipilih  dapat  mewakili  dari distribusi statistik sampel data yang dianalisis. Ada dua jenis keselarasan, yaitu uji keselarasan Chi  Square dan Smirnov  Kolmogorof .Oleh  karena  itu,  distribusi  probabilitas  gumbel  dapat diterima  untuk  menganalisis  data  hujan.Intensitas  curah  hujan  yang  dinyatakan  dengan  I menyatakan besarnya curah hujan dalam jangka pendek yang memberikan gambaran derasnya hujan  perjam.  Untuk  mengubah  curah  hujan  menjadi  intensitas  curah  hujan  digunakan metodeVan Breen dengan hasil perhitungan sebagai berikut.
Tabel 1 . Perhitungan intensitas curah hujan Metode Van Breen
Durasi (menit) Periode Ulang (tahun) r (2 th) r(5 th) r(10 th) r(25 th) 205,9137 240,3972 249,3838 254,2247 5 161,5612 163,2623 163,6331 163,8226 10 150,6202 153,6045 154,2622 154,5993 15 141,0671 145,0254 145,9064 146,3593 30 118,5164 124,2130 125,5111 126,1829 50 97,6936 104,2628 105,7936 106,5907 60 89,8045 96,5123 98,0888 98,9118 80 77,3172 84,0206 85,6179 86,4552 120 60,4939 66,7434 68,2608 69,0606 Sumber : hasil perhitungan
CLAPEYRON : Jurnal Ilmiah Teknik Sipil 1(1): 15-24
ISSN xxxx-xxxx
Untuk  lebih  jelas dapat dilihat pada contoh perhitungan intensitas curah  hujan  menurut  Van Breen dengan durasi 5 menit dan PUH 2 tahun berikut ini.
= 54 + 0,007 2 + 0,31
= 54(205,9137) + 0,007(205,9137)2 5 + 0,31(205,9137)
IT = 161,5612 mm/menit
Hasil analisis dari metode diatas selanjutnya diuji kecocokan yang dipakai dalam standar desain banjir debit Indonesia yaitu  Talbot,  Sherman, dan  Ishiguro.  Hasil dari intensitas curah  hujan nantinya  akan  digunakan  untuk  menghitung  debit  banjir  di  Kelurahan  Maliaro  dan  debit masukan  air  hujan  kedalam  sumur  resapan.  Langkah  terakhir  untuk  menghitung  intensitas curah hujan adalah memilih metode perhitungan intensitas curah hujan yang akan digunakan. Pemilihan  ini dimaksudkan untuk  menentukan persamaan  intensitas curah hujan  yang paling mendekati atau dapat mewakili intensitas curah hujan untuk daerah penelitian. Uji kecocokan dilakukan melalui metode Talbot, Sherman dan Ishiguro (Sosrodarsono,2003).
Hasil perhitungan uji kecocokan intensitas metode Van Breen dengan rumus Talbot, Sherman dan Ishiguro dapat dilihat pada Tabel 2 dengan variabel persamaan pada Tabel 3.
Tabel 2. Uji kecocokan intensitas hujan metode Van Breen dengan Metode Talbot, Sherman dan
Ishiguro PUH 5 Tahun t I It I 2 I 2 t Log t Log I (Log I) 2 Log t2 5 163,3 816,3 26654,6 133272,9 0,6990 2,2129 4,8969 0,4886 10 153,6 1536,0 23594,3 235943,4 1,0000 2,1864 4,7804 1,0000 15 145,0 2175,4 21032,4 315485,7 1,1761 2,1614 4,6718 1,3832 30 124,2 3726,4 15428,9 462866,1 1,4771 2,0942 4,3855 2,1819 50 104,3 5213,1 10870,7 543536,7 1,6990 2,0181 4,0728 2,8865 60 96,5 5790,7 9314,6 558877,0 1,7782 1,9846 3,9386 3,1618 80 84,0 6721,7 7059,5 564757,4 1,9031 1,9244 3,7033 3,6218 120 66,7 8009,2 4454,7 534561,5 2,0792 1,8244 3,3285 4,3230 Jumlah 937,6  33988,9  118409,7  3349300,5  11,8116  16,4064 33,7777 19,0467
Sumber : hasil perhitungan
Tabel 3. Variabel persamaan Talbot, Sherman dan Ishiguro
Variabel Talbot Ishiguro Sherman Anti Log Ishiguro a 12983,1316 1072,548603 2,456265 285,9334732 b 74,523132 3,754183392 n 0,2746215
Sumber : hasil perhitungan
Setelah  diketahui  variabel  persamaan  untuk  masing–masing  persamaan  maka  dilakukan  uji kecocokan  terhadap  metode  intensitas  curah  hujan  dengan  menghitung  selisih  terkecil  pada masing–masing  metode.  Nilai  data  yang  dihasilkan  oleh  persamaan  Talbot,  Sherman,  dan Ishiguro dibandingkan dengan nilai Intensitas  persamaan Van Breen.

