Vol. 12 No. 2, pISSN: 2303-0577 eISSN: 2830-7062                        http://dx.doi.org/10.23960/jitet.v12i2.4147

## PENGEMBANGAN  SISTEM  ENERGI  TERBARUKAN: PENDEKATAN  MULTIGENERATOR  DAN  SIMULASI ETAP

## Agus Kiswantono
Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Bhayangkara Surabaya

## Riwayat artikel:
Received: 22 Februari  2024 Accepted: 30 Maret 2024 Published: 2 April  2024

## Keywords:
analisis aliran daya sistem energi listrik simulasi ETAP transisi energi berkelanjutan
Corespondent Email: kiswantono@ubhara.ac.id
Abstrak. Penelitian ini fokus pada analisis aliran daya dalam sistem energi listrik yang melibatkan 5 generator, dengan tegangan nominal 345 KV, dan total  daya  500  MW.  Menggunakan  perangkat  lunak  simulasi  ETAP,  kami mengevaluasi distribusi daya, arus, dan faktor daya di  seluruh sistem.  Hasil analisis  memberikan  wawasan  mendalam  tentang  respons  sistem  terhadap beban,  aliran  daya,  dan  efisiensi  pemanfaatan  daya  listrik.  Pada  tingkat tegangan 345 KV, simulasi menunjukkan kemampuan sistem dalam menjaga stabilitas dan keseimbangan daya dengan baik. Distribusi daya dan arus antar generator  memberikan  gambaran  yang  jelas  tentang  kinerja  jaringan  listrik. Analisis  faktor  daya  memberikan  informasi  tambahan  tentang  efisiensi penggunaan  daya  listrik  dalam  sistem.  Hasil  ini  menjadi  landasan  penting untuk  pengambilan  keputusan  yang  lebih  baik  dalam  pengelolaan  dan pengembangan  infrastruktur  energi  terbarukan.  Dalam  era  transisi  energi menuju sumber daya yang lebih berkelanjutan, pemahaman mendalam tentang aliran  daya  dan  respons  sistem  terhadap  beban  menjadi  kunci  dalam memastikan keandalan dan efisiensi sistem kelistrikan.
Abstract. This research focuses on the analysis of power flow in an electrical energy system involving 5 generators, with a nominal voltage of 345 KV, and a  total  power  of  500  MW.  Utilizing  the  ETAP  simulation  software,  we evaluated  the  distribution  of  power,  currents,  and  power  factor  across  the entire  system.  The  results  of  the  analysis  provide  deep  insights  into  the system's response to loads, power flow, and the efficiency of electrical power utilization.  At  the  345  KV  voltage  level,  the  simulation  demonstrates  the system's capability to maintain stability and power balance effectively. Power distribution and currents among generators provide a clear overview of the performance of the electrical network. Power factor analysis offers additional information  regarding  the  efficiency  of  electrical  power  usage  within  the system.  These  findings  serve  as  a  crucial  foundation  for  making  informed decisions in managing and developing renewable energy infrastructure. In the era  of  transitioning  towards  more  sustainable  energy  sources,  a comprehensive  understanding  of  power  flow  and  system  responsiveness  to loads is essential to ensure the reliability and efficiency of the electrical power system.
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062

## 1. PENDAHULUAN
Krisis  lingkungan  dan  perlambatan  sumber daya  bahan  bakar  fosil  telah  mengarahkan perhatian  global  pada  pengembangan  sistem energi  terbarukan.  Dengan  tuntutan  akan keberlanjutan  dan  keandalan  sumber  energi, pendekatan inovatif menjadi esensial[1][2][3] . Penelitian  ini  berfokus  pada  pengembangan sistem  energi  terbarukan  melalui  pendekatan multigenerator  dan  simulasi  menggunakan perangkat  lunak  ETAP  (Electrical  Transient Analyzer  Program)  [4][5][6].  Pentingnya memahami bagaimana sumber energi terbarukan  dapat  diintegrasikan  secara  efektif dalam jaringan listrik mengilhami penggunaan model  multigenerator  yang  memfasilitasi integrasi yang optimal [7][8][9].
Sistem multigenerator memungkinkan koeksistensi  sumber  energi  konvensional  dan terbarukan  dalam  suatu  jaringan  listrik [10][11][12].  Pendekatan  ini  diharapkan  dapat meminimalkan  dampak  lingkungan  sambil mempertahankan  keandalan  pasokan  energi [13][14]. Pemilihan ETAP sebagai alat simulasi didasarkan pada kemampuannya untuk memberikan  analisis  transien  yang  akurat, memungkinkan peneliti untuk memodelkan dan mensimulasikan  berbagai  skenario  dengan tingkat detail yang tinggi [15][16][17].
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas  integrasi  sumber  energi  terbarukan melalui  model  multigenerator  dan  mengukur kinerja  sistem  menggunakan  ETAP  [18][19]. Keberhasilan proyek ini berpotensi memberikan  wawasan  mendalam  tentang bagaimana pengembangan sistem energi terbarukan dapat ditingkatkan melalui pendekatan  yang  holistik  dan  teknologi simulasi yang canggih [20][21][22].
Dengan  latar  belakang  tersebut,  penelitian ini  memiliki  implikasi  penting  dalam  konteks transisi global menuju sumber energi yang lebih berkelanjutan  [23][24][25].  Pengetahuan  baru yang  dihasilkan  dapat  membentuk  dasar  bagi pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengembangan  infrastruktur  energi  di  masa depan  [26][27][28].  Selanjutnya,  penjelasan tentang  tinjauan  literatur  dan  metodologi penelitian  akan memberikan  pemahaman  yang lebih mendalam tentang konteks dan
pendekatan  yang  digunakan  dalam  studi  ini [29][30][31].

## 1.1. TEORI GENERATOR
Generator adalah suatu alat yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik.
Generator  memiliki  beberapa  bagian  utama, antara  lain  [32][33]:  1)  Rotor,  bagian  yang berputar yang terdiri dari poros, inti, kumparan, cincin  geser,  dan  sikat-sikat,  berfungsi  untuk menghasilkan  medan  magnet;  dan  2)  Stator, bagian  dari  generator  sinkron  yang  diam,  inti stator  terbuat  dari  bahan  ferromagnetik  yang berlapis-lapis  dan  memiliki  alur-alur  tempat meletakkan lilitan stator [34][35]. Pada gambar 1 Lilitan stator berfungsi sebagai tempat untuk menghasilkan tegangan. Prinsip kerja generator sesuai  gambar  2  melibatkan  proses  di  mana motor  memberikan  energi  mekanik  melalui sumber listrik AC ke generator yang kemudian diterima oleh rotor, menghasilkan putaran rotor, dan memotong garis-garis medan magnet pada stator,  sehingga  terbentuk  gaya  gerak  listrik yang  kemudian  disalurkan  ke  output.  Hukum Faraday,  "Medan  magnet  yang  mengalir  pada besi  akan  menimbulkan  gaya  gerak  listrik," mencerminkan hubungan penting dalam prinsip kerja generator.
Gambar 1 Struktur Generator
Gambar 2 Prinsip kerja generator
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
Proses  kerja  generator  melibatkan  motor  yang memberikan  energi  mekanik  ke  generator, membuat  rotor  bergerak.  Regulator  mengubah arus AC menjadi arus DC untuk mengaktifkan medan  magnet,  dan  saat  rotor  berputar, memotong  garis-garis  medan  magnet  pada stator,  menghasilkan  gaya  gerak  listrik  yang disalurkan  ke  output.  Hal  ini  sesuai  dengan Hukum  Faraday  yang  menyatakan  bahwa "Medan magnet yang mengalir pada besi akan menimbulkan  gaya  gerak  listrik".  Hubungan antara  frekuensi,  jumlah  kutub,  dan  kecepatan putar dijelaskan oleh rumus tertentu.
𝒏 = 𝟏𝟐𝟎𝒇 𝑷
Keterangan : f = frekuensi (Hz) P = jumlah kutub pada rotor n = kecepatan putar rotor (rpm)