## CLAPEYRON : Jurnal Ilmiah Teknik Sipil 1(1): 15-24
ISSN xxxx-xxxx
Tabel 4. Selisih intensitas hujan metode Van Breen dengan metode Talbot, Sherman dan Ishiguro PUH (periode ulang hujan) 5 tahun
t (menit) Van Breen (mm/jam) Talbot (mm/jam) Selisih (mm/jam) Ishiguro (mm/jam) Selisih (mm/jam) Sherman (mm/jam) Selisih (mm/jam) 5 163,3 163,26 0,0 179,05 15,8 183,79 20,5 10 153,6 153,60 0,0 155,07 1,5 151,93 -1,7 15 145,0 145,03 0,0 140,62 -4,4 135,92 -9,1 30 124,2 124,21 0,0 116,18 -8,0 112,36 -11,9 50 104,3 104,26 0,0 99,08 -5,2 97,65 -6,6 60 96,5 96,51 0,0 93,26 -3,2 92,89 -3,6 80 84,0 84,02 0,0 84,46 0,4 85,83 1,8 120 66,7 66,74 0,0 72,92 6,2 76,79 10,0 Jumlah 0,0 3,01 -0,49 Rata-rata 0,0 0,38 -0,06
Sumber : hasil perhitungan
Grafik  Intensitas  Hujan  Metode  Van  Breen  dengan  Metode  Talbot,  Sherman  dan  Ishiguro PUH (Periode Ulang Hujan) 5 Tahun ditunjukan pada Gambar 1.
Gambar 1. Grafik intensitas hujan metode Van Breen dengan metode Talbot, Sherman dan Ishiguro PUH (periode ulang hujan) 5 Tahun
Hasil perhitungan  uji kecocokan pada  perhitungan menunjukan bahwa  dengan  menggunakan metode  kuadrat  terkecil (least  square) dihasilkan  bahwa  intensitas  hujan  metode  Van  Breen menggunakan  persamaan  pola  Talbot,mempunyai  selisih  terkecil.  Melalui  analisis  tersebut dapat diketahui intensitas curah hujan untuk daeran perencanaan.
Setelah  analisis  intensitas  curah  hujan  dilakukan  kemudian  digambar  kurva  IDF  (Kurva Frekuensi  Intensitas)  yang  menggambarkan  persamaan–persamaan  intensitas  curah  hujan
0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 180,0 200,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 Van Breen Talbot Ishiguro Sherman
CLAPEYRON : Jurnal Ilmiah Teknik Sipil 1(1): 15-24
ISSN xxxx-xxxx
wilayah  perencanaan  yang  dapat  digunakan  untuk  perhitungan  debit  banjir  dengan  metode rasional. Pada Gambar 2 adalah kurva IDF intensitas hujan wilayah Kota Ternate.
Gambar 2. Kurva IDF daerah perencanaan
Hasil  dari  intensitas curah  hujan  nantinya akan digunakan  untuk menghitung  debit  banjir  di Kelurahan Maliaro dan debit masukan air hujan kedalam sumur resapan.

## Perencanaan Dimensi Sumur Resapan
Diketahui juga data-data dalam perhitungan debit banjir di kelurahan Maliaro Ternate Tengah adalah:
Intensitas curah hujan PUH 2 Tahun:
 Luas wilayah = 1385213,0 m 2 = 138,5213 Ha  Luas halaman (Ah)
=   905666,4 m 2 =  90,5666 Ha, dimana Ch 0,10 = 65,4% = 398,445
 Luas atap total (Aa) =   466847,4 m 2 =  46,68474 Ha, dimana Ca 0,95 = 33,7% =  205,388
 Luas atap aspal (Aj) =     12699,1 m 2 =     1,26991 Ha, dimana Cj 0,95   = 0,9%   =       5,586
 Luas atap rumah
=     609,420 m 2
Perhitungan Koefisien Pengaliran Rata-rata
= .
= 398,445x0,10 + 205,388x0,95 + 5,586x0,95 609,420 = 0,394 0 100 200 300 400 500 1 2 3 4 5
6 7 8 Periode Ulang (Tahun) r (2 th) Periode Ulang (Tahun) r (5 th) Periode Ulang (Tahun) r (10 th) Periode Ulang (Tahun) r (25 th)
CLAPEYRON : Jurnal Ilmiah Teknik Sipil 1(1): 15-24
ISSN xxxx-xxxx
Panjang lintasan terjauh = 1000 + 1385,213 = 1708,454 Waktu konsentrasi, diambil V=2 m/dt maka tc= 854,227 det atau tc=14,23 menit. Dengan grafik IDF pada gambar 2,  daerah perencanaan, untuk kala ulang 2 tahunan diperoleh:
= (t + b) = 12983,1316 (14,23  + 74,523132) = 146,270 / . Debit total yang terjadi di kelurahan Maliaro dengan luas daerah 138,5213 Ha, maka: Qall = 0,002778 x 0,394 x 146,272 x 138,5213 Qall = 22,1918 m 3 /detik
Cara menentukan nilai I dilihat dari Garfik IDF kota Ternate pada gambar untuk kala ulang 2 tahunan, Yaitu I = 12983/(t+74,523). Untuk durasi hujan 2 jam = 120 Menit. Maka nilai I = 12983/(120+74,523), I = 66,7433
Luas Atap Total = 205,388 C atap = 0,95 Intensitas curah hujan (I) =66,7433 mm/jam Durasi hujan dominan (t) =2 Jam =7200 detik
Koefisien permeabilitas tanah (K)  =0,00060905 cm/detik
Untuk  drainase  dengan  sumur  resapan,  maka  debit  yang  masuk  ke  sumur  resapan  dari  atap adalah:
Qmak dari atap = 0,002778 x0,95 x66,7434 x205,388 x10 -4 Qmak dari atap = 0,0036118 m
3 /detik
Jenis sumur kosong tampang lingkaran
= . (1 − л )
Diameter sumur rencana (D) = 1 m maka Jari-jari sumur rencana (R)=0,5 m
Faktor Geometri
(K)= 5,5 . R
= 5,5 x 0,5 = 2,75 m
Maka tinggi sumur resapan (H)
= . (1 − л )
= 0,003618 2,75 0,000609 (1 − , , л , ) = 2,16 eter
Jadi,  sumur  yang diperlukan untuk  setiap  rumah  yang  di  perlukan  untuk  setiap  rumah yang berdiameter 1 meter dengan kedalaman 2,16 meter.
Air hujan yang masuk saluran drainase:
Air berasal dari halaman dan jalan:
CLAPEYRON : Jurnal Ilmiah Teknik Sipil 1(1): 15-24
ISSN xxxx-xxxx
= . = 398,445x0,10 + 5,586x0,95
404,0324 = 0,1118
= 0,002778  0,1118  146,272  91,837 = 4,1703 / J adi terjadi pengurangan debit sebesar :
= 22,1918 − 4,1703 = 18,0215 / Atau 81,207%
Jumlah Sumur Resapan
Untuk menghitung jumlah sumur resapan digunakan rumus sebagai berikut:
= 2 = , = 22,94 ≈ 23 buah sumur resapan.