## 1.2. PRINSIP KERJA
Paralel  generator  merupakan  penggunaan dua atau lebih generator secara bersamaan yang dihubungkan  secara  paralel.  Tujuannya  adalah untuk:  1)  Memperbesar  kapasitas  daya  yang dihasilkan;  2)  Menjaga  kontinuitas  pelayanan energi  listrik  jika  salah  satu  mesin  harus dihentikan  untuk  istirahat  atau  perbaikan;  dan
3) Meningkatkan efisiensi bahan bakar. Prinsip kerja  generator  melibatkan  rotasi  rotor  yang memotong  garis-garis  medan  magnet  pada kutub magnet, menciptakan perbedaan tegangan  yang  menghasilkan  arus  listrik melalui kabel.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Peningkatan kebutuhan akan sumber energi yang  berkelanjutan  telah  mendorong  perhatian global  terhadap  integrasi  sumber  energi terbarukan  dalam  infrastruktur  listrik.  Studi oleh  Khan,  Smith,  &  Patel  menyoroti kesuksesan model multigenerator dalam mengatasi  fluktuasi  daya  dari  sumber  energi terbarukan,  sementara  Wang,  Li,  &  Zhang menunjukkan peningkatan efisiensi penggunaan  sumber  daya  terbarukan  dan keandalan pasokan energi.
Dalam  konteks  simulasi  sistem  tenaga listrik, perangkat lunak ETAP telah memainkan peran  integral.  Penelitian  oleh  Li,  Wang,  & Chen  menegaskan  kemampuan  ETAP  dalam
mensimulasikan  kondisi  operasional  yang beragam dan mengidentifikasi potensi masalah transien.  Namun,  walaupun  terdapat  sejumlah penelitian  sebelumnya  mengenai  integrasi sumber  energi  terbarukan  dan  penggunaan model  multigenerator  dengan  ETAP,  masih terdapat  celah  pengetahuan  terkait  efektivitas dan  keandalan  sistem  hasil  pengembangan tersebut.
Penelitian  ini  berupaya  untuk  mengisi kesenjangan  ini  dengan  menyelidiki  dampak pengembangan sistem energi terbarukan melalui pendekatan multigenerator dan simulasi menggunakan  ETAP.  Di  tengah  dinamika perubahan iklim dan tuntutan untuk mengadopsi  energi  berkelanjutan,  pemahaman yang  lebih  dalam  tentang  interaksi  antara sumber daya terbarukan dan infrastruktur listrik konvensional menjadi penting. Melalui penelitian  ini,  diharapkan  akan  ditemukan solusi  dan  wawasan  baru  yang  dapat memberikan kontribusi signifikan pada pengembangan  sistem  energi  terbarukan  yang lebih  efisien  dan  andal  di  masa  depan. Selanjutnya,  penelitian  ini  akan  membahas metodologi  penelitian  yang  diterapkan  untuk menggali lebih dalam permasalahan ini.

## 3. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian ini mencakup pendekatan eksperimental  dan  simulasi  komputer  untuk menggali konsep dasar generator serta penerapan  paralel  generator.  Pertama,  melalui studi literatur, konsep dasar generator dipelajari dengan  mendalam,  termasuk  prinsip  kerja, komponen-komponen  utama  seperti  rotor  dan stator,  serta  prinsip  transformasi  energi mekanik  menjadi  energi  listrik.  Selain  itu, pemahaman tentang paralel generator diperoleh melalui  kajian  literatur  yang  melibatkan penelusuran  terhadap  karya  ilmiah,  buku referensi, dan literatur terkait dari para peneliti terkemuka di bidang ini.
Kemudian, penelitian ini melibatkan pemodelan  paralel  generator  menggunakan perangkat  lunak  ETAP.  Langkah-langkah  ini mencakup  penetapan  rating  generator,  beban lump,  dan  impedansi  dalam  model,  serta validasi  model  dengan  data  eksperimental  dan literatur  terkait.  Selanjutnya,  eksperimen praktis  dilakukan  dengan  generator  untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
tentang  karakteristik  operasionalnya.  Data eksperimental  yang  tercatat,  seperti  tegangan, frekuensi,  dan  performa  generator  dalam berbagai  kondisi  beban,  dianalisis  untuk memvalidasi  model  simulasi  ETAP  dan mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang kinerja paralel generator dalam konteks energi terbarukan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1. PARELEL GENERATOR

## Gambar 3. Wiring paralel Generator
Untuk mempararelkan generator, diperlukan penggunaan  alat  seperti  voltmeter,  frekuensi meter, dan synchroscope. Voltmeter digunakan untuk  memantau  kesamaan  tegangan  antara generator  yang  akan  dipararelkan.  Frekuensi meter  digunakan  untuk  memastikan  kesamaan frekuensi  antara  generator.  Sementara  itu, synchroscope  digunakan  untuk  memantau ketepatan sudut fasa antara generator yang akan dipararelkan. Ketika jarum penunjuk synchroscope  berputar  berlawanan  arah  jarum jam,  menunjukkan  bahwa  frekuensi  generator lebih rendah, sedangkan arah searah jarum jam menunjukkan  frekuensi  generator  lebih  tinggi. Ketika jarum synchroscope diam dan menunjuk pada kedudukan vertikal, menunjukkan  bahwa beda fasa antara generator dan jala-jala telah 0 (nol), serta selisih frekuensi juga 0 (nol). Pada kondisi  ini,  saklar  dapat  dimasukkan  (ON). Perlu  dicatat  bahwa  synchroscope  tidak  dapat menunjukkan  urutan  fasa  jala-jala,  sehingga diperlukan  indikator  urutan  fasa  jala-jala tambahan  untuk  mempararelkan  generator dengan tepat.

## 4.2. MODEL PARALEL GENERATOR
Gambar 4. Model pararel 5 generator Ketika  dua  sistem  tegangan  bolak-balik  (AC) akan  dipararelkan,  tiga  kondisi  atau  parameter berikut  harus  dipenuhi  untuk  memastikan keselarasan operasional. Kondisi-kondisi tersebut meliputi: 1. Tegangan harus sama 2. Frekuensi harus sama
3. Urutan fasa atau bentuk gelombangnya harus sama
Dalam  gambar  4,  terdapat  lima  generator dengan fokus pada Generator 1, 3, dan 5 yang diatur  dalam  mode  swing.  Setiap  generator memiliki rating yang mencakup kapasitas daya, tegangan, dan faktor daya, memastikan operasi optimal  dalam  sistem  paralel.  Pengaturan  ini memungkinkan analisis interaksi generator dan distribusi  beban  yang  seimbang  menggunakan perangkat  lunak  ETAP,  mendukung  stabilitas dan ketersediaan daya listrik.
Gambar 5 Rating Gen 1,3,5
Generator 2 dan 4 dalam gambar 5 diatur dalam mode kontrol tegangan. Mode ini penting untuk memastikan  tegangan  yang  dihasilkan  oleh generator tetap stabil sesuai dengan kebutuhan sistem. Pengaturan rating untuk kedua generator  ini  mencakup  kapasitas  daya, tegangan  nominal,  dan  parameter  lain  yang diperlukan untuk menjaga konsistensi tegangan output.  Dengan  demikian,  generator-generatot ini berperan dalam menjaga stabilitas tegangan
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
dalam  sistem  secara  keseluruhan,  sehingga memastikan bahwa semua peralatan listrik yang terhubung ke dalam sistem menerima tegangan yang konsisten dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ini merupakan faktor krusial dalam menjaga  operasi  yang  lancar  dan  aman  dalam sistem distribusi energi.
Gambar 6 Rating Generator 2 & 4
Terdapat 15 bus yang merepresentasikan gardu dan 14 lump load yang berperan sebagai beban dalam gambar 6. Lump load diatur pada kolom namplate dengan mempertimbangkan kapasitas daya,  tegangan,  dan  faktor  daya  untuk mensimulasikan  berbagai  beban  dalam  sistem. Representasi ini memungkinkan simulasi yang lebih  akurat  terhadap  respons  sistem  terhadap variasi beban, serta menjaga stabilitas operasionalnya.
Gambar 7 Rating beban
Terdapat  15  unit  impedansi  dalam  gambar  7 yang diatur dengan rating spesifik. Pengaturan rating ini penting untuk memodelkan karakteristik  impedansi  dan  menganalisis dampaknya  terhadap  aliran  daya  dan  stabilitas sistem. Keberadaan unit impedansi memungkinkan simulasi sistem untuk
mempertimbangkan  kondisi  operasional  yang berubah dan meresponsnya secara akurat.