Perencanaan  sumur  resapan  yang  akan  dibuat  harus  sesuai  pada  persyaratan  teknis  secara umum maupun khusus berdasarkan SNI No.03-2459-2002. Oleh karena itu dalam penelitian ini proses  analisis  dilakukan  terhadap  penentuan  dimensi  sumur  resapan,  sehingga  perencanaan sumur resapan harus mengacu berdasarkan hasil analisis. Dalam penelitian ini data keadaan asli yang  dijadikan  acuan  adalah  data  yang  didapat  dari  lokasi  penelitian  yang  telah  dilakukan análisis dan pengamatan sebelumnya, yaitu:
a. Kedalaman  muka air  tanah  memenuhi  persyaratan yaitu  10  m dan 20  m  pada daerah dataran tinggi dan dataran rendah > 1.5 m pada musim hujan (pengamatan kedalaman muka air tanah diketahui berdasarkan sumur air bersih penghuni perumahan di lokasi studi).
b. Struktur  tanah  pada  lokasi  penelitian  mempunyai  nilai  koefisien  permeabilitas  tanah 2,19 cm/jam ≥ 2,0 cm/jam.
Dalam analisis dimensi sumur resapan, air hujan yang diperhitungkan masuk kedalam air tanah adalah air  hujan yang  jatuh  melalui  atap bangunan  saja  sedangkan air hujan yang jatuh pada permukaan tanah, jalan dan fasilitas umum lainnya tidak di perhitungkan peresapannya, karena bila  di  alirkan  kedalam  sumur  resapan  maka  partikel  tanah  akan  masuk  kedalam  sumur sehingga akan menggangu fungsi sumur resapan.
Setelah  dilakukan  penelitian,  untuk  drainase  tanpa  sumur  resapan  memiliki  debit  sebesar 22,1918  m 3 /detik.  Untuk  debit  maka  dari  atap  yang  masuk  kedalam  sumur  resapan  adalah sebesar  0,0036 m 3 /detik. Jadi untuk kedalaman yang diperlukan setiap rumah dengan diameter 1 meter adalah 2,16 meter. Air hujan yang masuk kedalam saluran drainase yang berasal dari halaman  dan  jalan  adalah  2,1199  m 3 /detik.  Dengan  demikian,  terjadi  pengurangan  debit sebesar  20,0719  m 3 /detik.  Dari  hasil  perhitungan  dalam  menentukan  jumlah  sumur  resapan
CLAPEYRON : Jurnal Ilmiah Teknik Sipil 1(1): 15-24
ISSN xxxx-xxxx
dengan desain yang ditentukan, maka jumlah sumur resapan yang dibutuhkan adalah sebanyak 28  buah  sumur.  Lokasi  penempatan  sumur  resapan  tersebut  sebaiknya  diletakkan  ditengah pekarangan  rumah  agar  lebih  efisien.Pembangunan  Sumur  Resapan  akan  sejalan  dengan konsep perancangan sistem drainase air hujan yang berkelanjutan berasaskan pada konservasi air  tanah,  yang  pada  hakekatnya  adalah  perancangan  suatu  sistem  drainase  yang  mana  air hujan  jatuh  di  atap/perkerasan,  ditampung  pada  suatu  sistem  resapan  air  antara  lain  Sumur Resapan  Air  Hujan  dan  sisanya  masuk  ke  saluran  drainase.  Sehingga  dengan  adanya  sumur resapan akan menambah ketinggian muka air tanah.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  yang  telah  dilakukan,  maka  dapat  diambil  kesimpulan  sebagai berikut:
a. Tinggi  intensitas curah  hujan  di  lokasi  studi berdasarkan  curah  hujan 2008  s.d 2017 dengan metode Van  Breen yang  dikombinasikan dengan metode Talbot untuk durasi hujan 1 jam pada PUH 2, 5, 10, dan 25 tahun masing-masing adalah 71,3863 mm/jam, 83,3411 mm/jam, 86,4565 mm/jam, 88,1348 mm/jam.