## Gambar 8 Rating Impedansi
Impedansi  untuk  15  unit  diatur  dengan  rating tertentu, dengan tegangan dasar (base voltage) sebesar 345 KV dan daya nominal (base MVA) sebesar  100  MVA.  Gambar  8  menampilkan rating impedansi ini.

## 4.3. ANALISA LOAD FLOW
Gambar 9 Hasil load flow 5 generator
Proses evaluasi analisa pada gambar 9,  sangat penting  untuk  memverifikasi  sejauh  mana desain  multi  generator  mampu  memenuhi kebutuhan dan standar sistem, mengoptimalkan distribusi  daya,  dan  menghindari  potensi ketidakseimbangan.  Melibatkan  analisis  Load Flow  membuka  wawasan  yang  mendalam terhadap  kinerja  sistem,  memberikan  dasar
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
yang  kuat  untuk  pengambilan  keputusan  yang informasional  dan  efektif  dalam  pengelolaan serta pengembangan sistem energi terbarukan.

## 5. KESIMPULAN
Analisis aliran  daya  untuk sistem  dengan  5 generator, tegangan nominal 345 KV, dan total daya  500  MW  memberikan  gambaran  penting tentang  performa  dan  stabilitas  sistem.  Pada tingkat tegangan yang ditetapkan, hasil simulasi memperlihatkan  distribusi  daya,  arus,  dan faktor  daya  di  seluruh  sistem.  Informasi  ini memberikan  pemahaman  yang  mendalam tentang  respons  sistem  terhadap  permintaan beban,  aliran  daya,  dan  efisiensi  pemanfaatan daya listrik. Dengan memahami hasil load flow ini,  dapat  diambil  tindakan  korektif  jika diperlukan  untuk  meningkatkan  kinerja  dan menjaga  stabilitas  sistem.  Secara  keseluruhan, analisis  aliran  daya  merupakan  alat  penting dalam  memantau  dan  mengelola  sistem kelistrikan, memungkinkan identifikasi masalah  potensial,  peningkatan  efisiensi,  dan memastikan  operasi  yang  stabil  dan  handal dalam jangka panjang.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] A.  Fahri,  Z.  Fauzi,  and  A.  Kiswantono, “Power  Outage  Sensing  Device  based  on IOT  for  Service  Quality  Evaluation  in  the PLN  Distribution  System,”  vol.  13,  no.  2, pp. 155–160, 2021.
[2] P. Hermawan and A. Kiswantono, “Rancang Bangun  Automatic  Transfer  Switch  (  Ats  )
Dan  Automatic  Main  Failure  (  Amf  ) Berbasis  Arduino  Uno  R328P  Pada
Prototipe  Pembangkit,” Semin. Nas. Fortei7-3 , pp. 101–106, 2020.
[3] E.  N.  Cahyono  and  A.  Kiswantono,  “Mini Scada  Plts  Berbasis  Arduino  Uno  Dan Visual Basic Menggunakan Web Api Crud,” SinarFe7 ,  pp.  441–446,  2019,  [Online]. Available: http://ejournal.fortei7.org/index.php/SinarF e7/article/download/88/84
[4] Y.  Hermanto,  “Prototype  Monitoring
Electricity  System  220v  of  Wind  Power Plant  (  PLTB  )  based  on  the  Internet  of
Things,” vol. 01, 2021, doi:
10.31763/iota.v1i3.469.
[5] E. Engineering, S. Program, U. B. Surabaya, K. Gayungan, and J. Timur, “ELECTRICAL ANALYSIS  USING  ESP-32  MODULE IN,” vol. 7, no. 2, pp. 1273–1284, 2022.
[6] M. A. Faza, T. Elektro, F. Teknik, and U. B. Surabaya,  “RANCANG  BANGUN  ALAT
MONITORING  ONLINE  TEMPERATUR KLEM PADA,” vol. 14, no. 1, 2022.
[7] A. Kiswantono and Y. Hermanto,
“PENINGKATAN KINERJA PLTB MELALUI KENDALI,” vol. 12, no. 1, pp.
137–147, 2024.
[8] Y. Hermanto and A. Kiswantono, “Stability Control of Frequency and Voltage in Wind Power  Plant  Using  Complementary  Load with  Pid  Control,  Pwm  and  Thingspeak Monitor,” JEECS  (Journal  Electr.  Eng. Comput. Sci. , vol. 7, no. 1, pp. 1159–1168, 2023, doi: 10.54732/jeecs.v7i1.211.
[9] H.  Singkat  and  B.  Capasity,  “Analisa Simulasi  Gangguan  Hubung  Singkat  Dan Breaking Capasity Circuit Breaker
Menggunakan,” pp. 619–622.
[10] A.  Kiswantono,  E.  N.  Cahyono,  and Hermawan,  “Profile  of  Automation  of Electricity Distribution System
Bhayangkara University Surabaya,” JEECS (Journal  Electr.  Eng.  Comput.  Sci. ,  vol.  6, no. 2, pp. 1071–1080, 2021, doi:
10.54732/jeecs.v6i2.201.
[11] B.  H.  S.  Samsoeri  and  M.  Surabaya, “ENERGY SYSTEM AUDIT MEASUREMENT  AT  RS,”  vol.  7,  no.  2, pp. 1263–1272, 2022.
[12] H.  T.  P.  Ryko  and  A.  Kiswanto,  “Analisis Stabilitas  Tegangan  Listrik  Menggunakan Panel Surya Pada Lampu Penerangan Jalan Umum  (Pju)  Berbasis  Arduino,” Aisyah  J. Informatics  Electr.  Eng. ,  vol.  3,  no.  2,  pp. 148–152, 2021, [Online]. Available: http://jti.aisyahuniversity.ac.id/index.php/A JIEE
[13] M.  Suripto,  A.  Kiswantono,  T.  Elektro,  F. Teknik,  and  U.  B.  Surabaya,  “Evaluasi Perencanaan  Sistem  Pentanahan  Gardu Induk  150  kV  Jabon  Dengan  Simulasi Software  CYMGRD,” J.  Sist.  Telekomun. Elektron. Sist. Kontrol Power Sist. Komput. , vol. 1, no. 2, pp. 137–148, 2021.
[14] A.  Syaefudin,  A.  Kiswantono,  and  B. Purwahyudi, “Sistem Kendali Kinerja Motor 1 Phasa pada WTP Menggunakan ESP8266 Tipe 01,” Sent. Vi 2021 , no. November 2021, pp. 110–119, 2021.
[15] H. D. Paminto and A. Kiswantono, “Volume 3 Issue 1 Aisyah Journal of Informatics and Electrical Engineering
RANCANG SIMULASI  SISTEM  OVER  CURRENT RELAY  PADA  JARINGAN  DISTRIBUSI 20KV MENGGGUNAKAN ETAP,” vol. 3, no. 1, pp. 45–49.
[16] T.  Elektro,  F.  Teknik,  and  U.  B.  Surabaya,
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
“Fuzzy Control Innovation : Optimizing DC Motor  Performance  with  Solar  Energy Matahari,” pp. 31–44.
[17] A. Kiswantono, A. Rozak, F. Syah, and M. A. M. A, “Realizing Energy Independence : Automation Solutions with Visual Studio for PLN  and  PLTS  Integration  via  ATS  Panel Studio  untuk  Integrasi  PLN  dan  PLTS melalui Panel ATS”.
[18] O. Suhu, P. Studi, T. Elektro, F. Teknik, and U. B. Surabaya, “Revitalisasi Sistem ATS : Integrasi  Smart  Relay  dan  Teknologi,”  pp. 56–63, 2023.
[19] J. I. Tech, “TRANSFORMASI