b. Berdasarkan  perhitungan,  desain  sumur  resapan  untuk drainase  tanpa  sumur  resapan memiliki  debit  sebesar 22,1918 m 3 /detik. Untuk debit  dari atap yang  masuk kedalam sumur resapan adalah sebesar 0,00362 m 3 /detik. Jadi untuk kedalaman yang diperlukan setiap  rumah  dengan  diameter  1  meter  adalah  2,16  meter.  Air  hujan  yang  masuk kedalam saluran drainase yang berasal dari halaman dan jalan adalah 4,1703 m 3 /detik. dengan demikian, terjadi pengurangan debit sebesar 18,0215 m 3 /detik.
c. Jumlah  sumur  resapan  yang  dapat  di  bangun  di  kelurahan  Maliaro  Ternate  Tengah adalah sebanyak 23 buah Sumur Resapan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bisri, M. 2009. Imbuhan Air tanah Buatan Untuk Mereduksi Genangan (Studi Kasus Di Kecamatan Batu Kota Batu). Jurnal Rekayasa Sipil. Bowles.  J.E.  1991. Sifat-sifat  Fisis  dan  Geoteknis  Tanah  (Mekanika  tanah). PT.  Erlangga. Jakarta
Cahyaningsih,  D.I.2014. Desain  Sumur  Resapan  Berdasarkan  Kualitas  danKuantitas  Air  Tanah diDaerah Cengkareng. Skripsi S1. Universitas Bina Nusantara.
Damayanti,  W.D.  2011. Sumur  Resapan  Air  Hujan  Sebagai  Salah  Satu  Pencegahan TerjadinyaLimpasan pada Perumahan Graha Sejahtera 7 Boyolali . Gemilang,  G.  2010. Kajian  Sumur  Resapan  dalam  Mereduksi  Debit  Banjir  pada  Kawasan Perumahan  Anugerah  Lestari  Kuala  Gumit,  Langkat. Skripsi  S1.  Universitas  Sumatera Utara. Sumatera Utara.
Indramaya,  E..  2013.  Rancangan  Sumur  Resapan  Air  Hujan  Sebagai  Salah  Satu UsahaKonservasi Air Tanah Perumahan Dayu Baru Kabupaten Sleman DaerahIstimewa Yogyakarta. Skripsi S1. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Kamiana, I.M.  2010. Teknik Perhitungan Debit Rencana Bangunan Air . Yogyakarta: Graha Ilmu Kusnaedi.  2003. Sumur  Resapan  untuk  PemukimanPerkotaan  Dan  Pedesaan. Jakarta,  Penebar Swadaya.
CLAPEYRON : Jurnal Ilmiah Teknik Sipil 1(1): 15-24
ISSN xxxx-xxxx
Kaosdaryani. 2009. Penggunaan Modifikasi Desain Sumur Resapan Sebagai Pengisian Kembali Air Tanah  dan  Pengendalian  Banjir  di  kelurahan  Sewu  Surakarta .  Skripsi  S1.Universitas Sebelas Maret. Surakarta
Nugraha,  A.  2014.  Analisis  dan  Desain  Bangunan  Resapan  Air  Hujan  di  Sekitar  Jalan Meranti-Tanjung Kampus IPB Dermaga, Bogor.
Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum No.  11/PRT/M/2014  Tentang  Pengelolaan  Air  Hujan Pada Bangunan Gedung Dan Persilnya.
SNI  03-2453-2002. Tata  Cara  Perencanaan  Sumur  Resapan  Air  Hujan  untuk  Lahan Pekarangan .
Soemarto, C. D. 1999. Hidrologi Teknik . Jakarta Erlangga.
Sosrodarsono.  S.  2003. Hidrologi  Teknik  Pengairan .  Depertemen  Pekerjaan  Umum  dan Tenaga Listrik.
Sunjoto.  1988. Outline  Teknik  Drainase  Pro-Air. Yogyakarta:  Jurusan  Teknik  Sipil  dan Lingkungan Gadjah Mada
Triatmojo, B. 2008. Hidrolika Terapan. Yogyakarta: Beta Offset