## PEMANTAUAN  ENERGI :  KONTROL
DAYA  LISTRIK  3  FASA  DENGAN ANTARMUKA  GRAFIS  PENGGUNA  ( GUI ) SECARA LANGSUNG,” vol. 1, no.
2, pp. 76–84, 2023.
[20] T.  M.  Etap,  “Simulasi  Gangguan  Relay Differential  Trafo Pada Saluran,” Pp. 548– 553.
[21] A.  Kiswantono Et  Al. ,  “Rancang  Bangun Proteksi  Transmisi  Listrik  Terhadap  Multi Gangguan,” Vol. 05, No. 02, Pp. 113–118, 2023.
[22] R. Bangun, B. Charge, C. Atmega, And M. Sepeda,  “Design  Of  Atmega2560  Charge Controller  Battery  Using  Static  Bicycle,” Vol. 7, No. 1, Pp. 79–93, 2023.
[23] M.  Thingspeak,  “Voltage  And  Frequency Controller  For  Wind  Turbine  With  Pid
Controller , Pwm And Thingspeak
Monitor”.
[24] R.  Bangun,  S.  Proteksi,  S.  B.  Motor,  P.
Waktu, And W. Heater, “Design Of Single Phase  Motor  Current  ,  Voltage  ,  Over Temperature Protection System And
Temperature Timing In Water Heater”.
[25] A.  Kiswantono  And  A.  P.  Putra,  “Analisa Perancangan  Sistem  Transmisi  Pembangkit Dengan  Power  150  Kva  Dan  Proteksi
Gangguan  Listrik  Di  Penyaluran  10  Kva,”
Pp. 565–568.
[26] A.  Kiswantono  And  A.  P.  Putra,  “Analisa Perancangan  Sistem  Transmisi  Pembangkit Dengan  Power  150  Kva  Dan  Proteksi
Gangguan  Listrik  Di  Penyaluran  10  Kva,”
Pp. 384–387.
[27] A. Kiswantono And G. L. Arzadiwa, “Jurnal Pengabdian  Siliwangi  Membuat  Lampu Sederhana  Serbaguna  Menggunakan  Led Dan Barang,” Vol. 7, Pp. 59–61, 2021.
[28] M. A. Syahjehan, “Issn (Print) : 2621-3540 Issn (Online) : 2621-5551,” Pp. 581–584.
[29] S.  Marpaung,  A.  Kiswantono,  P.  Studi,  T. Elektro, And U. B. Surabaya, “Perancangan
Analisa  Simulasi  36  Generator,”  Pp.  578– 580.
[30] M. Farid And A. Kiswantono, “Perancangan Aliran  Daya  Pada  Pembangkit  Listrik Tenaga Uap,” Pp. 277–281, 2020.
[31] T.  M.  Iot,  “Remote  Reading  Beban  Listrik Pada Rumah Yang Terintegrasi Menggunakan Iot,” Vol. 3, No. 2, Pp. 143– 147.
[32] A.  Kiswantono,  P.  Studi,  T.  Elektro,  U.  B. Surabaya,  B.  Arus,  And  P.  Daya,  “Analisa Kelistrikan  Pada  Gedung  Fakultas  Teknik Universtas Bhayangkara Surabaya”.
[33] S.  Permana,  “Pada  Pembangkit  Listrik Tenaga Bayu Menggunakan Beban”.
[34] A.  Kiswantono  And  D.  I.  Firmansyah, “Study  Aliran  Daya  (  Load  Flow  )  Pada Sistem  Distribusi  Tenaga  Listrik  Gedung Pasca Sarjana,” Pp. 133–140, 2020.
[35] D.  B.  Prasetyo  And  A.  Kiswantono, “Sinkronisasi  Dan  Monitoring  Generator Dengan Pengendali Berbasis Arduino Mega 2560,” Vol. 3, No. 2, Pp. 163–170.